•>

-----

fy:-

Cys

SS

f*

janr«Ärfj

V-

•- v:-

— ’•

----- .

reufccrs

fa alsgebie ten

; Y ■ t, llu. ik'ü

l Hwraoktshartni

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

'

*

/

Oo

■ ■

-

.

• '

V

•!!

>

1

*

.

\

.

f

Die Wasserkräfte

des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten

Tabelle A

Tabelle B

Tabelle C

Tabelle D

WYDZIALY POLITECHNICZNE KRAKOW

des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten

Im Aufträge der Preußischen Herren Minister der öffentlichen Arbeiten, für Handel und Gewerbe und für Landwirtschaft, Domänen und Forsten bearbeitet in der

Landesanstalt iür Gewässerkunde

#üt

wf#

Text, Tabellen, Übersichtskarten

Berlin 1914

Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Königliche Hofbuchhandlung

aycr.

•k

K R A K Ö W

^&echnic*?£

IÜM33

■

r\v

\ •>

V

.-.

\

■

Akc.

i ‘Hin

MlLfeo

Text .

Inhaltsverzeichnis

Seite

V—ix

Tabelle A. Bestimmung des mittleren jährlichen Abflusses und der sekundlichen Abflußmengen .    1—62

Odergebiet

Elbegebiet

Wesergebiet

Rheingebiet

Maasgebiet

Cs 04 N)

04 Ul ^

Tabelle B. Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

63—192

Odergebiet

Elbegebiet

Wesergebiet

Rheingebiet

Maasgebiet

00 oj O 00 C\

Cs OO 04    — 04

Tabelle C. Die ausgenutzten Wasserkräfte............

Odergebiet....................

Elbegebiet ............•......

Wesergebiet...................

Rheingebiet....... .    . ...........

Maasgebiet....................

Tabelle D. Vergleich der vorhandenen und der ausgenutzten Wasserkräfte

. 193—264

193

204

217

232

262

265—276

Odergebiet . Elbegebiet . Wesergebiet Rheingebiet. Maasgebiet .

Ni

Cs Cs C\ N O CC t-n

Cd <N

Ol <N

Übersichtskarten und Musterblatt Erfurt 438 in Tasche.

Verzeichnis

der Reichskarten 1 : 100 000 mit den bildlichen Darstellungen der Wasserkräfte

Das Gebiet westlich der Elbe (Übersichtskarte Bl. 1)

(s. Ergänzungs Blatt J)

(s. Erg. Bl. D)

(s. Erg. Bl. E)

(s. Erg. Bl. F)

Bl. 308 Bielefeld |

>•    309    Lemgo j

310 Hameln .. 311 Hildesheim ,,    312 Wolfenbiittel (s. Erg. Iil. H)

” 333 Detmold (s. Erg. Kl. G)

» 334 Höxter " 335 Einbeck » 336 Goslar ”    337    Halberstadt

n 338 Bernburg (s. Erg. Bl. K)

” 358 Brakei (s. Erg. Bl. G)

» 359 Uslar » 360 Göttingen » 361 Nordhansen « 362 Ballenstedt « 363 Eisleben

364 Zörbig (s. Erg. Bl. K)

” 378 Crefeld (»    »    »    D)

»    379    Elberfeld

..    380    Iserlohn

.. 381 Arnsberg » 382 Brilon

„ 383 Arolsen (s. Erg. Bl. H) n 384 Cassel ”    385    Heiligenstadt

»    386    Bleicherode

n 387 Sondershausen ” 388 Querfurt .1    389    Halle

»    404    Solingen

405 Lüdenscheid >. 406 Attendorn

Bl. 407 Berleburg » 408 Fritzlar « 409 Melsungen « 410 Eschwege n 411 Mühlhausen i. Thrgn.

» 412 Sömmerda ,1 413 Naumburg i! 414 Zeitz

»■ 415 Borna (s. Erg. Bl. L)

» 428 Aachen j n 429 Düren |

1. 430 Cüln (s. Erg. Bl. C)

» 431 Waldbröl » 432 Siegen n 433 Marburg n 435 Hersfeld 11 436 Eisenach 11 437 Gotha n 438 Erfurt •> 439 Jena

n 440 Gera (s. Erg. Bl. L)

11 441 Altenburg (s. Erg. Bl. K) .. 455 Eupen n 456 Euskirchen n 457 Bonn (s. Erg. Bl. D)

11 458 Altenkirchen n 459 Dillenburg .1 460 Gießen n 462 Fulda n 463 Geisa n 464 Meiningen 11 465 Ilmenau 11 466 Rudolstadt

Bl.    467    Greiz

11    480    Malmedy

n    481    Hillesheim

11    482    Mayen

n    483    Coblenz

n 484 Limburg a. d. Lahn n 485 Friedberg i. Hessen ) n    486 Büdingen

11    487    Schlüchtern

n    488    Gersfeld    |

n    489    Hildburghausen |

11 490 Coburg 11 491 Lobenstein n 502 Neuerburg (s. Erg. Bl. C) n 503 Prüm n 504 Cocliem n 505 Boppard n 506 Wiesbaden 11 507 Frankfurt a. M. n 508 Hanau

11 509 Bad Orb (s. Erg. Bl. E)

n 512 Lichtenfels (s. Erg. Bl. F)

11 522 Mettendorf (»    »    » B)

11 523 Trier

.1 524 Bernkastel

11 525 Simmern

11 526 Mainz (s. Erg. Bl. A)

1. 540 Saarburg i. Rlild. ii 541 Birkenfeld n 542 Kusel (s. Erg. Bl. A) n 554 Saarlouis (s. Erg. Bl. B) n 555 St. Wendel (s. Erg. Bl. A) 11 570 Saarbrücken

Das Gebiet östlich der Elbe (Übersichtskarte Bl. 2)

Bl.    495    Lewin (s. Erg.    Bl. N)

n    496    Glatz

n    497    Neiße

„    498    Neustadt i. O.    Schl.

11    516    Mittelwalde

„    518    Tropplowitz

n    536    Hultscliin

Bl. 369 Spremberg n 37° Sorau (s. Erg. Bl. N) .1 371 Sprottau .1 395 Kohlfurt n 396 Bunzlau n 420 Görlitz n 421 Löwenberg

Bl. 422 Liegnitz n 447 Hirschberg i. Schl.

„ 448 Waldenburg i. Schl.

11 449 Schweidnitz

11 473 Friedland i. Schl. (s. Erg. Bl. M)

n 474 Frankenstein

11 475 Münsterberg (s. Erg. Bl. M)

»S*pp$m 25. März 1909 erhielt die Landesanstalt für Ge-|b^|3jE|s wässerkunde von den Herren Ministern der öffent-WsPSiS liehen Arbeiten, für Handel und Gewerbe und für Landwirtschaft, Domänen und Forsten den Auftrag, nach Maßgabe eines zuvor von der Landesanstalt aufgestellten Planes, eine Untersuchung über die im preußischen Staate vorhandenen Wasserkräfte vorzunehmen. Die Untersuchung sollte beschränkt werden auf das Berg- und Hügelland, sollte aber die eingeschlossenen kleineren Gebietsteile anderer norddeutscher Staaten mitumfassen, da diese sich wegen des engen wasserwirtschaftlichen Zusammenhanges nicht wohl ausscheiden ließen. Das bearbeitete Gebiet ist sonach begrenzt durch Österreich, Sachsen, Bayern, Hessen, die Reichslande, Luxemburg und Belgien und durch das Norddeutsche Flachland. Als Grenze des Flachlands ist eine Linie angenommen, die im Odergebiet von den Mündungen der Oppa und Zinna über Ober Glogau, Neiße und Sagan nach Forst verläuft. Im Elbegebiet ist die Saale bis zur Mündung der Wipper und die Bode bis Oschersleben bearbeitet. Im Wesergebiet zieht die Linie, die als Grenze des Flachlandes angesehen ist, von der Mündung der Altenaue in die Oker über die Vereinigung der Innerste und Leine bis zur Porta Westfalica. Am Rhein sind die Zuflüsse bis einschließlich der Ruhr dem Berg- und Hügelland zugerechnet, mit Ausnahme der Erft, die nur bis zum Veybach hinab in das Arbeitsgebiet eingeschlossen ist. Aus dem Maasgebiet ist noch die Roer zu erwähnen, die bis Kreuzau bearbeitet ist. Das von den genannten Landesgrenzen und der Übergangslinie zum Flachland umschriebene Gebiet bildet zwei gesonderte Flächen, von denen die eine die Oder- und kleinen Elbzufliisse Schlesiens enthält, während die andere, größere, die Flußgebiete westlich der Elbe umfaßt, ausgenommen die Teile, welche der Großherzoglichen Provinz Oberhessen angehören.

Auch sachlich mußte die Arbeit eine Beschränkung erfahren, da es zwecklos gewesen wäre, die Untersuchung auf jedes, auch das kleinste Rinnsal auszudehnen. Sie ist daher beschränkt worden auf diejenigen Wasserläufe, deren rohe Wasserkraft auf 1 km Lauf länge x 5 Pferdestärken während neun Monate des Jahres nicht zu unterschreiten pflegt, wobei unter Annahme einesWirkungsgrades der Wasserkraftmaschine von 0,75 eine Pferdestärke gleich too Meterkilogramm gesetzt ist. Anderseits sind von den großen schiffbaren Strömen der Rhein und die Weser nicht berücksichtigt. Über die hier vorhandenen Wasserkräfte stehen durch genaue Messungen bessere Unterlagen zur Verfügung, als sie bei allen anderen Wasserläufen vorhanden sind, aber die Möglichkeit der Ausnutzung ist durch die Verwendung für öffentliche Zwecke, insbesondere für die Schiffahrt, beschränkt. Die Arbeit befaßt sich auch nur mit den natürlichen Wasserkräften jedes einzelnen Wasserlaufs. Daher sind Überleitungen des Wassers aus einem Flußgebiet in das andere, also die damit verbundene Vermehrung der Wasserkräfte in dem einen Flußlauf und die Verminderung in dem anderen, unberücksichtigt geblieben. Hätte man solche Möglichkeiten berücksichtigen wollen, so ' wären Sonderuntersuchungen nötig gewesen, für die weder Zeit noch Mittel zur Verfügung standen. Ferner sind die unterirdischen Verbindungen zwischen den einzelnen Gewässern außer acht gelassen, weil über diese noch zu wenig Einzeluntersuchungen vorliegen. Es konnte z. B. nicht berücksichtigt werden, daß am Harzrand die Flüßchen Oder und Sieber viel Wasser verlieren, das der Rhume zugute kommt. Infolgedessen sind auf den unteren Strecken der Oder und Sieber die Wasserkräfte durchweg zu hoch angegeben, während die Rhume weit mehr Wasserkräfte besitzt, als nach dem Niederschlag errechnet sind.

Eine der ersten Vorarbeiten war die Herstellung einer Niederschlagskarte in einem Maßstabe, der es ermöglichte, die Höhe des Niederschlags in den einzelnen kleinen Fluß-und Bachgebieten abzuschätzen. Als Unterlage diente die »Regenkarte von Deutschland, auf Grund zehnjähriger Beobachtungen 1893/1902 entworfen von G.Hellmann«. Sie wurde vergrößert auf den Maßstab der Wasserkarte 1 : 200000. Für die Flußgebiete, die auf nicht deutsches Gebiet übergreifen, wurden die entsprechenden meteorologischen Veröffentlichungen benutzt und die Karte danach ergänzt. Eine weitere Vorarbeit war die Sichtung der Abflußmengenmessungen, deren Ergebnisse benutzt werden konnten, um das Verhältnis zwischen Niederschlag und Abfluß festzustellen, denn da die Zahl von Meßstellen mit ausreichenden Ergebnissen nur klein ist, mußte allgemein den Berechnungen die Niederschlagsmenge zugrunde gelegt werden. Bei der Auswahl der Meßstellen war einerseits darauf zu achten, daß Messungen in genügender Anzahl auch bei hohen und niedrigen Wasserständen vorhanden waren, so daß man eine richtige mittlere jährliche Abflußmenge errechnen konnte. Ferner war darauf zu achten, daß die benutzten Messungen sich nicht über Zeiten erstreckten, in denen die Höhenlage des Flußbettes störende Änderungen erlitten hat. Um dann den Vergleich zwischen Niederschlag und Abfluß durchführen zu können, sind die mittleren jährlichen Niederschlagsmengen des Jahrzehntes 1893/1902 umgerechnet worden auf den Zeitraum der Abflußmengenmessungen nach dem Verhältnis, das sich ergab aus den Niederschlagshöhen der verschiedenen Zeitabschnitte an einzelnen günstig gelegenen und lückenlosen Regenstationen. Im ganzen sind 52 Meßstellen mit 1 136 Messungen benutzt; ihre Verteilung ergibt nachstehende Zusammenstellung:

Lfd. Nr.

Gewässer

MeBstelle

flußmengen-

messungen

Lfd. Nr.

Gewässer-

Meßstelle

Anzahl der Ab-flußmengen-messungen

Oder . . .

vo COM <J\Cn Oj to

Malapane Gl. Neiße Striegauer Wasser . Bober . .

Odergebiet

Ratibor . . . . Steinau . . . . Pollenzig . . . Czarnowanz. . Schurgast . . .

101

”9

Nahe. . .

Hahnenbach Kellenbach Glan .... Mosel . . .

Zieder . . Lausitzer Neiße . .

Kanth.....

Boberröhrsdorf Kuckädel . . . Gnissau ....

Guben

12

11

46    12

45i

13

Prüm Saar . Nied . Prims Kill . Ahr .

Cn -fcx C/4 to

Mulde . . Saale . . .

Unstrut . Bode. . .

Elbegebiet

Dessau . .

Naumburg

Rothenburg

Memleben

Adersleben

33

11

21

78

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Kinzig. .

Steinbach Lahn . .

Wesergebiet

Weser . . Gieselwerder . .1    Karlshafen . .

„    Polle.....

„    Hameln . . . .

Schleuse . Rappelsdorf. . Fulda. . . Hersfeld . . .

Hemfurth . . . Gensungen . . Gr. Schwülper Schunter. Harxbüttel . .

Eder . .

Oker . .

23

40

24

55

25

52

13

14

10

11

231

25

26

27

Olim. . Dill . . Ruhr. . Mohne. Lenne . Wupper Main. .

Rheingebiet

Martinstein . Bretzenheim

Kirn.....

Kellen bach . Rehbom. . . Trier .... Kochern . . . Lünebach . . Saarbnrg . . Niedaltdorf . Nalbach . . . Ramstein . . Müsch .... Heimersheim Niederzell. . Wächtersbach Steinau . . . Leun ....

Diez.....

Nassau . . . Kirchhain . . Aßlar .... Mülheim . . Günne.... Altena.... Opladen . . . Frankfurt . .

25

13

17

24

24

14

13

25

24

11

36

16

12

25

10

17

10

376

Die große Verschiedenheit der einzelnen Meßstellen in dem Verhältnis zwischen Niederschlag und Abfluß regte zu mehreren Untersuchungen über ihre Ursachen an. Diese Untersuchungen erstreckten sich besonders auf den geologischen Aufbau der einzelnen Gebiete und die durch ihn beeinflußte Durchlässigkeit, ferner auf die Bewaldung, lieferten jedoch nicht den erhofften Anhalt, den Abfluß der nicht gemessenen Gewässer richtiger einzuschätzen.

Eine zeichnerische Darstellung, bei welcher die mittlere jährliche Niederschlagshöhe die Abszisse, die Abflußhöhe die Ordinate bildet, zeigte, daß der Unterschied zwischen beiden Werten sich von Westen nach Osten fortschreitend

vergrößert. Im Mittel beträgt dieser Unterschied, der hauptsächlich die mittlere jährliche unmittelbare und durch das Pflanzenleben verursachte Verdunstung darstellt, im Rheingebiet 380 mm, im Weser-und linkseitigen Elbegebiet 450mm, im Odergebiet und im Gebiete der rechtseitigen Elbezuflüsse 470 mm.

entspricht. Für das Oder- und rechtseitige Elbegebiet ist die Formel y = 0,4 (x — 470) gefunden worden. Diese einfachen Formeln gelten aber nur für Niederschlagshöhen von mehr als 600 mm.

Nach diesen Vorarbeiten dienen der Ermittelung der Wasserkräfte selbst die Tabellen A bis D. Die erste, A, dient dazu, den mittleren jährlichen Abfluß und die sekundliche Abflußmenge zu bestimmen. In ihrer Anordnung schließt sie sich dem »Verzeichnis der Flächeninhalte der Norddeutschen Stromgebiete«, herausgegeben vom Königlich Preußischen Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, derart an, daß sie dessen Reihenfolge und Numerierung und auch die Anordnung nach Zuflüssen verschiedener Ordnung beibehält. Auch die Größenangaben dieses Verzeichnisses sind den Berechnungen zugrunde gelegt. Stellenweise mußten Ergänzungen und Veränderungen vorgenommen werden; Ergänzungen hauptsächlich dort, wo die Gebietsteilung in dem Flächenverzeichnis und in der zugehörigen Wasserkarte für den vorliegenden Zweck nicht eingehend genug ist, wie z. B. im Plarz und in dem schlesischen Ge-birgslande; Veränderungen dort, wo seit Herstellung des Verzeichnisses Umwandlungen ^ingetreten sind oder wo das neuere Kartenmaterial wesentliche Abweichungen von den der Wasserkarte zugrunde liegenden älteren Aufnahmen aufweist. Die Angaben über die Entfernung der Teilpunkte von der Mündung sind auf den Meßtischblättern ermittelt worden. An Flußläufen, die stationiert sind, wurden die Ergebnisse dieser Ermittelung mit der Stationierung durch Ausgleich in Übereinstimmung gebracht; abgesehen ist davon bei Flüssen, die vor langer Zeit vermessen sind und bei denen infolge von Ausbau und sonstigen Veränderungen die Stationierung veraltet ist.

Die Niederschlagshöhe der Spalte 4 wurde durch mehrfache Einschätzungen gewonnen, denen die oben erwähnte vergrößerte Hellmannsche Karte zugrunde gelegt wurde. Bei größeren Gebieten wurde die Schätzung durch Planimetrierung der einzelnen Zonen gleichen Niederschlages unterstützt. Aus -den Zahlen der Spalte 4 ergeben sich bei Benutzung der ebenfalls schon erwähnten Verlustzahlen die Werte für die Spalte 5, welche die Abflußhöhe enthält. Aus den Werten der Spalten 5 und 6 ergeben sich diejenigen der Spalten 7 bis 14 unter Anwendung derFormeln für die b Spalten.

Die Tabelle B, die Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte, erforderte zunächst als Vorarbeit die Herstellung von Gefällinien der einzelnen Gewässer. Nur von dem kleinsten Teil der bearbeiteten waren solche, die auf Nivellements

Sie wurden nach Möglichkeit be

beruhten, vorhanden, nutzt. Allen anderen aber wurden in Ermangelung besserer

In gleicher Weise ist die Beziehung zwischen der mittleren jährlichen Niederschlagshöhe und derjenigen Abflußmenge ermittelt worden, die durchschnittlich neun Monate im Jahre nicht unterschritten wird. Diese Abflußmenge wurde für die einzelnen Pegelstellen aus der Abflußmengendauerlinie entnommen und für die bildliche Darstellung durch diejenige gedachte Abflußhöhe ersetzt, die zur gleichmäßigen Lieferung dieses Abflusses während des ganzen Jahres nötig sein würde. Diese Abflußhöhen y als Ordinaten mit den zugehörigen Niederschlagshöhen x als Abszissen zusammengestellt, ergeben Schwärme von Punkten, deren Mittellinie im Rhein-, Weser- und linken Elbegebiet der Formel v = 0,3 (x— 380),

Unterlagen die Höhenangaben der Meßtischblätter zugrunde gelegt, obwohl so nicht die Genauigkeit im einzelnen erzielt wurde, die wünschenswert gewesen wäre. Mit Hilfe dieser Unterlagen sind sodann an allen Flüssen und Bächen die oberen Grenzstellen festgelegt, von denen an [ 5 PS/km in neun Monaten nicht unterschritten werden. Beim Aufstellen der Tabelle B sind die einzelnen Flußläufe in Teilstrecken zerlegt, die in Spalte 1 eine Nummer erhalten    haben. Die Spalte 2    enthält in    fettem Druck    den

Namen    des Flußlaufs, dem in    Klammern    der Name des Vorfluters    und die Station der Mündung    zugefügt ist.    Wo

nichts    anderes bemerkt ist,    zählt diese Stationierung    von

der Mündung an aufwärts. Sodann enthält die Spalte 2 die

VII

Grenzpunkte der Teilgebiete. Zu Grenzpunkten sind hauptsächlich Stellen gewählt, bei denen eine Änderung, eine Vergrößerung oder Verringerung, der Wasserkraft zu erwarten war, also Mündungen von Nebengewässern und Ge-fällsbrüche. In den Karten sind diese Punkte an den stationierten Wasserläufen mit Hilfe der Angaben aus Spalte 3 leicht aufzufinden. Die Höhen über N. N. sind den erwähnten Gefällinien entnommen. Die Werte der Spalte 5 ergeben sich aus den Zahlen der Spalte 3, diejenigen der Spalte 6 aus denen von 4, während 7 durch Teilung der Werte von 6 durch die von 5 entsteht.

In den Spalten 8 a und 8 b sind für die meisten Grenzpunkte der Teilstrecken zwei Werte angegeben, die durch den vorgestellten Buchstaben o oder u unterschieden werden.

das zwischen der Misrichbach- und der Seifengrabenmündung liegt. Diese dritte Größe ist, da der Abschnitt in dem Flächenverzeichnis nicht berücksichtigt wurde, aus der Tabelle A nicht zu entnehmen; ihr liegt eine Planimetrierung auf der Wasserkarte zugrunde. Unterhalb der Mündung ist dann noch die in gleicher Weise gewonnene Abflußmenge des Seifengrabens hinzugezählt. — Bei Langenbrück mußte in gleicher Weise verfahren werden, während an der Braune und am Seifenbach, die in Tabelle A erscheinen, die Werte durch Zusammenzählen gewonnen werden können. Bis auf die Umstellung des Kommas infolge der Umrechnung aus cbm/sek in 1/sek ergeben sich die Zahlen bei Ober Glogau unmittelbar aus der Tabelle A, denn für diesen Punkt ist dort bereits das Zusammenzählen ausgeführt.

Ober Glo<

fit'

Kl

TirUiUiW.

V,CÄ

$0,

Lan^enbrück

ßillerl

rxx U A

V³^

10

/ S&/

4P)

w /

//

'l

:7

rwi

,/\

Deutsch Rasselwitz

S]

#/

VÄv-r

Ppi prshrfr^

öb

Ooldbac/f

8c

.......

4°

:.*s

a#e>

V/

rss_^.

/y

81’

fteicw

reme^

Der eine Wert entspricht der Abflußmenge oberhalb des Grenzpunktes, also etwa der Flußmündung oder des Gefälls-bruches, und der andere derjenigen unterhalb desselben. Die Werte sind gewonnen aus den Angaben der Tabelle A und aus ergänzenden planimetrischen Messungen auf der Wasserkarte. Als Beispiel diene die Hotzenplotz; siehe Skizze. Am obersten Grenzpunkt, an der österreichischen Grenze, mündet der Misrichbach. Unterhalb desselben setzt sich also die Abflußmenge der Hotzenplotz zusammen aus dem Wasser des Quellbaches und des Misrichbaches. Zählt man demnach S. 2 in Tabelle A, Spalte lOa die beiden Zahlen 0,422 und 0,283 zusammen, so erhält man 0,705cbm/sek = 705 1/sek; das ist der S. 64 in Tabelle B aufgenommene Wert. Bei der Mündung des Seifengrabens sind die Zahlen nicht derart aus der Tabelle A zu entnehmen. Oberhalb dieser Mündung setzt sich der Abfluß zusammen 1. aus dem Quellbach, 2. aus dem Misrichbach, 3. aus dem Abfluß des Gebietes,

Die Wasserkraftzahlen der Spalten 9a und 9b folgen aus den Werten der Spalten 7, 8 a und 8b, indem auf je IOO sek/1 und je 1 m Gefälle eine Pferdestärke angesetzt wird.

Die Spalten iOa und 10b enthalten die für die einzelnen Teilstrecken gültigen Mittelwerte, die gewonnen sind aus je zwei der ihnen zunächst stehenden Zahlen der Spalten 9a und 9b. Schließlich wird die in der Teilstrecke vorhandene Wasserkraft, sowohl die mittlere jährliche wie die neun Monate lang nicht unterschrittene, die in den Spalten 11 a und 11 b angegeben ist, gewonnen aus der Multiplikation des Wertes L in Spalte 5 mit den Zahlen der Spalten 10.

Um Unterlagen für die Tabelle C über die ausgenutzten Wasserkräfte zu gewinnen, wurden Fragebogen ausgesandt, die durch Vermittelung der Behörden, in Preußen der Regierungen und Landratsämter, den Triebwerksbesitzern des bearbeiteten Gebiets zugestellt wurden. Ursprünglich wurde erhofft, aus den eingehenden Antworten Material zu be-

schaffen, das der ganzen Arbeit als Unterlage dienen könnte; allein die Antworten waren mit ganz wenigen Ausnahmen so unvollkommen, daß sie schließlich nur verwendbar waren für die Tabelle C, aber auch für diese waren sie noch mangelhaft, so daß die Zahlen der Tabelle C nur als Näherungswerte angesehen werden dürfen. Am vollständigsten waren die Antworten auf die Frage nach den Nutzgefällen, die dann auch der Tabelle C zugrunde gelegt sind.

Die Spalte i enthält den Kreis oder in den nichtpreußischen Bundesstaaten den Verwaltungsbezirk. Die nichtpreußischen Bundesstaaten sind kenntlich gemacht durch die Zusätze, wie sie auf den Meßtischblättern üblich sind, z. B. S. A. = Sachsen-Altenburg. Die Spalte 2 enthält den Namen der Gemarkung und, wo ein solcher vorhanden ist, den Namen des Triebwerks. Gleichzeitig kann man aber auch aus ihr die Art des Triebwerks ersehen; falls es nicht der Name selbst schon sagt, ist ein Zusatz gemacht worden. Unter »Mühlen« ohne nähere Bezeichnung sind Säge-, Mahl-und Ölmühlen oder sonstige kleinere Werke zu verstehen. Die Reihenfolge der einzelnen Triebwerke ist mit Hilfe der Meßtischblätter festgestellt. Irrtümer sind daher nicht ganz ausgeschlossen, denn vielfach sind selbst die Angaben über die Namen und die Gemarkung ungenau oder sie fehlen ganz. Diese Irrtümer aber üben keinen wesentlichen Einfluß auf die Zahlen der Spalten 6 bis 8 aus. — Den Wasserläufen in Spalte 3 ist zu leichterer Auffindung der Vorfluter zugefügt mit dem Zusatz links oder rechts, je nach der Seite, von der die Gewässer dem Vorfluter zugehen. Die Spalten 4 und 5 dienen zur Vergleichung mit der Tabelle B und den Karten. Vielfach mußten dort, wo mehrere Triebwerke in einer Ortschaft lagen, ohne daß ein Anhalt über die genauere Lage vorhanden war, deren mehrere zusammengefaßt werden; es erscheinen dann in der Spalte 5 statt einer Kilometerangabe zwei, zwischen denen die Triebwerke liegen.

Triebwerksbesitzer über das Gefälle aufgenommen, einige wenige haben selbst diese Frage nicht zu beantworten vermocht. Da aber deren Triebwerke augenscheinlich zu den kleinsten zählen, dürfte ihr Fehlen für das Gesamtergebnis unwichtig bleiben. Dort wo mehrere Triebwerke derselben Gemeinde zusammengefaßt sind, wurden die Gefälle zusammengezählt, es sei denn, daß sie nicht hintereinander, sondern gewissermaßen nebeneinander liegen, so daß jedes nur mit einem Teil der Wassermenge arbeitet. In diesem Falle wurde die größte Gefällangabe eingestellt, da ja dies Gefälle immerhin belegt und für andere nicht weiter ausnutzbar ist. War die Anzahl der zusammengefaßten Triebwerke größer und kein weiterer Anhalt vorhanden, so mußte deren Gefälle zusammen-

In der Spalte 6 sind die Angaben der

Nur

gezählt und durch die Zahl der Triebgräben geteilt werden, um das ausgenutzte Gefälle annähernd zu bestimmen. — Aus den Werten der Spalte 6 und denjenigen der Spalten 8 a und 8b in Tabelle B der entsprechenden Teilstrecke sind die Werte 7a und 7b entstanden. Wie weit die an einem Triebwerk vorhandene Wasserkraft wirklich ausgenutzt wird, könnte

aus Spalte 8 der Tabelle C hervorgehen, wenn diese An-

Sehr viel Triebwerks-

gaben etwas zuverlässiger wären, besitzer haben die Frage unbeantwortet gelassen. Ist ein

. Triebwerk, dessen Motorenstärke nicht bekannt ist, mit anderen zusammengefaßt, so sind die Motorenstärken dieser letzteren angegeben; ein > weist aber darauf hin, daß die Zahl größer sein müßte. Den Eindruck der Genauig-

keit machten im allgemeinen die Angaben größerer und modernerer Werke. Zu Summen sind nur die errechneten

Hierbei sei bemerkt, daß die

Werte zusammengezogen, beiden Fürstentümer Reuß sich an der Rundfrage nicht beteiligt haben, so daß also die dort in Frage kommenden Flußläufe (Elster) sicher mehr ausgenutzt sind, als es die Zahlen angeben.

Die Tabelle D enthält die in den Tabellen B und C gewonnenen Summen neben einander gestellt, sowie in den Spalten 4 und 5 die Summen der größeren Flüsse und der Flußgebiete.*)

Um die Ergebnisse übersichtlicher zu gestalten, sind sie kartographisch aufgetragen. Die beiden Übersichtsblätter im Maßstab 1 : 500000, von denen das eine den kleineren östlichen Teil des Arbeitsgebietes, das Bergland Schlesiens, und das andere den größeren westlichen Teil umfaßt, zeigen die vorhandenen Wasserkräfte, und zwar entspricht die Breite des hellblauen Streifens den mittleren jährlichen Wasserkräften und der schmalere dunkelblaue den in einem Durchschnittsjahre neun Monate lang nicht unterschrittenen Wasserkräften, derart, daß 1 mm Bandbreite gleich 50 PS ist. Die topographische Unterlage dieser Karten ist die von Justus Perthes Geographischer Anstalt in Gotha herausgegebene Karte des Deutschen Reichs.

Genauer sind die Ergebnisse aus den Karten 1 : 100000 zu ersehen. Als Unterlage zu diesen dient die Karte des Deutschen Reiches, herausgegeben von der kartographischen Abteilung der König!. Preußischen Landesaufnahme. Das bearbeitete Gebiet erstreckt sich über 133 Blätter dieses Kartenwerks. Ein Teil derselben wird nur in so geringem Maße von dem bearbeiteten Gebiete bedeckt, daß die Zeichnung auf den Rand der Nachbarblätter mit übernommen werden konnte. Andere wieder zeigen so wenig Auftragungen, daß es nicht lohnte, das ganze Blatt dem Werk beizugeben; von

*) Anmerkung. Für das Königreich Sachsen, das den östlichen und westlichen Gebietsteil dieser Bearbeitung trennt, sind von der Königl. Sächsischen Wasserbaudirektion Ermittelungen über die ausgebauten und die noch verfügbaren Wasserkräfte angestellt worden. Die Grundlagen dieser Berechnungen sind z. T. etwas anders; deshalb können die beiden Erhebungen nicht ohne weiteres verglichen werden. Die noch verfügbaren Wasserkräfte Sachsens sind nämlich für »mittleres Arbeitswasser« in rohen Pferdestärken angegeben, also ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades der Wasserkraftmaschinen. Nimmt man diesen auch zu 0,75 der rohen Pferdestärken an, so erhält man im ganzen 57 764 • 0,75 Pferdestärken. Die Angaben sind dem Königl. Sächsischen Dekret an die Stände, Wasserbauangelegenheiten betreffend, Nr. 27, Dresden, am 13. Februar 1914, entnommen.

Zusammenstellung der ausgebauten und noch verfügbaren Wasserkräfte

in Sachsen.

Ausgebaute Gefäll-strecken

43 323 effektive

Unausgebaute Gefäll-strecken

Flußgebiet

Nutzgefälle in m

Wasser

kräfte

bei

Voll wasser

in

eff. PS

Wirtschaft-lich noch ausnutzbares Gefälle in m

Noch verfügbare Wasserkräfte in rohen PS bei mittl. Arbeits-wasser

I. Weiße Elster.....

II. Mulden........

III.    Nebenflüsse der Elbe

IV.    Röder.........

V. Schwarze Elster . . .

VI.    Spree .........

VII.    Neiße.........

Zusammen . .

1 739,30 11 305,10 3 871,66 34D70 543,20

641.70

460.70

9 530,10 101 799,00 21 252,30 1 912,00 1 135,00 3 029,00 1 667,00

993,50 6 401,00 4 003,65 80,00

4 040,60 41 534.50 12 073,00 116,50

18 903,36    140 324,40

11478,15 I 57764,60

diesen sind mehrere zu Ergänzungsblättern zusammengefaßt, so daß im ganzen ioi Blätter zu diesem Werk gehören. Auf diesen Karten i : IOOOOO ist ebenfalls die vorhandene mittlere jährliche Wasserkraft durch hellblaue Bänder und die im Durchschnittsjahre neun Monate lang nicht unterschrittene Wasserkraft durch dunkelblaue Bänder, welche die Flußläufe begleiten, dargestellt. Ein Millimeter Breite entspricht dabei io PS für i km Flußlänge. An den Grenzpunkten der Teilstrecken, die durch Absätze bemerkbar werden, geben blaue Zahlen die auf i km berechneten Pferdestärken an, und zwar die eingeklammerten Zahlen die mittlere jährliche, die nicht eingeklammerten die neun Monate lang nicht unterschrittene Wasserkraft. Die Farbenbänder können ihrer Breite wegen nicht genau den Krümmungen der Flußläufe folgen; nur an den Grenzpunkten der Teilstrecken trifft stets die Mittellinie der blauen Streifen mit dem Flußlauf zusammen. Die Länge des Farbstreifens ist daher ohne Bedeutung und die blauen Flächen können nicht etwa als Maßstab der auf einer Teilstrecke vorhandenen Wasserkraft dienen.

Die grünen kreisförmigen Flächen stellen die Triebwerke dar; die Größe und die grünen Zahlen entsprechen der ausgenutzten Wasserkraft nach den Angaben der Triebwerksbesitzer. Wo diese fehlen, liegen der Größe der Kreise Schätzungen zugrunde, die auf Angaben der Besitzer über die Art der Motoren und des Betriebes beruhen. Auf einigen Blättern finden sich grüne Kreise weit ab von den blauen Streifen; sie bezeichnen Triebwerke, die an Abzweigungen des Hauptlaufes liegen, also einen Teil der durch die blauen Streifen dargestellten Wasserkraft ausnutzen. Genau genommen hätte in diesen Fällen der blaue Streifen gegabelt werden müssen; es ist unterblieben, weil nur in den seltensten Fällen bekannt ist, wie groß der Teil der Wassermenge ist, welcher dem Nebenarm zugeht. Durch kleine rote Kreise und Zahlen ist die Stationierung dargestellt. Ausnahmsweise ist in den höheren Teilen des schlesischen Berglands, in der Gegend der Schneekoppe, von der sonstigen Darstellung abgewichen, da die blauen Streifen sich hier wegen des starken Gefälles zu sehr häuften. Immerhin wird man mit Hilfe der Tabellen sich auch über diese Gegend Klarheit verschaffen können.

Neben den genannten Unterlagen, die gleichmäßig für alle Flüsse vorhanden waren, wurde benutzt, was bei den Behörden an brauchbarem Material vorgefunden wurde. So

dienten vorhandene Längenprofile kürzerer Flußstrecken wenigstens dazu, die Richtigkeit der hier auf Grund der Meßtischblätter aufgestellten Gefällinien nachzuprüfen. Wertvoll, hauptsächlich für die Bearbeitung der Tabelle C, waren die von den Königlichen Meliorationsbauämtern eingerichteten Wasserbücher, die in übersichtlicher Form unter anderem Auskunft geben über die Bauwerke, wie Wehre, Mühlen, Brücken, Begradigungen, Umleitungen u. dergl. Insbesondere konnte durch diese Wasserbücher, wenigstens für Preußen, die Befürchtung zerstreut werden, daß die Fragebogen nicht in voller Zahl eingegangen seien. Da die Wasserbücher erst von einer geringen Anzahl Flüssen vorhanden sind, waren es allerdings nur Stichproben, die auf die Vollzähligkeit der Triebwerke gemacht wurden; sie lassen aber darauf schließen, daß Lücken, die in nennenswerter Weise die Endsummen beeinflussen, wohl nicht vorhanden sind. Zum Schluß seien hier noch diese Endsummen erwähnt.

Vorhandene Wasserkraft

Ausgenutzte Wasserkraft

mittlere

jährliche

PS

9 Monatelang nicht unterschrittene

mittlere

jährliche

9 Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

Odergebiet . Elbegebiet . Wesergebiet Rheingebiet Maasgebiet.

205 35i 262 544 288 531 990 043

64 581

82 150 98 170 103 486 297 015 19 373

68 706,7 101 041,3 87 086,4 180 694,6 9 103.7

27 491.5 38 500,9 32 143,6 54 207,8 2 730,7

1 811 050

600 194

446 632,7

155 074,5

Im Berg- und Hügellande Preußens und der eingeschlossenen Gebietsteile sind demnach 1 811 050 PS vorhanden; 600 194 PS werden in neun Monaten nicht unterschritten. Ausgenutzt, oder richtiger gesagt belegt, sind durch vorhandene Triebwerke 446 632,7 PS und 155 074,5 PS. Auf IOO PS vorhandener Wasserkräfte kommen demnach rd. 25 PS bereits ausgenutzter. Auf 1 qkm der bearbeiteten Landesfläche, die rd. 91 800 qkm groß ist, entfallen 19,7 PS vorhandener und 4,9 PS ausgenutzter mittlerer jährlicher Wasserkräfte. Für die neun Monate lang nicht unterschrittenen stellen sich die Zahlen auf 6,5 PS und 1,7 PS. Ein erheblicher Teil harrt demnach noch der nützlichen Verwendung.

®r.=3ng. H. Keller.

C. Ruprecht.

Dr. Fr. Vogel.

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

f

■

■J ;

~

.

'

i

t

Tabelle A

Bestimmung des mittleren jährlichen Abflusses und der sekundlichen Abflußmengen

Bearbeitet auf Grund der Wasserkarte

und des Verzeichnisses der Flächeninhalte der Norddeutschen Stromgebiete sowie Hellmanns Regenkarte von Deutschland

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

Zuflüsse

Wasser lauf

Ent- Mittlere

fer—    ... 1 ,. ,

jährliche 1nung ¹

von

I. Ordnung

der

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

I. | il. | III. | IV.

und

Mün

dung

Nieder- Ab-

O r d 11 u n g

Bezeichnung seiner Teilgebiete

des

Schlags-

I Vor-flu- höhe

floß*

hohe

Nieder-

schlags-

gebiet

Mitt- ; Mittlerer lere Jah- jähr-res- I liehe abfluß

9 Monate

(durncl Mi“' schnitt- lerer. ■ich) Jah-

nicht unter-schrit- abfluß tene

9 Mo -n at e

res-

Mitt-

lere

jähr

liche

lang

(durch-

ters

km

mm

mm

Mill. qkm cbm

AbflußmengeQ cbm j cbm sek sek

Mill.

cbm

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm | cbm sek sek

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mill.

cbm

9 Monate lang (durch-

schnitt- lerer lere lieh) jah- jähr-mcht unter-

schrit- abfluß tene

Abflußmenge Q cbm j cbm sek | sek cbm

9 Monate

Mitt

lere

jähr

liche

Mitt- Mitt-

lang

(durch-

8a ! 8b 9

10a

10b

11

Cn

7/8

10

! Oder bis zur Oppa (Österreich)

Oppa.........

jj Mittel Oppa......

I    Schwarze Oppa .... j| Von der Vereinigung

Schwarzen Oppa bis zur Gold-Oppa

j| Gold-Oppa................

|| Von der Gold-Oppa bis zur Mohra . .

jj Mohra...................

I| Von den Quellen bis zum Podolskybach jj Podolskybach...............

II    Vom Podolskybach bis zum Freuden-

thaler Bach einschl...........

;i Vom Freudenthaler Bach b. z. Mündung Abfluß der Mohra jj Von der Mohra bis zur Mündung . . .

Abfluß der Oppa

: Z. T. Österreich, 2. T. Flachland Ostrawitza (Österreich)

Zabelkauer Bach')..........

j Olsa(z. T. Österreich, z. T. Flachland)

I    Flachland

Mühlbach................

II    Flachland

der Mittel und

766,5

1150

1040

680

570

000

TON CO CO vO

370

360

200

1020

1020

860

695

680

739,2    695

726,5

CT

vc

83,2

55,6

56,58

3>.69

1.794 o,7i8 1,005: 0,402

227,2

202.6

378.6

84,06

72,94

75,72

2,666

2,313

2,401

1,066

0,925

0,960

55°| 89,6 55°j 82,0

390] 260,8 225) 476,6

210 225,3

225

220

671,63 21,298! 8,518

32,0    7,20

46,9    10,32

303,33 9,6i9j 3,847 47,3i i,50o| 0,600

0,2281 0,091

0,327 0,131

VO OOM

Zinna ...................

j] Von den Quellen b. z. Goldenen Ader

Goldene Ader...............

j Von der Goldenen Ader bis zum Zauch-

witzer Bach...............

| Zauchwitzer Bach.............

Vom Zauchwitzer Bach bis zur Troja .

Troja....................

Von den Quellen bis zur Kaluscha . .

| Kaluscha...................

!| Von der Kaluscha b. z. Saremüikgraben

Saremnikgraben (Morawabach).....

Vom Saremnikgraben b. z.RösnitzerBach

Rösnitzer Bach (Pscinabach)......

Vom Rösnitzer Bach bis zur Mündung Abfluß der Troja Von der Troja b. z. Kranowitzer Bach

[j Kranowitzer Bach.............

|| Vom Kranowitzer Bach b. z. Mündung Abfluß der Zinna

725,0

37,7

30,0

i3,5

26,8

13,1

4,7

<CT CT' CT'    CT' CT'

00^1 -<l    CTN O'

Cn O O    O Cn

195

190

200

200

215

680 210 670 200 675 205 675 205 685 215 685 215 690 120

695

225

11,5    680

690

58,0

47,1

00 KJ CT\ O (CT Oi

h o o

58,1

18,8

46,9

40,9

27,8

35,o

3,i

11,31 °,359 °,I44 8,95 0,284 0,114

13,00 0,412 0,165 5,20 0,165 0,066 17,22 0,546 0,218

210

220

28,8

102,2

27,1

48,13 1,527] 0,611 6,48 0,205 0,082 21,461 0,680 0,272 5,96 0,189 0,076

12/20

Flachland

i37,7i

4,367

1,748

21

Dzielnitzer Wasser

22

23/24

25

26/27

683,8

Polnisch Neukircher Wasser . . , 680,3

| Flachland

Erlengraben

j Flachland

673,5

10 O vO vO

205

200

42,6    8,73

88,0    17,60

0,277

0,558

0,111

0,223

CT

CT

190

75,o    14,25

0,452

0,181

28

M N CO rj- IO vO

Straduna.................

i| Von den Quellen b. z. Jakobsdorfer Bach

|| Jakobsdorfer Bach............

I Vom Jakobsdorfer Bach bis zum Klein Graudener Bach............

658,7

24,2

|| Klein Graudener Bach..........

| Vom Klein Graudener Bach bis zum

Groß Ellguther Bach.........

|| Groß Ellguther Bach bis Pickau²) . . . | Abfluß der Straduna (einschl. Groß

Ellguther Bach bis Pickau)

18,3

CTv CTv    CTv <CT    CTv CT

Cn ^4    Cn    CTv    CTv

Cn O    Cn Cn    O Cn

LO C    »0*0 0*0

CT' CT' r-^oo    r^oo

67,2

37,6

22,5

20,0

40,1

54,o

44,69

1,416

0,566

13,10

744

0,415

0,226

0,166

0,090

3,94

3,70

6,82

9,99

0,125

0,117

0,216

o,3i7

0,050

0,047

0,086

0,127

29

30

| Flachland desgl.

Hotzenplotz³)..............

Von den Quellen (Goldbach) bis zum

Misrichbach . . ;............

|j Misrichbach................

I Vom Misrichbach bis zur Braune . . . Braune...................

649,9

77,o

62,7

'J vi VO VO OJ CT' O h Cn Cn Cn Cn

\T)

CO CTvvO rf p) G

Cn üi Cn

(CT-£*- KJ KJ

0 ON O )D 00 op cn Cd

rTcOOO w

<N CC CO H

^ « 't “2 0000

0,169 o,ii3 o,i75 0,204

zu

52,15] 1,654 0,661

') Rest von 5, Gewässer zwischen Ostrawitza und Olsa, z. bach und Prudnik genannt.

übertragen

T. Österreich, z. T. Flachland. — ²) Rest von 28®

schnitt-lich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

res- liehe

Mill.

12a I 12b    13    14a    14b

II II

49,28j 1,563 0,625 45,10! 1,430 0,572

ioi,7ij 3,225 1,290 107,24! 3,4oij 1,360

12,20 3,76 9,61 8,38

5,98

7,52

0,68

0,387

0,119

0,305

0,266

0,190

0,238

0,022

o O O M M o H-t O vO O KJ Cn vo Cn CT' CT' to OO Cn

I I III

I I II I I I

§•

ET

ST

»r!

Zufluss e

Wasser lauf

Ent- Mittlere fer-nung von

jährliche

I. Ordnung

Zuflüsse II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

der

I. | II. | III. | IV.

und

Ordnung

B ezeichnung seiner Teilgebiete

Mündung

^es schlags-Vor-

Nieder-

Nicder-

schlags-Ab-

gebiet

Mitt

lerer

Jah

Hut-

flu-

hohe

höhe

res-

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

9 Monate

(durci Mitt- : Mittschnitt- lerer j lere lieh) Jah- | j ähr -nicht unter-

schrit- abfluß tene

res- liehe

9 Mo -nate lang (durch-schnitt- lerer lieh) Jah-

nicht unter-schrit- abfluß tene

9 Monate

9 M o -nate

Mitt-

res-

Mitt-lere j ähr-liche

Ä Mitt- Mitt- ₍&5J_ schnitt- lerei lere schnitt-heb) Jah- ji ähr-mcht res- liehe

unter-schrit- abfluß!

tene

ters

km

mm

mm qkm

Mill.

cbm

AbÜußmengeQ cbm I cbm sek sek

8a I 8b 9

Mill. , _

cbm | sek

; Abflußmenge Q ' cbm

cbm

sek

Mill.

cbm

Abüußmenge Q cbm cbm

sek

_ Mill.

sek cbm

lieh) nicht unterschrittene

AbÜußmengeQ cbm I cbm sek I sek

10a    10b

12a

12h    13

14a    14b

30

Noch Hotzenplotz

Übertrag

00^4 ONCn

CfQ Hf> (D Qj o cr* p

10

O CT P

(Prudnik)VonderBrauneb. z.Seifenbach

! Seifenbach.................

Vom Seifenbach bis zum Ossabach . .

Ossabach..................

I Von den Quellen bis zum Petersbach . !

Petersbach.................

Vom Petersbach bis zum Mühlbach . . j

Mühlbach.................

Vom Mühlbach bis zum Großen Bach . |

Großer Bach................

| Vom Großen Bach bis zur Mündung .

Abfluß des Ossabaches ) (Hotzenplotz) Vom Ossabach bis

Dt. Rasselwitz.............

j Von Dt. Rasselwitz his Ober Glogau¹). Abfluß dei'Hotzenplotz bis Ober Glogau

Ziilz....................I

Von den Quellen bis zum Bialabach . .

Bialabach.................

Vom Bialabach b. z. Schmitscher Wasser Abfluß der Zülz (bis ausschl. Schmitscher Wasser) |

53,9

710

735

7oo

770

825

730

710

690

695

695

670

640

645

670

635

240

265

230

300

260

240

220

to to to to Cn Cn

200

170

175

200

165

20,1

25.8

36.9

32.9

49,7

39,9

49,8

23,6

46,6

5°,o

4b- 10 m 0° ON ON Oi M

150,01

4,7581 1,903

52,15 1,654 0,661

4,82 0,153 0,061 6,84 0,217 0,087 8,49 0,269 0,108

59,89! 1,899) 0,760

9,32) 0,296, 0,118 8,50 0,270) 0,108

16,n 0,510 0,204

INI

9,87 0,313)0,125 17,64 0,559) 0,224 10,37 0,329 0,132 4,44 0,141 0,056 1,06 0,034 0,014 II,20) 0,355 0,142 5,3l| 0,l68 0,067

CS o On 00 CO ON

of 10

0,089

0,168

0,253

kD L'- m CO NO O O O M

d/h

12

31/36

Flachland

desgl.

desgl.

kD 00^4 ONCn -fck Co tO w

Glatzer Neiße..............

Von den Quellen bis Schreibendorf . . V.Schreibendorf b.z. Schönthaler Wasser | Schönthaler Wasser

,595,2

850

870

3»o

10

12

175,5

Vom Schönthaler Wasser b. z. Bielseifel .

Bielseife..................

V. d. Bielseife b. z. Rosenthaler Wasser

Rosenthaler Wasser...........

Ebersdorfer Wasser...........

Vom Rosenthaler Wasser his zum Buckeltalgraben (ohne 8)...........

Buckeltalgraben..............

Vom Buckeltalgraben bis zur Wölfel .

Wölfel...................

Von den Quellen (Schwarzwasser) bis

zum Buckelwasser...........

Buckelwasser...............

(Wölfel) vom Buckelwasser b. z. Mündung Abfluß der Wölfel

169,7

166,5

166,0

161,2

156,2

ri,9

820

775

810

695

820

815

745

795

675

400

350

305

340

225

350

345

tO tO MM 10 H 004 OnnO OhCn Cn M W O W M M Ol M

i5,o

15,9

205 15,3

900    430

835 365 690    220

10    M

4b- ON tO

i». vb 00

III I II I II II

5,78

10,12

2,34

5,86

9,93

i,55

8,16

9,04

4,12

547

3,H

0,183

0,321

0,074

0,186

0,315

0,049

0,259

0,287

0,131

0,164

0,100

0,073

0,128

0,030

0,074

0,126

0,020

0,104

0,115

0,052

0,066

0,040

cO »OVO

M t—I

O CT* P

Hohndorfer Bach............ .

V. d. Wölfel b. z. Kressenbach (ohne 13)

Kressenhach................

Plomnitzbach...............

Von den Quellen (Weißwasser) bis zum

Glasegrundwasser......... . .

Glasegrundwasser.............

Vom Glasegrundwasser bis zur Mündung Abfluß des Plomnitzbaches

154,4

153.8

151.8

OO ON bi Cn M • Cn O Cn

IO o o ’t io 10 r- t'.'sO

C*> M to ON GO Cm * Cn O Cn

>0 0 0 t^oo 00

CI N H

t^oo • cf

III - I II

III- III

5,5°j °,174| 0,070 2,52 o,o8oj 0,032 5,37 0,170! 0,068

13,39 0,424 0,170 3,24 0,103 0,041 0,86 0,027 0,011 24,71 0,784 0,314

III-

•III

vO O vo m^ o cn

CO CO M

0,100 0,040 0,095 0,038 0,062 0,025

8,12 0,25710,103

17

18

19

to to to to m O

er t»

Vom Kressenbach bis zum Walters-

dorfer Wasser (ohne 16).......

Waltersdorfer Wasser..........

Vom Waltersdorfer 'Wasser bis zum

Haukeflössel..............

Haukeflössel................

Vom Haukeflössel bis zur Lomnitz . .

Lomnitz..................

Von den Quellen bis Alt Lomnitz . . . Von Alt Lomnitz bis zur Mündung . .

Abfluß der Lomnitz

150,2

149,0

144,5

645    175    4,9

680    210 35,7

0,86 o,0271 0,011 7,50 o,238j 0,095

O O >0    10 10

10 »OVO vO vO kD kD vO    r-^vO

'S co 00 Cn Q o

10 10

ON ON

(N hH

■ p' )P

H Ol Ol

to Cn

0,59 0,019; 0,008 1,13 0,036 0,014 3,72 0,118 0,047

4,87| 0,154 0,062 0,62} 0,020 0,008

II II

to

CO

cd

Vordere Duhne..............

Von den Quellen bis zur Hinteren Duhne Von der Hinteren Duhne einschl. bis zur Mündung..............

5,49 0,174; 0,070

I4B5

780 -310 19,5

695    225 12,6

6,04 0,192' 0,077 2,84 0,090! 0,036

Abfluß der Vorderen Duhne !

Von der Lomnitz bis zur Biele (ohne 23)

1/1

JO

• 00

8,88j 0,282 0,113 1,42; 0,045 0,018

zu übertragen

145,121 4,603 1,843

>) Rest von 30¹⁰ ist Flachland.

Zuflüsse

Was s e r 1 a u f

; Entfernung von

Mittlere

jährliche

I. Ordnung

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV.

Ordnung

der

1. II. III. i IV.

und

Ordnung Bezeichnung seiner Teilgebiete

Mündung L des : Vor-

flu-

Nieder- Abschlags- fluß-liolie höhe

Nieder

schlags

gebiet

Mitt-

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

9 Mo-nate

lang

(durch-

ters

j km

mm | mm , qkm

Mill.

cbm

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm 1 cbm sek sek

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mill.

cbm

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm    cbm

sek    sek

Mitt

lere

jähr

liche

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Mill.

cbm

9 Monate

iang

(durch-

schnitt-lich) nicht unter, schrit-tene Abflußmenge Q cbm I cbm

sek sek

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

9 Mo-j n ate lang (durch-lere schnitt-j ä h r - i lic'k) liehe mcht

Aluie unterschrittene

Mitt-

Milt.

cbm

cbm

sek

cbm

sek

8a

8b

10a    10b

12a ! 12b

13 { 14a ) 14b

37

Noch. Glatzer Neiße

Übertrag

145,12 4,603 1,843

25!

Biele....................

Von den Quellen bis zur Schwarzen Biele

Schwarze Biele............ . .

V. d. Schwarzen Biele b. z. Koblitzbach Koblitzbach................

‘39,1

45,3

Mühlbach..................

Vom Koblitzbach b. z. Mohre (ohne e)

Mohre.................. .

Von den Quellen bis zum Kamnitzbach

Kamnitzbach................

Klessenbach................

Johannisberger Bach (HeudorferWasser) Vom Kamnitzbach bis zur Mündung (ohne 3 u. 4)..............

37,4

31,8

30,1

5,i

3,8

0,7

835 365! 830 360]

825 355 825 355

810 340 810 340

845 375 905 435 900 430 79° 320

ro 10 00 CTn OVO 10 Vf W 00

M    M    MM

16,7

14,0

15,4

14,3

INI

o.i 19 0,048 0,074 0,030 0,178 0,071 0,053 o,o2i 0,128 0,051 0,202! 0,081

Ob Ob w

Ob ro O

0,080

0,077

0,058

Abfluß der Mohre

790 320)    7,8

2,50 0,079' 0,032

26,05

26

27

Von der Mohre bis Kan deck......

Von Landeck bis zum Schönauer Bach

Schönauer Bach..............

V.SchönauerBachb.z.KonradswalderBach

Konradswalder Bach...........

Vom Konradswalder Bach bis zum

Heinzendorfer Bach..........

| Heinzendorfer Bach (Heinzenbach) . . .

! Vom Heinzendorfer Bach bis zumPeters-

dorfer Bach...............

|) Petersdorfer Bach.............

i| Vom Petersdorfer Bach bis zur Mündung Abfluß der Biele Von der Biele bis zur Weistritz . . . .

| Weistritz..................

Von den Quellen b.z. ReinerzkronerBach

Reinerzkroner Bach ...........

Vom Reinerzkroner Bach b. z. Steinbach Steinbach..................

1    ! Von den Quellen bis zum Rotwasser .

2    ' Rotwasser.................

3    j Vom Rotwasser bis zur Mündung . . .

Abfluß des Steinbaches

20,3

16,3

8,8

5,6

135,7

24,9

20,4

i,7

795 325 79° 320 780 310 750 280 745 275

34,8

11.2

13.7

12.8

28.2

11,31

3,58

4,25

3,58

7,76

m    Tj-vß CO

cO -3" -3- 10 ^ Ob CO t-i

o    o    o    o    o    o

\D    Ob    tO    -cj-    \£>

<N    10    h    cO    h    rf

00    cO    w    m    m    d

o"    6    6    6    6    6

OOOO

700 230    18,8

710 240    25,6

4,321 0,1371 0,055 6,14 0,195) 0,078

4,6

‘4,4

9,3

620 150)    4,8

95,93 3,043 1,218 0,72 0,023 0,009

0,83! 0,026 0,0X0 2,88 0,091 0,036 1,44; 0,046 0,018

1085 615 990 520 965 495

26,0

15,99; 0,507 0,203 3,38 0,107! 0,043 4,70 0,149: 0,060

13,58 0,431 8,05 0,255 1,72 0,055

0,172

0,102

0,022

28

29

30

jl Vom Steinbach bis zum Engelwasser .

Engelwasser................

1    Von den Quellen bis zum Rollinger Bach

2    Rollinger Bach..............

3    Vom Rollinger Bach bis zur Mündung

Abfluß des Engelwassers j! Vom Engelwasser b. z.Wilmsdorfer Bach

j| Wilmsdorfer Bach . .-..........

!| Vom Wilmsdorfer Bach bis zur Mündung Abfluß der Weistritz |) Von derWeistritz b. z. Hannsdorfer Bach

|) Hannsdorfer Bach.............

]| Von den Quellen b. z. Märzdorfer Bach ! !| V. Märzdorfer Bach einschl.b. z. Mündung Abfluß des Hannsdorfer Baches ) [! VomHannsdorferBachb. z. Königshainer Bach

8,4

3,2

3,9

134,9

825)355! 39,1

730 260    25,9

765 295 13,9

650 180    3,0

635

710

625

IO o

6,3

‘9,i

23,35

13,88

0,741)0,296 0,440' 0,176

155

3,6

' '

610 140!    2,6

675) 205! 40,2 6501 180} 14,6

I • II I • I

1.1,37) 0,360) 0,144 1,04 0,033 0,013 4,58 0,145 0,058 0,56) 0,018 0,007

6,73) 0,213; 0,085 4,10) 0,130! 0,052 0,54! 0,017) 0,007

78,85 2,500: 1,000 0,36! 0,01 ij 0,004

10,87! 0,344 0,137

8,24 0,261! 0,104 2,63' 0,083 0,033

3i

32

1 Königshainer Bach............)‘33,6

[i Vom Königshainer Bach bis zur Steine 1 Steine...................¹

) 129,6

Von den Quellen b.z. GörbersdorferBach ) Görbersdorfer Bach............) 53,7

V. Görbersdorfer Bach b. z.Teufelssteiner Bach...................

d j! Teufelssteiner Bach............| 49,4

¹¹ V.TeufelssteinerBach b.z.Wiesener Bach

) Wiesener Bach..............

) Wernersdorfer Bach .. ..........

j Ruppersdorfer Bach...........)

S Kohlgrundbach.........

Vom Wiesener Bach bis zum Herms-

dorfer Bach (ohne g, h u. i).....

Hermsdorfer Bach............

; Vom HermsdorferBach bis zumWeckers-

dorfer Bach...............

Weckersdorfer Bach...........

QN Ob Ob h

O Ol o

800! 330; 10,4

760) 290) 28,2 770) 300I 17,6

0,49 0,016 0,006 2,41 0,076 0,030 1,94 0,062 0,025

6,72

2,66

0,213

0,084

0,085

0,034

3,78 0,120 2,62 0,083 5,59 0,177 2,38 0,075 3,96 0,126 4,21 0,133 2,11 0,067

0,048

0.033

0,071

0,030

0,050

0,053

0,027

4,69

3,43

0,149 0,060 0,109' 0,044

8,18 0,259 0,104 5,28 0,167 0,067

Tabelle A

Zuflüsse

I.

II. III. IV.

Ordnu n g

04

C4

O Q. CJ¹ U W

•*-n-CD    ’ö* »p N

LTV

Bestimmung des mittleren jährlichen Abflusses und der sekundlichen Abflußmengen

Wa sserlauf

und

Bezeichnung seiner Teilgebiete

|| Noch Steine

j Märzdorfei- Bach.............

!! Vom Weckersdorfer Bach b. z. Schwarzbach (ohne 0).............

|| Schwarzbach................

I Busebach..................

Vom Schwarzbach bis zum Schönauer

Bach (ohne r) .....;.......

| Schönauer Bach..............

jj Vom Schönauer Bach bis zur Walditz .

I Walditz..................

1 jj Von den Quellen b, z. Falkenberger Bach

|j Falkenberger Bach............

V.FalkenbergerBach b. z.HausdorferBacli

Hausdorfer Bach.............

V.HausdorferBach b.z.Höllenberger Bach

Höllenberger Bach............

Vom Höllenberger Bach bis zum Volpers-

dorfer Bach...............

Volpersdorfer Bach . ...........

jj Vom Volpersdorfer Bach b. z. Mündung Abfluß der Walditz

24,0

21,6

12,9

8,6

7,i

Odergebiet

Mittlere ! jährliche

Nieder- Abschlags- flußhöhe hübe

mm nun

795

700

7°5

790

685

695

680

745

800

740

785

690

730

680

I. Ordnung

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

Nicdcr-

achlags-

gebiet

9 Monate

9 Monate

ukm

Übertrag 325 12,1

230 235 320

5,6

15,0 21,6

co

ON

700

675

215

9-5

>0 O cs I-.

CS cs

19,6

10,0

275! 14,6 33° 1.2,4 270 13,5 295 18,7

220    3,2

260 13,6

210    i,7

230 16,1 205 16,6

|] Höllengraben...............

jj Von derWalditz bis zum Wünschelb urger

Wasser (ohne w) ...........

Wünscheiburger (Ratliener) Wasser . .    17,0

1    Von den Quellen b. z. Albendorfer Bach

2    Albendorfer Bach Vom Albendorfer Bach bis zur Mündung j

Abfluß des Wünscheiburger Wassers !

|| Ebersdorfer Wasser...........

j] Vom Wünscheiburger Wasser bis zum

Eckersdorfer Bach (ohne z)......

|j Eckersdorfer Bach............

Rothwaltersdorfer Bach (Gredenzbacli) .

Vom Eckersdorfer Bach bis zum Bottig-

fließ (ohne c)..............

jl Bottigfließ.................

|| Vom Bottigfließ bis zur Mündung . . .

Abfluß der Steine

20,8

680

655

800

3,7

780

'5.3

665

645

645

675

635

640

625

210 16,3

185 16,1

330

3io

190

<-> K> Oi Ol Ol

00 Cd c

195 21-4

175: 36,5 175] 10,5 205 24,8

165! 12,1 170 10,1

155    6,2

^ *0\£) t^oo 05 O W CS CO ~t

fO fO CO fO cO CO ’Tf

ji Von derSteine bis zumGabersdorferBach Gabersdorfer Bach (Zechenbach) .... V. Gabersdorfer Bach b. z. WiltscherBach

Wiltscher Bach..............

Gierichswalder Bach...........

Vom Wiltscher Bach bis zum Staudebach (ohne 38).............

|| Staudebach.................

]] Hemmersdorfer Bach...........

ji Maifritzdorfer Bach............

j Vom Staudebach bis zum Pausebach

(ohne 41 u. 42)............

Pausebach.................

126,1

119,6

m,5

109.8 106,1

105.8

102,9

Von den Quellen bis zum Mannsbach. Mannsbach. .

V. d. Quellen b. z. Weigelsdorfer Wasser

Weigelsdorfer Wasser..........

Vom Weigelsdorfer Wasser b. z. Mündung Abfluß des Mannsbaches

14,8

650

695

675

710

640

660

685

675

695

180

225

205

240

170

9-7

18,1

8,3

13,2

9,o

190 23,5 215) 32,0 205 36,2 225 42,9

625    155    8.6

675    205 37,4

700    230    21,4

710    240    70,6

600 : 130 28,1

On Cn

Ol Ol

w C 'O GO

Vom Mannsbach bis zum Stolzer Bach

Stolzer Bach................

Vom Stolzer Bach bis zur Mündung. .

Abfluß des Pausebaches ! Vom Pausebach bis zum Giftbach . . .

| Giftbach..................

Von den Quellen bis zum Heuler Graben

| Heider Graben..............

|i Vom Heider Graben bis zur Mündung Abfluß des Giftbaches |j Vom Giftbach bis zum Weißwasser . . ] jj Weißwasser (Karnitz)

I Tarnaubach.....

jj V. Weißwasser b.z. Mühlgraben (ohne49) |

Mühlgraben................

| Vom Anfang bis zum Liebenauer Bach

cn

60O

6l0

620

625

97.3

92,1

89.0

83.5

685

685

635

640

730

730

640

635

130 50,4 140 15,8 150 23,5

>55    5,3

215 20,7 215    7,5

165    4,8

170 10,1 260 39,9 260 18.4 170    8.7

165 37-3

q Monate lang (durch-lere ' schnitt -

9 M o -

nate

(durcfi-    Milt-    Mitt-    ₍&£g_    Milt-    Mitt-

lerer    lere    schnitt-    lerer    lere j schnitt-    lerer    lere schnitt-    lerer

Tah-    jähr- Feh)    Jah-    jähr-    lieh)    Jah_    jähr-    beb)    Jah-    jähr-i    beb)

nidlt    res-    liehe    niBht    res-    liehe    m?lt    res-    liehe,    mcht

unter-    neue    unter_    tes    neue    lmter.    res    neue    unter_

schrit- abtluß    sehnt- abfluß    schilt- abfluß    j schrit-

tene

AbtlußmengeO cbm cbm sek sek

Mitt- Mitt-

res- liehe abfluß

Milk

cbm

tene

Abflußmenge O cbm cbm sek sek

tene

Mitt- Mitt-

Mill.

cbm

Abflußmenge O cbm j cbm sek sek

Milk

cbm

tene

AbtlußmengeO cbm cbm sek sek

Milk

cbm

8b

10a

iol)

336,69 10,678 4,272

Mill

12a    12b    13    14a    14b

55,61! 1,762 0,706 3,93] o,i25: 0,050

1,29 0,041 0,016 3,52)0,112 0,045 6,91 0.219 0,088

2,04 0,065] 0,026 4,41-0,140 0,056 2,10: 0,067. 0,027

4,02 0,127; 0,051 4,09 0,130; 0,052 3,64 0,115 0,046 5,52 0,175] 0,070 0,70 0,022] 0,009 3.54 0,1 12 0,045

MM

MIM

II I II • III

III Mil M

II Mill

MM I

28,97 0,917. 0,367 3,42 0,108 0,043

2,98 0,094 0,038

14,28] 0,453 0,181 4,17 0,132 0,053

6,39 0,203; O,08l 1,84 0,058 0,023 5,08 0,161)0,064

2,00 0,063] 0,⁰²5 1,72 0,055] 0,022 0,96 0,030] 0,012

0,36 0,011 0,004 3,70 0,117; 0,047 3,40 o,io8j 0,043

8,25 0,262 0.105 4,93 0,156 0,062 1,10 0,035 0,014

III I I

III -III •

II Mill

153,62 4,805) 1.923 i,75 °,°55 0,022 4.07 0,129 0.052 1,70 0,054 0,022 3,17 0,101 0,040 i,53 °,°49 0,020

vO ^4 JO'- 4-

QN -k- 00 Cn M CO

0,141 0,056 0,218 0,087 0,235 0,094 0,306 0,122

i,33 0,042 0,017

45,46 1,442 0.576 0,82 0,026 Ö,OIO

6,85 0,217 0,086 1,72 0.055 0.022 io,37 0,329 0,132 4,78 0,152 0,061 1,48 0,047 0,019

INI

INI

7.67 0,243 0,097

25.51 0,809 0.323 6,55 0,2081 0,083 2,21 0,0700,028 3,52 0,112 0,045

4,45. 0,141 0,056 1,61 0,051 0,020 0,79 0,025 0,010

6,15. 0,195! 0,078

0,156 0,002 o,537 0,215 0,116 0,046

Zuflüsse

Wasserlauf

Ent- Mittlere fer-! nung ! von

jährliche

I. Ordnung

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung-

der

I. | II. | III. | IV.

Ordnung

Mündung

Bezeichnung seiner Teilgebiete ] des schlags-

Vor-flu- höhe ters

und

Nieder-

Ab-

lluß-

liölio

Nieder-

schlags-

gcbiH

Mitt-ler er Jahresabfluß

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer

Mitt-

Mittlere

jähr- üch) Jah-

nicht unter-

schrit- abfluß tene

liehe

res-

I 9 Monate

Mitt- ₍durcl Mitt-lere j schnitt- lerer Jah-res-

jähr- Hehl liebe nicht

unter-schrit- abfluß tene

Mitt-lere j ähr-liche

9 Monate

(taCf. Mitt- Mittschnitt- lerer lere 'Lb) Jah- jähr-mc 4 res- liehe

9 Monate

1 an g (durch-

km

mm

mm

Mill. qkm cbm

Abflußmenge Q cbm cbm

sek

_ Mill.

sek cbm

Abflußmenge Q cbm    cbm

sek    sek

tene

Abflußmenge 0 cbm ! cbm

unter-schrit- abfluß

Mill. _ , _

cbm | sek ; sek

Mill.

cbm

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm | cbm sek 1 sek

8a

8b 9

10a

10b

11

12a    12b    13    14a    14b

bi

Cn

(t ein er

Cn Cn

to

(D üo Cfp:

Cn

Cn

Cn

Cn Cn

M Qs

Cfq (i p. n cT p

Cn Cn GC

erq *■-> cd P- o er* p

CH tO M

er

7?

Os <J\ Q\ <J\

Ch to H 0

TT

ß ö o a, a< s.

Cfl

CH tO M

Noch Mühlgraben

! Liebenauer Bach.............

V. Liebenauer Bach bis zum Glambach . .

l] Glambach.................

Vom Glatnbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß des Mühlgrabens Vom Mühlgraben bis zur Abzweigung des Ottmachauer Mühlgrabens ....

Krebsbach.................!

Von den Quellen bis zum JauernigerBach

Jauerniger Bach..............

Vom Jauerniger Bach bis zum Rotwasser

Rotwasser.................

Vom Rotwasser bis zur Mündung . . .

Abfluß des Krebsbaches Vom Ottmachauer Mühlgraben bis zum ]

Matzwitzer Bach (ohne 53)......

Matzwitzer Bach mit dem Ottmachauer

Mühlgraben...............

Vom Matzwitzer Bach b. z. Grundwasser

Grundwasser................

Von den Quellen bis zum Kaltwasser .

Kaltwasser.................

Vom Kaltwasser bis zum Mittelbach . .

Mittelbach.................

Vom Mittelbach bis zum Hasenbach . .

Hasenbach.................

Vom Hasenbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Grundwassers V. Grundwasser b. z. Weidenauer Wasser

Weidenauer Wasser...........

Von den Quellen bis zum Polkenwasser

Polkenwasser...............

Schlippebach................

V. Polkenwasserb.z.Pumlichbach (ohne c)

Pumlichbach................

Vom Pumlichbach bis zum Juppelbach

Juppelbach.................

Von den Quellen bis zum Luckwasser

Luckwasser................

Vom Luckwasser bis zur Mündung . .

Abfluß des Juppelbaches Vom Juppelbach bis zum Luschebach

Luschebach................

Vom Luschebach bis zur Mündung . .

Abfluß des Weidenauer Wassers VomWeidenauerWasser b. z.Tatzegraben'

Tatzegraben.................

Vom Tatzegraben bis zur Biele ....

Biele....................

Von den Quellen bis zumRotebergwasser

Rotebergwasser..............

Vom Rotebergwasser b. z. Vitseifenbach

Vitseifenbach...............

Vom Vitseifenbach bis zum Rauschbach

Rauschbach................

Hammerhauer Bach............

Vom Rauschbachb. z. Staritzbach (ohne g)

Staritzbach.................

Göbelbach.................

Zündlerbach................

Vom Staritzbach bis zum Hollunderbach

(ohne k u. 1)..............

Hollunderbach...............

Schmiedebach...............

V. Hollunderbach b.z.Elsnitzbach (ohne 0)

Elsnitzbach................

Vom Elsnitzbach bis einschl. Altmannsdorf er Bach...............

V. AltmannsdorferBach b.z. Moorwasser

Moorwasser................

Von den Quellen bis zum Marmortal .

Marmortal . . . ..............

Vom Marmortal bis zum GiersdorferBach

76,9

12,6

10,8

74,4

10,6

2,4

73,i

5,7

68,8

66,5

°°

* tO * M

630

635

635

635

635

770

770

700

740

650

645

635

640

755

775

695

750

700

680

645

640

790

790

800

775

780

725

805

810

745

695

710

675

645

675

660

1000

890

950

875

935

1020

995

900

810

845

850

875

900

SV,

850

890

800

750

805

790

730

Übertrag

165 14,5

165    2,0

175 I9,i

165

170

285

305

225

280

230

210

175

II II

601,75

15,49

0,33

25,64

19,0811 7,633

0,491; 0,197

0,010! 0,004

0,813, 0,325

3,34! 0,106 0,042

23.3

10.3

i8,i

cO N CO CO 00

2,1

170    3,2

w w w w O Oi w w Cn O O O

3io

255

335

34°

275

225

240

205

Tj- to CO t'-cö i-T

0,1221 0,049 0,055] 0,022

21,7

00 Ch Q\

II I I II I • I

27,62] 0,876:0,351 0,54] 0,017] 0,007

26,5

30,6

5,6

20,5

26,1

26,4

175 io.1 205 15,4 190 !3,4

530    23,1

420    11,7

480

3,i

405    16,9

465 25,2 550    17,4

525 17,2

430

6,6

34° 49,8 375    7,7

380    3,2

330    16,0

280    49,7

335 I5,i

320

8,5

260    11,6

III -III

I I II I II II II

Illll. I I

65,16: 2,067 0,827 i,77 0,056 0,022 3,16 0,100 0,040 2,55 0,081 0,032

Illll II

6,15] 0,195

2,19] 0,069 2,48 0,079 2,28 0,072 2,39 0,076

8,70 0,276 6,39 0,203 0,55 0,017 7,34 0,233 2,66 0,084

5,i6

5,89

1,84

6,38

340

4,58

o,37

O O    O    O    O    O    O

O H    H    (O    O    H    H

i-i 4^    O    O    Cm    OO    Ob

CO tO 00 —4 4^

to cn

0,078

0,028

0,032

0,029

0,030

0,110

0,081

0,007

0,093

0,034

P P P P P P P

OOO

vO lo ro >—< rOCO >0 VO tv W OO 'd- IO O OOOO

6,94 0,220 0,088 1,98 0,063] 0,025 7,76 0,246] 0,098 2,53 0,080 0,032 4,62 0,146:0,058 4,23 0,134 0,054

20,82 0,661 0,265 4,61 0,146 0,058 6,26 0,199] 0,080 5,41! 0,172: 0,069

12,24 0,388 0,155 4,91 0,156 0,062 1,49 0,047; 0,019

6.84    0,217 0,087 11,72 0,372 0,149

9,57 0,303 0,121 9,03 0,286 0,114

2.84    0,090 0,036 16,93 0,537

2,89 0,092 1,22 0,039

0,215

0,037

0,016

6,36 0,202 0,081 2,97 0,094 0,038 1,31 0,042 0,017 9,61 0,305 0,122 7,77 0,246 0,098

5,28 0,167 0,067 13,92 0,441] 0,176

8,88 0,282 0,113 10,40: 0,330 0,132 1,54] 0,049! 0,020

5,06 0,160 0,064 2,72 0,086 0,034 3,02 0,096 0,038

Zuflüsse

Wa s s e r 1 a u f

1. | II. 111. | IV.

und

Ordnung

Be Zeichnung.sei 11 er Teilgebiete

Ent- Mittlere fer-nung

jährliche

I. Ordnung

Nieder-

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

bieder- Abschlags- lliilä-hölte höhe!

Mitt- | Mitt-

! Schlags- lerer | lere Jah- |j ähr-gebict res_ liehe abfluß

9 Monate

(durcf- Mi«- Mitt-schnitt- lerer lere lieh) Jah- jähr-Ä res_ | Mche

schrit- abfluß I tene

ters

II

km

mm mm

Mill. qkm cbm

Abflußmenge 0 cbm cbm

sek

_ Mill.

sek cbm

tene

| Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer lere lieh) Jah- jähr-

unter- res- liche schrit- abfluß

Mitt- Mitt-

Mill. _

cbm sek

9 Monate

(toi- Mitt- Mittschnitt- lerer lere lieh) nicht unter-

schrit- abfluß tene

AbflußmengeQ cbm cbm

8a

8b 9

10a

10b

11

37 63I t

Noch Moorwasser

Cn

6,9

64

65-

38/44

94

H Ot ff}

*5-1

46/47

22

48

8:

vO

Ctf rO ü

P-

et p, o er SJ

Giersdorfer Bach.............

Vom Giersdorfer Bach b. z. Mündung Abfluß des Moorwassers Vom Moorwasser bis zur Mündung . .

Abfluß der Biele Von der Biele bis zum Bielearm....

Abfluß der Glatzer Neiße b. z. Einmündung des Bielearmes unterhalb Neiße Flachland desgl.

Ohle....................

Von den Quellen b. z. Bärwalder Wasser

Bärwalder Wasser............

Vom Bärwalder Wasser bis zum Fröms-

dorfer Wasser.............

Frömsdorfer Wasser...........

V.Frömsdorfer Wasser b. z. Zinkwitzbacli

Zink witzbach...............

V. Zinkwitzbach b. z. Tarchwitzer Wasser

Tarchwitzer Wasser...........

V. Tarchwitzer b. z. Neobschützer Wasser

Neobschützer Wasser...........

V.NeobschützerWasserb.z.Pogarthwasser

Pogarthwasser...............

Vom Pogarthwasser bis zum Kryhnbacli

Kryhnbach.................

Von den Quellen bis zum Jägeler Wasser Jägeler Wasser ..............

Weigelsdorfer Wasser..........

V. Jägeler b. z. Tiirpitzer Wasser (ohne c)

;| Türpitzer Wasser.............

I Vom Türpitzer bis zum Arnsdorfer Wasser

Arnsdorfer Wasser............

Katschwitzer Wasser...........

Vom Arnsdorfer Wasser bis zum Spanngraben (ohne h)............

Spanngraben...............

Töppergraben...............

Vom Spanngraben bis zum Stockteichwasser (ohne 1) ............

Stockteichwasser.............

Vom Stockteichwasser bis zur Mündung Abfluß des Kryhnbaches Abfluß der Ohle unterh. des Kryhnbaches || Flachland I desgl.

Lohe...................

j| Von den Quellen b.z. Tadelwitzer Wasser

Tadelwitzer Wasser............

|j VomTadelwitzerWasser b. z. Höllenbach

I Höllenbach................

Vom Höllenbach b. z. Krummen Graben

Krummer Graben.............

Groß Kniegnitzer Graben........

:i Vom Krummen Graben bis zum Langen-

ölser Bach (ohne 7)..........

Langenölser Bach (Thomitzer Wasser) .    50,6

Von den Quellen b. z. Langenölser Wasser

Linker Nebenarm............. 2

Von diesem bis zur Mündung.....

Abfluß des Langenölser Baches Jl V. Langenölser Bach b. z. Kleinen Lohe j .

|| Kleine Lohe................ 1 39,7

Von den Quellen b. z. Silbitzgrundwasser ¹

Silbitzgrundwasser............j

| Vom Silbitzgrundwasser bis zum Goll-schauer Kanal | Gollschauer Kanal

|j Vom Gollschauer Kanal bis zur Mündung Abfluß der Kleinen Lohe

524,9

87,5

82,7

78,9

74,2

72,0

69,4

56,9

21.2

20.2

16,6

14,6

14,3

. 00 00"

2,3

513,9

78,6

69,6

00

28,6

21,9

775

725

675

640

640

625

630

620

620

610

615

610

605

600

600

595

580

640

625

630

620

615

610

620

610

605

610

590

595

580

Übertrag

3°5l 14,0 255j I7,i

205!    4,2

170] 12,0

170 40,1 155    31,6

160

150

15°

rf -TT -rf M W t—I

O Ln O

135

170

155

160

150!

145

140¹

150

140

902,17 28,606 11,443

20,7

21.6 n,o

27,3

49.1

12.7

5.3

8,4

6,9

14.3

40,0

to M H Cn> M 4^ CO Cn tO (J\ CO OS H i) <1 On CO OJ bl 4^

125

120

ui

ot Q\ rr 00 Ö 10 .

M M

595

125

45,4

I I II I I I

III lllll

II I I II I II

8o,7oj 2,559: 1,027

lllll

610 j 140 610    140

610 140

38,1

10.3

22.4

600    130    58,7

6001130    29,8

580 ui 13,6

570| 103

580 in

570! 103

4,7

25,3

120,0

12-

49/50

Abfluß d. Lohe unterhalb d. Kleinen Lohe ! Flachland desgl.

65,89! 2,089!

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

Jah- jähr-res- liche

_ Mill.

sek cbm

12a    12b    13    14a    14b

752,9423,875 9,551 126,90 4,024 1,610

147,1914,6661,866 2,04! 0,065 0,026

6,82 0,216 4.9° o.i55

3,31 0,105 3,24 0,103 1,65 0,052 3,82 0,121 7,12 0,226

1.78    0,056 0,72 0,023 1,09 0,035 0,90 0,029

1.79    0,057 4,44 0,141

0,086

0,062

0,042

0,041

0,021

0,048

0,090

0,022

0,009

0,014

0,012

0,023

0,058

39,12 1,240 0,499

2,94 0,093 0,038 2,34 0,074 0,030

2.65    0,084 0,034 3,06 0,097 0,040 3,97 0,126 0,052

4.65    0,147 0,059 2,03 0,064 0,027

5,68 0,180 0,074

9,91 0,315 0,126 7,63 0,242 0,097

21,03 0,667 0,276

19,43 0,615 0,245 0,86 0,027 0,011

10,80 0,342 0,136

4,27 0,135 0,054. 4,36 0,138} 0,055

I I I I II II

7.55    0,239 0,096

2.56    o,o8i 0,032

6.13    0,194 0,078 2,37 0,075 0,03° 1,97 0,062 0,025 0,38 0,012 0,005 3,88 0,123 0,049

1.13    0,036 0,014

2,43

3,9i

i,38

O O p o m o

to —1 -E. 4^ ^1

OOO

o o o

H Ol W CO o H

3,52 0,112 0,046 1,310,042 0,017 0,60 0,019 0,008

5,33

1,44

3,14

3.87

1,51

0,48

2,81

12,36

II I I II

o o o

M O M O -P* On O Ovo

000 o o o

O CO CO

0,049

0,020

OOO

‘OONOA

>-> 00 oi O O cO 6 6 6

Zuflüsse

Wasser lauf

I. | II. III. | IV.

und

O r d 1111 n g

Bezeiclinung seiner Teilgebiete

Mittlere

jährliche

I. Ordnung

Nieder-

sclilags-

Nieder

schlags-

gebiet

Mitt

lerer

Jah-

res-

abfluß

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

liölic

mm mm

qkm

Mill.

cbm

9 Mo-nat e lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge 0 cbm I cbm

Mittlere j ähr-liclie

Mitt

lerer

Jah

res-

abfluß

Mittlere j ähr-liehe

9 Mo -n ate lang (durch-schnitt- lerer ■Ich) Jah-

nicht unter-schrit- abfluß tene

Mitt- Mittlere jähr-res- Iliche

9 Monate lang

(durch-    ,

schnitt- lerer | lere Iwh) Jah- jjähr-unteJ- res- iliche schrit- abfluß tene

sek

sek

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm I cbm sek | sek

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

8a | 8b 9

10a

10 b

11

5'

^ CN CO Tf IO VC I" X

On C

M ON Ol 4- 02 K) -

CO z.

~r.

Weistritz.................

V. d. Quellen b. z. Lomnitzer Goldwasser

Lomnitzer Goldwasser..........

V. Lomnitzer Goldwasser b. z. Reimsbacli

Reimsbach.................

Vom Reimsbacli bis zum Charlottenbrunner Wasser............

Charlottenbrunner Wasser........

Jauerniger Wasser............

Vom Charlotteiibrunner Wasser bis zum Wüstewaltersdorfer Wasser (ohne 7)

| Wüstewaltersdorfer Wasser.......

Vom Wüstewaltersdorfer Wasser bis zum

Mühlbach................

Mühlbach.................

| Vom Mühlbach bis zum Goldenen Bach

Goldener Bach..............

| Vom Goldenen Bach b. z. Bögenwasser

Bögeuwasser................

Vom Bögeuwasser bis zur Peile . . . .

Peile....................

Von den Quellen bis zum Grenzmühlbach

Grenzmühlbach..............

Vom Grenzmijhlbach bis zum Langen-

bielauer Wasser............

Laugenbielauer Wasser.........

V. Langenbielauer Wasser b. z. Halmbach

Hahnbach.................

Vom Hahnbach bis zum Klinkenbach .

Klinkenbach................

V.Klinkenbachb.z.PeterswaldauerWasser

Peterswaldauer Wasser..........

Vom Peterswaldauer Wasser bis zum

Klaunmitzbach.............

Klaumuitzbach...............

1    V.d. Quellen b.z. Leutmannsdorfer Wasser

2    !| VomLeutmannsdoi-ferWassereinschl. bis

zur Mündung ...........„ . .

509,1

96,4

95,o

88,6

84,9

81,4

72,0

65,8

434

39,6

38,6

37,3

344

28,8

810

820

825

820

Gl OJ GUd Cm Cm Cm 4-

Oüi o o

M HG) 02 Cm K) ON 00 0

o o ro <r> co 00

02 02 ON ON

o o

8,0

19,6

620    150 24,8

650    180 13,0

645 175

700    230

645 | 175

19,7

25.5

I I! I I I I

610

2,4

11,90 0,377 0,151 6,23 0,198 0,079

1,28    0,041    : 0,0X6

4,97 0,158 | 0,063

0,047 | 0,019 0,120 0,048 0,096 0,038

0,091 0,036 0,224 0,090

3,28 0,104 0,042 5,24 0,166 0,066 3,79 0,120 0,048 9,00 0,285 0,114 3,89 0,123 0.049 8,03 0,255 0,102 2,16 0,068 0,027

INI

>40

635 i 165

700 | 230 650    180

710    240

14,8

kO 0002

MIN

25.4

650    180 13,7

740    270 26,5

II I I 1 II I I I I I

Ot H 4-    Op    o    Ol    02    JO    C/2

h vj to    Cn O    -t»    CO -4*-    G2    bj

O 0002    02    to    OnCm    4i-    K)

725    255 26,2

Abfluß des Klaumnitzbaclies

11

28,5

20

Fauler Bach................

V. d. Quellen b. z. DreißighubenerWasser

Dreißighubener Wasser.........

V. DreißighubenerWasser b. z. Mündung Abfluß des Faulen Baches j Vom Klaunmitzbach bis zum Ludwigs-

dorfer Wasser (ohne n)........

Ludwigsdorfer Wasser..........

Vom LudwigsdorferWasser b.z. Mündung Abfluß der Peile

Von derPeilebisznmTeichenauerWasser j Teichenaner Wasser

Vom Teichenauer Wasser bis Domanze

620    150 20,7

625; 155 H,i

630 ; 160 30,4

17.7

■    594

660 : 190 730 j 260

645 ! 175

620 j 150 620 1 150 620 | 150

02 4^    o> >-« to

H V| 00 . O» Cm O W 0 ^4    00 O* £>•

21-

22

Abfluß der Weistritz bis Domanze Flachland

161,77

III ■III«

ff

On

c

70,74

1,3°

7,05

4,68

2,241 0,896 0,041 0,016 0,224 0,090 0,148 0,059

23

Schwarzwasser...............

V. d. Quellen bis zum Qualkauer Wasser Abfluß des Schwarzwassers bis zum Qualkauer Wasser

31,6

625 | 155 84,7

i3,'3

0,416 0,166

24-

26

8'

Flachland

desgl.

Striegauer Wasser............

Von den Quellen b. z. Neudörfeler Bach Neudörfeler Bach (Waldwasser) . . . . Vom Neudörfeler Bach bis zum Mühlbach

Mühlbach.................

Vom Mühlbach bis zum Zeisbacli . . .

Zeisbach..................

Vom Zeisbacli bis zum Schwarzbach . .

Schwarzbach................

Ursbach..................

Börbacli    ........

Hoymsberger Bach . . . .........

(Schwarzbach) von der Vereinigung der

drei Bäche bis zur Mündung.....

Abfluß des Schwarzbaches

17,4

60,9

58.3

56.4

750 ' 28o 740 : 270 690    220

700 : 230 685    215

705

235

670    200

to K) - Cm

OJ vl OM9 M

N 61 ON 00 61 OS W

635 ! 165!    3,5

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeO cbm cbm sek sek

Mitt- ! Mitt-

Mill.

cbm

12a    12b    13    14a    14b

0,118 0,047 0,074 0.030

0,109 0,044 0,186 0,074 0,013 0,005 0,066 0,026 0,017 0,007 0,134 0,054 0,056 0,022 0,193 0,077

2,47 0,078 0,031

13,84 0,439 0,176

10,15

01 02 w Co b co w co 00

13,13

CS O    fO    ON    ON    Tt

t    ^    ^    ^

CO fö    H    >-4    O    lO

7,3i

7,16 | 0,227 ⁰,09I 6,68 0,212 0,085

4^ JO 02 00 H H

OnvO O

0,098 0,039 0,069! 0,028 0,154! 0,062

0,321 0,129

0,123 0,049 0,126 0,050 0,188 0,075

INI

0,416 0,166

0,108 0,043 0,108 0,043 0,045: 0,018 0,057! 0,023 0,024 0,010 0,190 0,076 0,134 0,054

0,232

0,093

H 02 W 4^ M “hh

CO Cm o

0,067 0,027 0,100 0,040 0,047 0,019

0,58 0,018 0,007

Zuflüsse

Wasser lauf

I. J H. | 111. | IV.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

irfrjfirijrr

Mittlere

jährliche

Nmltr- Ab-

Schlags- fluß-

hohe höhe

I. Ordnung

Nieder

schlags

gebiet

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 Monate

(durcf- Mitt- Mittschnitt- lerer lere lieh) Jah- jähr-nicht J J unter-

schrit- abfluß tene

res- liehe

9 M o -n at e

(duref- Mittschnitt- lerer lieh) Jah-

nicht unter-schrit- abfluß tene

res-

Mitt-

lere

jähr

liche

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer lere heb) Jah- jähr-

nicht J J unter-

schrit- abfluß tene

km

mm mm

Mill. qkm cbm

Abflußmenge Q cbm cbm

sek

_ Mill.

sek cbm

Abfhißmenge Q cbm cbm sek sek

Mill.

cbm

Abflußmenge 0 cbm cbm

8a 8b 9

10a

10b

11

5i

ct co tj- 10 \0 co

io

CO

CN

52/59

Noch Striegauer Wasser

V.Schwarzbachb.z.ThomaswaldauerBach

Thomaswaldauer Bach..........

Vom Thomaswaldauer Bach bis zum Freiburger Wasser.............

Freiburger Wasser............

Von den Quellen b. z. Dittersbachgraben

Dittersbachgraben..............

Vom Dittersbachgraben bis zum Seitendorfer Wasser.............

Seitendorfer Wasser...........

Vom Seitendorfer Wasser b. z. Salzbach

Salzbach..................

Vom Salzbach b. z. Liebichauer Wasser Vom Liebichauer Wasser einschl. bis

zum Arnsdorfer Wasser . .......

Arnsdorfer Wasser............

Vom Arnsdorfer Wasser b. z. Mündung Abfluß des Freiburger Wassers Vom Freiburger Wasser b. z. Schwarzen

Graben.................

Schwarzer Graben............

Vom Schwarzen Graben b. z. Abzweigung des Mühlgrabens oberhalb Raaben¹) . Abfluß d. Striegauer Wassers b. z. Abzweigung des Mühlgrabens oberh. Raaben

Flachland desgl. desgl.

Übertrag

640

42,1    645

35,5

1—i t-t -4 -4 Cn O

630

800

33,8    790

725

27,2    700

675

20,2    690

640

660

9,7    650

640

620

30,2    620

600

160    18,6

330    9,9

320    6,6

255

230

205

220

170

190

180

170

150

150

m to    to

0 ON cop OS CO 0 N OJ

tO tO m * vO GJ VD

CO in Co

00 ON ON H

130    10,4

75,93! 2,406 0,964

6°

H CN    GO ON

Katzbach.................

|j Von den Quellen bis zum Helmsbach.

I Helmsbach.................

Vom Helmsbach bis zum Steinbach . .

Steinbach.................

Vom Steinbach bis zum Wilsbach . . .

Wilsbach..................

Vom Wilsbach bis zum Pegel Goldberg Von Goldberg bis zum Prausnitzbach .

Prausnitzbach...............

Vom Prausnitzbach b. z. Wütenden Neiße

Wütende Neiße..............

Von den Quellen b. z. Röhrsdorfer Bach

Röhrsdorfer Bach.............

Vom Röhrsdorfer Bach bis zum Baumgartenwasser ..............

Baumgartenwasser.............

V. Baumgartenwasser b. z. Kleinen Neiße Kleine Neiße...............

1    Von den Quellen bis zum Lauterbach.

2    Lauterbach.................

3    Vom Lauterbach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Kleinen Neiße

459,6

7i,5

68,7

58,3

42,4

36,6

44,o

37,9

. vO

S.

800

700

750

690

730

670

640

685

620

780

800

750

720

660

770

750

720

170 34,5 215 29,5 150 17,7

310    27,0

330    21,9

280    14,8

250 41,6 190    54,7

300    14,0

280 56,7 250    32,0

17,!3 0,543 0,217 4,48 0,142 0,057 7,31 0,232 0,093 0,272 0,109 o,377 0,151 0,223 0,089 5,70 0,181 0,072 5,86 0,186 0,074 6,34 0,201 0,080 2,66i 0,084 0,034

8,58

11,88

7,02

h£)2ß

OQ t-b cd p- o d P»

Von der Kiemen Neiße bis Jauer . . . Von Jauer bis oberhalb Bremberg . . . V. oberh. Bremberg b. z. Plinzbach einschl. •,Vom Plinzbach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Wütenden Neiße Von der Wütenden Neiße b, Prinkendorf Von Prinkendorf bis zum Schwarz wasser

Schwarzwasser...............

Von den Quellen bis zum Kalten Graben

Kalter Graben..............

Vom Kalten Graben b.z. Neidsche einschl. Von der Neidsche bis zum Dammgraben

Dammgraben...............

Vom Dammgraben b.z. Schnellen Deichsa

Schnelle Deichsa.............

Von den Quellen bis zum Roten Bach

Roter Bach................

Vom Roten Bach b. z. Vogelbacli einschl. Vom Vogelbach bis zum Kalten Bach .

23,2

39,2

24,8

12,6

39,7

690

670

655

650

600

585

625

620

610

590

610

580

735

740

700

660

zu

220

200

IS₅

180

b h 10 o

. CN o fO '•D

tN H

102,95

130

3D9

4T5

115

155

150

140

120

140

in

265

270

230

190

4,3

o,49

3.264

0,132

0,016

1,306

0,053

0,007

80,7

32,8

118,6

63,9

81.3

94,o

28,0

39,2

32,6

74,o

übertragen

184,55! 5,853

2,342

*) Rest von 51 27 p ist Flachland.

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

9 M o -n at e lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek

Mitt- Mitt-

res- liehe

_    _ Mill. _

sek sek cbm sek

I2a I2b 13    14a    14b

28,35 0,898 0,360

0,83 0,026 0,010 i,35 0,043 0,017

2,98 0,094 0,038

35,86 1,137 0,456

2,42 0,077 0,031 2,79 0,088 0,035

i,35 0,043 0,017

NIMM

INI

8,37 0,265 0,106 7,23 0,229 0,092

4,14 0,131 0,052 10,40 0,330 0,132 10,39 0,329 0,132

28,08 0,891 9,39 0,298

o,357 0,119 14,02 0,445 0,178 8,05 0,255 0,102 2,88; 0,091' 0,036

12,51

4,92

16,60

7,67

11,38

io,43

cf o o o o o

P'kOkO

Os 10 CN rt-vo cO cO H IO CS CO CO

d d d d d d

>—I HH —< KJ O Ck> -L- o "H ONCn Ob -P- O O to \0

3,27 0,104 0,042 2,11 0,067 0,027

5,94 0,188 0,075 2,12 0,067 0,027 1,64 0,052 0,021 5,90 0,187 0,075 1,80 0,057 0,023

cO 10

0,120 0,048 0,134 0,054 0,161 0,064

4,20

15,88

8,00

0,133 0,053 0,504 0,202 0,254 0,102

III!

7,42

10,58

ON

fO fO fO CN cO CN

<J\ 00 Cn Cn

0,094

0,134

0,095

0,178

63,51 2,014 o,8n 39,56 1,254

0,501

Z u fl ü s s e

Wasserlauf

I. | II. III. | IV.

Ordnung

60

Cfq

IO VC

to

PC

Ent- Mittlere ^ei jährliche

nung

von

der

Mündung

Bezeichnung seiner Teilgebiete des sclilags-

V01-

und

Nieder-

Al>-

fluß-

Nieder

schlags

gebiet

I. Ordnung

flu-

ters

km

hohe

mm

höhe

mm

Mitt- Mitt-lerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Mül.

qkm cbm

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 Monate

Ä Mitt- M^-

schnitt- lerer lere h.ch) Jah- jähr-nicht J J unter-

schrit- abfluß tene

res- liehe

AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

Mül.

cbm

8a 8b 9

9 Monate

(durch- Mittschnitt- lerer lieh) Jah-nicht unter-schrit- abfluß tene

res-

Mitt

lere

jähr

liche

9 Monate

(d“cf- Mitt- Mitt-schnitt- lerer lere Jah- jähr-

nicht

res- liehe

Abflußmenge Q cbm I cbm sek I sek

Mill.

cbm

tene

AbflußmengeQ cbm I cbm

unter-schrit- abfluß

_    _ Mill.

sek I sek cbm

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

10a

10 b

12 a 12b

13    14a    14b

»OvO

(v p- o er p

61/91

92

0 vO COM ObC/1 •£> C*> K)

o c* P

er

M M

v£> 00Q\

Noch Schnelle Deichsa

Kalter Bach................

Vom Kalten Bach bis zur Mündung . .

Abfluß der Schnellen Deichsa Von der Schnellen Deichsa b. z. Fellendorfer Wasser.............

Fellendorfer Wasser...........

Von den Quellen bis Nieder Lobendau Von Nieder Lobendau bis zur Mündung Abfluß des Fellendorfer Wassers Vom Fellendorfer Wasser b. z. Mündung Abfluß des Schwarzwassers Vom Schwarzwasser bis zur Weidelache

Weidelache................

Von den Quellen bis zur Straßenbrücke zwischen Mertschütz und Wandriß . Von dort bis zur Brücke in Bischdorf Von Bischdorf bis zum Seegraben . .

Seegraben................

Vom Seegraben bis zur Mündung . .

Abfluß der Weidelache Abfluß derKatzbach unterh. d.Weidelache Flachland desgl.

Bober...................

Von den Quellen bis zum Goldbach. .

Goldbach..................

Vom Goldbach bis zum Schwarzbach .

Schwarzbach................

Vom Schwarzbach bis zum Schweinlich

Schweinlich................

Vom Schweinlich bis ztim Ziederbach .

Ziederbach.................

Vom Ziederbach bis zur Lässig . . . .

Lässig....................

V. d. Quellen b. z. Konradswaldauer Bach

Konradswaldauer Bach..........

V. Konradswaldauer Bach b. z. Mündung Abfluß der Lässig Von der Lässig bis zur Eisenbahnbrücke

bei Kupferberg.............

Von dort bis zum Fischbach......

Fischbach.................

Vom Fischbach bis zur Lomnitz . . . .

Lomnitz..................

Von den Quellen bis zum Kl. Seifen .

Kl. Seifen.................

Vom Kl. Seifen bis zur Kl. Lomnitz . Kl. Lomnitz, von den Quellen bis zur

Blaknitz einschl.............

Kl. Lomnitz, v. d. Blaknitz b. z. Mündung Abfluß der Kleinen Lomnitz Von der Kl. Lomnitz bis zur Eglitz . .

Eglitz....................

Von den Quellen b. z. Forstlangwasser

Forstlangwasser..............

Vom Fotstlangwasser bis zur Mündung Abfluß der Eglitz Von der Eglitz bis zur Mündung . . .

Abfluß der Lomnitz V. d. Lomnitz b. z. Seiffersdorfer Bach

Seiffersdorfer Bach............

Vom Seiffersdorfer Bach bis zum Zacken

Zacken...................

Von den Quellen bis zum Wilden Mann

Wilder Mann ...............

Vom Wilden Mann bis' zum Zackerle .

Zackerle..................

Vom Zackerle bis zur Kochel einschl. Von der Kochel bis zum Kl. Zacken .

Kleiner Zacken..............

Von den Quellen bis zur Saudbrücke . Von der Sandbrücke bis zur Mündung Abfluß des Kleinen Zackens

20,2

650

600

585

Ol

17,3

260,9

270,3

265,4

260,7

253,2

248,3

14,4

222,1

220,1

i3,5

. 00

216,0

209,7

29,4

22,2

15,6

600

590

580

580

630

625

610

610

590

830

900

780

740

740

850

860

745

795

760

760

780

890

SS..

880

800

1280

1320

1080

1230

1050

830

1000

1000

820

770

785

835

S, (I,

1455

1500

1350

1270

1200

1050

1300

1100

Übertrag

180    47,9

130    55,3

115 I2i,3

130

120

in

160

155

140

140

120

360

I -III

i84,55 5,853

2,342

63,51

55,37

13,95

2,014 0,811

1,755 0,701

0,442 0,181

39,56 1,254 0,501

8,62 0,273 0,109 7,19 0,228 0,091

50,0

27,4

46,0

10,2

9i,i

73,4

48,5

38,7

20,4

24,7

420

4io

4io

330

8io

850

610

o o

\Q CO 10

360

53°

53°

350

300

9»5

1030

880

800

730

580

w h co vp M 00 Oi po VD 00 o\ o 00 co w b m

13,6

6,8

17,2

28.4

14.4

12.4

3,9

6,7

45,2

25,0

11,2

12,0

10,3

I • I • II

147,73 4,683 1,13 0,036

40,62 1,288

6,50 0,206 0,082 3,29 0,104 0,043

9,79 0,310 0,125 5,11 i 0,162 0,066

374,03

11,860

4,757

II I II II II

II I - II II III

Mil

CO Ö UO VO rO ^ CO CO

4,7i

0,282

o,334

0,174

0,205

0,108

o,453

0.584

0,900

0,149

35,56 1,128

1,173

0,247

o,497

0,061

MM

Ml MM I ■

MM

63,35 2,009 2,11 0,067 16,50 0,523 8,25 0,262

1,884

0,015

0,516

0,113

0,134

0,070

0,082

0,043

0,181

0,234

0,360

0,060

0,451

0,469

0,099

0,199

0,024

0,803

0,027

0,209

0,105

M M

-fc, -fc. -J Cn Cn U O CO CO

P P P P P

N h 10 N OO vD \0 h N N "t F) n H O

0,185

0,144

0,086

0,069

0,032

I I I I I II I I

MM

8,29 0,263 0,105 7,311 0,232 0,093 19,96 0,633 0,253

INI

7,13 0,226 1,70 0,054 5,86 0,186

14,28 0,453 6,19 0,196

27,02 0,857 1,17 0,037

7,29

3,30

15,84

7,68

19,27

6,50

0    O    O    O    O    O

W    Id    tn    H    t4

O    h    o    O    Ot

Ob    t-H    -fc*.    IO    Cn    -<

16,45 0,522

0,090

0,022

0,074

0,181

0,078

o,343

0,015

0,092

0,042

0,201

0,098

0,244

0,082

0,208

10,34 0,328 0,131 3,94 0,125 0,050

15,05 0,477 0,191 7,63 0,242 0,097 4,34 0,138 0,055

9,96 0,316 0,126 6,49 0,206 0,082

Zuflüsse

Was s e r 1 au f

Ent- Mittlere fer-nung von

jährliche I

I. Ordnung

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

der

I. ; II. ! HI. IV.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Mündung

^es Schlags-Vor-

Nieder-

Ab-

fluß-

Nieder-

sclilags-

gebiet

Hü

liöhe

hohe

Mitt-

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer

Mitt-

Mittlere

lieh) Jah- !jähr-res- liehe

nicht unter-schrit- abfluß

ters

km

mm

mm

qkm

Mill.

cbm

tene

AbflußmengeQ cbm ; cbm sek | sek

Mill.

cbm

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm cbm sek i sek

| 9 Mo-i nate

Mut-ta.

lerer lere jschnitt-Jah- jähr-| lieh) res- liehe ^ abfluß    schrit-

tene

Abflußmenge Q cbm | cbm sek I sek

Mitt-

Mill.

cbm

3    4:5    6

8a | 8b 9

10a

10b

II

12 a 12b

92

19

Noch Zacken

Vom Kl. Zacken bis zum Heidewasser Heidewasser (Schneegrubenwasser) . . .

850

4-

(Von den Quellen b. z. Bratsch einschl. ¹ (Von der Bratsch bis zum Roten Wasser Rotes Wasser (Giersdorfer Wasser)¹) . Vom Roten Wasser bis zur Mündung .

CS CO

Cb

1250

850

1000

Abfluß des Heidewassers

Übertrag 380: 33,5

780; 16,4 380!    6,0

53°! 26,8

288,69 9A56 3,663

76,33: 2,421; 0,967 12,73 0,404 0,162

<D

20

21

er p

22

23

24

25

26

27

28

29

WWW to H O

o>

04

04

4*>

10

cO

tO

v£>

04 04 0> vo COM

er p

04

crcrq w* cd & o o⁴ pj

[ Vom Heidewasser bis zur Mündung . .

Abfluß des Zackens

j Vom Zacken bis zur Kemnitz......

Kemnitz..................

Von den Quellen bis zur Eisenbahnbrücke in Altkemnitz.........

j Von Altkemnitz bis zur Mündung . . .

Abfluß der Kemnitz Von der Kemnitz bis zum Zippelbach. Zippelbach (Engeltbach)

Vom Zippelbach bis zum Grundbach .

Grundbach (Kupferbach).........

Vom Grundbach b. z. Klinkbach einschl. Vom Klinkbach bis zum Zobtener Bach

Zobtener Bach..............

j! Vom Zobtener Bach bis zum Wolfsbach

Wolfsbach.................

Seiffenbach................

Vom Wolfsbach bis zum Ludwigsdorfer

Bach (ohne 31)............

Ludwigsdorfer Bach...........

Vom Ludwigsdorfer Bach bis zum Giers- J

dorfer Bach...............

Giersdorfer Bach.............!

Vom Giersdorfer Bach bis zum Possener

Bach einschl...............

|| VomPossenerBacb bis oberhalb Bunzlau || Von Bunzlau bis zum Kl. Bober ....

| Kleiner Bober...............

|j V. d.Quellenb.z.Straßenbrücke b. Mittlau | Von Mittlau bis zur Eisenbahnbrücke bei

Ober Schönfeld.............

Von Ober Schönfeld bis zur Straßenbrücke bei Nieder Schönfeld.....

Von Nieder Schönfeld bis zur Mündung Abfluß des Kleinen Bobers '■ V. Kl. Bobei' b. z. Brücke in Gr. Gollniscb Von Gr. Gollnisch bis Neu Öls .... Von Neu Öls bis zur Eisenbahnbrücke

oberhalb Ober Leschen........

Von dort bis zur Sprotte........

Sprotte...................

Von den Quellen bis zum Tiefen Graben j

Tiefer Graben (Eichgraben).......

Vom Tiefen Graben bis zum Kotzenauer

Wasser einschl.............

Vom Kotzenauer Wasser bis Neuhammer Von Neuhammer bis zum Flittgraben . Vom Flittgraben einschl. bis zum Otten-

dorfer Bach..........

Ottendorfer Bach (Kl. Sprotte)

Vom OttendorferBach b. z. Zauchegraben

Zauchegraben ...............

Vom Zauchegraben bis zum Steinbach

Steinbach.................

Vom Steinbach bis zur Mündung . . .

200,4

189,3

184,5

175,4

169,1

168,7

161,0

153,4

132,2

96,1

48,3

17,1

10,8

• ON •

Abfluß der Sprotte

745

740

1000

920

780

800

770

275 44,9

270

530

450

38,5

36,4

78,2

310    40,2

330 45,5

300; 23,1

795 | 3²5j 14.2

695    225    24,6

690 220] 36,8

700

675

685

690

690

665

660

660

I I II II II I I - II

230    40,4

205¹ 30,7

215    45.9

220

220

195

190

190

650 180

660 I 190 650 180

24,9

55>i

56,8

61,2

31.8

20,2

41,° 55-1

625 155    63.2

585 ii5 3°>2

570 103    47,2

575 ; 107    89,4

580 in 575 107 575 i°7

110,2

29-7

87,0

II I II

NIMM II! II

60,91 1,932 0,772

12,35 0,392 0,157

162.32 5,149 2,058 10,40 0,330 0,132

54,48    1,728; 0,691

12,46 0,395: 0,158

15,02 0,476----

6,93 0,220 4,62 0,146

5,50 0,174 3,53 0,112 5,15 0,163 2,95 0,094 15,57 0,494 10,29 0,326

0,190

0,088

0,058

0,069

0,045

0,065

0,038

0,198

0,130

5,54; 0,176 0,070 8,10 0,257 0,103

9,29] 0,295 0,118 6,29 0,199! 0,080

9,87 0,313 0,125 5,48 0,174 0,070 12,12: 0,384 0,154

32,39 1,027 7,79! 0,247 9,92 0.315

0,411 0.099 0.126

9,80 0,311 0,124 3,47 0,110 0,045

90,28 2,863    I,l86

19,29 0,612 0,245 35,19 1,1 l6 0,446

II II

I I I I II II

III. II

II III

zu übertragen

808,25:25,63410,294

'S-

V.

IV. Ordnung

•V. Ordnung

vO

P-

Rotes Wasser (Giersdorfer Wasser) V. d. Quellen b. z. Baberwasser einschl. Vom Baberwasser bis zur Mündung Abfluß des Roten Wassers

1,9

1250

35,4

11,2

27,61 0,876 0,350 4,03 0,128 0,051

31,64 1,004 0,401

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek i sek

Mitt- Mittlerer lere Jali- jäheres- liehe abfluß

11,08, 0,351] 0,140

11,63 0,369 0,148

6,04] 0,192 0,077 3,64' 0,115 0,046

4,86 0,154 0,065 9-57 0,303 0,124

12,23 0,388 0,159 3.18 0,101 0,041 9,3i 0,295 0,121

19,73 0,626 0,263 6,26 0,199 0,084

5.60    0.178 0,073

5.61    0,178 0,073 1,90' 0,060 0,025 8,90! 0,282; 0,116 3,13. 0,099 0,042

MiU.

cbm

13 ; 14a , 14b

12,79 0,406 2,28 0,072 31,64 1,004

14,20 ; 0,450

0,162

0.029

0,401

0,180

I I II I I I I I I

Zuflüsse

Wasser lauf

1. | II. | III. | IV.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

des

Vor

flu

ters

Mittlere

jährliche

Niedcr-

schlags-

höhe

I. Ordnung

Ab-

fluß-

höhe

Niedcr-

schlags-

gebiet

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Zufltiss e

II. Ordnung

9 Monate

(durch- Mitt-schnitt- leier lieh) nicht unter-schrit- abfluß tene

Jah-

res-

III. Ordnung

IV. Ordnung

km

mm

mm

Mill. qkm cbm

AbflußmengeQ cbm I cbm sek sek

Mill.

cbm

9 M o -nate lang (dnrch-lere schnitt, lieh) nicht n 1 ter-sch it-tene Äbflußmenge Q cbm cbm sek sek

Mitt-

jähr-

liche

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

9 Mo -nate lang (durch-schnitt- lerer lere

lich) Jah- jähr-nicht J J unter-

'schrit- abfluß tene

Mill.

cbm

AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

10a    10b

11

12 a

92 :

Noch Bober

45

46

47

48

m'CTC, ^ cd Ql O O"* p

PT

S fl O 0.

Von der Sprotte b. z. Kunzendorfer Bach Kunzendorfer Bach (Girbigsbach) . . . Vom Kunzendorfer Bach bis zum Queis

Queis....................

Von den Quellen b. z. Steinbach einschl. Vom Steinbach bis zum Langen Wasser

Langes Wasser..............

Vom Langen Wasser bis zum Sehwarz-

bacb einschl...............

Vom Schwarzbach bis zum Ölsebach .

Ölsebach..................

V. Ölsebach b. z. Hartmannsdorfer Wasser

Hartmannsdorfer Wasser.........

V.HartmannsdorferWasserb.z. Welkebach

W elkebach.................

Vom Welkebach bis zur Eisenbahnbrücke

oberhalb Lauban............

Von dort bis zum Geibsdorfer Bach . . Geibsdorfer Bach (Laubanbach) .... Vom Geibsdorfer Bach bis Sächsisch

Haugsdorf................

Von Sächsisch Haugsdorf b. z. Seifenbach

Seifenbach (Ivenitzbach).........

V on den Quellen bis zum Flutgraben .

Flutgraben.................

Vom Flutgraben bis zur Mündung . . .

Abfluß des Seifenbaches

86,0

83,5

H4,9

106,7

88,7

79,7

75,o

57,9

vo .    .

600

575

580

1280

1050

1030

1000

840

825

900

955

855

790

815

800

800

750

715

725

720

690

Übertrag

130 H7,5 107 86,0

in 3,0

810 40,0 580    16,2

560 70,2

530 57,5 370 18,6 355 72,7 430 45,8 485 41,6 385 50,7 320 67,5

345    5,o

330 ii,4 330 52,1

w to to to Oi Cn O O Cn

h WOJ    4^ Cn

vj 41. co    w

öi onm    Cb co

Ni Ni CO Cn Q

808,25 25,634 10,294

15,28 0,485 0,194 9,20 0,292 0,120 0,33 o,oio 0,004

II III IIIIIII

C/3 >1 kQ

SS

H ff)

49

150

Q'Cfq ►+> cp Qj o er¹ p

M On Cn -P> Gi tO

Vom Seifenbach bis Wehrau......

Von Wehrau b. z. Brücke in Klitschdorf Von Klitschdorf bis unterhalb Lorenzdorf Von Lorenzdorf b. z. Koberbrunner Bach' Koberbrunner Bach (Schwarzer Graben) Von den Quellen b.z. Puschkauer Graben

Puschkauer Graben............

Vom Puschkauer Graben b. z. Mündung Abfluß des Koberbrunner Baches Vom Koberbrunner Bach b. z. Mündung Abfluß des Queis Vom Queis bis zur Großen Tschirne .

Große Tschirne (Tschirne).......

Von den Quellen b. z. Waldauer Graben

Waldauer Graben (Lippsche)......

V. Waldauer Graben b. z. Großen Schrems

Große Schrems..............

Von der Großen Schrems b. z. Ziebebacb

Ziebebach.................

Vom Ziebebach b. z. Kleinen Tschirne

Kleine Tschirne..............

Von den Quellen bis zum Kohlfurter See VomKohlfurterSee einschl. b. Schönberg Von Schönberg bis zur Gummicht . . .

Gummicht.................

Von der Gummicht bis zum Rädeler Bach

Rädeter Bach (Tschirne).........

Vom Rädeler Bach bis zur Mündung .

Abfluß der Kleinen Tschirne

680

675

655

3,8

0,2

70,4

55,3

43,2

26,9

20,2

625

600

620

59°

590

580

690

690

690

680

670

690

645

720

720

720

720

695

665

630

210

205

185

155

120

III

OOO G M N N N N

210

200

220

175

250

250

250

250

225

195

i6o

Cn OJ tJ Cb jjN.$a. JH \p * m ^ sj b

CO CO to k) to Cn CO \p M Oi OJ CO p C*>    *    ■£*    •

o •<» OJ o 00 4^.    ln

M o ON Cn Cb

INI - II

INI- II

342,15 10,850 4,341 9,26 0,294 0,121

I I I I I II

II I II I I

51-

93/9⁶

56

Von der Kleinen Tschirne b. z. Lubatka

Lubatka..................

Von der Lubatka bis zum Goldbach . .

Goldbach..................

Vom Goldbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Großen Tschirne Abfluß des Bobers unterh. der Großen

Tschirne ............ . . . .

Flachland

desgl.

10,8

630

600

160

130

2,6

590

590

590

120

120

120

tsvo o cn . cn t-T vcT c>f

ONVO cO »O

184,66 5,856 2,346

1369,13 43,421 17,420

97

Lausitzer Neiße............

Von den Quellen b. z. Schwarzen Neiße

Schwarze Neiße..............

V.d. Schwarzen Neiße b. z.KratzauerBach

Kratzauer Bach..............

Vom Kratzauer Bach bis zur Zittau . .

233,2

1000

1020

980

935

800

W Cn Cn Oi OJ Cb w Oi Oj O Cn O 0 _0_

\D -vl -p. K> Oj ■^-4 Cn 4^- Cn

ON m Cb O 00

Mill

71,97

13.20

22,90

34,92

32,21

2,282 0,913 0,419 0,168 0,726 0,290 1,107 0,443 1,021 0,408

9 M o -nate lang (durchschnittlich ) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek

Mitt- Mitt-

res- liehe

Mill. _

cbm sek

12b    13    14a

32,40 1,027 0,411 9,40 0,298 0,119 39,31 1,247 0,499

30,48 0,967 0,387 6,88 0,218 0,087 25,81 0,818 0,327 19,69 0,624 0,250 20,18 0,640 0,256 19,52 0,619 0,248 21,60 0,685 0,274

1,72 0,055 0,022 3,76 0,119 0,048 17,19 0,545 0,218

15,06 0,478 0,191 10,51 0,333 0,133

M tO 00 0N£» -P- KJ M 6i £*• C/i Cti 0 ON Cn 04 M

0,709 0,284 0,461 0,184 0,141 0,056 0,202 0,081 0,276 0,110

11,69 0,371 o,54 o,oi7

0,149

0,007

T 15 0,354 0,142 25 0,198 0,079

24    0,166 0,066

25    0,166 0,066 46 0,554 0,222 07 0,605 0,242

1,58 0,050 0,020

V¹ Fl

83,49

15,95

8,01

4,39

6,50

0,32

2,648

0,506

0,254

o,i39

0,206

0,010

1,060

0,202

0,102

0,057

0,084

0,004

14b

OI COkO CO CN co Cn Cn —4

IMI

h

co

■^vb o

Milli

o,3i3

0,274

0,122

0,125 0,110 0,049

0,154 0,062 0,204 0,082 0,013 0,005

10,48 0,332 0,133 7,90 0,251 0,100 4,22 0,134 0,054 9,12 0,289 0,116 15,88 0,504 0,202 34,90 1,107 0,443 0,99 0,031 0,012

MIN

Zuflüsse !l

■ Wass er 1 auf

Ent- Mittlere fer-nung von

jährliche

I. Ordnung

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

der

1. 111.1 III. IV.

und

Ordnung j Bezeichnung seiner Teilgebiete

Mündung

des Schlags-Vor-flu-ters

Nieder-

liölic

Ab-

llnß-

höhe

Sieder-

sdilags-

gebiet

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

9 Monate lang (dureh-schnitt- lerer lieh) Jah-nicht

unter-    ,

schrit- abfluß tene

Mitt-

Mitt-

lere

res-

j ähnliche

9 Monate

(durcl Mitt-scmitt- lerer lere lieh) Jah. jähr-

unter-

schrit- abfluß tene

Mitt-

res- liehe

9 Monate

(durct Mitt- Mittschnitt- lerer lere lieh) Tah-nicht unter-

schrit- abfluß tene

km

mm

mm

Mill. qkm cbm

AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm

sek

sek

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

8 a    8b 9

10a iob

ix

97

Noch Lausitzer Neiße

Übertrag

175,20 5,555 2,222

tdrQ OTl O

Zittau (Mandau)...............

Von den Quellen bis zum Lauschebach

Lauschebach.................

Vom Lauschebach bis zum Landwasser

Landwasser.................

Vom Landwasser bis zur Mündung . .

Abfluß der Zittau

900

430

1000

10 o fl 00 10 CO 00 00 00

530

415

380

365

0">4^ G> Cn o O tO O IO Ol Ol O 4 i) io

Mill

45,24

3L75

12.62

18.62 23,18

10

11

12

Von der Zittau bis zur Kipper.....

Kipper...................

Von der Kipper bis zur Wittig.....

Wittig...................

Von den Quellen bis zum Lomnitzbach

Lomnitzbach................

Vom Lomnitzbach bis zum Rasnitzbach

Rasnitzbach................

Vom Rasnitzbach b. z. Bullendorfer Bach

Bullendorfer Bach............

Vom Bullendorfer Bach b. z. Katzbach

Katzbach..................

Von der Katzbach bis zur Mündung . .

Abfluß der Wittig Von der Wittig bis zum Pließnitzbach

Pließnitzbach...............

V. d. Quellen b. z. Berthelsdorfer Wasser

Bevthelsdorfer Wasser..........

V. Berthelsdorfer Wasser b. z. Gaulebach 1 Vom Gaulebach einschl. b. z. Mündung Abfluß des Pließnitzbaches

166,3

. . .vo . .

161,9

760

790

725

1150

1150

950

995

815

865

775

775

720

720

v) vjsj CO Oh On CO O Ca Cn Cn O

290

320

255

680

680

480

525

345

395

3°5

3°5

250

250

330

3^5

295

295

75,i

97,3

72,9

81,8

354

15,1

¹3,7

41,1

131,41

21,78

3bi4

18,59

152,36

3,42

55,76

4,167 1,667 0,691 0,276 0,987 0,395 0,589 0,236

4,831 1,932 0,108 0,043

55,62

23,87

4,99

16,28

12,08

14,73

9,82

11,19

3,78

17,06

4,63

2i,95

12,12

I 13

14

CD Qu O CT* P

Vom Pheßmtzbach bis zum Rotwasser .

Rotwasser.................

Von den Quellen bis zur Linda . . . .

Linda....................

V on der Linda b. z, Schönbrunner Wasser

Schönbrunner Wasser..........

Vom Schönbrunner Wasser b. z. Mündung Abfluß des Rotwassers

151,8

10,4

vC

745

785

785

740

745

725

275

3i5

315

270

275

255

30,1

8,28

1,768 0,707 0,263 0,105

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

o er p

27

29-

V. Rotwasser b. z. Hennersdorfer Wasser

Hennersdorfer Wasser..........

V. HennersdorferWasserb.z. Kesselbach

Kesselbach.................

Vom Kesselbach bis zum Bielbach . . .

Bielbach..................

Vom Bielbach b. z. Gelbbach u.Steinbach

Gelbbach..................

Steinbach.................

Vom Gelbbach bis zur Schrot.....

Schrot...................

Von den Quellen bis zur Kl. Schrot. .

Kleine Schrot...............

V on der Kl. Schrot bis zur Mündung .

Abfluß der Schrot V. d. Schrot b. z. Straßenbrücke in Muskau Von Muskau b. z. Straßenbrücke in Zelz Von Zelz bis zur Einmündung des Mühlgrabens unterhalb Forst¹).......

Abfluß d. Lausitzer Neiße unterh. Forst Flachland

i44,i

137,7

125,9

106,0

106,0

83,8

690

710

675

7i5

,.s.,

740

685

715

690

670

650

660

665

O >0

650

220

240

205

245

210

270

215

245

220

200

M M M

to 'O CO

Cn O O

200

205

180

vO m GO -P-    CT'Cn    4^    m    CS'' OJ    >-<    Q\    4*.

O Ol Ol 4^    Ch O    o    OJ    O    ■    OJ    to M    o H

b bv o o    4* öj    02    61    4. 4»    (o    01 m    co o

128,8

82,3

3,6

148,2

1574

110,0

II II II II

MIM lllll

lllll

874,94 27,743|n,097

Mill

12,92

19,15

2,08

2,56

3,54

40,25

6,69

15,46

2,77

10,36

10,56

17,93

9,46

20,82

3,43

18,04

39,52

29,64

32,27

19,80

1,276 o,5io 0,2X2 0,085 0,490 0,196 o,o88 0,035 0,329 0,132 o,335 °,I34 0,569 0,228 0,300 0,120 0,660 0,264 0,109 °,°44 0,572 0,229

1,253 o,5oi 0,940 0,376 1,023 0,409

0,628 0,251

23,18

15,64

0,70

36

98-

desgl.

1) Rest von 97²⁸ ist Flachland.

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

jähr-res- liehe

Mill.

cbm

12a    12b    13    14a    14b

i,435

1,007

0,400

0,590

Q.735

1,764

o,757

0,158

0,516

0,383

0,467

0,311

o,355

0,120

o,54i

0,147

0,696

0,384

0,410

0,607

0,066

0,081

0,112

o,735

0,496

0,022

o,574

0,403

0,160

0,236

0,294

lllll

VO

vO cO t"- ■'d- ct 00 O O VO c 1000 O *3-

t^cOCDot W m MM o

o o o o o o o o o

0,216

0,059

0,278

Q.I54

0,164

0,243

0,026

0,032

0,045

0,294

0,198

0,009

II II I II II

II I II II II

II II

II II

I lllll

II I II II II I

II I II II II I

Zufliiss e

Wasserlauf

I. II. 111.! IY.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent-

fer-

nung

von

der

Miin-

dung

des

Vor

flu

ters

km

Mittlere

jährliche

Nieder- Abschlags- IM-höhe höhe

Siedcr-

sclilags-

gebiet

I. Ordnung

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

mm mm

qkm

Mill.

cbm

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm    cbm

sek    sek

Mittlere j ähr-liche

8a

8b

Zu f1 ü s s e

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

Mitt

lerer

Jah-

res-

abfluß

Mill.

cbm

Mo-n ate

Mitt- ₍Ä

lere schniit-jähr-1 lieh)

1 • 1 Q nicht llche unterschrittene Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

10a    10b

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mill.

cbm

ix

9 Mo -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm I cbm sek | sek

Mittlere j ähr-liche

12 a

12b

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene j AbflußmengeQ ! cbm | cbm sek

Mitt- Mittlerer lere. Jah- jäbr-res- liehe abflußi

Mill. _

cbm | sek

13

14a | 14b

■*/7

I0/l2

13

J Österreich

Aupa

Glaserwasser................

|| Von den Quellen bis zur österr. Grenze

Mettau ..................

Tscherbeneier Wasser INebenfl. d.Mettau Schnelle .

Österreich

Adler, Wilde Adler (Erlitz)

j Von den Quellen bis zur österr. Grenze Brückenflössel .

Stockflössel . .

Gfintherflössel .

Brettgraben . .

Schaargraben .

Neuwalder Bach Freiwalder Bach Österreich Iser

Brettschneidefloß Lämmerwasser.

Koberwasser . .

Brachfloß ....

auf preuß. Gebiet

Nebenflüsse der Wilden Adler (Erlitz) auf preußischem Gebiet

720    250 20,4

5,ioj 0,162 0,065

810

800

-p o o

On K> -P -P

o p-

8,3o{ 0,263 0,105 21,12 0,670 0,268

„ V v    v v v

On of cf -rf 'cf cf t?vcT

5,52) 0,175 0,070

1,14 1,14 1,90 1,90 1,14 2,09 3,04

0000000 o o o o o o o | nO OnP» On ON04    ¹

<J\ ON On O O ON On

0,014

0,014

0,024

0,024

0,014

0,026

0,038

.2'S

Nebenflüsse der Iser auf preußischem Gebiet

T. Österreich, Bayern u. Sachsen, 3. T. Flachland

0,075 0,030 o,373 0,149 0,171 0,068 0,211 0,084

INI

INI

vO COM ON Cn .p OJ tO

OwcicO^t

H H H H H

'S

Cfq h, et» 0-0 er* P

O vO oo^J

-H

to

o er* P

Saale

Von den Quellen bis zum Pulschnitzbach

Pulschnitzbach.............. .

Vom Pulschnitzbach bis zum Lamitzbach

I Lamitzbach................

i Vom Lamitzbach bis zur Schwesnitz .

I! Schwesnitz................

V. d. Schwesnitz b.z. Nonnenbach einschl. | l| Vom Nonnenbach bis zur Regnitz . . .

Regnitz...................

Von der Regnitz b. z. PirkerBach einschl. Vom Pirker Bach bis zum Rohrbach . .

Rohr- und Regnitzbach.........

Vom Rohrbach bis zum Tannbach . . . Vom Tannbach einschl. bis zum Göritzer

Bach einschl...............

Vom Göritzer Bach bis zur Selbitz . .

Selbitz...................

Von den Quellen bis zum Lehstenbach . V. Lehstenbach einschl. b. z. Rothenbach

Rothenbach................

Vom Rothenbach b. z. Culmitz einschl. Von der Culmitz b. z. Thür. Moschwitz

Thüringische Moschwitz.........

| Von der Thür. Moschwitz b. z. Mündung Abfluß der Selbitz I Von der Selbitz bis zur Lemnitz .... Von der Lemnitz einschl. bis zum Friesaubach (Ebersdorfer Bach) einschl. . . Vom Friesaubach bis zum Triebigsbach Vom Triebigsbach einschl. b. z. Wettera

einschl...................[

Von der Wettera bis zur Wisenttal . .

Wisenttal .................

Von den Quellen bis zum Schlangenbach

Schlangenbach...............

Vom Schlangenbach bis zur Mündung.

Abfluß der Wisenttal

375,0

1,2

33L9

17,2

920

900

840

800

775

790

730

795

745

740

695

700

800

780

765

910

885

850

890

870

905

775

770

795

675

700

640

700

650

650

-P -P Cn

52,3

45.4

39° 50,4 350 69,3

325 15.8

340 101,1

280

9.9

NIMM

345 37,4 295 112,6

290

9,9

245 3i,4 250 40,2 350 66,1

o »o

CO tH CO CO

Ck» CO On O

II II I II

24.58

20,43

19,66

24,26

5,14

34,37

2,77

12,90

33,22

2,87

7,69

10,05

23,14

26,53

n,43

o,779

0,648

0,623

0,769

0,163

1,090

0,088

0,409

1,053

0,091

0,244

0,319

o,734

0,841

0,362

0,265

0,227

0,218

0,277

0,059

0,392

0,033

0,147

0,39°

0,034

0,095

0,121

0,264

0,303

o,i34

II I I I II II II II

460 49,2 435 44,i 400 25,4 440 3i,4 420 64,0 455 29,7 325    i.5

10 10

.CM    r}- CM

rO    <0 CN

250

190

250

200

200

Mill

II I II

22,63; 0,718 0,251 19,181 0,608 0,213 io,i6| 0,322 0,113 13,82 0,438 0,153 26,88 0,852 0,298 13,51 0,428 0,150 0,49 0.016' 0,006

II I II I I

. CO

''T M MD t"- cO

81,0

46,4

Ii6,8

22,6

41,0

106,67

3,382

2,66

0,084

1,184

0,031

26,70

8,12

20.25

8,82

0,847

0,257

0,642

0,280

0,305

0,100

0,244

0,115

29,20 0,926 0,352 4,52 0,143 0,057 8,20 0,260 0,104

SS;?'S

27

Von der Wisenttal bis zum Plothenbach

Plothenbach................

Dreba und Sornitzgraben........

Vom Plothenbacb bis zum Großen Otterbach (ohne 25).............

Großer Otterbach.............

325,4

41.92

1.329

640

640

630

630

190

190

180

39.i

1,58

7.39

7.04

o '=}• <0

O CM C4

cT o o

0,513

0,020

0,096

0,094

28

29

I3214

Vom Großen Otterbach bis zur Loquitz ,

Loquitz.................

Von den Quellen bis zur Zopte . .

■293,2

670

635

180

220

185

-'J CM OOGJ OJ MD CO 00

0,68 0,022 11,84 0,375 14,60 0,463

0,009

0,150

0,190

850 | 400 86,0

34,4°j 1,091 0,382 34,40 1,091 0,382

Zuflüsse ,

L | II. | III. | IV.

Ordnung

! Ent-! fer-nung I von j der Mündung

Bezeichnung seiner Teilgebiete des sclilags-

Vor-flu- h»lle i ters

| km

Wasserlauf

und

Mittlere

jährliche

I. Ordnung

Nieder*

mm

Ab-

fliiß-

höbe

(iieder-

selilass-

gebiet

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 M o -n at e lang (durch-lere schnitt- lerer j ä h r - hch)

¹ nicht

Mitt- Mittlerer Jahres- liehe abfluß

Mitt- Mitt-

unter-i schrit- abfluß

j tene

Abflußmenge O

lere

Jah- jähr-res- liehe

9 Mo-nate

(durcf- Mittschnitt- lerer lieh) Tah-nicht unter-schrit- abfluß tene

9M0-

nate

9 Monate

res-

Mitt-

lere

jähr

liche

lang

(durch-

Mill.

mm I qkm cbm

cbm cbm

sek i sek

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm | cbm sek sek

Mill.

cbm

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

Mitt- | Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

lang

(durch-

Mill.

cbm

schnitt-lich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm

sek sek

8a

8b

ioa : lob

12a    12b

cO

to

50

p-o er

CD

OJ 04 Ck> OJ Ck> c*>

Cn -p 04 IO M o

erq k, re Oj o er p

04 10

TT

-P-P-P-P-P-P-POJOJOJOJ

05Cn -P 04 to 1-1 O vO co-^j 05

o er p

Cn Cn -P -P -P

m O vQ 00^1

*-h CD P- O CT* P

Cm Cn Cn Cn Cn Cn Cn

CO -<r qn Cn -P Co jo

Noch Loquitz

Zopte....................

Von der Zopte bis zur Sorbitz.....

Sorbitz...................

Von den Quellen bis zum Schmiedebach

Schmiedebach (Kleine Sorbitz).....

Vom Schmiedebach bis zur Mündung .

Abfluß der Sorbitz Von der Sorbitz bis zur Mündung . . .

Abfluß der Loquitz Von der Loquitz bis zum Gißrabach . . Vom Gißrabach einschl. b. z. Weiherbach

Weiherbach (Weirabach) ........

Vom Weiherbach b. z. Pegel Remschütz Von Remschütz bis zur Schwarza . . .

Schwarza..................

Von den Quellen bis zur Masse ....

Masse ...................

Von der Masse bis zur Katze......

Katze....................

Von der Katze bis zum Mellenbach . . Vom Mellenbach einschl. bis zur Lichte

Lichte ...................

Von den Quellen bis zum Schlagebach

Schlagebach................

Vom Schlagebach bis zur Mündung . .

Abfluß der Lichte Von der Lichte bis zur Sorbitz . . . . .

Sorbitz...................

Von der Sorbitz bis zur Rinne.....

Rinne ...................

Von den Quellen bis zum Rottenbach .

Rottenbach ................

Vom Rottenbach bis zum Teilbach . . .

Teilbach..................

Vom Tellbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Rinne Von der Rinne bis zur Mündung . . .

Abfluß der Schwarza 1 Von der Schwarza bis zum Schaalbach

Schaalbach.................

Vom Schaalbach bis zum Wiestebach .

Wiestebach (Rinne)...........

Vom Wiestebach bis zum Schadebach .

Schadebach................

Vom Schadebach bis zum Hexengrund

Wiedabach im Hexengrund.......

Krebsbach.................

Vom Hexengrund b. zur Orla (ohne 44)

Orla ....................

Von den Quellen bis zur Kleinen Orla j

Kleine Orla (Kotschaubach) . ......¹

Von der Kleinen Orla bis zur Mündung

Abfluß der Orla Von der Orla bis zum Reinstädter Bach

Reinstädter Bach.............

V. ReinstädterBachb.z.AltenbergaerBach V. Altenbergaer Bach einschl. b. z. Roda

Roda....................

Von den Quellen' b. z. Karlsdorfer Bach

Karlsdorfer Bach (Weißbach)......

Vom Karlsdorfer Bach b. z. Roten Hof bach

Roter Hofbach..............

Vom Roten Hof bach b. z. Weiherbach Vom Weiherbach einschl. bis zum Zeitz-

bach einschl...............

Vom Zeitzbach bis zur Mündung ....

Abfluß der Roda Von der Roda bis zum Ammerbach . .

1 Vom Ammerbach einschl. b. z. Mühltal

Leutra im Mühltal............

Vom Mühltal bis zur Gleise.......

Gleise...................

Von der Gleise bis Steudnitz......

Von Steudnitz bis Tümpling......

16,4

3,o

10,0

281,3

|275.8

40,5

36.6

20,9

4,8

17,9

3,8

10,1

5,8

271,2

1269,3

263,9

253,7

252,9

247,5

! 13,6

241,7

230,8

21,0

15,5

225,0

213,3

Übertrag

930 480¹ 45,o 750    300; 72,2

850 4001 84,7 775 325 18,8 740    290}    60,0

660

210    3,7

1130    680

1075 ' 625 1020    570

1020 | 570 855 : 4°5,

780 | 330

960 ¹ 510 800 350 750 | 300

700 250 680 230 625    175

5i7,3i|i6,40i 6,010

34,40

21,60

21,66

57,39

1,091 0,382

0,685 0,233 0,687 0,254

33,88 1,074 0,376 6,11 0,194 0,070 I7,4°! o,552 0,204

20.7

31.8 28,4 19,6

16,5

35.6

14,2

35.7

39,6

55,6

19.9

52,1

17,2

13,8

. oo

625

600

590

600

580

585

590

580

585

590

59°

655

605

600

»n . CO

Ol Gl Cn Cn

CO 00 oc

Ol Ol Ol

I -1111!

II I I II

III-

175 15,6

150 14,8 140 19,1

150

3,4

130 90,1 135 39,6 140 18,1 130 40,5 135 30,2 140 17,8 140 20,0

M M tO Ü1 Ol O O Cn Cm

-P —I -P -P tO HH

bo Io oo

135 43,2 125 57,6 135 21,4 135 74,6

715 265 67,5 700    250 29,4

695    245 10,7

625    175] 51,0

640 190!    8,4

700 | 250, 55,4 625 i 175! 5i,7

600

150

19,2

II II I I I II I • I•

0,78

1,820 0,650 0,025: o,oro

135,83 4,308 1,529 4,14 0,131 0,052

6.52    0,207 0,083 3,98 0,126 0,057

3.53    0,112 0,047 2,80 0,089 0,037

II II II

I I II I I

• III

185,31 5,878 2,100 2,22 0,070 0,031 2,67 0,085 0,038 0,51 0,016 0,007 11,71 0,371 0,171 5,35 0,170 0,078 2,53 0,080 0,036 5,26 0,167 0,077 4,08 0,129 0,059 2,49 0,079 0,036 2,80 0,089 0,040

46,98 1,490 0,619 5,83 0,185 0,085 7,20 0,228 0,107 2,89 0,092 0,042 10,07 0,319 0,147

lllll

I II I II

24,21 0,768 0,253 8,88 0,2821 0,093 20,35 0,645! 0,219 22,57 0,716 0,243 22,52 0,714 0,250 6,57 o,208 0,075

rO O ■'+ O VO tj-VO W CTN IO

1,165 0,404 0,067 0,025 0,306; 0,119 0,181 0,076

23,31 0,739 2,73 0,087

29,07 0,922 11,19 0,355 6,72 0,213

17,89

7,35

2,62

8,92

1,60

0,567

0,233

0,083

0,283

0,051

■I II II I

I I II II

26,57 0,843 0,287 6,02 0,191 0,069 4,14 0,131 0,048

n,33

4,87

1,60

3,63

1,88

0,359 0,140 0,154 0,063 0,051 0,022 0,115 0,053 0,060 0,028

0,306

0,037

0,369

0,156

0,094

0,215

0,089

0,032

0,119

0,021

II II I I I

INI

II I I I II I II

59°

59°

610

655

635

595

140

140

160

205

IO UO

co ^t-

18,0

39,o

72.6

68,3

39,4

56,1

I I II II I - II

13,85

9,05

o,439

0,287

0,167

0,121

61,28 1,943 0,764 2,88 0,091 0,040 2,52 0,080 0,036 5,46 0,173 0.078 11,62 0,369 0,159 14,00 0,444 0,178 29 0,231 0,095 13 0,258 0,114

r^oo

I I I II I I

I I I II II

zu übertragen

1085,19134,411112,952

Ml

! 0\

Tabelle A

Bestimmung des mittleren jährlichen Abflusses und der sekundlichen Abflußmengen

Elbegebiet

Zuflüsse

1. | n. j 111. | lv.

Ordnung

Wasserlauf

und

Bezeichnung seiner Teilgebiete

! Entfernung von der Mündung

des schlags-Vor-

flu- ll5ile ters

Mittlere

jährliche

I. Ordnung

9 Monate

Nieder-

Ali-

höhe

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

i ledcr-schlags-geliiet

Mitt

lerer

Jah

res-

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

(tacf- Mitt-schnitt- lerer lieh) nicht unter-schrit- abflllß tene

9 Monate

km

mm

mm

Mill. qkm cbm

Abfhrßmenge Q cbm cbm sek sek

7 I 8a 8b

130

ONCn

OvO

h cn co

M CN cO

vßvO vO

erq m, cd o er p

fr

h CN

h cn co

Noch Saale

Von Tümpling bis zur Ilm.......

Ilm . . ...................

Von den Quellen b. z. Freibach einschl.

Vom Freibach bis Ilmenau.......

Von Ilmenau bis zur Schorfe einschl. . Von der Schorfe bis zur Wohlrose . .

Wohlrose.................

Von den Quellen bis zur Schobse . . .

Schobse ..................

Von der Schobse bis zur Mündung . .

Abfluß der Wohlrose Von der Wohlrose bis Stadtilm . . . .

Von Stadtilm bis Kranichfeld......

Von Kranichfeld bis zur Schwarza . . .

Schwarza..................

V. d. Schwarzab. z.Tonndorfbach einschl.

Vom Tonndorfbach bis Berka.....

Von Berka bis zum Hetschburger Bach

(Hengstgraben) einschl.........

Vom Hetschburger Bach bis zur Magdel

Magdel...................

Lehnstedter Bach........... . .

Von der Magdel b. z. Pfiffelbach (ohne p)

Pfiffelbach.................

Vom Pfiffelbach b. z. Herressener Bach

Herressener Bach.............

V.HerressenerBachb. z ütenbach einschl.

Vom ütenbach bis zur Kelle......

Kelle (Niedertrebraer Bach).......

Von der Kelle bis zur Emse......

Emse................... .

Von den Quellen bis zum Lißbach . . Vom Lißbach einschl. bis zur Mündung Abfluß der Emse Von der Emse bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Ilm Von der Ilm bis zum Pegel Kosen . .

Von Kosen bis zur Unstrut.......

Unstrut..................

Von den Quellen bis Helmsdorf . . . . Von Helmsdorf bis zur Luhne

Luhne ...................

Von der Luhne bis zur Notter.....

Notter...................

Von der Notter bis zum Seebach . . .

Seebach..................

Von den Quellen bis zum Singelbach .

Singelbach.................

Vom Singelbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Seebaches Vom Seebach bis zum Suthbach einschl.

W elsbach.................

Von den Quellen bis Kleinwelsbach . . Von Kleinwelsbach bis zur Mündung .

Abfluß des Welsbaches Vom Suthbach bis zur Salza (ohne i) .

Salza....................

Von der Salza bis zur Tonna......

Tonna (u. Herzbach)...........

Von der Tonna bis Herbsleben . . . .

Von Herbsleben bis zur Gera.....

Gera....................

Von den Quellen b. z. Jüchnitz einschl. Von der Jüchnitz bis zur Wilden Gera Wilde Gera¹)...............

Übertrag 580    130 30,5

492,9

109,8

5,7

75,5

55,9

54,8

CT

io

. cO .

rO

175,5

170,2

162,2

157.8

3,4

149,9

146,1

142,3

123,5

50,5

ii55

1000

O 10

IO o o

Cn Oi M

M O Cn o Cn

G>

N ro cq fi o’ W ro

CI M fON

965 515 34,3 950 500 15,0 800 350    9,2

645

575

600

585

590

585

580

580

580

580

580

590

600

590

595

595

580

580

590

Cn Cn 00^4 * O Cn

755

690

710

650

570

640

10 IO o

I>.00 MD

VO v£> vD

600

540

540

610

595

54°

550

540

540

1105

825

t—(    t—I    t—C    )—(    t—I    »—I    >—I    I I    f—(    t—(    t—t

CnCnQOOOOOOQOO

M    1-1

IO    WChHUWHülWK)    4“ W Ul W o Cß

O-'JVO m 00 O 4* m ON 00 Cn ^    H 0\COHW u •

M Vl 02 i) i 61    Ol vl H bh    M H in M A Cq

M M M M M M 02 W Cn M vß • Cn Q Cn O Cn Cn

llllll-

M    MM

• OJ 02

J    00

-£*• Ish    N> -4

G> M *    ■ V) 41.

"o»    K) CO

M M

OJ M ¹    4-

O Cn O

3°5 49.7

240 102,9

2öo 64,1 200 44.1 I2i io6,8 190 53.i

225 27,4 235 34.1 210 23,0

150

49.6

97

97

160

145

97

104

97

97

655

35.8

13.0

78,0

38,0

19.1

82,4

37,o

22,0

18,8

375 5i.o

zu übertragen

l)

130 63 q

V.

³|

Wilde Gera..............

Von den Quellen bis z.Kehltalbach . .

Kehltalbacli..............

Vom Kehltalbach bis zur Lütsche . .

Lütsche ................

Von der Lütsche bis z. Mündung . .

Abfluß der Wilden Gera

IV. Ordnung

50,5

i3,3

8,5

1150

1120

975

970

775

700

670

525

520

IO M M    M

GJ 4^- _m JJ\Gi CO "m G> 00-^4

35rf5 i,H4 o.379

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbüußmengeQ cbm cbm sek

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer lere Uck) Jah- jähr-

nicht J J unterschritt- abflllß tene

(durci Mittlere schnitt- lerer lich) Jah-

nicht unter-

schrit- abfluß tene Abflußmenge Q cbm cbm sek sek cbm

Mitt-

Jah- jähr-res- liehe

res-

Mitt-lere j ähr-liche

Mitt- Mitt-

res- liehe

Mill.

cbm

Mill.

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

Mül. _

cbm sek

10a

10b

11

12a    12b    13    14a    14b

1085,1934,411 12,952 3,96 0,126 0,058

INI

201,31 6,382 68 0,085 67 0,180

2,597

0,040

0,083

llllll

llllll' I

1298,8i|4i, 184)15,730

V. Ordnung

0"n cO cOoO-3-‘O'OCP.cOt^-d\ 10 rC tC

0,304

0,145

0,188

0,232

0,100

0,048

0,064

0,079

0,088

15,65 0,496 0,164 n,16 0,354 0,120 16,54 0,524 0,178 8,85 0,281 0,101

17,66 0,560 0,190 7,50 0,238 0,081 3,22) 0,102 0,037

28,38 0,900 0,308 16,13 0,511 0,210 12,92 0,410 0,193 3,26 0,103 o.o45 7,90 0,251 0,115 5,05 0,160 0,072 5,56 0,176 0,081

3,20 0,101 3,26 0,103 7,63 0,242 2,14 0,068 17,12 0,543 3,20 0,101 1,36 0,043 8,25 0,262 4,78 0,152 1,30 0,041 1,12 0,036

2,93 0.093

O O O p O O O O O O O O

b h o o

■£* Cn Gj m^^-O-N O- m m ^4 O'N

cs O

O co r-~ co vo m

(NmvOmmtJ-

O M o O O O

13,26 0,420 0,194 0,36 0,011 0,005

15,16 0,481 0,178 24,70 0,783 0,305 16,67 0,529 0,201 8,82 0,280 0,112 12,92 0,410 0,197 10,09 °,3²° Q.I3¹

19,00 0,602 0,236 7,44 0,236 0,104

4.73 0,150 0,075

12,48 0,396 0,170 5,510,175 0,077 1,85 0,059 0.030 8,57 0,272 0,133 3,59 0,114 0,057 2,13 0,068 0,034

I I I I 11

l I l l ll l 1 I I I l

04 -t l>- IO

CP. oö

llllll

0,308 0,142 0,112 0,052

6,16 0,195 0,076 8,01 0,254 0,099 4.83 04 53 0.061

0,110 0,055 0,040 0,020

C*> M M

OlVO M

M CS IO

0,390 0,129 0,606: 0,218 1,114! 0.379

153,66 4,875 2,040 66,58 2,110 0,726

Zuflüsse

I. | H. | III. | IV.

Ordnung

Entfernung von der Mündung

Bezeichnung seiner Teilgebiete des

Vor

flu

ters

Wasserlauf

und

km

Mittlere

jährliche

I. Ordnung

9 Mo -nate

Nieder-

schlags-

liölic

II?

Nieder-

schlags-

gcbict

lang (durch-lerer lere schnitt-Jah- jähr- lieh) res- liehe abflllß    schrit-

tene

Mitt- Mitt-

mm mm

qkm

Mill.

cbm

cbm

sek

cbm

sek

8a 8b

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Mill.

cbm

9 Mo -nate

(durch- Mitt-schnitt- lerer beb) Jah- jähr-

nicht unter-

schrit- abfluß tene

Mitt

lere

res- liehe

9 Monate

(du«!- Mitt- Mitt-schnitt- lerer lere ILh) Jah- jähr-nicht unter-

schrit- abflllß tene

9 M o -nate

lang

(durch-

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

10a    10b

Abflußmenge Q cbm cbm cbm sek sek

Mill.

11

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge 0 cbm cbm

res- liehe

Mill. _ _

cbm sek sek

12a    12b    13    14a    14b

130

63

Noch Gera

-3- IO VO t>00 Os

M M M M M M

IO H O

Von der Wilden Gera bis Arnstadt . .

Von Arnstadt bis zur Wipfra......

Wipfra¹)..................

Von der Wipfra bis zur Apfelstädt . .

Apfelstädt²) ... .............

Von der Apfelstädt b. z. Pegel Hochheim

Von Hochheim bis Erfurt........

Von Erfurt bis Kühnbausen.......

Von Kühnhausen bis Walschleben . . . Von Walschleben bis zum Jordan . . .

Jordan ...................

Vom Jordan bis zur Mündung.....

35,2

3i,5

2,8

Cn C\ G\ Cn

o o

560

560

560

565

560

560

555

545

Übertrag

200    81,7

112 44,5

112 31,0 112 40,6 117 50,8 U2 40,9 112 28,1 108 40,2 101 21,7

1298,81 41,184 15,730 153,66

4,875 2,040

66,58

i6.34

4.9§

28,65

1,24

H5.29

3.47

4.55

5.94

4.58

3J5

2,110

0,518

0,158

0,908

0,039

3,656

0,110

0,144

0,188

0,145

0,100

0,138

0,069

'S

N N O CO

6 6 6 6 6 M O o o o o o o

O O O O OJ o vO Ov Cn On h O OvOW

G> vO

00 00 rt "st vO cO OOO

Abfluß der Gera

Von der Gera bis zur Öde.......

Öde.....................

Von den Quellen bis Tennstedt . . . . Von Tennstedt bis zum Prösebach . . . Vom Prösebach einschl. bis zur Mündung Abfluß der Öde

114.9

535

530

53°

53°

93    7.1

90 74,8 90 19,9 90 64,6

III-

IM'

III-

261,30

0,66

14,33

8,283 3,209 0,021 0,010

CO CTh t—i VO" H IC

o,2i3 o,io6 0,057 0,028 0,184 0,092

0,454 0,226

00*vj Q\ cn G> to h

to M

Cn G>

Gramme..................

Von den Quellen bis zum Linderbach .

Linderbach ................

Vom Linderbach bis Eckstedt......

Von Eckstedt bis -zur Vippach.....

Vippach..................

Von der Vippach bis zur Schmalen Gera

Schmale Gera...............

Von der Schmalen Gera bis zur Mündung Abfluß der Gramme Von der Öde bis zur Lossa (ohne t) .

Lossa....................

Von den Quellen bis zum Harschbach . Vom Harschbach einschl. bis zum Rohrbach einschl...............

Vom Rohrbach bis Olbersleben . . . . Von Olbersleben bis zur Scherkonde . Scherkonde³)...............

111,2

• 575

23.7

575

575

565

CO

Cn

95,3

7,7

570

55°

560

545

550

605

595

580

575

125 56,8 125 38,2 117 4i,9 121 73,5

104

94

112 64,7

101    4,3

104 63,0

155 4i,o

130 48,3 125 49,7

zu übertragen

8,58 0,272 7,10 0,225 4,78 0,152 4,90 0,155 8,89 0,282 o,95 0,030 7,25 0,230 0,43 0,014 0,007

0,128

0,106

0,071

0,074

0,135

0,015

0,110

42,88

6,55

1,360 0,646 0,208 0,102

6,36

0,202 0,089

4,65 0,147 0,065 6,28 0,199 0,092 6,21:0,197 0,093 16,08:0,510 0,241

1298,8141,18415,730479,3815,201 6,233 39,58j 1,255 0,580

*)

.=

IV. Ordnung

V. Ordnung

VI. Ordnung

130 63

vO

Wipfra...............

Von den Quellen bis Marlishausen Von Marlishausen bis z. Mündung Abfluß der Wipfra

35,2

IO o 00 L- . \D 10

235 75,3 121    90,5

17,70 0,561 j 0,219 IQ.95 Q.347 i 0,167

28,65 0,908 0,386

²)

130 63

00

IO

Apfelstädt.............

Von den Quellen (Apfelstädter

Grund) bis Tambach......

Von Tambach bis zur Ohra. . .

Ohra................

Von den Quellen (Silbergraben)

bis zum Eimersbach......

Eimersbach .......... . .

Vom Eimersbach bis zum Kernwasser •..............

Kernwasser............

Vom Kernwasser bis Stutzhaus . Von Stutzhaus bis zur Mündung Abfluß der Ohra Von der Ohra bis zur Rot . . .

Rot .................

Von der Rot bis zum Weidbach

Weidbach.............

Vom Weidbach bis zur Mündung Abfluß der Apfelstädt

3i,5

20,9

1055 605 59,1 820    370 46,1

35,76 1,134 0,386 17,06 0,541 0,195

1130 680    4,8

16,5 1105 655    2,8

3,26 0,103 0,034 1,83 0,058 0,019

12,3

1000

1020

845

675

580

550

57°

IO IO ON CS

130

Oi

580

580

580

560

130

130

130

112

6,9

17,8

19,8

55,o

43,9

52,0

11,1

60,6

12,9

39,24 1,244

5,7i 0,181 6,76 0,214 1,44 0,046 7,88 0,250 1,44 0,046

o,443

0,083

0.098

0,021

0,115

0,022

O lONCO 00 H_00 CO

co cf <T

0,120 0,041 0,322 0,109 0,248! 0,087 0,393! 0,153

115,29 3,⁶56 1,363

§r

G»

Cn

*Cö R

Scherkonde ............

Von den Quellen bis Buttelstedt V. Bnttelstedtb.z.KrautheimerBach

einschl..............

V. KrautheimerBach b.z. Mündung Abfluß der Scherkonde

7,7

575 | 125 45,2

5,65 0,179,0,084

570

575

37,5

47,i

4,54 0,144 | 0,069 5,89 0,187 I 0,088

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

Zuflüsse

Wasserlauf

I. j II. j III. | IV.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent- Mittlere fer-nung von der Mündung

^es Schlags- lluß-Vor-

flu_ höhe höhe ters

jährliche

Sieder- All

Nietier

schlags

gebiet

I. Ordnung

II. Ordnung

'. Ordnung

IV. Ordnung

Mitt- Mittlerer lere Jah- j ä h r -res- liehe abfluß

9 Mo -n ate

(dur”ch- Mitt-schnitt- lerer Jah-res-

Mitt-

lieh)

nicht

lere

unter-schrit- abfluß tene

jähr

liche

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer lieh) Jah-nicht unter-schrit- abfluß tene

Mitt-

res-

Mitt

lere

jähr

liche

9 Monate

km

mm mm

Mill. qkm cbm

Abflußmengf' 0 cbm sek

cbm

sek

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

Mill.

cbm

cbm

sek

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm I cbm

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- tliche abfluß

Mill. _ _

cbm I sek I sek

3456

8a 8b

10a    10b

11

12a    12b    13    14a | 14b

13063 v

Noch Lossa

Übertrag

1298,81141,184 15,730 479,38

15,201

6,233 39,58

Schafau (Frauenbach)¹).........

Von der Scherkonde bis zur Mündung (ohne 6).................

7,i

550

104 46,5

8,41

i,255

0,266

0,580

0,120

4,84

o,i53 0,075

Abfluß der Lossa

52,83

1,674

o,775

H M ff) ’t IO

H n ff)«t tovo r^oo

10

N    O.

Helbe ....... ..........

Von den Quellen b.z. Feuergrund einschl. V. Feuergrund b. z. Röstegraben einschl. V. Röstegraben b z. Wiedermuther Bach Wiedermuther Bach (Loosbach) .... Vom Wiedermuther Bach bis zum Sumpfbach ...................

Sumpfbach . ................

Vom Sumpf bach bis Wasserthaleben . . Von Wasserthaleben bis zur Mündung Abfluß der Helbe

Von der Lossa bis zur Wipper (ohne w)

Wipper...................

Von den Quellen bis zur Ohne . . . .

Ohne....................

Von der Ohne bis Wülfingerode .... Von Wülfingerode bis zur Bode ....

Bode²)....................

Von der Bode bis zum Mörbach .... Vom Mörbach einschl. bis Wollersleben Von Wollersleben bis zum Großfurraer

Bach einschl...............

Vom Großfurraer Bach b. Sondershausen Von Sondershausen bis Günseroda . . . Von Günseroda bis zur Mündung . . .

Abfluß der Wipper

Von der Wipper bis zum Helderbach .

Helderbach ................

Riethgraben................

Soolgraben................

Von den Quellen (Kl. Wipper) bis zum

Bendeleber Bach............

Bendeleber Bach (Kl. Wipper).....

Vom Bendeleber Bach bis Frankenhausen Von Frankenhausen bis zur Mündung .

Abfluß des Soolgrabens

9L5

4LI

23,9

80,7

79,i

61,0

Gv OW Oi Qi O ' 6. bo4

18,8

655

630

620

620

600

575

55°

535

550

700

720

650

635

620

615

600

580

540

540

550

575

54°

53°

53°

530

540

t-t •—1 I—I to

MM OOO O O O Cn

to Co Cn -P* C/i CC -£»■ Cn 00 'on

11,19

6,98

7,77

4,16

o,355 0,142 0,221 0,093 0,246 0,103 0,132 0,055

150 64,5 125 63,4 104 59,6

104 79,9

250

270

200

185

170

165

150

130

97

97

’t    -rf fO    M yo

cO ' CN LO    I—I CO *0    10 vO

rON 10 tO co CN    tttO CO CO

-P* Cn j-h _CO Cn CT\ \Q

9° 37,i 90 19,8 90 20,0 97 25,2

65,63

8,31

2,081

0,264

0,929

0,129

112,22

0,82

7,32

4,03

9,36

9,68 0,307 0,135 7,92 0,251 0,118 6,20 0,197 0,097 ii,73' o,372 0,186

35 0,265 0,101 28 0,611 0,232 52 0,334 0,134 62 0,210 0,086 44 0,807 o,3i5 34 0,169 0,071 4,67 0,148 0,064

to    1—c »—(

Cn cn Cb O vO OO

6,76 0,214 0,094 8,53 0,270 0,124 8,31 0,264 0,132 8,40t 0,266 0,133

3,558

0,026

0,232

0,128

1,486

0,013

0,109

0,064

3,34 0,106 0,053 1,78 0,056 0,028 1,80 0,0571 0,028 2,44 0,077 0,038

•CD

Kyffhäuser Bach.............

Kleine Helme...............

Vom Anfang b. z. Pfüffeler Bach einschl. Vom Pfüffeler Bach bis zur Mündung .

Abfluß der Kleinen Helme

63,8

60,4

53°

520

525

90 50,8

83 28,6 86 18,8

4,57

0,296

0,145

0447

0,072

•tr'-crq

Helmegraben...............

Vom Helderbach b.z.Helme (ohne b-f) .

Helme...................

Von den Quellen bis zum Trebraer Bach

Trebraer Bach (Ohe). . . . .......

Vom Trebraer Bach bis zur Ichte . . .

58,6

58,6

76,9

515

550

7i5

680

700

8° 35,5 104 31,0

I! • I !

3,99

2,84

3,22

0,126

0,090

0,102

0,064

0,046

0,050

to to to Cn Co Q\ Cn

19,7

18,0

3i,4

5,22

o,075j 0,038 0,051t 0,026

0,166 0,063 0,131 0,051 0,249 0,095

zu übertragen

1298,81 41,184 15.73° 754,52

23,92310,117 17,21

0,546 0,209

IV. Ordnung

V. Ordnung

co

vC

vO

*55> ö

Schafau (Frauenbacb)........

V. d. Quellen b. z. Litterbach einschl. Vom Litterbach bis zur Mündung .

Abfluß der Schafau

600    150 23,2

585 ¹ 135 36,5

8,41 : 0,266

0,120

0,110 0,048 0,156 j 0,072

cO

vO

Cn

Bode..................

Von den Quellen bis Bischofferode Von Bischofferode bis Großbodungen Von Großbodungen b. z. Haynroder

Bach.................

Haynroder Bach (Krajaer Bach) . . Vom Haynroder Bach bis zur Mündung .................

61,0

720

7oo

O O L- IO CS CN

22,5

35,4

CO 40 O CO

VO* 00

0,193 0,073 0,2811 0,107

5,8

Abfluß der Bode

OO    40

ION "3-

hO vO v£>

200

2 20

195

to    1-1

K4 (40 OO

co    0061

1,70

4,36

445

0,054 0,022 0,138 0,055

0,141 0,058

25,44

0,807

0,315

Zuflüsse

I. |H.|III. | IV.

Ordnung

Ent- Mittlere

jährliche nung J

von der Mündung

Bezeichnung seiner Teilgebiete I des schlags-

Vor-flu-¹ ters

I. Ordnung

W a s s e r 1 a ti f

und

Nieder-

Nieder-

sehlagt-

gebict

Mitt-

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

liölie

g:

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer lieh) nicht unter-schrit- abfluß tene

Mitt- Mitt-

lere

Jah- jähr-res- liehe

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer

Iich) Jah-nicht unter-schrit- abfluß tene

Mitt-

res-

km

mm

Mill.

mm qkm cbm

Abtlußmenge Q cbm I cbm sek sek

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek * sek

Mill.

cbm

9 Monate lang (durch-

schnitt-    lerer    lere

lieh)    Jah-    iähr-

nicht unter-

schrit- abfluß tene

Abflußmenge Q cbm    cbm

sek    sek    cbm

Mitt

lere

jähr

liche

Mitt- Mitt-

8a

8b

10a    10b

130

63

OhCn 4^-

00 ON O H <N

co •'T

W M

•OVO

M M

Noch Helme

Ichte *)...................

Von der Ichte b. z. Kukentalbach einschl. Vom Kukentalbach bis zur Salza einschl. Von der Salza bis zum Steinbrücker Bach

einschl..................

Vom Steinbrücker Bach bis zur Zorge .

Zorge²) ..................

Von der Zorge bis zur Thyra.....

Thyra³) ..................

Von der Thyra bis zur Leine.....

Leine....................

Von der Leine bis zur Gonna.....

Gonna...................

Von der Gonna bis zur Rohne.....

Übertrag

1298,81141,18415,730

72,8

49,4

41,6

660

605

560

540

540

540

30,3    550

525

16,3    530

520

ZU

2J0

155

112

97

97

97

104

86

90

83

35.6

44,i

38,2

20,6

67,9

57,2

67,0

33,9

101,1

42,5

1298,81 41,184 15,730

V. VI.

IV.

Ordnung

V.

Ordnung

130 63

•P'

Ichte .................

Von den Quellen bis zur Steina

Steina...............

Von den Quellen bis zum Hasseltal Vom Hasseltal bis Steina . . . . Von Steina bis zur Mündung . .

Abfluß der Steina Von der Steina bis zur Mündung Abfluß der Ichte

72,8

795

345

ii,3

3,90

0,124

0,045

9,4

1140

1050

795

710

690

345

260

6,2

4,6

8,9

15,6

IO,II

4,06

0,321

0,129

18,07

0,574 0,204

~as

Zorge................

Von den Quellen b.z. Kunzenbach Kunzenbach (ohne Wolfsbach) . Wolfsbach.............

V    Kunzenbachb.z.Elsbacheinschl. Vom Elsbach bis zur Sülze . . .

Sülze ................

Wieda...............

Von den Quellen bis zum Ziegentalbach einschl..........

Vom Ziegentalbach b. z. Sachsengraben ..............|

'Sachsengraben bis Sachsa . . . . j Sachsengraben, von Sachsa bis zu seiner Mündung......

V    om Sachsengraben b, z. Mündung Abfluß der Wieda

Von der Sülze b. z. Bere (ohne d) '

Bere (Bahre)............j

1 II Von den Quellen bis zum Tiefenbach einschl...........

Vom Tiefenbach bis z. Schuppen-

talbach einschl..........

V. Schuppentalbach b. z. Mündung Abfluß der Bere

Von der Bere bis zum Harzunger j

Bach einschl...........j

Vom Harzunger Bach bis Bielen Von Bielen bis zur Mündung . .

Abfluß der Zorge

494

33,8

21.4

18.4

17,2

1125

1040

1130

1000

675

680

550

845

800

350

OJ L- t-» CT) 0_

o 'S co -d- vrT

M    <N t—I

00 ioco go "d- O

CO OMO IOCO vo vß cO iO ci CT\ tO

0,218

0,125

0,177

0,082

0,312

0,178

1100

850

1100

800

710

730

765

765

745

700

580

560

650

4oo

650

350

2Ö0

to

CO •

Cn

D 04    04

V£> M    M

Cn Cn

250

13°

22,5

20,5

6,3

20,4

14,8

u,3

31,8

30,3

29,6

27,2

33,7

38,2

119,25

3,783

1,368

37,91 1,202 3,16 0,100

28,29 0,898

p\

K> 04 00

00 00 o

0,216

0,139

0,136

ft)

Thyra...............

Von den Quellen bis zur Lude .

Lude................

Krummschlachtbach........

Von der Lude b. z. Hasel einschl.

(ohne y).............

Von der Hasel bis zur Mündung Abfluß der Thyra

41,6

10,8

9,2

700

750

690

650

550

250

3oo

240

200

Ck>    to -L- C*->

• GO G^>    O 4^ 04

4^    O ON Oi

8,40

13,38

4,80

6,68

3,97

0,266

0,424

0,152

0,212

0,126

37,23

1,180

0,464

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbilußmengeQ cbm cbm sek

res- liehe

Mill.

sek

12a    12b    13    14a    14b

754,52 23,923 10,117 17,21 0,546 0,209

18,07 0,574 0,204

—    —    48 0,237 0,095

—    —    84 0,217 0,095

4,28 0,136 0,065 2,00 0,063! 0,032 119,25 3,783 1,368 6,59 0,209 0.104 37,23 1,180 0,464 5,55 0,176 0,088 6,97 0,221 0,108 2,92 0,093 0,047 9,10 0,289 0,144 3,53 0,112 0,057

23,923 10,117

VI. Ordnung

o *<1 u

M Gs 00

0,136 0,045 0,088 0,030 0,097 0,035

247,02 7,836 3,080

0,110

o,o49

0,072

0,042

0,058

0,028

0,109

0,064

0,414

0,038

0,332

0,082

0,064

0,065

0,101

0,157

0,059

0,085

0,062

14,62 0,464 0,153

8,20 0,260 0,091 4,10 0,130 0,043

7,14 0,226 0,081 3,85 0,122! 0,046

10,02

9,54

8,73

0,318 0,118

0,303 0,112 0,277 0,102

Zuflüsse

Wasserlauf

I. | II. | 111. | IV.

und

Ordnung

130

63

•tr

r^cc

H M

H CS CO

| Ent- Mittlere fer-

nung von der | Mün-

jährliche

I. Ordnung

II. Ordnung

Ordnung

IV. Ordnung

Nicder-

Bezeichnung seiner Teilgebiete | ^es Schlags-

Vor-i flu-! ters

I km

Noch Helme

düng

Nieder-

sclilags-

gebiet

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

liohe

mm

Mill.

mm qkm cbm

3    4 i 5    6    .7

Übertrag

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer lieh) nicht unter-schrit- abflllß tene

Abflußmenge Q cbm I cbm sek sek

8a

8b

Mitt- Mitt

lere

Jah- jähr-i'es- liehe

Mill. _

cbm sek

9 Monate

(durci Mitt-schnitt- lerei lieh) Jah-nicht unter-schrit- abfluß tene

Abflußmenge Q cbm I cbm

res-

_ Mill.

sek cbm

10a | 10b

XI

9 Monate lang (durch-

schnitt- lerer lere lieh) nicht unter-

schrit- abfluß tene

Abflußmenge Q cbm    cbm

sek    sek    cbm

Mitt-

lere

jähr

liche

1298,81 41,184 15,730

Rohne¹)..................

Von der Rohne bis zur Mündung . . .

Abfluß der Helme Von der Helme bis zum Pegel Bottendorf Von Bottendorf b. z. Pegel Wendelstein Von Wendelstein b. z. Röstbach einschl. Vom Röstbach bis zum Pegel Nebra . Von Nebra bis zum Reinsdorfer Bach .

Reinsdoifer Bach (Siedebach)......

Vom Reinsdorfer Bach bis zur Dissau .

Dissau (Disse) ..............

Von der Dissau bis zur Biber.....

Biber................... .

Saubach..................

Steinbach • . . ..............

(Biber) v.Zusammenflußbeiderb.z.Miindg.

Abfluß der Biber

30,3

25,0

20,2

540

550

59°

605

540

540

540

540

55o

550

610

600

575

97| 16,1

i°4 55,7 140! 66,0 155I 39,5 97 3*,8

VJ.

6,4

971 5i,3 97 16,5 104 16,9 104 20,5

160

150

21,8

26,6

5 15,0

I • II II II I II

•< »d

•X

64

65

er p

66

67

6.H

69

70

71

72

73

74

Von der Biber bis zur Appel......

Appel....................

Von der Appel bis zum Hasselbach . .

Hasselbach.................

Von den Quellen b. z. Mordbach einschl. Vom Mordbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Hasselbaches Vom Hasselbach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Unstrut j Von der Unstrut bis zur Wethau . . .

Wethau ..................

Von deir Quellen b. z. Steinbach einschl. VomSteinbach bis zum Osterfelder Steinbach einschl...............

Vom Osterfelder Steinbach b. z. Mündung Abfluß der Wethau Von der Wethau bis zum Prießiggraben

[ Prießiggraben (Brösiggrund)......

| VomPrießiggiaben b.z.PegelWeißenfels II Von Weißenfels bis zur Rippach . . . .

II Rippach..................

| Von den Quellen bis zum Wildschützerbach einschl...............

Vom Wildschützerbach bis zur Grunau

| Grunau...................

Von der Grunau bis zur Mündung . . .

Abfluß der Rippach Von der Rippach bis zum Lützener Bach

Lützener Bach (Ellerbach)........

Vom Lützener Bach bis zur Geisel . .

Geisel...................

V. d. Quellen b. z. MüclielnerBach einschl. Vom Mtichelner Bach bis zum Leihabach

Leihabach (Frankleber Bach)......

Vom Leihabach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Geisel

12,5

7-5

169,2

160,1

150,5

5,3

140,8

125,9

• nO •

ON

545

560

550

590

560

55°

570

625

59°

565

575

55°

560

560

600

585

575

560

535

53°

510

535

525

540

525

101    12,7

112 15,2 104! 21,0

i4°j 3i,7 H2j 42,0

104 39,8

121    15,2

175

140

117

125

104

112

112

150

135

125

12

93

90

77

93

97

s„

►O G> h 4i. O G» G» O

Öl Öl M H

h Cn Cn Oi ~4 Ol H vo b G> G-> b

Cb o

53,1

1076,96 34,153 14,336 1,84 0,058 0,028

37,33 1,184 0,520 5,01 0,159 °,°75 1,42 0,045 0,022 3,75 0,119 0,057 2,30 0,073 0,035

O i-i Cn ON NO G> G> VO

0,781 0,357 0,112 0,056 0,131 0,066 0,130 0,066

75

Luppe ...................

Von derWeißenElster bis zurZschampert

Zschampert................

Von der Zschampert bis zum Floßgraben

Floßgraben.................

Vom Floßgraben bis zur Mündung . . .

Abfluß der Luppe

123,9

20,9

10,6

595

585

555

550

515

145

135

108

104

80

k) Vj Cn 4t» OJ    G» OOG> O

O )0 O O )p ’    O •£*• O

CO H i» GJ CO    61 Öl Ol 4^

22,98 0,729 0,366

26,54 0,843 0,401

zu übertragen

25i3>3i 79,701 32,115

‘)

#-=!

IV. Ordnung

V. Ordnung

130

63

•tr

Rohne .................

Von den Quellen (Hüttengraben) bis

zum Marktteich...........

V. Marktteich b. z. Igelgraben einschl. Vom Igelgraben (Rainbach) bis zum

Westerbach.............

Westerbach..............

Vom Westei'bach bis zur Mündung Abfluß der Rohne

5,4

520

520

83

36,6

83 25,8

3,04

2,14

0,096

0,068

0,049

0.035

. OO .

525

525

530

\0

zc

Vöö

OO ON .

24,3

20,2

20,0

2,02

i,74

1,80

cf o ö

01 01 oi

MOi 4,

0,033

0,028

0,028

10,74

o,34o

0,173

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

Mitt- Mitt-

Jah- jähr-res- liehe

Mill.

12a    12b    13    14a    14b

754,52 23,92310,117247,02 7,836 3,080

10,74 0,340 0,173 —    1,56 0,0491 0,024

to

Cn

vO

CS ON cO !>■

CO O vo CO Qn n£) m iO ONkO rO O h m CS

ON o W 10 10 CO 10 4^

8,225 3,277 0,184 0,090 0,293 0,132 0,194 0,085 0,098 0,049

0,020 0,0X0

0,158 0,079 0,051 0,026 0,056 0,027 0,068 0,033

9,36 0,298 0,132 1,28 0,041 0,020 1,70 0,054 0,026 2,18 0,069 0,034

9,14 0,290, 0,135 4,14! 0,131 j 0,064

21,24 0,674! 0,283

7,94 0,252 0,113 8,15 0,258 0,124

H ON <J\ CO

SD Co Co CO

O M CO

't N H \£l

ro Oh CO CO On cs ts cs

t>• Tf- rt cOvO ^ ^ N vO 10 10 loco” m”

CS O ON O CO CS w « « © 0 0 0 0

0,124

0,101

0,103

0,029

0,296 0,148 0,094 0,048 0,248 0,124 0,091 0,046

0,183

0,173

0,173

0,261

0,053

loco

CO CO CO cs CS

c o o^ o o” o cf o 6

II I I I I I I I

lllll

3,49 0,111 0,048 3,99 0,127 0,056 1,88 0,060 0,028

0,141 0,063 0,149 0,072

I I II I I II

III!

INI

INI

Zuflüsse

Wasser lauf

I. j II. | HI. | IV.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

! Ent- Mittlere ) fer-I nung von der Mündung des Vorfluters

jährliche

I. Ordnung

Nieiler-

sclilags-

Kieder-

sclilags-

gtbitt

höhe

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

km

mm mm

Mill. qkm cbm

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abftußmenge Q cbm I cbm sek sek

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

9 Monate

(dmei Mitt-schnitt- lerer iich) Jah-mcht unter-schrit- abfluß tene

res-

Mitt

lere

jähr

liche

9 Mo -nate

(durch- Mitt- Mittschnitt- lerer lere

üch) Jah- jähr-nicht J 1 unter-

schrit- abfluß tene

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm I cbm sek sek

8a | 8b

10a roh

CO

OO

L'-    t^*

CD Cli o CT* p

nt c* cO rf

Noch Saale

Laucha...................

Von den Quellen bis z. Milzauer Bach

Milzauer Bach (Schwarzeiche)......

Vom Milzauer Bach bis zur Mündung .

Abfluß der Laucha Von der Geisel bis zur Weißen Elster

(ohne 75 u. 76)............

Weiße Elster...............

Von den Quellen bis zum Rauner Bach

Rauner Bach...............

Vom Rauner Bach bis zum Floßbach . Vom Floßbach einschl. b. z. Lazarbach

Lazarbach (Tetterweinbach).......

Vom Lazarbach b. zumEisenbach einschl. Vom Eisenbach bis zum Würschnitzbach

Würschnitzbach..............

Vom Würschnitzbach bis zur Görnitz . Von der Görnitz einschl. b.z.Triebelbach

Triebelbach................

Feile- und Schafbach..........

V. Triebelbach b. z. Rosenbach (ohne m) Vom Rosenbach einschl. bis Plauen . . Von Plauen bis zum Triebbach ....

Triebbach.................

Vom Triebbach bis zum Triebitzbach .

Triebitzbach................

Vom Triebitzbach bis zur Göltzsch . .

Göltzsch..................

Von den Quellen b. z. Wernsbach einschl. Vom Wernsbach bis zum Raumbach . .

Raumbach.................

Vom Raumbach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Göltzsch

Übertrag

2513,31

79,701

32,U5

122,5

7,5

500

510

510

495

71 40,1 77 46,3 77    22,0

68: 19,9

•III

H 04 K>

ONCn 00

vO M Cn

112,7

175,2

850

860

820

865

785

835

765

800

720

760

700

685

700

705

670

760

650

660

640

920

850

790

690

8,11

i,35

0,257

0,132

0,043 0,022

4oo

63,9

co

2 a 'S'S £

O O O O Cn

235

3io

200

210

igo

44,i

4,8

59.2 21,9

22.2

13,1

30,5

16,8

97,6

38,2

58,7

64,4

H4,9

59,8

163,3

30,6

47,o

27.1

470 72,4 400 82,8 340 36,7 240 39,9

II II

II II

I I I I I II I II IT II I I I II

I I! II I I I 1 I I I I ! M ! M

Cn M to w IH 04 H    10 H to

Cn vO O 04 v£>    OOM h OOCn

h CO H Ol H Oi h M 61 io Cn On h Qi Oi Oi v) o Cn Cn M to tO Q\ O OvOCn <J\ *P 00 04 Cn -P <1 CO CO 0%

89,21

N cd*

CO^J ONCn ^ Gl M H

Von der Göltzsch b. z. Aiibach emschl. Vom Aiibach bis zum Culmitzschbach .

Culmitzschbach (Pöltschbach)......

Vom Culmitzschbach bis zum Wolfers-

dorfer Bach (Fuchsbach).......

V. WolfersdorferBach einschl. b.z. Weida

Weida...................

Von den Quellen bis Weckersdorf . . . Von Weckersdorf bis zum Triebesbach

Triebesbach................

Vom Triebesbach b. z. Naitschauer Bach

Naitschauer Bach (Leuba)........

Vom Naitschauer Bach bis zur Auma .

Auma¹)...................

Von der Auma bis zur Mündung . . .

Abfluß der Weida

154,4

Tn

i45,4

i4,7

11,0

. cO .

700

660

670

650

650

670

690

685

710

685

675

645

250 34,3 210 84,9 220 36,5

200 23,5 200 37,7

220 62,8 240 108,3 235 53,9 260    4,6

235 49,8 225 15,5

OO

8,58

17,83

8,03

4,70

7,54

■ •rr‘-CT5 *’-*■>*6D »P-.o "CT*

Von der Weida b. z. Ronneburger Wasser Ronneburger Wasser V. Ronneburger Wasserb.z.Dornaer Bach

130,7

136,2

Domaer Bach (Brahme) .

Töppelner Bach (Erlbach) V.DornaerBachb.z.Raudenbach (ohne f)

130,0

118,7

101.5

645

645

600

600

655

660

to

Raudenbach................

Granaer Bach (Hasselbach).......

Vom Raudenbach bis Zeitz (ohne i) . .

Von Zeitz bis zum Luckenauer Bach .

Luckenauer Bach (Maibach).......

Vom Luckenauer Bach b. z. Pegel Pegau

Von Pegau bis zur Schnauder......

Schnauder.................!

Von den Quellen bis Meuselwitz . .    .

Von Meuselwitz bis zur Schwencke . . j

92,7

680

620

635

600

610

590

585

600

610

195 66,3 195 33,9 150 24,9

150 38,3

205 102,7 210 82,1 230 58,0

170 38,3

185 136,6

150 56,4

kO •'3-M M

37,7

46,8

135 18,3

II NIMM

■ I I I I II I II I I I I

150 82,1 160! 131,9

zu übertragen

2522,77

;«5

IV. Ordnung

Auma..................

Von den Quellen bis zumPöllnitzbach V. Pöllnitzbach einschl. b. z. Mündung Abfluß der Auma

3,6

700

695

to

Cn

CO 00 OO CO \0 r—

35,16 1,115 0,429

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek

res- liehe

Mill. _

cbm sek

12a    12b    13    14a    14b

0,090 0,046 0,113 0,058 0,054 0,028

0,811

o,573

0,056

o,779

0,233

0,271

0,131

o,339

0,144

0,960

0,303

0,437

0,511

0,929

0,417

1,605

o,i94

°,3¹3

0,163

2,829

0,272

0,565

0,255

0,149

0,239

0,284

0,201

0.020

0,273

0,084

0,095

0,048

0,122

0,055

o,355

0,115

0,170

0,194

o,353

0,167

o,594

0,078

0,125

0,067

o,997

0,103

0,226

0,102

0,060

0,096

107,11 3,397 1,324

12,93! 0,410 0,168 6,61! 0,210 0,086

3.74    0,119 0,052

5.74    0,182 0,080 21,05 0,667 0,267 17,24 0,547 0,219

13,34 0,423 0,165 6,51 0,206 0,087 25,27 0,801 0,328

8.46    0,268 0,118 6,03 0,191 0,082 6,55 0,208 0,094

2.47    0,078 0,036

II 1.1 I II II I I

I I I I I I II I I II

MINI

H Öl (4

vO K> 42* 01 L H o CO OO W Gl

1,079

i,°5°

0,396

0,304

0,430

0,824

67 0,402 20 0,038 n,7o 0,371 3,49

35,i6| 1,115 3,08 0,098

I I II I I II I I I I I

12,32 0,391 21,10 0,669

0,367

0,368

0,143

0,119

0,175

0,321

0,157

0,014

OT45

0,043

0,429

0,040

0,172

0,288

80,001)32,269 668,09)21,185 8,090    33,42 1,060 0,460

V. Ordnung

17,08 0,542 18,08 0,573

0,206

0,223

Zuflüsse

Wasser lauf

I. ! II. [III. | IV.

und

Ordnung Bezeichnung seinerTeilgebiete

130

78

a.«

Noch Schnauder

04

H CS

10

11

Abfluß der Schnauder Von der Schnauder bis Zwenkau . . . .

on Zwenkau bis zur Pleiße......

Pleiße...................

Von den Quellen bis Nieder Steinpleis Von Nieder Steinpleis bis Crimmitschau Von Crimmitschau bis zur Sprotte . . .

Sprotte¹)..................

Von der Sprotte bis zum Gerstenbach .

Gerstenbach................

Vom Gerstenbach bis zur Wyhra . . .

Wyhra²) ..................

Von der Wyhra bis zum Göselbach . .

Göselbach.................

Vom Göselbach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Pleiße

Ent- Mittlere fer-nung von der Mün-

jährliche

I. Ordnung

dung

des

Nieder

schlags

Nieder-

schlags-

geliet

Vor-flu- höhe ters

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

km

45,3

65,7

45,2

mm mm

qkm

Mill.

cbm

590

610

600

770

705

675

Os Os Os OS Os Os VG Cn -fr W O h Cn O O O Cn Cn

Übertrag

140 15,4

160 47,2 150 118,2

10 to 04 K> Cn tG

Cn Cn O

165

155

180

190

200

175

73,3

119,2

i34,i

OO « q; fO CO

I—I    ►—i rH

-fr M ^4    04 OS O

ppp OS 00    64

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer lere lieh) nicht unter-

schrit- abfluß tene

Mitt- Mitt-

Jah- jähr-res- liehe

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

Mill.

cbm

9 M o -nat e lang (durch-schnitt- lerer

Mitt- Mittlere

lieh) Jah- jähr-

antel res' Uche schrit- abfluß tene

9 Monate

(durl-Mitt- Mitt-

schnitt- lerer lere h.ch) Jah- jähr-

nicht J J unter-

schrit- abfluß tene

Abflußmenge O cbm cbm sek sek

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

8a

8b

2522,77

10a    10b

CS CO

•X ‘3 •< »fr

Parthe...................

V. d.Quellenb.z.Straßenbrückeb.Naunhof V. d. Straßenbrücke b. Naunhofb. Borsdorf Von Borsdorf bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Parthe Von der Pleiße bis Rübsen (ohne t) . Von Rübsen bis zum Dieskauer Bach .

Dieskauer Bach (Reidebach)......

Vom Dieskauer Bach bis zur Mündung Abfluß der Weißen Elster

690    240    86,3

690 240 139,2 620 170 136,5

Cn •

590 140 545 101 535 93 500 71

»OSO CS sO . OO -rf- so CO sß "t tO w M

Os C h cs t'-oo 00 cc

to

Von der Weißen Elster bis zur Götsche

Götsche ..................

Von der Götsche bis zur Salza.....

Salza....................

Böse Sieben................

Von den Quellen b. z. Glume einschl. Von der Glume bis zum Salzigen See .

Abfluß der Bösen Sieben

97,o

89,0

10,8

495

530

505

MtO Os • -fr- O 00

04 -fr SO-CO -fr o> * W Cn 04

1138,58

520 83 101,2 500 71 67,1

-fr 04 10 H

Weida...................

Von den Quellen b. z. Obhausener Bach

Obhausener Bach.............

V. ObhausenerBach b. z. Weitzschkerbach Vom Weitzschkerbach bis zum Salzigen See einschl................

io,8

22,4

490    65 64,8

Abfluß der Weida (Salza) vom Salzigen See b. z. Würdebach

Würdebach................

Laweke...................

Vom Würdebach b. z. Mündung (ohne e) Abfluß der Salza

• w*. •

Cm Cn

45,58

zu übertragen

-es

VI.

IV. Ordnung

-fr

Sprotte...............

Südliche Sprotte.........

Nördliche Sprotte.........

Vereinigte Sprotte b. z. Mündung Abfluß der Sprotte

H H OS 04 04 Ot M M -J

660

640

630

210

190

180

-fr +- Os Gr SD G) CTs C/i

30,97

0,982

0,401

CO*

00

| Wyhra...............

Von den Quellen bis zum Langenleubaer Bach..........

Langenleubaer Bach.......

Vom Langenleubaer Bach bis zum

Osseibach............

Vom Osseibach bis zum Eulabach

Eulabach..............

Von den Quellen bis Trebishain Von Trebishain bis zur Mündung Abfluß des Eulabachs Vom Eulabach bis zur Mündung Abfluß der Wyhra

IO IO OO N    IO

SO sO SO SO

690

„N,,

650

205

225

220

200

240

230

200

OO OO    Cm    Os

O m    Os    O

MW    Cn    Cs

70,0

100,0

. vo

95,80 3,037

1,200

9 M o -nat« lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene

AbflußmengeQ cbm cbm sek

res- liehe

Mill. _

cbm sek

12a    12b    13    14a    14b

80,001 32,269 668,09 21,185 8,090 33,42 1,060 0,460 —    —    —    —    —    2,i6| 0,068 0,031

35,58 1,128 0,491 7,55 0,239 0,103 17,73 0,562 0,247

•III

I • II I

36,104 14,202 0,201 0,103 0,127 0,064 0,090 0,046

i,445 0,732

3720,10 ii7,968|47,416

V. Ordnung

00 so 04 io fr. 04 h W L

0,423

0,299

0,260

0,169

0,123

0,109

23,46 0,744 0,275 30,40 0,964 0.366 3047 0,957 o,373 30,97 0,982 0,401 1743 9,543 0,233 25,31 0,803 o,353 6,64 0,211 0,089 95,80 3,037 15,07 0,478 22,14 0,702 7,14 0,226

1,200

0,196

0,281

0,095

304,23

77,32

9,59

4,50

12,67

1,32

9,647 3,862

2,452

0,304

0,143

0,402

0,042

0,978

0,137

0,072

0,201

0,021

13,16 0,417 0,213

20,16 0,639 °,321 1,23 0,039 0,020 6,13 0,194 0,099 3,59 0,114 0,058 1,31 0,042 0,021

VT. Ordnung

20,71 O.657 0,256

33,41 1,059 0,413 23,20; 0,736) 0,309

8,40! 0,266 0,136 4,76] 0,151 0,077

6,21

4,35

5,39

0,098

0,068

0,087

4,21 0,133 0,068

12,42

8,21

17,89

16,14

39,8o

1,34

0,394 0,158 0,260 0,101

0,567 0,227 0,512! 0,205

1,2621 0,492 0,042! 0,017

16,80

33,00

0,533 0,208 0,729 0,284

Zuflüsse

I. | II. | III. | IV.

Ordnung

Ent- Mittlere fer-nung von der Mündung

Bezeichnung seiner Teilgebiete des schlsgs- fluß- I

Vor-

flu_ höhe liölie ters

Wasserlauf

und

km

jährliche

I. Ordnung

Nicder-

mm

Sieder-

| schlags-

Ai)- i

gebiet

Mitt-

lerer

Jah-

res-

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

Mill.

mm | qkm cbm

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer lieh) nicht unter-schrit- abfluß tene

Abflußmenge Q cbm j cbm sek sek

8a

8b

Mitt- Mitt-

lere

Jah- jähr-res- liehe

9 Mo -nate lang (tlurch-schnitt- lerer ■ich) Jah-

nicht unter-schrit- abfluß tene

Mitt-

res-

Mitt-lere j ähr-liche

9 Mo-nate lang (durch-schnitt- lerer lere lieh) Tah- jähr-nicht unter-

schrit- abfluß tene

Mitt- Mitt-

Mill.

cbm

Abflnßmenge Q cbm cbm sek sek

10a    10b

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

130

Noch Saale

83

84

85

er p

86

87

88

89

trerq cd & o er p

Von der Salza bis zum Pegel Wettin .

Von Wettin bis zur Schlenze.....

Schlenze ................. .

Von d. Quellen b. z. Teichgraben einschl.

! Vom Teichgraben (AugsdorferBach) bis zum Gerbstedter Bach einschl. . . . . Vom Gerbstedter Bach bis zur Mündung Abfluß der Schlenze Von der Schlenzebis zum Schlackenbach

Schlackenbach .............

Vom Schlackenbach bis zur Wipper .

|| Wipper.................

I Von den Quellen b. z. Wolfsberger Bach

| Wolfsberger Bach...........

| V.WolfsbergerBachb.z.SchmalenWipper

j| Schmale Wipper............

|| Von der SchmalenWipperb.Rammelburg VonRammelburgb.z.Hagenbach einschl j| Vom Hagenbach bis zum Stockbach .

| Vom Stockbach einschl. bis zum Ölgrunt

| Ölgrund.................

Vom Ölgrund bis Sandersleben . . . Von Sandersleben bis zur Eine . . .

I Eine...................

|! Von den Quellen bis zur Leine . . .

Leine ..................

|j Von der Leine bis zur Schwennecke

ji Schwennecke..............

j| Von der Schwennecke bis zum Hengstbach (Pfersdorf.tr Bach) einschl. . .

6 Ij Vom Hengstbach bis zur Mündung .

Abfluß der Eine !j Von der Eine bis zum Kleinschierstedter

Bach einschl...............

i V. Kleinschierstedter Bach b. z.Miindung Abfluß der Wipper Abfluß der Saale bis zur Wipper einschl.

72,3

58,4

42,5

72,9

63,7

34,o

18,8

22,8

18,8

505

5io

5io

5io

49°

495

5io

500

720

680

600

640

575

545

530

530

535

5i5

505

Ol Ol Ol Ol M 01 CO CO O Ol Oi Oi

555

525

490

500

Übertrag

74 37,6 77 62,5

77 27,6

77 35,5 65 47,o

68 37,1 77 30,1 71 113,0

270 21,6 230 35,2 150 37,4 190 32,1 125 28,6 101 69,9 90 22,0 90 33,9 93 13,9 80 26,0 74 38,5

135

135

108

121

108

86

4^ K>    t—1    1—1    K>

^-4    vo    tß    vj    4.

4t-    M    O    M

CO l".

tC cf

CS 10

IO l-H W) r>.

. 3822,12

121,205

48,950

3720,10 117,968 47,416

2,78    0,088    0,045

4,81    0,153    0,078

2,12

2,73

3,06

7,9i

2,52

2,32

8,02

73,66

0,251 0,127 0,080 0,041 0,074 0,038 0,254 0,130

2,337 I.Q75

5,83

8.10 5,6i

6.10

3,58

7,06

1,98

3,05

1,29

2,08

2,85

20,72

1,81

3,60

Flachland

| Bode................... .

| Kalte Bode............... .

; V. d.Quellenb.z.SchwarzenSchluftwasser

: Schwarzes Schluftwasser.........

1 || Vom Schwarzen Schluftwasser bis zum

Mönchsbruchgraben..........

Vom Mönchsbruchgraben b. z. Wormke V. d. Wormke einschl. b.z.WarmenBode Abfluß der Kalten Bode

30,1

143,7

156,2

155,2

1330

1400

1315

1190

1130

880

950

865

740

680

o ^1-

CO cO

IO N OA cs 10 cs CS

er

(II p-o

Warme Bode...............

Große Bode............... .

Kleine Bode ...............

Von der Kleinen Bode b.z.Ulrichswasser

Ulrichswasser...............

Vom Ulrichswasser bis z. Brunnenbach

Brunnenbach...............

Vom Brunnenbach bis zum Allerbach . Vom Allerbach einschl. b.z. Kalten Bode Abfluß der Warmen Bode Vereinigte Bode bis Riibeland .... Von Rübeland bis zur Rappbode . .

Rappbode ................

Von den Quellen bis zur Hassel . .

Hassel .................

Von der Hassel bis zur Mündung . .

Abfluß der Rappbode Von der Rappbode bis zur Luppbode

Luppbode .................

Von der Luppbode bis zum Silberbach

Silberbach ................

Vom Silberbach bis zum Jordansbach .

Jordansbach................

Vom Jordansbach bis zum Quarmbach Vom Quarmbach bis zum Zapfenbach . Zapfenbach.............. . .

143,7

20,4

20,4

18,8

10,7

1320

1200

1210

1200

1210

1210

1165

1165

880

126,9

750

970

00

765

77°

113,8

103,2

96,9

91,2

720

695

650

655

610

620

615

580

585

zu

39>²5

870

750

760

750

760

760

715

715

21,7

18,2

25,7

25,9

430 30,8 300 13,9

520

315

320

270

245

200

205

160

170

165

130

135

II - I M I I

77,46

13,24

4U7

50,3

45,7

19,0

22,4

40,0

19.8

23,1

26,4

27,2

41,0

52,0

65,3

III -II

46,64

6,05

9,80

3,96

4,74

4,22

4,62

6,76

6,76

8,82

9 Mo-ii ate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm | cbm sek

res- liehe

Mill. _

cbm sek

12a    12b    13    14a    14b

0,067 0,034

0,087 0,044 0,097 0,049

0,185 0,070 0,257 0,100 0,178 0,078 0,193 0,079 0,114 0,054 0,224 0,112 0,063 0,032 0,097 0,048 0,041 0,020 0,066 0,034 0,090 0,046

0,658 0,315

0,057 0,029 0,114 0,058

1,212 0,396

2,456 0,810 0,420 0,147 0,132 0,049

1,480 0,522 0,192 0,073 0,311 0,121 0,126 0,050 0,150 0,060 0,134 0,058 0,146 0,061 0,214 0,092 0,214 0,098 0,280 0,129

236,49 7,467 2,666

I I II I i II I I I

I II I I I I I I I 1

6,03 0,191 0,088 3,77 0,120 0,055 2,05 0.065 0,032 2,32 0,074 0,036

2,96 0,094 0,046 3,59 0,114 0,058

0,223 °.07I 0,102 0,033

2,16 0,068 0,022 11,25 0,357 0,118 15,57 0462 0,152

rO <N t-H CS VO cO CO*' CO M M (H t—1

92 0,124 0,040 40 0,076 0,025 52 0,048 0,016 40 0,076 0,025 49 0,523 0,173 83 0,439 0,145 38 0,583 0,192 52 0,587 0,194

vO O co

w ^ <3 vO \0 CS HH

I II I I I II I

0,»30 0,282 0,457 0,169 0,193 0,071

Zuflüss e

Wasser lauf

I. | II. 1111. | IV.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent- Mittlere fer-nung von der Mündung des Vorfluters

jährliche

I. Ordnung

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

Nieder-

sehlags-

hohe

Ab-

fluß-

höhe

Nieder-

sclilags-

gebict

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

km

mm

mm

Mill. qkm cbm

9 Monate lang (durch-

schnitt- lerer lieh) nicht unter-

schrit- abfluß tene

Abflußmenge Q cbm    cbm

sek    sek    cbm sek j sek

Mitt- Mittlere Jah- jähr-res- liehe

Mill.

9 M o-nate

(dmet Mitt- Mittschnitt- lerer lere bch) Jah- jähr-nicht J J unter-

schrit- abfluß tene

res- liehe

9 Monate

(durcl- Mitt- Mittschnitt- lerer lere lieli) Jah- jähr-nicht unter-

schrit- abfluß tene

9 Mo -n ate

lang

(durch-

Abflnßmenge Q chm | cbm

Abflußmenge Q cbm cbm cbm sek sek

Mill.

schnitt-lich) nicht unter-schi'it-tene AbflußmengeQ cbm I cbm

res- liehe

Mill. _ _

cbm sek | sek

8a 8b

9    10a    10b

12a    12b    13    14a    14b

04

cO

ON

Noch Bode

Übertrag

236,49 7,467 2,666

d, Cr r-t cn

« to *0 vo r^co on

IO

12

53

cs co tj- in\o co cv

b-

Vom Zapfenbach bis zur Sülze.....

Sülze....................

Von der Sülze bis zur Selke......

Selke....................

Von den Quellen bis Güntersberge . . Von Güntersberge bis zum Glasebach . V. Glasebach b.z.Friedenstalbach einschl. Vom Friedenstalbach bis zur Selkemiihle Von der Selkemühle bis zum Garnwindebach (Sauerbach) einschl........

Vom Garnwindebach (Sauerbach) bis zum

Lüthebach................

Lüthebach . .............. . .

Vom Lüthebach bis zur Krummen Getel

Krumme Getel..............

Von der Krummen Getel b.z. Hauptgraben

Haupt- oder Seegraben¹)........

Vom Hauptgraben bis zur Mündung . .

Abfluß der Selke Von der Selke bis zum Goldbach . . .

Goldbach..................

Von den Quellen bis zum Pfeifenkrug. Vom Pfeifenkrug bis Spiegelsberge . . Von Spiegelsberge bis zur Mündung .

Abfluß des Goldbachs Vom Goldbach b.z.NeuenGraben einschl. Vom Neuen Graben bis zur Holzemme

Holzemme.................

Von den Quellen bis zur Kl. Holzemme

Kleine Holzemme........... . .

V. d. Kl. Holzemme b. z. Kleinen Renne

Kleine Renne...............

V. d. Kleinen Renne b.z. Braunen Wasser

Braunes Wasser..............

Vom Braunen Wasser b. z. Zilliger Bach

Zilliger Bach²)..............

Vom Zilliger Bach bis zum Hellbach .

Hellbach..................

Vom Hellbach bis zum Ströbecker Fließ

Ströbecker Fließ.............

Vom Ströbecker Fließ bis zum Assebach

Assebach..................

Vom Assebach bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Holzemme Von der Holzemme bis zur Roten Becke

Rote Becke (Limbach)..........

Von der Roten Becke bis zur Espenlake Abfluß der Bode bis zur Espenlake Flachland

88,7

79,6

21,3

00

4-

74,8

63,6

45,1

43,7

40,7

37,6

26,5

19,9

8,5

560

560

525

750

720

675

620

585

575

560

555

580

555

500

485

700

600

520

490

480

1380

ii75

1150

1280

1030

1065

810

10 O

610

59°

550

545

490

480

61,5 510

480

112

112

86

300

270

225

170

135

125

112

108

130

108

7i

62

250

150

83

65

60

930

725

700

830

580

615

360

205

200

160

140

104

101

65

60

77

60

28,8

31.0

18,1

24,2

46,1

48,8

39,6

40,6

7,2

13,9

14,5

43,8

30,6

16,3

21,0

31,6

30,0

55,6

37.3

24,0

Cn \0 -P* 04    1—1 04 CT>

ON'b O M OvCn o

47.»

24,6

27.2

21.3

23.4

46.5

23,2

5.o

20,5

12,3

406,75 12,866 4,943

3,23 0,102 0,049 3,47 o,no 0,053 1,56 0,049 0,025

69,38 2,200 0,954 1,30 0,041 0,021

17,01 0,540 0,232 2,42 0,077 0,039 1,44 0,046 0,023

65,13 2,066 0,795 3,00 0,095 0,048 1,58 0,050 0,026 0,74 0,023 0,012

0,230 0,085 o,395 0,150 0,348 0,136 0,213 0,089

5,48 0,174 0,080

0,90 0,029 0,014

1.56    0,049 0,024

1.57    0,050 0,024 5,69 0,180 0,083 3,30 0,105 0,051

12,30 0,390 0,199 1,16 0,037 0.019

7,90 0,251 0,095 4,50 0,143 0.063 4,61 0,146 0,074

00^-NNCtO\NOON «O GO rO O >-< lOUOt-i ^ ^ 0_ o CO_ Cb ro CN 't P- 10 LO cf l-T cf cf vo cf cf cr> ^ C4 cf -tj- >-i

N H to W fO Ti N H Vü CO !>• Ob 00 t'-CC cOCO OvvD 00 M

H o O O O H o cO cO m H <D (0 « <D

o o o d d d o o d o o d o d d

O.O57

0,027

0,012

0,026

0,025

0,064

0,023

0,138

0,124

0,062

0.059

0,042

0,038

0,074

0,024

94-

9⁶

131-

203

desgl.

desgl.

IV. Ordnung

V. Ordnung

vD

04

cn

•co a

Haupt- oder Seegraben.......

Von den Quellen bis Königsaue . . Von Königsaue bis zur Mündung .

Abfluß des Hauptgrabens

•    • OS

4-

5io

525

\D M cf d ovvo

Cn

04

0,226

0,164

0,115

0,084

12,30

0,39010,199

vD

04

kJ

j Zilliger Bach.............

j Von der Quelle bis zur Landesgrenze | Von der Landesgrenze b. z. KaltenTal

| Kaltes Tal...............

j! Vom Kalten Tal bis zur Mündung .

Abfluß des Zilliger Bachs

04

bv

Ol

1055

820

815

700

kJ 04 04 ON Cn 0\vj O O Cn O Oi

IOOO C4

0,138

0,06l

0,093

0.095

0,047 0,02 2 0,033 0,036

12,20 10,387

0,138

Zuflüsse I!

Wasser lauf

I. | II.! III. | IV.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

des

Vor

flu

ters

Mittlere

jährliche

I. Ordnung

Niederschlags- j

Nieder-

schlags-

gebii't

höhe

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

km

mm

mm

qkm

Mill.

cbm

tene

Abflußmenge Q cbm | cbm sek sek

9 Mo -n a t e lang (durch-schnitt- lerer lere Beb) Jah- jähr-

unter- «»- Hebe schrit- abfluß

Mitt- Mitt-

Mill.

cbm

9M0-nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeO cbm cbm sek sek

Mitt-

lerer

Jah

res-

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

Mill.

cbm

tene

Abflußmenge 0 cbm cbm sek

9 Mott ate

(durch- Mi“’ Mittschnitt- lerer lere lieb) Jah-

nicht unter-

schrit- abfluß

res-

_ Mill.

sek cbm

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm I cbm sek | sek

jähr

liche

8a | 8b 9

10a    10b

12a    12b    13    14a    14b

■CU w

CD

OtCn

er p

Werra

|| Von den Quellen bis zur Schwaba. . .

|j Schwaba (Brünn)............ .

|| Von der Schwaba bis zur Schleuse . . .

|| Schleuse..................

II Von den Quellen bis zur Biber . . . .

'' Biber . . ..................

Von der Biber bis zur Nahe......

Nahe....................

1    | Von den Quellen bis zum Erlebach . .

2    Erlebach..................

3    j Vom Erlebach bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Nahe Von der Nahe bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Schleuse Von der Schleuse bis zur Hasel . . . .

Hasel....................

| Von den Quellen bis zur Schwarza . . || Schwarza..................

1    | Von den Quellen bis zur Lichtenau , .

2    j| Lichtenau .................

3    ¹ Von der Lichtenau bis zur Mündung .

Abfluß der Schwarza |J Von der Schwarza bis zur Mündung . .

Abfluß der Hasel

275,9

249,2

19,8

9,i

1,2

23L4

* Ob •    •

*>4 CO SD - . Cn 00 Cn Cn O

IOOO

990

835

970

900

77°

530 70,2 4051 3i,9 265 163,6

3.2 S

Cn OO

SS 2* ^

OOO N IO N 10 ro

44,5

69,0

9,5

730 | 280 34,1

675 j 225 96,3

910; 460 141,5

8751 425 100,8 9301 480 50,1 6601 210 24,5

640 j igoj 19,2

37,21

12,92

43,35

130,59

21,67

1,180 0,401 0,410 0,144 i,375 0,522

4,141 1,439 0,687 0,268

33,94 1,076 0,366 14,74 °,467 0,159 15,13 0,480 0,168

57,23 1,815 0,631 9,55 0,303 o,ii5

65,09) 2,064 0,722

71,03! 2,252 0,788 3,65! 0,116 0,048

23d4 °,734 0,250 31,05 0,985 0,345 3,04 0,096 0,036

42,84! 1,358 0,475 23,05! 0,731 0,248 5,i4: 0,163 0,065

\0 00-^1

I—1 HH >—I 4- O lu

lOtO t^-CO CTs O

I—I t—I h-t t—I    tS

erq

w w    o w

■C Gl W H

|| Von der Hasel bis zur Herpf......

|| Herpf....................

|! Von der Herpf bis zur Schmalkalde . .

| Schmalkalde................

| Von den Quellen bis zur Stille ....

Stille....................

|| Von der Stille bis zur Mündung ....

Abfluß der Schmalkalde j| Von der Schmalkalde bis zur Felda . .

Felda....................

Von der Felda bis zur Ulster.....

Ulster ...................

Von den Quellen bis zur Weid ....

Weid....................

Von der Weid bis zur Taft.......

Taft.....................

Von der Taft bis zur Mündung ....

Abfluß der Ulster

Von der Ulster bis zur Suhl ....

Suhl ..................

Von der Suhl bis zur Elina.....

Elina (Elte)..............

j Von der Elina bis zur Hörsei . . .

Hörsei.................

j Von den Quellen bis zur Emse . .

|! Emse..................

Von der Emse bis zur Wutha. . . .

Wutha (Erbstrom)..........

Von der Wutha bis zur Nesse . . . j Nesse..................

1    | Von den Quellen bis zur Leina ....

2    Leina....................

3    | Von der Leina bis zur Mündung. . . . Abfluß der Nesse

Von der Nesse bis zur Mündung. . . .

Abfluß der Hörsei

Von der Hörsei bis zur Frieda.....

Frieda ................. . .

Von der Frieda bis zur Wehre.....

|l Von den Quellen bis zur Sonter . . . . j || Sonter (Sontra).............

1    | Von den Quellen bis zur Ulfe ....

2    Ulfe ...................

3    Jj Von der Ulfe bis zur Mündung . . .

Abfluß der Sonter | Von der Sonter bis zur Mündung . . .

Abfluß der Wehre Von der. Wehre bis zur Geister ....

Geister...................

! Von der Geister bis zur Fulda.....

216,6

201,4

6,6

166,8

158,6

35,2

13,8

137,5

121,9

H3,4

23,7

15,7

10,3

24,7

64,3

54,6

* * * 'P

20,8

660 | 210 228,2 740 | 290 87,4 700 | 250 182,4

900 450 78,9 815 j 365 53,9 665    215: 26,5

745 i 295 380,6 775 j 325 217,0 665 : 215! 91,6

855 4051 130,3 845 j 395J 37,5

690    2401148,3

650 j 200! 64,1 6501200! 44,3

645 | 195! 130,1 75° j 3°°i 94,2 650    200! 138,9

800 350 81,1 645    195 28,9

95° 5⁰⁰ 59,5 645 195 10,9

Os Os Cn -C H CO

Cn Cn O

130 133,8 165 73,9 195; i97,i

680 j 230 51,7

710 260 156,8

Os Os Os M\0 Cn Cn Cn O

200 107,9

245 74,o 225 47,i

670    220 70,9

695    2451221,9

700    250] 60,6

680    230! 141,3

139,77

47,92

25,35

45,6o

60,87 112,28 7o,52 19,69

124,85

25.37 28,26 27,78

28.38

5,64

226,46

84,46

36,33

9,33

106,68

54,37

I5T5

32,50

4,432 1,558 1,520 0,608 0,804 0,297 1,446 0,549

1,931 0,691 3,560 1,317 2,236 0,805 0,624 0,250

3,960! 1,465 0,804 o,33° 0,896 o,332 0,8811 0,352 0,900 0,324 0,179 0,073

lllll

INI

7,181 2,688 2,678 1,044 1,152 0,461 0,296 0,130

3,383 1,318 1,724. 0,672 o,48o| 0,182 1,031! 0,402

35,50

19,67

5,70

1,126

0,624

0,181

o,394

0,225

0,072

52,77j 1,673) 0,586 14,811 0,470: 0,164 35,59| 1,129) 0,440 12,82) 0,407) 0,163 8,86j o,28i| 0,112

88,56) 2,808) 0,983 21,04! o,667| 0,227 5,08 0,161! 0,063 29,75 0,943) 0,321 2,13 0,068 0,028

68,011 2,157) o,9i9 11,89! o,377l °,r47

40,77

50,31

15,60

lllll

lllll

lllll lllll lllll III III

i7,39|o,55i 0,253 12,19) 0,387 0,166 38,43! 1,219 0,500

I III

1,293 0,491

i,595 0,629

0,495! 0,198

21,58 0,684 °,²74 18,13 o,575 0,224 10,60! 0,336 0,131

Abfluß der Werra

•    1573,3° 49,891 18,622

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

Z u fl ü s s e

Wasserlauf

Ent

fer

nung

von

Mittlere

jährliche

I. Ordnung

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

der

1. ) 11. | in. j iv.

und

Ordnung Bezeichnung seiner Teilgebiete

Mündung des Vor-| Hüters

Nieder

schlags-

liölie

All

fluü-

höhe

Nieder-

schlags-

gebiet

9 Mott ate

Mitt-

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

lang

(durch-

| km

mm

mm | qkm

Mill.

cbm

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm cbm

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

sek

sek

Mill.

cbm

9 Mott ate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm cbm sek

9 Monate

Mitt-

lere

jähr

liche

sek

(durci Mitt- Mitt-schnitt- lerer lere lieh) jah- jähr-nicht unter-

schrit- abfluß tene

AbflußmengeQ cbm cbm

cbm sek sek cbm

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Mill.

8a

8b

10a

10b

CN

4k 04 K)

o er p

Fulda

Von den Quellen bis zum Liitlerbach .

Lütterbach.................

Vom Lütterbach bis zur Fliede.....

Fliede...................

Von den Quellen bis zum Döllbach . .

Döllbach (Schöne Fulda)........

Vom Döllbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Fliede

191,6

182,0

3,4

900 450 94,4 900 450 50,5 740 290 23,2

740 290 190,4 770 320 73,4 680 230    5,2

II II

42,48

22,72

6,73!

i,347 0,471 0,720; 0,252 0,213 0,079

00*41 Ob Cn

er p

CN cO

Ob O W CI CO 10

M M M M M

cd o o er p

1-

GO *4 Ob

19

20

21

22

23

24

Von der Fliede bis zur Lüder.....

Liider (Schwarza).............

Von der Lüder bis zur Schlitz.....

Schlitz ...................

Von den Quellen bis zur Altefeld . . .

Altefeld (Altfell).............

Von den Quellen b. z. Scheerwasser .

Scheerwasser...............

Vom Scheerwasser bis zur Mündung .

Abfluß der Altefeld Von der Altefeld bis zur Mündung . .

Abfluß der Schlitz V. d. Schlitz b.z. Jossa (ob. Mündungsarm)

Von dort bis zur Aula.........

Jossa....................

Aula....................

Von der Aula bis zur Geis.......

Geis....................

Haune...................

Von den Quellen bis zur Niist.....

Nüst....................

Von der Nüst bis zur Eitra......

Eitra....................

Von der Eitra bis zur Mündung ....

Abfluß der Haune Von der Geis bis zur Solz (ohne 15) .

Solz ....................

Von der Solz bis zum Rohrbach ....

Rohrbach..................

Vom Rohrbach bis zur Beise......

Beise....................

Von der Beise bis zur Pfieffe......

Pfieffe...................

Von der Pfieffe bis zur Eder......

163,2

J5°,7

11,8

138,7

133,3

H7,5

116,9

34,i

8,7

H4,3

110,0

74,5

69,0

650 200 125,6 760 310 191,6 580 130 71,2

690 240 138,3

800 350 41,3 725 275 48,1 630 180 44,1

600 150 40,1

Ob Cn Ob Ob Cn Cn **4 vO *4J m 00 00 * O Cn Cn Cn O Cn

725

700

625

650

600

600

650

600

635

625

635

600

680

660

• I II

79,9i

25,12

59,40

9,26

74,84

2,534

o,797

1,884

0,294

Ob Ov N cO w Ob cO Ob covq w

o o 6 o

135 77,3

130

6,0

165 130,1 225 124,6 145 61,7 220 76,6

275 172,7 250 98,0 175 !54,3 200 60,5 150 21,2

J50

200

N> t—( HH t—I I—I )-l C*J Cn CO "4 CO Ln O O Cn Cn Cm Q

210

vo

H-l k-t    Cki

45» M M CTNC/l •<! VO Cn vO Cn 4k CO W Cn vi

10,44

0,78

2i,47

28,04

8,95

16,85

114,27

o,99

19,54

0,84

13,36

62,81

11,86

2,34

27,46

30,47

2,374 0,925 0,331 0,152 0,025 0,012 0,681 0,293 0,889 0,347 0,284 0,125 0,534 0,214

3,624 1,425 0,031 0,014 0,620 0,248 0,027 0,012 0,424 0,174 1,992 0,837 0,376 0,154 0,074! 0,033 0,8711 0,340 0,966) 0,386

25

Er* CR ■-+» cd 0.0 er P

Eder....................

Von den Quellen bis zum Odebombach

Odebornbach...............

Vom Odebornbach bis zur Elsoff . . .

Elsoff....................

Von der Elsoff bis zur Nuhne.....

Nuhne ....................

Von der Nuhne bis zur Orke......

Orke....................

Von den Quellen bis zur Aar.....

Aar.................... .

Von der Aar bis zur Mündung.....

45,o

1035 146,7 1100

905

128,6    905

780

89,9    910

82,1

640

930

13,1    900

685

585

650

455

455

330

460

190

10 « fO tO »O »OVO cOvd cO cf eOvO CA 00 VO •<d-vO 10 LO

CA    CI    H

480 99,0 450 121,2 235 53.5

Abfluß der Orke

04 N)

Von der Orke bis zur Itter.......

Itter............. ,......

Von der Itter bis zur Werbe......

Werbe...................

Von der Werbe bis zur Wese.....

Mölcher Bach¹)..............

Wese....................

V. d. Wese b. z.Elbe (ohne Mölcher Bach)

Elbe....................

Von der Elbe bis zur Schwalm.....

Schwalm..................

Von den Quellen bis zur Berf.....

Berf....................

Von der Berf bis zur Antreff......

640

190

73.7    675

620

225

56,0    620

580

39,o    590

38,9    615

590

29,5 580

16,9

580

700

67,2    655

625

170

170 76

130

140

i6s

140

130

130 40,1

10 O t''

N CI h

Cn O

4»- 4^

Cn M Ob

zu übertragen

I II • I ! i M I

II II II M M

I II 1.1 i I II

!) Abweichend von der «Wasserkarte“ und dem «Verzeichnis der Flächeninhalte“, wo der

g Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

res- liehe

Mill.

12a    12b    13    14a    14b

55,22 1,751 23,49 0,745 1,20 0,038

33,T9 L052

35,63 1,131 6,02 0,191

MM

0,648

0,276

0,015

0,410

14,46 0,459 0,165 13,23 0,420 0,160 7,94 0,252 0,106

0,431

0,084

MINI

iiin

47.49    1,506 0,572

24.50    0,777 0,295 27,00 0,856 0,360 12,10 0,384 0,154

3,18 0,101 0,044

130,75

56,03

30.62 19.70

86.62 70,61 10,75

114,63

7,58

18,61

11,25

12,94

8,71

¹,79 10,77 13,08 15,90

5,2i

2 co S'oo OO 'd Tj-    LO    ro    O)    Ob    r>*    M

M    o    o    6    6    6    6

vO    r>.    M    10    N    OV    H

4    M    o    6    «    «    o

4c vO

4^

47.52 1,507 54.54 1,729 12,57 Q.399

0,512

0,605

0,156

3.635 1.273 0,240 0,098 0,590 0,230 o,357 0,150 0,410 0,172 0,276 0,127 0,057 0,025 0,342 0,147 0,415 0,187 0,504 0,232 0,165 0,076

44,18 1,401 0,532 8,67 0,275 0,110 8,00 0,254 0,107

690,93121,912 8,583 625,55!i9,837 7,185 60,85 L93⁰ °,749

Mölcher Bach zu p gezählt ist.

Zuflüsse ||

Wasser lauf

I. | II. | III. j II.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent- Mittlere

fer- .... ,. , lahrliche nung J

von der Mündung des Vor-flu- h5lle

I. Ordnung

Nieder-

Niedcr-

schlags-

geliet

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 Monate

(durcl- Mi«' Mittschnitt- lerer lere ILh) Jah- jähr-

unter-

sehrit- abfluß tene

res- liehe

9 Monate

9 Monate

! ters

I km

mm mm

Mill. qkm cbm

Abflußmenge Q cbm    cbm

sek    sek

Mill.

cbm

(durcl- Mitt- Mittschnitt- lerer lere Jah- jähr-

nicht unt ersehnt- abfluß tene

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek cbm

res- liehe

(daurci Mitt- Mitt-schnitt- lerer lere lieh) Jah- jähr-nicht unter-

schrit- abfluß

Mill.

tene

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

8b

10a    10b

XI

2 25

in

NO 00^4 ONCn 4^

to M

Noch Schwalm

Antreif...................

Von der Antreff bis zur Grenff.....

Grenff...................

Von der Grenff bis zur Wiera.....

Wiera ...................

Von der Wiera bis zur Gilsa......

Gilsa....................

Von der Gilsa bis zur Efze.......

Efze ....................

Von der Efze bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Schwalm

Übertrag

57,4

56,3

46,9

28,3

113,0

12,5

85,8

72,6

86,4

80,9

94,2

i9h4

222,7

67,0

INI

Von der Schwalm bis zur Ems.....

Ems................... . .

Von der Ems bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Eder

n,o

585 135 610    160

590    140

33,9

i47,i

52,7

26

27

28

29

30

31

32

33

Von der Eder bis zur Baune......

Baune ...................

Von der Baune bis zur Losse u. Ahne

Ahne....................

Losse *)...................

Von der Ahne bis zur Nieste......

Nieste ...................

Von der Nieste bis zur Werra.....

42,1

27.1

25.2

24,6

7,6

50,5

79,5

65,3

166,3

4,o

88,3

i3h3

Abfluß der Fulda

Schede................ . . .

V. d. Vereinigung der Werra u. Fulda bis zur Nassen Ahle (ohne Schede)

Nasse Ahle................

Von der Nassen Ahle bis zum Hemelbach

Hemelbach.................

Vom Hemelbach bis zur Nierne . . . .

Nieme...................

Von der Nieme bis zur Schwülme . . .

428,8

423,8

420,8

413,6

720    270

534

1756,34 55,697 21,339 14,34 o,455 0,173

760    310

795 345 755 305 800    350

780 330 775 325 760 310

G,7

8,0

i3,3

i3,3

29,4

36,6

50,3

6,n

2,76

4,06

4,66

9,7o 11,90 15,59

0,194 0,072 0,088 0,032 0,129 0,048 0,148 0,053 0,308 0,111 0,377 0,136 0,494 0,183

Schwüline................

Von den Quellen bis zur Auschnippe .

Auschnippe................

Von der Auschnippe bis zur Ahle . . .

Ahle....................

V. d. Quellen b. z. Lohgrund einschl. Vom Lohgrund bis zur Ausschnippe . .

Ausschnippe................

Von der Ausschnippe bis zum Rehbach

Rehbach..................

Vom Rehbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Ahle Von der Ahle bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Schwülme Von der Schwülme bis zur Diemel . .

400,8

16,9

8,2

M . ON .

'00

810    360

755    305

815 365

36,9

54,i

4i.3

990 540 ²)32,2 890 440 25,1 855 405 10,9

835 385 l6,6 840 390 59,6 815 365    3,7

795 345

21,6

800    350

77,3

116,12

27,06

3,682

0,858

1,305

0,309

O CT' P

Diemel..................

Von den Quellen bis zur Itter.....

Itter ....................

Von der Itter , bis zur Hoppecke . . . .

Hoppecke.................

Von der Hoppecke bis zur Orpe . . . .

Orpe....................

Von der Orpe bis zur Twiste......

Twiste................ . . .

Von den Quellen bis zur Erpe.....

Erpe....................

Von der Erpe bis zur Mündung ....

Abfluß der Twiste

387,6

90,3

77,o

5«,4

45,9

. 00 .

ON

660    210

645 195

650    200

46,4

51.6

85.6 108,0 112,2

90.6

99,4

271,2

148,6

40,4

10

11

12

GJ

ei

Von der Twiste bis zur Egel ......

Egel (Eggel)......._■........

Von der Egel bis zur Warme......

Warme...................

Von der Warme bis zur Esse.....

Esse ....................

Von den Quellen bis zur Lempe . . . .

36,1

31,0

18,4

670 220

50,0

99,9

28,2

157,2

52,6

675    225

115,4

») Als sind aber

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

res- liehe

Mill.

cbm

12a    12h    13    14a    14b

690,93 21,912 8,583 625,55 19,837! 7,185

252,46

4,5«

23,54

7,3«

1 1 11

8,005 3,246

0,145 0,067 0,746 0,321 0,234 0,105

60,85 1,930 0,749

27,12 o,86o| 0,335 2,12 0,067! 0,028 17,16 0,544 0,218

16.70    0,530 0,207

15,98 0,507

12,94 0,410 16,96 0,538

28.71    0,910 0,400 44,54 1,412 0,565

9,38 0,297 0,134

0,208

0,176

0,226

913.51

i,o6

10,10

15.90

14,69

49.o6

0,90

26,05

34.14

00

CS

O vO G» ON 4*»

o    o o o    o    o    o o    8

4i* O Cn    m    IO    MO    MD

mOm^JCOOKJm to IO ON H oho W OOCn 4*.

k£> kO

cs O kO 10 cs cs 00 toio^-iooco O cf o o o M o o M

G» ON kO

0,421

0,523

0,478

0,152

0,194

0,172

lllll

111    1 1 1 m 11 1

11 1 n 1 1 1

63,82 2,024 7,45! 0,236

0,702

0,085

17,39 0,551 0,187 11,04 0,350 0,122 4,41 0,140 0,049 6,39 0,203 0,071 23,24 0,737 0,258 i,35 o,o43l °,OI5

im im

MINI

W IO W Ol M W IO GJ C/i j» ^ 'p CO M G> CO ■'H O kO -fj O to M o ON 00 4*-

94,01

10,00

24,98

6,06

31,44

ii,57

0,721

0,900

0,950

1,712

1,227

0,819

1,056

2,981

0,317

0,792

0,192

o,997

0,367

0,245

0,306

o,342

0,582

0,442

0,303

0,380

1,201

0,127

0,301

0,077

o,399

0,147

1 1 m 11 1

56,95

28,98

8,08

1,806

0,919

0,256

0,722

o,377

0,102

mim

25,96! 0,823! 0,321

-    4I°,97!I3,°3I 4,852 25,96! 0,823! 0,321

zu übertragen

Hauptausfluß der Losse ist ihr östlicher Mündungsarm angenommen worden. ²) Das „Verzeichnis der Flächeninhalte“ gibt 49,4 qkm an; 17,2 richtiger zur Holzminde zu rechnen.

Zuflüsse

Wasser lauf

I. | II. | HL | IV.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent- Mittlere

fer- ... v 1 • 1 lahrliche nung J

von der Mündung

^es schlags-V01-flu-ters

Nieder-

Nieder-

scblags-

gebiet

I. Ordnung

Mitt-

lerer

Jah

res

abfluß

Mittlere j ähr-liehe

Zuflüsse

II. Ordnung

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer fleh) Tah-nicht unter-schrit- abflllß tene

9 Monate

III. Ordnung

IV. Ordnung

Mitt-

res-

Mitt-

lere

jähr

liche

1 ang (durch-

km

mm

mm

Mill. qkm cbm

Abflußmenge O cbm I cbm sek | sek

Mill.

cbm

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abtlußmenge O cbm I cbm sek ) sek

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

9 Mo-11 ate ■ang (durch-schnitt- lerer lere Ach) Jah- jähr-nicht unter-

schrit- abflllß tene

Mill.

cbm

AbflußmengeO

cbm cbm sek sek

4)5)6

8a | 8b

10a ; 10b

VO

Noch Esse

Lempe...................

Von der Lempe bis zur Mündung⁻ . . .

Abfluß der Esse

720

680

Übertrag

270 50,8 230 24,2.

*4 ON Oi

t^OO ON O

Von der Esse bis zur Holzape.....

Holzape..................

Von der Holzape bis zur Mündung . .

Abfluß der Diemel

Von der Diemel bis zur Bever.....

Bever....................

Von der Bever bis zur Nethe......

• vO •

690

755

690

379,8

700

745

800

04 M    W    KJ    04    IC

Cn vO    Cn    *    44    O    -P*

O Cn O

ON—4    '    KJ    CTN

44. *^4    --4    ■    Cj4    H    44

Cn bl io    4^.    4^    b

O Ol o

491.35

4,30

22,89

22,58

15,580

0,136

0,726

5,829

0,269

0,258

0> 10

Nethe...................

[ I Von den Quellen bis zum Willebadessener

Bach einschl...............

j | V. Willebadessener Bach b. z. Taufnethe

) Taufnethe.................

1 Öse.....................

368,4

Aa

iO vO

Von den Quellen bis zum Katzbach . .

Katzbach..................

Vom Katzbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Aa V. d. Taufnethe b. z. Brucht (ohne 3 u. 4)

Bruclit...................

V. d. Quellen bis zur Vördener Brucht

Vördener Brucht.............

V. d. Vördener Brucht bis zur Mündung-Abfluß der Brucht Von der Brucht bis zur Mündung . . .

Abfluß der Nethe

KJ KJ 04 O CTN JH •

i bi

O O O »O vO rO GO CO CTNOO t" CO

• ON •

000 IO o -ON CTNOO

04 4*.    Cn    44.    04    -£»    Cn

CT' Cn    O    04    04    O    h

O O_O________Ol    o    o    o

h h    4    04    04    KJ

00 vp    oopv^ oo

b 44 O    M 04 O' H

18,5

780

800

7,i

780

785

780

vO    Tf CO VO

. 00*    vb cf CO*

rO    M    fO    fO

ö    ö    o    i

. CO    Ib    to    10

rO    (O    (b    (b

ON

00    -4 ON Cn 4», 04 KJ

vO

19

20

Rottmiinde.................

V. d. Nethe b. z. Grube (ohne Rottmiinde)

Grube...................

Von der Grube bis zur Säumer Beeke .

Säumer Beeke...............

V. d. Säumer Beeke bis zur Holzminde

Holzminde.................

Von der Holzminde bis zum Forstbach

Forstbach.................

[Vom Forstbach bis zur Glesse.....

j Glesse...................

(Von der Glesse bis zur Lenne.....

Lenne...................

| V. d. Quellen b. z. Holzener Bach einschl. Vom Holzener Bach bis zur Mündung .

Abfluß der Lenne Von der Lenne bis zur Emmer.....

Emmer..................

| Von den Quellen bis zur Beber . . . .

Beber....................

Von der Beber bis zum Heubach . . .

Heubach..................

Vom Heubach bis zum Diestelbach . .

Diestelbach................

Niese....................

(Vom Diestelbach bis zurWörmke (ohne 7)

Wörmke..................

|Von der Wörmke bis zum Thaler Bach V. Thaler Bach einschl. b. z. Mündung Abfluß der Emmer V. d. Emmer b. z. Hamei und Humme

] Hamei...................

Von den Quellen bis zum Gelbbach . .

Gelbbach..................

Vom Gelbbach bis zur Remte.....

Remte...................

Von der Remte bis zur Mündung . . .

Abfluß der Hamei

366,2

363,8

355,o

352,i

344,9

337,6

320,4

304,3

46,3

40,9

34-4

32,9

24,0

299,1

15,1

3,6

845

750

780

780

780

790

900

850

850

770

780

785

870

800

780

895

790

790

900

795

780

780

795

795

800

780

780

795

805

775

775

775

oj

\o •    o-> •

Cn_Q

Oh G Ol ON^J ON H M cn Vi —    vO

^4 00 04 KJ 4*. -fc» JO KJ ^4 0> vp 00 *    -L* *

m m M 00 O 00 O 04 ON 00 ON

04 04 04 4^ 4-> 04 04 04 04 04 04 04 04 kj O O Cn 04 Oj OJ O vO OiOOOOOOOO

04

Cn KJ

o o

CT' Cn

04 ON

33° 123,9

445

340

340

450

345

330

330

345

345

350

330

54.1

330 10,5

04 04 04 04 04 * KJ KJ W Cn 4. Cn Cn Cn Cn Cn

04 Cn Oi KJ 4* 44. K) ON 4- CTn (o KJ O» bi CO

176,59 5,6oo 7.43 0,236 2,88 0,091 17.59 0,558 18,81 0,596 7,52 0,238 4,08 0,129 29,12 0,923 29,92 0,949 24,84 0,788 16,99 0,539 9,27 0,294 22,68 0,719

46,91 1,487 40,89 1,297

i,977

0,083

0,034

0,201

o o k>

0,323

0,332

0,276

0,199

0,106

0,259

0,528

0,467

193,06 6,125 2,191 3,46 0,110 0,040

71,48 2,267 0,817

21

Humme..................

Von den Quellen bis zum Beberbach .

298,6

775 325 65,4

Siehe Fußnote ²) auf S. 27.

zu übertragen

9 M o -n a t e lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeO cbm cbm sek sek

Mitt- Mitt-

res- liehe

Mill.

cbm

12a    12b    13    14a    14b

410,97)13,031 4,852    25,96 0,823] 0,321

13,72 o,435 0,165 5,57 o,i77 0,069

45,25 1,435 0,555 10,78 0,342 0,133 i8,73 0,594 0,220 5,62 0,178 0,069

14,33 0,454 17,84 0,566 11,98 0,380 16,62 0,527

o,i54

0,198

o,i37

0,184

39,03 1,238) 0,428 12,74 0,404 0,145

32,83 1,0411 0,375 31,22 0,990)0,356

INI

23,35 o,740 0,259 23,56 Q.747 0,269

19,76 0,627 12,51 0,397

0,219

o,i43

0,078

0,297

0,151

0,257

0,280

0,125

0,184

0,253

0,204

lOfOO'ü^t r^- cO ON rO VO 00 00 VO m

0,512 0,184 0,277 o,ioo 0,580 0,209 0,538 o,i94 0,360 0,130

21,26 0,674 0,243

21,26 0,674 0,243

I* I I

INI

24,65 0,782 0,266 7,83 0,248 0,087 6,55 0,208 0,075

9>²4| 0,293 0,105 10,66 0,338 0,122 12,93) 0,410 0,148

I I I I II I I I I I

Mill

Zuflüsse

Wasserlauf

I. | U. 1111. | IV.

und

Ordnun g

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent-

fer-

nung

Mittlere

jährliche

Nieder-

sclilags-

Sieder-

) sclilags-Alt-

gebiet

fluß-

I. Ordnung

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

liühe

liülie

km

mm

min | qkm

Mill.

cbm

9 M o -n ate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm    cbm

sek    sek

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Milt-

lere

jähr

liche

9 Monate

(durct Mitt-schnitt- lerer lieh) Jah-nicht unter-schrit- ab fl 11 ß tene

res-

Mitt

lere

jähr

liche

Mill.

cbm

Abflußmenge O cbm cbm sek sek

Mill.

cbm

Oh

^4

co

00

•er

9    | 10a    10b

21

Noch Humme

Übertrag

22

Beberbach.................

Vom Beberbach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Hümme Von der Hamei bis zum HemeringerBacli

Hemeringer Bach.............

Weserangers Bach............

Vom Hemeringer Bach bis zur Exter (ohne Weserangers Bach).......

• Oh

770

765

320

315

285,6

285,0

750

730

730

720

300

280

280

270

00    ’t iO 10

ccT    ci co >—

CO CS    co co co

72,2

42,31    1,342    0,490

24,72 0,784 0,290 9,38 0,297 0,113 8,82 0,280 0,106

19,49 0,618 0,235

21,26 0,674) 0,243

12,42! 0,394 0,146 8,63! 0,274 0,101

23

Exter...................

11 V. d. Quellen b. z. BremkerBach einschl. Vom Bremker Bach bis zur Mündung . j Abfluß der Exter ¹

269,3

735

700

285

250

vO CS Ö co t-- ■'3"

20,12 0,638 0,236 10,80 0,342 0,130

24

25

26

Von der Exter bis zur Kalle

Kalle..............

| Von der Kalle bis zur Werre

252,0

700

725

715

WWW Oh ^4 Cn * Cn Cn O

Oh "4 VO Oh 04 co ■

C o o

30,92 0,980 0,366

24,50 0,777 0,295 20,08 0,637 0,242 17,73 0,562 0,214

CTQ »-*! (b fl* O CT P

Werre...................

| Von den Quellen bis zum Haferbach .

Haferbach.................

| Vom Haferbach bis zur Bega......

Bega....................

Von den Quellen bis zur Passade . . .

Passade..................

Von der Passade bis zür Ilse......

Ilse.....................

Ötternbach.................

Von der Ilse bis zur Salze (ohne e) . . Von der Salze einschl. bis zur Mündung !

Abfluß der Bega |

242,1

40,5

3B3

23,4

12,5

1 12,0

930

870

785

760

785

775

755

805

775

750

10

CO CI co ■'d- ^ co

WWW vO ^4 Oh

W -h o»

310 87,0 335 69,9 325 38,8 305 57,o 355 40,8 325 46,6 300 47,8

I I..I I 1X1

65,42 2,074 0,705 11,51 0,365! 0,128 I3T3 0,416 0,150

Oh Oi

Von der Bega bis zur Aa

750

300; 25,2

124,34 3,943 i,437 7,56! 0,240 0,089

Aa

23,7

Von den Quellen bis zum Aalbach . . . j Aalbach (Windwehe) . . , . . .

Vom Aalbach bis zur Mündung

11,6

830

850

750

380 103,7 4°o]103,0 3°°| 47,4

Abfluß der Aa |

r^oo

rJ0 >-*> CD Pa Ci CT¹

Von der Aa bis zur Else........

Else ................. . . .

Von den Quellen bis zum Violenbach .

Zufluß aus der Hase...........

Violenbach.................

Vom Violenbach bis zur Warmenau . .

Warmenau.................

Von der Warmenau bis zum Brandbach

Brandbach.................

Vom Brandbach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Else

13,8

26,1

16,5

. rO .

710

780

800

750

780

740

725

710

vO

V. d. Else b. z. Quernheimer Mühlenbach Quemheimer Mühlenbach ....

V.Quernheimer Mühlenbach b.z.Mündung Abfluß der Werre

• vO *

710

710

710

M Ol W W O»

On^J Iß Cü Q Oi ■ OJ 0    Cn    0 0    O    O    O

Oh-4    t-<    Cb»    00"<I    Cn    Cn    vO    Cn

vO    h    M    M    4* yD    'O    W ■ 04    Oh •

Cu    o    hO 4»    4^    io    io    M

. vO

CI

Ol CI

to kj kj os <y\ cys ‘ OOP

94,83 3,007 1,074 14,59 0,463 0,176

136,3° 4,322 3,20 0,101 18,51 0,587 18,12 0,575

1,574

0,038

0,223

0,218

CO

Ol

Von der Werre bis zur Bastau

700

250 53,3

507,51 16,093 5,8i2 13,32 0,422 0,160

29/42

43 ^

Flachland

desgl.

43 IO

Oker

V. d. Quellen b. z. Schwarzen Wasser |

Schwarzes Wasser............

V. SchwarzenWasser b.z. Weißen Wasser

Weißes Wasser..............

Vom Weißen Wasser bis zur Gose . .

Gose....................

Von der Gose bis zur Radau......

Radau...................

V. d. Quellen b. z. Tiefenbach einschl. V.Tiefenbach b.z.SchleweckerBach einschl. Vom Schlewecker Bach bis zur Mündung Abfluß der Radau

118,8

H4,3

104,4

95,i

1380

1350

1320

1225

945

935

650

1300

900

665

930 22,0

900

6,8

870 27,5 775 25,2 495    26,8

485 32,4 200 12,4

850 20,4 450 28,4 215 20,8

I I II I I I

I I II I I I

P- r.

Von der Radau bis zur Ecker

Ecker..............

Von den Quellen bis zum Fulelohnsbacli j

83, T

600

150 69,0

1330

880 15,2

Zll

übertragen

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene

! Abflußmenge O Mill. | !*m ! eh™

cbm | sek | sek

9 Mott ate lang (durch-schnitt- lerer j lere heb) Iah- jähr-nicht unter-

schrit- abflllß tene

Mitt- ; Mitt

res- liehe

Abflußmenge O cbm cbm sek sek

I2a I2b 13

14a | 14b

I NI

III II

26,97

23,42

12,61

17,38

14,48

I5A4

14,34

0,855

o,743

0,400

o,55i

0,459

0,480

0,455

o o o p p p p

H H H W H W W

Oh-'J Oh O ■£»■ Oh H COOJ Cn 4* 4^ M Oh

I I I I. II

INI

39,411 1,250 0,450 41,20 1,306 0,457 14,22 0,451 0,167

26,20

24,62

10,18

IA7

20,46

6,12

23,92

19,53

13,27

i5,7i

2,48

34,59

10,35

O (W H 00 Cn cn KJ VO C4 KJ CO Cw Oh Cw •^10» m h Ol vO MCn

o,35i

0,081

0,208

0,209

0,299

0,289

0,123

0,014

0,649

0,194

0,758

0,619

0,421

0,498

0,079

CO CS CO fO Oh n

O'ß ’tO    rO

cs O cs^ cs m m o

6 6 6 6 6 6 o

1,097 0,375 0,328 0,144

146,43) 4,643 1,580

17,34 0,550 0,176 12,78 0,405 0,142 4,47 0,142 0,057

13,38) 0,424) 0,136 13.38 0,424 0,136

Tabelle „1

Bestimmung des mittleren jährlichen Abflusses und der sekundlichen Abflußmengen

Wesergebiet

Z11 fl ilsse

Wa sserlauf

I. II. I III. IV.

und

Ordnung j| Bezeichnung seiner Teilgebiete

I Ent- Mittlere fer-

lährliche j nung J

von der Mündung des Vorfluters

Zuflüsse

Xieder-

schlags-

höhe

km mm

Al>-

Hub

höhe

mm

Xieder-

stlilags-

gebiet

qkm

I. Ordnung

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe ah flu ß

9 Monate lang (durcli-schnitt- lerer lere heb) Jah- jähr-

nicht unter-

schrit- abfluß tene

Mitt- Mitt-

res- liehe

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

Mill.

cbm

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht 'unterschrittene Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

Mitt-

lerer

Jah

res

abfluß

Mill.

cbm

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm I cbm sek sek

Mitt

lere

jähr

liche

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mill.

cbm

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmen geQ cbm cbm sek sek

Mitt

lere

jähr

liche

8b

9    10a    10b

II

12a    12b

13 | 14a    14b

43

10 d

Noch Ecker

Vom Fulelohnsbach einscbl. bis zur Abzweigung der Stimmecke.......

Von der Abzweigung der Stimmecke bis

zur Schamiah............ • • •

Schamiah..................

Von der Schamiah bis zur Mündung'. .

Übertrag

940 J 490 18,8

13,8

675

775

590

H w 10 41* w w O Ln Cn

i8,5²)

ON ON

146,43! 4,643 1,580

13,38

9,21

GJ Cn öi o h

CO o\

0,424 0,136

0,292 0.099

0,132 0,051 0,161 0,058 0,114 0,051

Abfluß der Ecker

Von der Ecker bis zur Ilse.......

|| Ilse . . ...................

|| V. d. Quellen b. z. Tiefenbeek einschl.

Von der Tiefenbeek bis Ilsenburg, Eisen-

bahnbrücke ...............

Ij Von Ilsenburg bis zum Namenbach

einschl..................

|| V. Namenbach b. z. Ochsenbach einschl. j Vom Ochsenbach bis zur Mündung . . j| Zufluß aus der Ecker durch die Stimmecke Abfluß der Ilse

570

73.5

1330

1100

9oo

630

565

121 H3,o²) 880 15,2

650 11,2

450 48,8 180 56,0 117 174.2²)

')    9

: 1,123 0,393 35,4°| 0,884 0,317

13,67' 0,433 0,206

13,38 0,424 0,136

7,28 0,231 0,076

2I,9Ö

10,08

20,38

^ 0)0 O) MD cOxO C4

0,244

0,134

0,305

0,078

|| Von der Ilse bis zur Altenau Altenau.............

70,0

ONCn M Q\

O cn

117 42,2²)

l6o 140,3

73>°8| 2,556 0,973

4,94 0,157 o,o74 22,45 0,712 0,306

Abfluß der Oker bis zur Altenau

295.971 9,385 3,456

i-m

11-

21

Flachland

desgl.

22

er

Q-

Leine

V. d. Quellen b. z. Etzelsbach einschl. Vom Etzelsbach bis zur Geisiede . . . .

Geisiede..................

Von der Geisiede bis zur Heber . . . .

Beber....................

Von der Beber bis zur Lutter.....

Lutter...................

Von der Lutter bis zum Steinbach . . .

Steinbach.................

Vom Steinbach bis zum ßustenfelder Bach

Rustenfelder Bach............

V. Rustenfelder Bach b. z. Schleierbach

Schleierbach................

Hebenshäuser Bach............

V. Schleierbach b.z. Molle (ohne Hebenshäuser Bach)..............

Molle....................

Von der Molle bis zum Wendebach . .

Wendebach ..................

Vom Wendebach bis zur Bramme . . .

Dramme..................

Von der Dramme bis zur Garte . . . .

Garte....................

Von den Quellen bis zum Urtalbach .

Urtalbach.................

[ Vom Urtalbach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Garte

710

685

263,8    700

655

259,5    650

260 46,1 235 43,i 250 49,1 205    4,4

200 32,0

650

200

1,2

258,6    660

675

251.4    700 650

595

230,3

210 19,6 225 44,0 250 16,4

200

1,2

195 16,0 165 18,0 160 18,0 145    8,4

145    6,4

140 10,0 150 35,2 170 33,6

150

1,0

i II I !!•!!! I

IIIII

K> VO tO

ON fOOO 0 0 ^ <N

K>

97

2,88

1,22

0,380 0,144 0,321 0,125 0,389 0,148 0,029 0,012 0,203 0,o8l 0,008 0,003 0,131 0,052 0,314 0,122 0,130 0,049 0,008 0,003 0,099 0,041

0,094 0,040

0,091 0,039

0,039 0,0X7

600

650

ii,9 645 620

180 52,2 150 26,4

200 40,6 195 15,0 170 37.8

o,93

1,40

5,28

5,7i

0,15

9,4o

3,96

0,029 0,013 0,044 0,020 0,167 0,073 0,l8l 0,076 0,005 0,002 0,298 0,125 0,126 0,055

8,12 0,257 0,103 2,92 0,093 0,038 6,43 0,204 0,086

CC

Rase....................

V. d. Garte bis zur Lutter (ohne Rase)

Lutter...................

Von der Lutter bis zur Espolde (ohne

Harste und Rodebach)........

Harste...................

Rodebach.................

Espolde..................

Von der Espolde bis zur Bever . . . .

Bever................. . . .

V. d. Bever bis zur Rhume (ohne Moore) Moore...................

229.8    650 200 26,0

600    150 30,0

223.8    620 170 33,6

216,1

214,5

2X4,3

zu übertragen

Ml-

IIIII

17,47 0,554 0,227

5,20 0,165 0,066 4,50 0,143 0,063 5,71 0,181 0,076

16,11 0,511 0,204 10,15 0,322 0,122 4,52 0,143 0,059 19,67 0,624 0,231 0,23 0,007 0,003 6,97 0,221 0,088 8,71 0,276 0,110 12,20 0,387 0,147

208,76 6,620 2,636

I II . I II I II I

') Q der Ecker vor der Abzweigung der Stimmecke == 0,716 und 0,235 cbm/sek, davon geht ¹ 3 = 0,239 und 0,078 cbm/sek durch die Stimmecke zur Ilse. -) Berichtigung der „Wasserkarte“ und des „Verzeichnisses der Flächeninhalte“.

Zuflüsse

Wasserlauf

1. I II. j III. j IV.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

| Ent- Mittlere

! ^er jährliche nung -

von der Mtin-j düng des Vor-flu. hölw höhe

ters

I. Ordnung

Nieder

schlags-

Ab-

fluß-

Nieder-

schlags-

gebict

9 Monate

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

lang

(durch-

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 Monate

km

mm

mm

Mill. qkm cbm

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm j cbm sek sek

Mitt

lerer

Jah-

res-

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

lang

(durch-

Mill.

cbm

sclinitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm | cbm sek i sek

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

9 Mo-n ate

(drncL Mitt- I Mittschnitt- lerer j lere Ach) Jah- ljährunter- »fUche schrit- abfltlß tene

Mill.

cbm

AbÜußmengeO cbm j cbm sek ¹ sek chm

Mill.

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbtlußmengeQ cbm cbm sek | sek

8a 8b

10a

10b

12a    12b    13    14a    14b

22

Noch Leine

Übertrag

6,620. 2,636

ONCn P* Co K)

Rhume").............

Von den Quellen bis zur Eller

j Eller¹) . ..................

[Von der Eller bis zur Hahle......

Hahle³)..................

(Von der Hahle bis zum Renshäuser Bach

I Renshäuser Bach.............

(Vom Renshäuser Bach bis zur Oder. .

Oder³)...................

Von der Oder bis zur Söse.......

Söse⁴)...................

Von der Söse bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Rhume

200,2

38,5

29.5

20,0

15.7

i3>°

690 240 12,0

685 235, 21,6

685 235 33,2 680 230j 29,4 685 235!    8,0

690 240

700 250

I II' I

I I .1

1 111

so

CTS

o

10

Von der Rhume bis zur Ilme .....

Ilme....................

V. d. Quellen b. z. Lummerke einschl. Von der Lummerke bis zum Spiiligbach

Spiiligbach.................

Vom Spüligbach bis zur Bewer.....

Bewer...................

Von der Bewer bis zur Diesse.....

Diesse...................

V. d. Diesse bis zum Krummen Wasser

Krummes Wasser.............

Vom Krummen Wasser bis zur Rebbe

Rebbe ...................

Von der Rebbe bis zur Mündung . . .

Abfluß der Ilme

185,9

18,9

12,4

705 255 76.2

Cn O

9°5

770

775

7i5

9,6    780

695

4,2    740

700 2,8    700

685

<S \D O <3 O »IP, H„ ^oq. ’t

o »000 o‘co ^oiöh

co *^r cs ^    ONt-ics

MIN

1 • 1 mini:

447,12

19,43

I4,i77| 5,031 0,616 0,234

INI

2,88(0,0910,035 26,4410,838 0,322 5,08 0,1610,063 66,23 2,1010,828 80 0,247 0,096 ,76 0,214 0,083 1,88 0,060 0,023 208,3t 6,605 2,233 2,28 0,072 0,028 102,01 3,235 1,110 17,45 0,553 0,2 10

13,29; 0,421 j 0,147

19.84    0,629 0,220

21.84    0,693 0,243 6,53 0,207 0,077

15,60 0,495 0,178 1,06 0,034 0,013 19,83 0,629 0,226 i,37 0,043 0,017 26,4210,838 0,310 3,80(0,120 0,046 6,20 0,197 0,075

1,03 0,033 0,013

136,81! 4,339

1,565

*) Der

unterirdische Zufluß aus Sieber und Oder ist

zu übertragen |    —

nicht berücksichtigt.

812,12(25,7521 9,466

v.

VI. II

ST' 3

22 h 2

22

22

Eller................

V. d. Quellen bis zum Soolbach

Soolbach..............

Vom Soolbach bis zur Mündung Abfluß der Eller

Hahle................

Von den Quellen bis zur Nisse

|| Nisse................

Von der Nisse bis zur Brehme (ohne Eiche und Muse) ....

Eiche................

Muse................

Brehme...............

Von der Brehme bis zur Nathe.

Nathe................

Von der Nathe bis zur Suhle . .

Suhle . . ............• . .

Von der Suhle bis zur Mündung Abfluß der Hahle

Oder . . . . ............

V.d.Quellenb.z.Rehbach einschl. j [| Vom Rehbach bis zur Sperrlutter

| Sperrlutter.............

j| V. d. Sperlutterb. z. Barbiser Bach

I Barbiser Bach...........

| Vom Barbiser Bach bis zur Sieber

Sieber...............

Von den Quellen b. z. Langen Tal V. Langen Talb.z. Kleinen Steinau

Kleine Steinau..........

V. d. Kleinen Steinau b. z.Mündung Abfluß der Sieber**) Von der Sieber bis zur Mündung Abfluß der Oder**)

Söse................

Von den Quellen bis zur Großen

Limpig einschl.........

j Von der Großen Limpig bis zum

Osteroder Bach einschl.....

Vom Osteroder Bach b. z. Markau

einschl..............

Von der Markau bis zur Mündung Abfluß der Söse

38,5

29,5

21,2

“2°°

. <J\ ro ro . 00    .    .

M M M

00

15,7

IV. Ordnung

705 j 255 690 [ 240 690 240

»O

h 4 o

VO H CO

26,44) 0,838

0,322

705

695

255

245

19,2

12,0

690

240

690 240 6851235 690 240

665

675

650

665

1330

1200

33,7 H9° 1105 25,5    920

780

11,2

7,3

13,0

230

215

225

200

215

19.2

13,0

17,4

28,0

20,0

43.2 18,6 82,0 25,0

66.23

2,101

0,828

V. Ordnung 68 j 0,497 0,189 46 o,iio 0,043 30 | 0,231 0,090

VI. Ordnung

4,90 j 0,155 0,059

2,9410,09310,036

4,6110,146 3,12 j 0,099 4,09 0,130 6,72 0,213 4,60 0,146 9,29 0,295 4d8 0,133 16,40 0,520 5,38 o.Qi

0,057 0,039 0,051 0,083 0,057 0,118 0,052 0,208 0,068

880 14,4 750 37,2 740 29,2

655 38,8 470 16,4 330 64,8

1250 | 800 6o,8 955 505 40,8 900 450 14,0 755 I 305 24,8

12,67

27,90

21,61

25.41

0,402

0,885

0,685

0,806

7,7i

21,38

0,244

0,678

0,129

0,292

0,226

0,266

0,083

0,244

48,64 1,542 . 0,509 20,6oj 0,653 | 0,222

6,30 0,200 j 0,070

7,56] 0,240 j 0,089

720

1190

955

920

760

270' 31,6

83,10 2,635 8,53 0,270

0,890

0,103

OJ 4^ Cn

Vo

o ⁰___Pv P.

38,8

38,0

71,6

66,0

208,31 6,605

102,01

3,235

2,233

I.IIO

28,71 10,910 | 0,300

19,19 | 0,609 ; 0,207

33,⁶5 | 1,067 | 0,363 20,46 | 0,649 0,240

**) Der unterirdische Abfluß der Sieber und Oder zur Rhumequelle ist nicht berücksichtigt.

Tabelle A

Zuflüsse I

I. ; II. i III. IV.

O r d 11 u n g

43

to

k>

x-b

23-

44-

34

22 w

| 22

I IO

Bestimmung des mittleren jährlichen Abflusses und der sekundlichen Abflußmengen

Wesergebiet

Wasser lauf

und

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Noch Leine

Von der Ilme bis zur Aue.......

Aue.....................

V. d. Quellen b. z. Westerhofer Bach

j Westerhofer Bach.............

Vom Westerhofer Bach b. z. Mündung Abfluß der Aue

Von der Aue bis zur Gande......

i Gande...................

Von den Quellen bis zur Eterna . . . .

I Eterna...................

j Von der Eterna bis zur Mündung . . .

Abfluß der Gande

Von der Gande bis zur Wispe.....

Wispe...................

Von den Quellen bis zum Glasebach .

Glasebach.................

Vom Glasebach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Wispe

Von der Wispe bis zur Giene.....

Giene....................

Von der Giene bis zur Despe.....

Despe...................

Von der Despe bis zur Saale......

Saale....................

Von den Quellen bis zur Thüster Beke Von der Thüster Beke einschl. bis zur

Aue einschl...............

Von der Aue bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Saale

Mittlere

jährliche

Sieder- Ab

schlags- fhiß-liöhe höhe

i Sieder-sclilags-gebiet

km mm j mm qkm

3    4-56

180,0

13.5

177,9

co .

162,2

148,1

i39,i

132,9

Von der Saale bis zur Haller ....

I Haller.................

| V. d. Quellen b. z. Alten Gehlenbach |j V. Alten Gehlenbach einschl. b. z. Mdg Abfluß der Hai lei

Von der Haller bis zur Innerste . . .

Innerste*)................

V. d. Quellen bis zum Zellerfelder Bach Vom Zellerfelder Bach einschl. bis zum

Wildemanner Bach...........

¹ Vom Wildemanner Bach bis zur Grane

Grane...................

V. d. Grane einschl. Papenbach b. z.Neile

Neile....................

Von der Neile bis zur Nette......

Nette¹)...................

Von der Nette bis zur Riehe......

Riehe²)...................

Von der Riehe bis zum Bruchgraben . '

Bruchgraben................]

Vom Bruchgraben bis zur Mündung . .

Abfluß der Innerste Abfluß der Leine b. einschl. Innerste Flachland

desgl.

desgl.

I. Ordnung

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Mill.

cbm

Zuflüsse

II. Ordnung

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer lieh) nicht unter-schrit- ablluß tene

AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

8a

8b

Mitt-

Jah-

res-

Mül.

cbm

III. Ordnung

IV. Ordnung

Mitt-

lere

jähr

liche

9 Monate

(durci Mittschnitt- lerer lieh) Jah-

nicht unter-schrit- abllllß

res-

Mitt

lere

jähr

liche

tene

Abflußmenge Q cbm | cbm sek sek

10a ; 10b

Mill.

cbm

AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

9 M 0 -nate

(durl Mitt- Milt-schnitt- lerer lere lich) Jah- jähr-

unter-

schrit- ablluß tene

Mill.

cbm

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

12a    12b    13 | 14a    14b

128,3

114,0

67,4

50,3

33,3

I 27,7

4,6

700

775

755

730

695

745

765

705

700

800

810

745

735

800

7i5

680

675

795

780

725

640

805

700

640

1170

1190 950 875 700 700

625

650

645

635

635

Übertrag 250 24,9

8l2,I2

6,22

25.752 9,466 0,197 0,075

WWW

co o w

O Cn Cm

10    10    10    10

.    rj-    Os    w    10

C4    N    to    N

OMO W Cn Cn W

P* On io

WWW H OOP. 04 OS 4S.    OO

r • 111

33,66

0,93

1,068 0,399 0,029 0,011

7,54 0,239; 0,086 7,8110,248] 0,092 18,31 0,581! 0,221

250 69,0

350 26,4 360 15,6

295 31,2

WWW W W OS Cm O Cn

w W -P*W vl H w CM OON * P W b O P

M IM

111 • I

16,05

12,10

5,51

0,509

0,384

0,175

0,188

0,142

0,066

IO o . CO 10 C4 CO

345 38,2

330 100,8

275 70,8

190 17,6

355

250

OO Cn ■P. vO

-p* o

II MM i lllll

I -Mill

INI- IM

33,66

17,25

24,06

20,63

13,30

12,08

8,10

4,82

65,91

3-34

1,068 0,396 0,547 0,208

0,763 0,277 0,654 0.242 0,422 0,152 0,383 0,146 0,257 0,100 0,153 0,060

2,090 0,764 0,106 0,043

9,24) 0,293] 0,105 5,62 0,1781 0,064 9,20 0,292' 0,108

13,18 0,418

33,26] 1,055

19,47 0,617

0,150

0,380

0,234

20,94 0,664] 0,239 21,10 0,669 0,254

190 88,6

720 24,0

740 43,2 500 38,4 425 41,6 250 104,0 250 65,0 175 108,6

200 20,8

195 113,8

185 209,4 185    5,0

Der künstliche Zufluß aus dem Okergebiet und die Abgabe von Wasser

V.

Nette.................

Von den Quellen bis zur Schildau

Schildau...............

Von der Schildau bis zur Beffer .

Beffer.................

Von der Beffer bis zur Mündung

Abfluß der Nette

33,3

27,1

12,4

I I IM

I I III I

1456,5646,189

17,108

42,04

16,83

34¹ -6r

die Nette sind nicht berücksichtigt.

IV. Ordnung

V. Ordnung

L333 0,493 0,534 0,219

10,833 4,057

17,28

0,548 0,181

31,97 1,014 0,335 0,609] 0,207 0,561! 0,196 0,824] 0,313 0,515 0,196 0,602 0,253 2,902 1,072 0,132 0,053 1,165 0,447 0,289 0,503 0,92; 0,029] 0,012

19,20 17.68 26,00 16,25 19,00

91.49

4,16

36,73

22,19 0,704 38,74] 1,228

850

880

710

650

650

400

430

260

200

200

Os 04 vO -P* 0*\ p W OJ CO GO K> a\ CO CO

HH    W H 10

^    CO-^1

vb 00 04 00 Cn 0"N -P -P CJ O

0,873! 0,306 0,597; 0,209 0,77210,293 0,249' 0,100 0,4110,164

91,49 2.902 1,072

Riehe.................

j Von den Quellen bis zur Lamme

II Lamme................

| Von der Lamme bis zur Mündung Abfluß der Riehe

27.7

700

700

665

WWW Cn <Q <Q

- «St ff

b L G

20,18

10,10

6,45

0,640 0,243 0,320 0,122 0,205 0.082

36,731 1,165; 0,447

Zuflüsse

Ordnung

Entfernung von der Mündung

Bezeichnung seiner Teilgebiete y6S

flu-

ters

- km

Wasser lauf

und

Mittlere

jährliche

Meder-

sclilags-

Nicder-

sclilags-

gebiet

I. Ordnung

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

liölic

mm mm

Mill. qkm cbm

4 15    6

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 Monate

(daurci Mittschnitt- lerer lieh) nicht unter-schrit- abfluß tene

AbtlußmengeQ cbm cbm sek sek

8a

8b

Mitt-

lere

Jah- jähr-res- liehe

9 M o -nat e lang (durch-schnitt- lerer lere heb) Jah- jähr-

nicht unter-

schrit- abfluß tene

Mitt- Mitt-

res- liehe

9 Mott at e lang (durch-schnitt- lerer lere lieb) Jah- jähr-nicht unter-

schrit- abfluß tene

Mitt- Mitt

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

Mill.

cbm

Abflußmenge O cbm j cbm sek sek

10a

lob

1/28

Rhein bis sum Main

29

1-2

Main...................

jj V. d. Quellen b. z. Weißen Main einschl

Rodach..................

Tettau, v. d. Quellen b. z. bayr. Grenze Steinach . . . . ._.... . . . . . . . V. d. Quellen bis zur Engnitz einschl V. d. Engnitz bis zur Grenze zwischen S. Meiningen und S. Koburg-Gotba Von dort bis zur bayrischen Grenze .

| Abfluß der Steinach b. z. bayr. Grenze

Bayrisches Gebiet.............

53G3

670

880

1000

795

75°

670

290

500

620

415

370

290

1185,3

343,74

10,900 3,270

54,7

89,2

39,i

120,8

685.0

27,35

116,23

198,65

Abfluß der Rodach ; Vom Weißen Main bis zur Itz (ohne 3)

i Itz .....................

1 Von den Quellen bis zur Roden . . . . ! Roden ...................

670

290

627,8

342,23

182,06

10,852 3,255 5,773 i,732

950

V. d. Roden bis zur bayrischen Grenze

!i Rodach...................

|! V. d. Quellen b. z. bayrischen Grenze Kreck, v. d. Quellen b. z. bayr. Grenze ; Helling...................

24,3*)    855

700

670

600

600

570

475

320

290

220

220

157b

78,3

230,6

140.3

110,9

50,1

Abfluß der Rodach b. z. bayr. Grenze ij Bayrisches Gebiet............

670

290

271,6

6-9

10

tr erq c-

Abfluß der Itz Von der Itz bis zur Fränkischen Saale

Fränkische Saale.............

Milz¹) ...................

Bayrisches Gebiet bis zur Streu . . . . Abfluß d. Fränkischen Saale b. z. Streu V. d. Streu einschl. b.z. Schondra einschl

670

670

670

290

290

290

11234,9

²97>5

1661,0

355,34

3258,12

11,267 3,380 103,314 30,994

11-

15

16

17

Sinn ...................

V. d. Quellen b. z. Schmalen Sinn .

Schmale Sinn..............

V. d. Schmalen Sinn bis zur Jossa .

Jossa ...................

V. d. Jossa bis zur bayrischen Grenze V. d. bayrischen Grenze b. z. Mündung Abfluß der Sinn Von der Schondra b. z. Mdg. (ohne h) Abfluß der Fränkischen Saale V. d. Fränkischen Saale b.z. Kahl einschl. V. d. Kahl (Landesgrenze) b. z. Kinzig

Kinzig...................

Von den Quellen bis zur Elm.....

Elm (Schwarzbach)............

Von der Elm bis zum Steinebach . . .

Steinebach.................

Vom Steinebach bis zum Ulmbach . . .

Lümbach..................

Vom Ulmbach bis zur Salz.......

55-5

74-6

66,1

63,2

840

800

830

870

860

800

o o

.    i>»    .

vO v£> vO

800

775

825

845

850

850

460

420

450

490

480

420

290

290

260

420

395

445

465

470

151,6

103,5

34,8

145,1

2,8

lllll

175,7

35-5

5670,8

64,2

4i,5

32,1

48,6

64,4

i4,3

878,82

1644,53

16,69

Von der Salz bis zur Bracht......

Bracht...................

1    Von den Quellen bis zum Reichenbach

2    Reichenbach................

3    Vom Reichenbach bis zur Mündung . .

Abfluß der Bracht

54,7

47,2

855

910

865

930

905

845

47°

475

530

485

550

525

465

20,2

20,9

93,0

40,1

45,i

53,i

21,8

Von der Bracht bis zur Orb

Orb...............

Von der Orb bis zur Bieber

44,i

840

880

880

460

500

500

13,9

44,i

10,4

zu übertragen

V.

IV. Ordnung

Milz..................

Von den Quellen bis zur Spring . ..

Spring.................

V. d. Spring bis zur bayr. Grenze Abfluß der Milz b. z. bayr. Grenze

5«5

575

560

205

195

180

64,9

46,8

16,8

25,45

0,808

0,243

*) Statt der Entfernung von der Mündung

ist hier die Entfernung von der bayrischen

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeO cbm cbm sek

res- liehe

Milk ___

cbm sek

12a | 12b    13    14a    14b

0,867

0,260

55,30 i,754

16,23 ) o,5i5 44,70 | 1,417

0,526

0,154

0,425

3,686 1,105 6,299) i,89o

89,49) 2,838] 0,851 37,19) 1,179 o,354 73,79! 2,340 0,702

76,11) 2,413 0,724 78,76 2,497)0,749

•    m,73 3,544 1,064

481,69 15,274 4,582

.    275,10 8,723) 2,616

-    10,30 0,327) 0,098

27,868 8,360 52,148 15,644 0,529! 0,159

II I • I I I I I I I I I I I I

17,43 0,553 12,68 0,402 21,63 0,686 29,95 0,950 6,72 0,213 9,49 0,301 9,93 o,3i5 49,29 1,563 19,45 0,617

62,82 1,992 6,39 0,203 22,05 0,699 5,20 0,165

40,69

24,40

11,02

25,45

86,28

69,74

4347

15,66

71,10

i,34

73-79

1,290 0,387 °,774 0,232 0,349 0,105

0,808

2,736

0,243

0,821

2,211 0,663 1,378 0,413 0,497 0,149 2,255 0,676 0,042 0,013 2,340 0,702

0,166

0,121

0,206

0,285

0,064

0,090

0,094

0,469

0,185

o,59«

o,o6i

0,210

0,050

I I I I 1-1 II I

24,80

27,88

10,14

0,786 0,236 0,884 0,265 0,322; 0,097

7021,53 222,651 66,794

273,03 8,659 2,599

V. Ordnung

i3,3o| o,422 0,127 9,13) 0,290 0,087 3,02!    0,096-    0,029

angegeben.

Wasserlauf

Zuflüsse

I. | II. | III. | IV.

li

Ordnung Bezeichnung seiner Teilgebiete

und

¹ Ent- Mittlere | fer-

jährliche

I. Ordnung

nung von der Mündung

6es selilags-Vor-

Nictler-

Ali-

lliili-

Kieder-

sclilags-

gebiet

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung*

flu-

ters

lliill,'

höbe

9 Monate

lan^

(durch-schnitt- lerer lieh) nicht unter-schrit- abnuß tene

Mitt- Mitt-

km

mm

Mill.

mm | qkm cbm

Abflußmenge Q cbm I cbm sek | sek

8a 8b

18

20

o c* to

K) M

Noch Kinzig

Bieber...................

Von der Bieber bis zum Birkigsbach .

Birkigsbach................

Vom Birkigsbach bis zur Griindau . . .

Gründau..................

Fallbach..................

Krebsbach .................

V. d. Gründali b. z. Mdg. (ohne t und u) Abfluß der Kinzig Von der Kinzig bis zum Pegel Frankfurt

Von Frankfurt bis zur Nidda......

Nidda....................

Von den Quellen bis Nidda......

Von Nidda bis zur Horloff.......

Horloff...................

Von den Quellen bis Hungen.....

Von Hungen bis zur Mündung.....

Abfluß der Horloff Von der Horloff bis zur Wetter ....

Wetter....................

Von den Quellen bis Münzenberg . . .

Von Münzenberg bis zur Usa.....

Usa¹)....................

Von der Usa bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Wetter

40,7

21,6

14,2

1,5

0,3

25,0

Übertrag

620

57o

Ov^4

VO

O Cn

240 317,2 190 62,6

G> G> 1—1 vo O Cn

147,6

100,3

I I I I I I II -II

700    320

605    225

g’S

6, o.

570    190 27,6

670

595

290 162,0 215 128,5

erq

Cn ^ oj to h

Von der Wetter bis zur Nidder . . . .

Nidder...................

Von den Quellen bis Ortenberg . . . . Von Ortenberg bis zum Seemenbach . .

Seemenbach................

Vom Seemenbach bis zur hessischen

Grenze .................

Von dort bis zur Mündung.......

29,6

LO ICO io YO ' \Q

to 10 CO D-~ GO

C/l

630

57°

185 19,5

185 101,0

465

39°

435

250

190

0000 vb bÄ

Abfluß der Nidder

Von der Nidder bis zum Erlenbach . . Erlenbach .................

1    V. d. Quellen b. z. hessischen Grenze

2    Von dort bis zur Mündung.......

555

700

580

175 17,8

320

200

O, *"7 cf

tO cO

Abfluß des Erlenbaches

TT

£ 3 o c. c- •->

Vom Erleubach bis zum Eschbacli . . .

Eschbach ..................

j| Vom Eschbach bis zur Ursel......

Ursel....................

Von der Ursel bis zum Westerbacli . . Westerbach (Breitlachengraben) . . . .

Schwalbach (Sulzbach)..........

Vom Westerbach b. z. Mündung (ohne q) Abfluß der Nidda

20,6

560

680

■    • Pf- - f- '

bJ -4 OS

6io

690

605

640

640

54o

180    2,6

300 58,4 230 29,4

310 36,1 225 43,2 260 31,6 260 36,8

160

5,3

I I -1111111

21

22

23

Uiederbach.................

V. d. Nidda b. z. Schwarzbach (ohne 21)

Schwarzbach (Goldbach).........

V. d. Quellen (Goldbach) bis zur Dais

Dais ....................

Von der Dais bis zur Mündung . . . .

Abfluß des Schwarzbaches

24,2

18,6

15,2

Cn Qn Ov^J . Cn O

680

650

650

290 43,5 185 122,7

300

270

270

go r^-co rC c-f v£f

■'3- -T

24

25

26

30

3¹

32

33

34

35

36

Vom Schwarzbach bis zum Wickerbach

Wickerbach................

Vom Wickerbach bis zur Mündung . .

Abfluß des Mains Vom Main bis zum Salzbach . . .

Salzbach...............

Vom Salzbach bis zur Walluf. . .

Walluf................

Von der Walluf bis zur Selz . . \

Selz..................

Von der Selz bis zur Nahe ....

• 00 •

580

600

490

526,0

520,0

550

610

610

660

590

500

200

220

HO

63,6

66,1

33,7

170 103,2 230 97,3 230 41,1 280 28,6 210 109,2

8219,85 260,650

9,45

8,01

78,192

0,167

0,213

0,090

0,076

0,218

120 100,4    12,05    0,382

0,115

')

V.

IV. Ordnung

29;20 e ! 3

Usa....................

V. d. Quellen b. z. hessischen Grenze V.d. hessischen Grenze b. z. Mündung Abfluß der Usa

700

590

320 94,8 210 89,

49,o5j    1 »5551 0,467

I 9 Mo-] nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm sek

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm    cbm

sek    sek

lere

Jah- jähr-res- liehe

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Milt-

lere

jähr

liche

9 Monate

(dmcl Mi“’ I MUt-

schnitt- lerer ( lere

bch) [ah- jähr-

mcht res- liehe unter- IBb 11L11 e

schrit- abfluß tene

Mill.

cbm

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek

_ Mill.

sek cbm

cbm

sek

10a

10b

12a

12b 13    14a ; 14b

7021,53 222,651 66,794

443,44: 14,062 4,219 76,13    2,414    0,724

11,89! 0,377 0,113

I I ! II I I I

II - II

273,03

44,10

30,67

8,45

9,56

33,8i 12,88

¹7,5°

13,44

8,659 2,599

1,398 0,973 0,268 0,303

1,072 0,408 0,555] 0,166 0,426} 0,128

0,419

0,292

0,080

0,091

0,322

0,122

58,30 1,849 0,555 31,09 0,986 0,296

71,84 2,278 0,683 5,24 0,166 0,050

127,27 4,035 1,211 18,68 0,592 0,178

158,24

3,12

23,98

o,47

17,52

6,76

11,19

9,72

8,22

9,57

0,85

5,017

0,099

0,761

o,oi5

0,556

0,214

o,355

0,308

0,261

0,303

0,027

1.505

0,030

o    o    o    o    o    o    o    o    p

o    o    o    o    «    o    m    o    u

o    vO    vf    vO    O    Ch    ON    O    Ki

CO H    CO IO    CT\-fc-    ^4    CO

31,23} 0,990 0,297 40,61} 1,288 0,386

46,98 1,490 0,447 27,63 0,876! 0,263 49,05 i,555; 0,467

3,611 0,114! 0,034

43,90

25-58

61,29

1,392} 0,418 0,811 0,243 1,943} 0,583

8,70 0,276; 0,083 18,77: 0,595} 0,178

16,64 0,528 0,158 7,34 0,233 0,070

III!

562,06 17,822 12,62    0,400

22,70    0,720

38,51} 1,222 12,72! 0,403 14,54} 0,461 3,7i| 0,118

I II. I I

Mill

5,346

0,120

0,216

0,366

0,121

0,138

0,035

Y. Ordnung'

30,34    0,962} 0,289

18,71. o,593; 0,178

¹4,34 n,53 12,64

0,455}

0,366} 0,110 0,401} 0,120

lllll

Tabelle A

Zuflüsse

I. | 11. | III. | IV.

Ordnung

37

to

o er p

Ln

Bestimmung des mittleren jährlichen Abflusses und der sekundlichen Abflußmengen

Wasser lauf

und

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent- Mittlere

fer- .... ...

lahrliclie nnng J

| von ! der | Mündung des Vorfluters

Zuflüsse

Rheingebiet

Niedcr-

schlags-

liohe

Nieder-

sclllilgs-

gebiet

km

mm

I. Ordnung

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

Nahe

Von den Quellen bis zum Heimbach .

Heimbach................ .

Von den Quellen bis zum Reichenbach

Reichenbach................

Vom Reichenbach bis zur Mündung . .

Abfluß des Heimbaches

498,8

98,9

1,5

\D 00^4 CD Cn -P P>

(5 P. O D* P

IO

o ci. c: er* p

Vom Heimbach bis zum Bollenbach . .

Bollenbach.................

Dickesbach.................

Reidenbach................

Großbach (Bärenbach)..........

Sulzbach..................

V.Bollenbachb.z.Hahnenbach (ohne 5—8)

Hahnenbach................

Von den Quellen bis zum Rhaunenbach

Rhaunenbach...... . .    ......

Vom Rhaunenbach bis zum Sulzbach .

jj Sulzbach...................

Vom Sulzbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß des Hahnenbaches Vom Hahnenbach bis zum Kellenbach

j Kellenbach (Simmerbach).......

Grundbach................

; Kisselbach (Simmerbach).......

|j Vom Kisselbach bis zum Mörschbach Mörschbach (Benzweiler Bach) ....

|| Vom Mörschbach bis zum Külzbach .

;! Külzbach.................

j| Von den Quellen bis zum Osterktilzer Bacl

j Osterkülzer Bach . . . .........

Vom OsterkülzerBachb.z. Cliümbdchenei

Bach (Kondbach)..........

4 , Vom ChiimbdchenerBach einschl. bis zui Mündung................

H CI rr>

Abfluß des Külzbaches

00 GW

64.1

61.1

59,5

53,6

43,6

36,0

6,1

p-crq

C\Cn -P

a>

-• S3-crq

Vom Külzbach bis.ztim Kauerbach. . .

Kauerbacli.................

I Von den Quellen bis zumNannliauserBach

1 Nannhauser Bach (Bieberbach).....

![ Vom Nanphauser Bach bis zur Mündung Abfluß des Kauerbaches Vom Kauerbacli bis zum Brühlbach . .

Brühlbach.................

|[ VomBrühlbacli bis zum PegelKellenbacli Von Kellenbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Kellenbaches Vom Kellenbach bis zum Gäülsbach . .

j Gäülsbach..................

Vom Gäülsbach bis zum Glan ......

| Glan....................

Von den Quellen bis zum Kuseler Bach

| Kuseler Bach...............

| Vom Kuseler Bach bis zur Steinalp . .

Steinalp..................

Von den Quellen bis zur Todtenalp . .

| Todtenalp.................

! Von der Todtenalp bis zur Mündung .

Abfluß der Steinalp Von der Steinalp bis zum Pegel Offenbach

| Grumbach.................

! Von Offenbach b. z. Jeckenbach (ohne f)

| Jeckenbach .................

Vom Jeckenbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Glan

25,4

5,7

•    • CO '

48,5

37,6

1,8

4.2

17

18

19

20

Vom Glan bis zur Alsenz.......

Alsenz..................

Von der Alsenz bis zum Gräfenbach

I Gräfenbach (Ellerbach).........

| Von den Quellen bis Argenschwang . Von Argenschwang bis Roxheim . . .

22,8

17,3

| p'ischbach (Ellerbach).........

1 I Von den Quellen bis zum Daubach einschl

2,4

c Roxheimer Bach, mündet in den Fischbach, s.

9 Mo-nate lang (durch-schnitt- lerer üch) Jah-nicht unter-schrit- abfluß tene

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AhflußmengeQ cbm cbm sek sek

9 Mo-| n a t e

Milt- Mitt- i₍^rnc|. Mitt- ! Mittlerer J lere I schnitt- lerer | lere Jah- jähr- lick)

J |J    : nicht

unterseh rit- abfluß tene

Abflußmenge O cbm I cbm sek sek

res- liehe abfluß

Jah- jähr-res- liehe

Mill. qkm cbm

4,56

900 520 245,4

780

815

820

630

605

59°

585

580

665

620

650

590

620

590

¹ Abflußmenge O | cbm I cbm cbm I sek | sek

Mitt-

res-

Mill.

cbm

Mitt

lere

jähr

liche

9 Monate lang (durcn-schnitt- lerer lere lieh) jah. jähr-nicht unter-

schrit- abfluß tene

Abflußmenge O cbm 1 cbm sek | sek

Mitt-

Mitt-

res- iliclie

Mill.

cbm

8a

8b

10a | 10b

127,61 4,046 1,214

12a    12b    13    14a    14b

St*

^00

30,9

35,3

6,2

44° 249,3 250 16,7

CO o O H (O

Cn 5 Cn O Cn

5.8

n,9

21,5

4i,4

NIMM- III

2949 0,936 0,281 109,69 3,478 1,043 4,18 0,133 0,040 1,30 0,041 0,012 2,50 0,079 0,024 4,41 0,140 0,042 8,28 0,263 0,079 34,43 1,092 0,328

240: 109,9 270 87,5 210 18,2 240 14,6 210 33,8

555 175 19,9

670 290 24,4 665 285 20,4 670 290 14,1 680 300 23,7 655 275' 16,3

695 3i5| ²¹ >8 675 295; 13,0

640 260 13,8

655 275¹ 13,5

600 220I 29,1

610

O Cn

585

Cntn O

530

545

515

740

740

645

<D^4 CD w h Cn Cn Cn O

600

575

605

575

535

500

550

490

In h CO OGO ^ N 00 IO vO CO CD O ■ vO O' In tO . IO IQ 6 M M M    M IO CO fO

Ö LO «O . iONO ro

19 to 10 <-< CDP» O cn O

H H W Iv)

C© CO CD O • Cn Cn O Cn

W CP 10 -P Oj

Cn Cn O

mim • 1

INI

64,42 2,043 0,613 3,48 0,110 0,033

lllll

lllll

I -- I III

98,64 3,128 0,940 3,87 0,123 0,037 7,51 0,238 0,071 9,53 0,302 0,091

337,3

79,5

62,4

32,3

50,7

8,7

220 74,7 195    17,0

225 410,9 195 67,0 155 64,0

120

170

110

600 i 220 550 170

77,9

322,3

16,4

38,4

3i,5

5701 190 34,0 zu übertragen

329,6010,453 3,134 9,35 0,296 0,089 54,79 i,737 0,521 1,80 0,057 0,017

12,67 0,402 0,121 14,12 0,448 0,134 2,70 0,086 0,026

26,38 0,837 0,251 23,62 0,749 0,225 3,82 0,121 0,036 3,50 0,111 0,033 7,10 0,225 0,068

7,08 0,225 5,81 0,184 4,09 0,130 7,11 0,225 4,48 0,142

18,01

6,40

11,63

5,33

15,55

6,92

6,23

121,43

28,62

16,54!

INI

0,068

0,055

0,039

0,068

0,043

OJ o\ 00 00

4-* --4

0,218 0,065 0,122 0,037

3,59

3,7i

0,114 0,034

0,118 0,035

0,572 0,171 0,203! 0,061

4,30 0,136! 0,041 5,06 0,160 0,048 2,27! 0,072! 0,022

0,368

0,169

0,493

0,219

0,198

0,111 0,051 0,148 0,066 0.059

P P

Cn VO CO 10 o c/i -P_C© -________

p P r

Cm ^4 Cn

M (o bi

8,72 0,277' 0,083 16,98 0,538 0,161 2,13 o,o68| 0,020

27,83 0,883 0,264 16,43 0,521 0,156 3,32 0,105 92,45 2,932 13,06 0,414 9>9²i 0,315 0,094

0,032

0,880

0,124

8,45 0,268 o,o8o 5,36 0,170 0,051

6,46 0,205t 0,062

| 904,88 28,695] 8,609 I 13,81] 0,438] 0,131 | 6,46! 0,2O5| 0,062

Zuflüsse

Wasser lauf

I. II. III. IV.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent- Mittlere

fer- ...,    ,

iahrhche nung J

von der Mündung

des schlags-Vor-

flu- höhe ters

Nieder-

Jiedcr-

schlags-

gcbiet

I. Ordnung

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 M o -n ate lang (durch-schnitt- lerer lieh) nicht unter-schrit- abfluß tene

Mitt-

Mitt-

lere

Jali-

res-

jähr-

liche

9 M o-n at e

(durch- Mitt- Mittschnitt- lerer lere heb) Jah- jähr-nicht J    J

unter-

schrit- ab flll ß

res- liehe

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer j lere lieh) Jah- jähr-nicht J !J unter-

schrit- abfluß i

9 Mo -nate

Mitt- Mitt

res- liehe

lang

(durch-

km

mm mm

qkm

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

Mill. _

cbm sek

tene

Abflußmenge O cbm cbm

sek

tene

Abflußmenge 0 cbm ] cbm cbm sek sek

schnitt-

lich)

nicht

unter

schrit

tene

Mill.

|AbflußmengeQ cbm cbm sek

Mill. _

cbm j sek

456

8a

8b

9    10a    10b

11

12a    12b    13 j 14a    14b

37 20

01 CO

Noch Fischbach

Vom Daubach b. z. Bördergraben einschl. Vom Bördergraben bis zur Mündung einschl. Roxheimer Bach.......

Übertrag 540 ] 160    28,3

904,88 28,695 8,609

13,81 0,438 0,131

525 ! 145    37,o

On

62    CM 4^»

On O-j On

0,062

0,043

Cn

0,051

21

22

er CTO.    Qj O G* P

Abfluß des Fischbaches V011 Roxheim bis zur Mündung (ohne d) Abfluß des Gräfenbaches Vom Gräfenbacli bis zum Guldenbach .

Guldenbach................

Von den Quellen bis zum Fischlerbach

Fischlerbach................

Vom Fischlerbach bis zum Seibersbach

Seibersbach................

Dörmbach.................

V. Seibersbach b. z. Hahnenbach (ohne e)

Hahnenbach................

Vorn Hahnenbach bis zur Mündung . .

Abfluß des Guldenbaches

515 I 135    13,3

490 110    17,3

31,96 1,014 0,304 1,90 0,060 0,018

ii.7

24,3

i5,9

14,2

10

655 275 690 310

590

600

590

210

220

210

545 165 53° 150 510 130

M H w w M W ^Ito C/i O ON^J 0-> —4 <D-> W H C4 ON 04 ^4 ON 04

II II II I

I! II II II

16,35 0,519 0,156 1,80 0,057! 0,017

W W Cn OJ OJ M Oi ON

nO ln b ■£> 00 O 4^

\D QN M t£> h CO 0)h

0,203! 0,061 0,173 0,052 0,225 0,068 o, I 211 0,036 0,1 II 0,033 0,1611 0,048 0,081 0,024 0,063! 0,019

lllll!

>0 KJ KJ KJ On Cn 4c. 04

04    04

nD CO

Apfelbach.................

Vom Guldenbach b.z.Wiesbacli (ohne 23)

Wiesbach.................

Vom Wiesbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Nahe

Von der Nahe bis zur Wisper ....

10,9

4—

510 130 174,7 490 110    10,0

510 130 205,5 490 110    53,4

520

140    72,4

Mill

35,87 1,138 0,341

22.71    0.720 0,216 1,10 0,035 0,010

26.72    0,847 0,254 5,87 0,186 0,056

II II

1031,01 32,695 9,808 10,14 0,322 0,097

-U    .p*. 4J* 4^* 4- 4-

\D 00^4 On Cn    -P» Oj KJ h O

Wisper.................

|! Von den Quellen bis zum Dörnbach

Dörnbach (Fischbach).........

Gladbach.................

Vom Dörnbach bis zumErnstbach (ohne 3

Ernstbach................

Vom Ernstbach bis zum Werkerbach

Werkerbach...............

Vom Werkerbach bis zum Tiefenbach

Tiefenbach................

Vom Tiefenbach bis zur Mündung . .

Abfluß der Wispei Von der Wisper bis zum Niederbach

Niederbach................

Vom Niederbach bis zum Hasenbach

Hasenbach................

Vom Hasenbacli bis zum Wellmicliei

Bach einschl...............

Vom Wellmicher Bach b. z. Kalnruthbach Vom Kalmuthbach einschl. b. z. Zollbach

Zollbach (Mühlbach)...........

Vom Zollbach bis zur Lahn.......

Lahn

Von den Quellen bis zur Feudinge . .

Feudinge (Riippersbach).........

Ilse.....................

V. d. Feudinge b. z. Banfebach (ohne 3)

Banfebach.................

Vom Banfebach bis zum Perfbach . . .

Perfbach..................

Von den Quellen bis zum Gansbach. .

Gansbach .................

Vom Gansbach bis zur Diete......

Diete....................

Von der Diete bis zur Mündung . . . .

Abfluß des Perfbaches

488,2

20,2

19,4

12,1

9,8

2,2

478,0

471,8

448,3

442,5

234,9

234,3

226,5

220,5

ii,5

• PN-

CS

710

715

680

655

600

595

620

555

330

335

300

275

220

215

240

175

560 i 180

490 j 110

580 | 200 600 ! 220 ÖOO 220

620 240

6lO 230 6lO 230 600 220 620 240 625 245

«—1 0-> H    DJ W H    H

KJ on ON CO    Di Di Di v£)

"o ■<> 00 hi vh 6i hi "on Cd 'b

W W -t- Di Di KJ O JO jjN J-i

O 00 ON4^ o

950 57° 4i,9

1,05

4,34

6,44

3,oi

0,22

0,208 0,062 0,381 0,114 0,139 0,042 0,222 0,067 0,248 0,074 0,033 0,010 0,138 0,041 0,204 0,061 0,095 0,028 0.007 0,002

III!

1    11 M

52,86 1,675 o,5oi i8,84 0,597 0,179

4.62    0,146 0,044 10,60 0,336 0,101

8.62    0,273 0,082

0,372 0,112 0,411 0,123

0,297 0,089 0,234 0,070 0,249 0,075

III!

MM

II II

Mil lllll

£> v£) ON CO ON WJ 10 C» M vO D-

o o o o o o

vO CO >-i OO CO CO 00 »O CO o ON cc N rf Qi ^ h cO rl M    CI    M

Cm t-i

00

00

0,170

0,138

0,088

0,086

0,209

0,227

INI

CO ON

0-0 c“p

04 KJ H

Vom Perfbach bis zur Dautphe . . . .

Dautphe.................

Von der Dautphe bis zur Wetschaft .

Wetschaft................

Von den Quellen bis zur Wollmar .

Wollmar.................

Von der Wollmar bis zum Treisbach

Treisbach ................

Von den Quellen bis zur Asphe . . .

Asphe ..................

Von der Asphe bis zur Mündung . .

Abfluß des Treisbaches

208,0

189,5

15,6

□C .

ON

I-.

800 420 800 420 640 260

600 220 620 240 580 200

670 j 290 635 255 590 210

WWW    4*. ON

•t. üi \0    <

on 00 kj    ho on o

43,7

21.4

2,5

IM - I! ! I I

MM

II II

54,11 1,715 0,514 25,62 0,812 0,244 17,47 0,554 0,166 20,75 0,658 0,197

8,62 0,273 0,082 io,53 o,334 0,100 9,75 0,309 0,093 12,74 0,404 0,121 12,47 Q.395 0,118

Tt

0,245 0,074

0,2X2 0,004

0,156 0,047

12,67

546

0,52

0,402

o,i73

0,016

o, 121 0,052

0,005

18,65

0,591 0,178 1,204] 0,363

Zuflüsse

Wasserlauf

1. | II. I III. IV.

und

Ordnung | Bezeichnung seiner Teilgebiete

; Ent- Mittlere ! fer-I innig [ von ! der Mündung des V or-flu-ters

jährliche

I. Ordnung

9 Monate

Nieder

schlags

höhe

Sieder-

schlags-

Ab-

gebiet

iy-

hiilic

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV.

Ordnung

9 Mo -nate

9 Mo -nate

(durl Mitt- Mitt- (durci Mitt- Mitt- (durcl- Mitt-schnitt-    lerer    lere    schnitt-    lerer    lere    schnitt-    lerer

Jah- jähr- beb)    Jah-    jähr-    licb)    Jah-    jähr-    b.ch)    Jah-

mcht    res    liehe    nlcht    res-    Hebe    mcht

unter-    ies    neue    unter_    ies    nene    unter_

schrit- ab flu ß    schrit- abfluß    schrit- abfluß

tene    tene

Mitt- Mittlerer lere

res- liehe abfluß

res-

km

mm

mm qkm

Mill.

cbm

tene

Abflußmenge 0 cbm cbm sek sek

Mill.

cbm

cbm

sek

cbm

sek

Mill.

cbm

Abflußmenge O cbm cbm sek sek

Mill.

cbm

9 M o -nate lang (durch-lere schnitt-lich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

Mitt

jähr

liche

8a 8b 9

10a

; TOb

I2a I2b

13    14a    14h

Noch Wetschaft

CD

cs

er ps

Cu o

Vom Treisbach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Wetschaft Von der Wetschaft bis zur Ohm . . . .

: Ohm....................

Von den Quellen bis zum Seenbach . . Seenbach ..................

1    | Von den Quellen bis zum Gilgbach . .

2    | Gilgbach und Streitbacb.........

3    | Vom Gilgbach bis zur Mündung . . . . Abfluß des Seenbaches

Vom Seenbach bis zur Felda......

Felda....................

Von den Quellen bis zum Zeitbach . .

Zeitbach..................

Vom Zeitbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß der F"elda

Übertrag 580 | 200 42,9

214,59 6,803 2,039

37,98 1,204 0,363 8,58 0,272! 0,082

187,2

580    200    2,8

755    375 28,0

750

765

735

725

765

760

735

Cn Cn

ON 0\

1,476 0,445 0,018 0,005

10,50 0,333

0,100

37° 414 385 47.3 355 i8,7

345: 33.6

385 34.8 380    8,2

355 64,5

40,17 1,274 ii,59 0,368

0,382 0,110

0,4861 0,146 °.5771 o,i73 0,211 0,063

ercrq >->■> a>

Ob Cn 04 K>

Von der Felda bis zum Krebsbach . .

Krebsbach.................

Vom Krebsbach bis zum Rulfbach . . .

Rulfbach..................

Klein (Gleen)...............

Von den Quellen bis zur Ried.....

Ried . . ..................

Von der Ried bis zur Joßklein.....

Joßklein..................

Von der Joßklein bis zum Netzbach . .

Netzbach..................

Vom Netzbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Klein

18,3

i4,5

715

700

635

59°

690

705

670

645

645

630

600

335 33,5 320 18,2 255 37-1 210 27,8

310' 47,6 325 26,1 290 20,0 265! 26,4 265] 20,3 250 31,4 i 220' 6,6

III 'INI

Ml • MM

39,42 1,250

0,376

13,40 0,425 0,128 3,12 0,099:0,030 22,90 0,726! 0,218

11,22

in OMO

Os

0,356

0,185

0,300

0,185

0,107

0,056

0,090

0,056

MM

0,468 0,140 0,269 0,081 0,184 0,055 0,222 0,067 0,171 0,051 0,249 0,075 0,046 0,014

Vom Rulfbach bis zur Wohra (ohne i)

Wohra................ . . .

Von den Quellen bis zur Schweinfe . .

Schweinfe.................

Holzbach (zur Schweinfe)........

V. d. Schweinfe b.z. Schiffelbach (ohne 3)

Schiftelbacli................

Vom Schiffelbach bis zur Bentreff . . .

Bentreff..................

Von der Bentreff bis zum Wadenbach .

Josbach ..................

Wadenbach................

Vom Wadenbach bis zum Hatzbach . .

Hatzbach..................

Vom Hatzbach bis zur Mündung . , . .

Abfluß der Wohra

13-9

22,3

1,1

20,6

16,9

12,9

12,5

10,2

580

670

655

650

640

640

640

630

630

635

625

615

630

630

200; 10,3

290 43,1 275 35,8

50,72 1,609 2,00 0,065

0,483

0,020

270

260

260

260

250

18,3

8,0

11,6

n,1

48,7

250    9,0

255 18,8

245

13,9

I IN

235

3,o

250 36,0 250 28,1

II II II II

12,50 0,396 0,119 9,84 0,312 0,094 4,94 0,157 0,047 2,08 0,066 0,020 3,02 0,096 0,029 2,89 0,092 0,028 12,18 0,386 o,n6 2,25 0,071 0,021 4,79 0,152 0,046 3,410,108 0,032 0,70 0,022 0,007 9,00 0,285 0,086 7,02 0,223 0,067

Von der Wohra bis zum Arxbach . . .

Arxbach................: .

Vom Arxbach bis zum Roten Wasser . Rotes Wasser...............

11,1

600

580

i| Vom Roten Wasser bis zur Mündung .

Abfluß der Ohm

2,3

59°

600

585

«JIM ■

tim •

74,62: 2,366

2,97 5.20 7,33 ii,53 1,11

0,094

0,165

0,232

0,366

0,035

0,712

0,028

0,050

0,070

0,110

0,010

10

vO CO ^4 ON

CD o- O er p

Von der Ohm bis zur Allna......

Allna....................

Von den Quellen bis zur Ohe.....

Ohe . . .    .................

Von der Ohe bis zur Mündung.....

Abfluß der Allna

Von der Allna bis zur Zwester Olim .

Zwester Ohm...............

Von der Zwester Ohm bis zur Salzböde

Salzböde..................

V. d. Quellen b. z. Römershäuser Bach

Römershäuser Bach............

Vom Römershäuser Bach bis zur Vers

Vers ....................

Von der Vers bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Salzböde

168,1

6,4

159,3

156,7

18,9

6,1

600

680

665

610

600

59°

59o

760

755

660

645

595

220

300

285

230

61,4

35,9

44,i

i3,7

220 38,4 210 75,2 210    7,0

380 34,7

375 '9.7 280! 40,0 265 42,6 j 215 n,7

289,56! 9,183 2,760 13,511 0,428 0,128

26,49 0,841 0,253

8,45 0,268 0,080 15,79 °,50i 0,150 i,47 0,047 0,014

10,77

12,57

3,15

0,342

0,399

0,100

0,103

0,120

0,030

20

21

Von der Salzböde bis zur Lumda . . .

Lumda...................

Von den Quellen bis zum Mühlbach

150,4

585 | 205 15,5

Mill • I

13,19

3,64

11,20 11,29 2,52

0,418

0,115

0,355

0,358

0,080

0,125

0,034

0,106

0,107

0,024

lllll

41,84 1,326 0,396 3,18 0,101 0,030

710 ! 330! 34,7

11.45

0,363 0,109

II! I II I I I I

Zuflüsse

Wasser lauf

I. II.¹ III. 11Y.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

ters

km

Mittlere | jährliche

Nieder-! Abschlags-' IM-liühe liehe

mm mm

I. Ordnung

Siwlcr-

sclilags-

gebiet

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

qkm

Mill.

cbm

Zuflüsse

II. Ordnung

9 Mo-nate lang (durch-schnitt- lerer lieh) nicht unter-schrit- abfluß tene

Mitt- Mittlere Jah- jähr-res- liehe

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 M o -nate

(durcl- Mitschnitt- lerer heb) Jah- jähr-nicht unter-

schrit- abfluß tene

Mitt

lere

res- liehe

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer lere lieh) Jah- jähr-

nicht J 1 unter-

schrit- abfluß tene

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

Milk

cbm

Abfhißmenge Q cbm cbm sek sek

Milk

cbm

Abüußmenge Q cbm I cbm sek sek

8a

8b

10a    10b

49 21

Noch Lumda

Übertrag

662,00 20,992

o er

to

to

cO

C4

o er p

Mühlbach .................

Vom Mühlbach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Lumda Von der Lumda bis zur Wieseck , . . .

Wieseck..................

Von den Quellen bis zum Krebsbach .

Krebsbach.................

Vom Krebsbach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Wieseck

710    330

640    260

CO

1— D-

590    210 39,6

35,32 1,120 8,32 0,264

LO O iO

X 10 o \D 'sO vO

to to CO IO vl O Cn

C/i o

hi M hi ^4 ONO co 6» b>

tO 10 to Oh Ol -P

r^x on

NNO

10

Bieber...................

V. d. Wieseck b. z. Kleebach (ohne 24)

Kleebach ..................

Von den Quellen bis zum Schwingbach

Schwingbach................

Vom Schwingbach bis zum Lückebach .

Lückebach.................

Vom Lückebach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Kleebaches Vom Kleebach bis zum Pegel Dorlar .

Von Dorlar bis zur Dill.........

Dill.....................

Von den Quellen bis zum Roßbach . . .

Roßbach..................

Vom Roßbach bis zum Weiherbach . .

Weiherbach (Haiger Bach).......

Au . ....................

V.Weiherbach b. z.Dietzhölzbach(ohne e)

Dietzhölzbach...............

V. d. Quellen b. z. Mandelbach einschl. Vom Mandelbach bis zur Mündung . .

Abfluß des Dietzhölzbaches Vom Dietzhölzbach bis zum Nanzenbach

Nanzenbach................

Vom Nanzenbach bis zur Schelde . . .

Schelde...................

Von der Schelde b. z. Amdorf und Aar

Amdorf...................

Von den Quellen bis zum Medenbach .

Medenbach.................

Vom Medenbach bis zum Donsbach . .

Donsbach.................

Vom Donsbach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Amdorf

625    245

605    225

137.5

123,6

42,6

39,6

39,3

34,3

32,3

30,5

27,9

. CO .cf .

635    255

645 265

950    570

850    470

800

815

745

825

745

850

855

800

850

760

■P    W Kl    Ol    tO 04

hi H    CC4a    vj    H üt    •

4Sk    4ik    00    0-0

34,4

26,0

23.7 23,0

16.8

51.9 31,8

16,0

38,7

47,i

hi L hi

Ob 4-a. Ob Co tO * hi hi hi ht O

470

475

420

470

380

ON D-nO *3- NO

. nO~ cf c6 JO c6

ON Ob fo to ON

to o

35,53 1,126 8,80 0,279 4,72 0,150

43b4 1,365 8,77 0,278

6,8Q 0,2l8

II II II

II • I 11 II

II I II -

<1 CN Ol ^ CO 10

Aar.....................

Von den Quellen bis zum Städter Bach

Städter Bach (Aar)............

Vom Städter Bach bis zum Siegenbach

Siege nbach.................

Vom Siegenbach bis zum Weibach . . .

Weibach..................

Vom Weibach bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Aar

27,9

i3,9

10,8

5,8

670

670

700

815

750

810

795

290

290

320

435

370

43°

4i5

CO ON\D ON kO i-t X co nO h CO 10 Ö cf >-t 1-1 CO ct <N 1— C4

Q. C* « ö!

SS

Von der Aar bis zum Rehbach.....

[ Rehbach..................

Vom Rebbach bis zum Onsbacli . . . .

I Onsbach (Lempbach)...........

j[ Mühlbach.................

Vom Onsbach bis zur Mündung (ohne t) Abfluß der Dill

23,3

12,3

12,3

775

850

755

700

695

675

395

470

375

320

315

295

ON

OJ

to H c

o er p

cj eo Co Qs Cn -P* to

Wetzbacli.................

Von der Dill bis zum Solmsbach (ohne 30)

Solmsbach.............. . . .

Von den Quellen bis zum Quembach .

jl Quembach............, . . . .

Vom Quembach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Solmsbaches Vom Solmsbach bis zum Mühlbach . .

Mühlbach (Iserbach)......... . .

Vom Mühlbach bis zum Ulmbacli . . .

i| Ulmbach..................

Von denOuellen biszumLolirbach einschl.

124,0

H5,5

10,4

112,3

105,6

O 10 . 10 vO vO nO

660

650

660

CN ON ON CCOl-O * O O C/i

8°°

270

285

N O ON h CO CO    ChCC

^ d\ IO 10 vo . cf cf

-'S- •'3- CO to    CO CO

315,05 9,9⁸9 8,88 0,282 9,35 0,296

280

270

280

295

280

300

420

63,1

11,1

37-9

P' ■

30,2

34,6

43,6

31,28 0,991 1,83 0,058 8,46 0,268 10,38 0,329

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeO cbm cbm sek sek

Mitt- Mitt-

res- liehe

Mill.

cbm

12a j 12b    13    14a    14b

6,300 n,45 0,363] 0,109

—    4,42 0,140 0,042

19,45 0,617 0,185

0,336

0,079

0,339

0,084

0,045

0,410

0,083

0,065

2,995

0,085

0,089

0,297

0,017

0,080

0,099

15,43 0,489 0,147 7,10 0,225 0,068 13,00 0,412 0,124

(N ONVO IO tO IO CTn rO »ovo erv cT 6

CO

to

0,486 0,146 0,209 0,063 0,316 0,095 0,328 0,098 0,026 0,008

13,63 o,432 12,54 0,398 9,49 o,3oi 29,58 0,938 17,17 0,544 8,24! 0,261

0,130

0,119

0,090

0,281

0,163

0,078

44,2o| 1,402 0,421 0,028 0,044 1,311 0,042 0,013 15,751 0,499 0,150 1,31! 0,042! 0,013

2,9oj 0,092 4,65 0,147

26,11

54.71

3.83 21,10

18.71 I 1,23

1.83 16,76

II I II

II II II II

Mil

22,06 0,700 22,14! 0,702

16,26 0,516 3,42] 0,108 0,46, 0,015 4,98 0,158 0,99 0,031

0,828. 0,247

i,735

0,121

0,669

0,593

0,356

0,058

0.531

0,520

0,036

0,201

0,178

0,107

0,017

0,159

17,67 0,560! 0,168 3,00 0,095 0,028 10,61 o,336j 0,101

18,31 0,581

0,174

0,210

0,2 I T

•0,155

0,032

0,004

0,047

0,00Q

3,86! 0,122 0,037 4,90 0,155 0,046 10,11 0,321 0,096 12,57! o,399 °’I2° 9,47(0,300 0,090 4,34,0,138 0,041 9,46! 0,300 0,090

Mill

MINI

Zuflüsse

Wasserlanf

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

des

Vor

flu

ters

Mittlere

jährliche

Nieder-

schlags-

Nieder-

schlngs-

gobiet

I.

Ordnung

liölic

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

km

mm

Mill. qkm cbm

9 Monat e lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge 0 cbm    cbm

sek    sek

Mitt

lere

jähr

liche

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mill.

cbm

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm cbm sek sek

Mitt-

lere

jähr

liche

8a 8b

10a

10b

9 Mo-nate

(durcL- Milt-schnitt- leiei lieh) Jah-nicht unter-

schrit- abllllß tene

Abflußmenge O cbm cbm sek sek

11 j 12a    12b    13 ¹14a    14b

Mitt-

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

res-

Mill.

cbm

Mill.

cbm

9 Mo-11 at e lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

Mitt

lere

jähr

liche

er

er

CC-4

trerq > ft> pu o er p

4^ -P K> >-<

o er p

4^ -P -P OJ

o er p

trerq

-P -P CT Cn

er p

N) M

Noch Ulmbach

Vom Lohrbach bis zur Mündung. . . .

Abfluß des Ulmbaches Vom Ulmbach bis zum Kallenbergbach

Kallenbergbach..............

Von den Quellen bis zum Faulbach . .

Faulbacb..................

Föhlerbach.................

Vom Faulbacb bis zur Mündung (ohne c) Abfluß des Kallenbergbaches Vom Kallenbergbach bis zur Weil . .

Weil...................

Von den Quellen bis zum Schnepfenbach

Schnepfenbach .............

Vom Schnepfenbach bis zum Laubach

Laubach.................

Vom Laubach bis zum Wiesbach . . .

Wiesbach ................

Vom Wiesbach bis zum Bleidenbach

Bleidenbach...............

Vom Bleidenbach bis zum Weinbach

Weinbach................

Vom Wembach bis zur Mündung . .

Abfluß der Weil Von der Weil bis zum Kerkerbach . .

Kerkerbach.................

Von den Quellen bis zum Eierwieser Bach Eierwieser Bach (Allendorfer Bach) . . Vom Eierwieser Bach bis zur Mündung Abfluß des Kerkerbaches Vom Kerkerbach bis zum Ernsbach . .

Emsbach.............. . . . .

Von den Quellen bis zum Schlabach .

Schlabach ..................

Vom Schlabach bis zum Dombach . . .

Dombach..................

Vom Dombach bis zum Eisenbach . . .

Eisenbach.................

Vom Eisenbach bis zur Wörs.....

Wörs....................

Von den Quellen bis zum Auroffer Bach

Auroffer Bach...............

Vom Auroffer Bach bis zum Stinkerbach

Stinkerbach................

Vom Stinkerbach bis zur Mündung . .

Abfluß der Wörs Von der Wörs bis zur Mündung . . . .

Abfluß des Emsbaches Vom Emsbach bis zum Elbbach . . .

Elbbach.................

Von den Quellen bis zum Schafbach

Schafbach................

Von den Quellen bis zumSeebach einschl Vom Seebach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Schafbaches

102,5

2,8

1,0

94.6

28,8

20,5

15.3

10,9

3.5

68,5

12,8

63.5

26,3

17,8

15.2

7.1

15.7

4,0

59.2

21,6

740

690

800

820

800

700

685

745

720

695

720

685

690

670

665

665

665

675

670

750

750

665

650

710

675

620

650

640

645

650

660

645

620

625

640

630

615

920

945

920

Übertrag

36o 15,3

310    7,4

420 32,0 440 23,2 420 26.7 320 2,0

305 284

365 54.8 340    5,8

315 29,5 340 28,5 305 144

310 34,6 290 u,8 285 14,8 285 25,3 285 21,5

295

8,8

290 80,1

37° 24,1 370 15,3 285 33,1

270 30,1

330 27,1

295 17.1 240 39.9 270 26,3 260    6,0

265 23,6 270 46,0

280 23,9 265 26,1 240 32,6 245 20,0 260 13,0

250 18,0

235 20,9

54° 42,3

565 29,6 54o 18,3

M II II II II I II

II MM

M Mill

1198,62138,005

11,403

18,31

5,5i

0,581

0475

0,174

0,052

23,82

2,29

0,756

0,073

0,226

0,022

13,44

10.21

11.21

0,64

0,426 0,128 0,324 0,097 o,355 0,106 0,020 0,006

I. I I

35,5oj 1,125 8,66 0,275

0,337

0,082

I I I I II I l-l I I

20,00

i,97

9,29

9,69

4,30

io,73

3,42

4,22

7,21

6,13

2,60

0,634 0,062 0,295

0,307

0,136] 0,041 0,340] 0,102 0,108] 0,032 0,134] 0,040 0,229] 0,069 0,194 0,058 0,082 0,025

0,190

0,019

0,088

0,092

II I I I I I II II

79,56 2,521 23,23 0.737

24,01! 0,761

8,13! ⁰,²58

85,10] 2,697 4,91 0,156

0,756

0,221

0,229

0,077

0,809

0,047

8,92

5,66

9,43

0,283] 0,085 0,179; 0,054 0,299] 0,090

8,94 0,283 0,085 5,04 0,160 0,048 9,58 0,304 0,091 7,10] 0,225 0,068 1,56] 0,049: 0,015 6,25] 0,198] 0,059 12,42] 0,394] 0,118

29,71

4,50

0,941 0,282 0,143 0,043

IMIN

Milli

-P p' p\ öJ vO COvO

00 o fcs 10 \r>

0,212

0,219

0,248

0455

0,107

0,064

0,066

0,074

0,046

0,032

trero cd p± o

Holzbach..................

Vom Schafbach b. z. Lasterbach (ohne c)

Lasterbach (Steinbach)..........

Vom Lasterbach bis zum Salzbach . . .

Salzbach..................

Vom Salzbach bis zum Erbach.....

Erbach...................

Vom Erbach bis zur Mündung.....

Abfluß des Elbbacbes

21,5

15,1

Cn

920

840

825

750

810

695

730

635

540 32,0 460 31.3 445 45.5 370 11,0 43° 32,0 315 42,8 350 31.2 255    6,3

-P -P 00-4

cd o- o er p

Vom Elbbach bis zur Aar........

Aar.....................

Von den Quellen bis zum Orlenbach .

Oxlenbach.................

Vom Orlenbach b. z. Breithardter Bach

Breithardter Bach.............

Vom Breithardter Bach bis zum Aubach

Aubach...................

Von den Quellen bis zum Fischbach .

53.3

43.7

28,0

660

690

690

700

690

685

660

280 27,1

3io

3io

320

3io

3°5

280 22,4

I ■ II I II II M II I

Mill

145,21; 4,603 7,59i 0,241

1,381

0,072

MIM

Mill I

22,84

26,60

17,28

14,40

20,25

4,07

13,76

13,48

10,92

I,6l

6,04

2,32

21,15

5,i5

10,58

0,724

0,843

0,548

o,457

0,642

0,129

0,436

0,427

0,346

0,051

0,192

0,074

0,674

0,163

o,335

0,217

16,72 0,530,0,159 9,88 0,313] 0,094

o,253

0,164

OA37

0,193

0,039

0,131

0,128

0,104

0,015

0,058

0,022

0,201

0,049

0,100

0,199

0,060

Zuflüsse

W asserlauf

I. !1I.JII[.|!V.

und

Ordnung Bezeichnung seiner Teilgebiete

' Entfernung von der Mün-dung des Vorfluters

Mittlere

jährliche

Nitder-

schlags-

liöhe

Ab-

lluß-

Nieder-

schlags-

gcbict

I. Ordnung

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

höhe

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

km

mm

mm

qkm

Mill.

cbm

9 Mo-11 a te lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm    cbm

sek    sek

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mill.

cbm

9 M o -nate lang (durch-lere schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm I cbm sek sek

9 Monate

9 Monate

Mitt-

jähr-

liche

Mitt-

lerer

Jah

res

abfluß

Mittlere j ähr-1 iclie

lang

(durch-

Miil.

cbm

schnitt-lich) nicht unterschrittene

AbflußmengeQ cbm    cbm

sek    sek

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mill.

cbm

Mitt- (Allere schnitt-lich) nicht unterschrittene

AbflußmengeQ cbm [ cbm sek sek

jähr

liche

8a

10a ] 10b

12 a

12b

13

14a! 14b

Noch Aubach

Übertrag

1646,63

52,208 15,662

45,24

1,438, 0,430

crcrq

TT

Fischbach.................

Vom Fischbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Aubachs Vom Aubach bis zum Palmbach ....

Palmbach..................

Vom Palmbach bis zum Mühlbach . . .

Mühlbach ..................

Vom Mühlbach bis zur Mündung. . . .

Abfluß der Aar

12,0

k>

Ov Ov Qv Gv Qn    On Q\

C*i -P Cn Cn Cn . Cn Cn Cn O

270

16,3

275

15,5

T4,93

6,27) 0,199! 0,060

4,40! 0,140} 0,042 4,26 0,136} 0,041

275

270

270

260

255

21,1

21,5

29,0

17,¹

24,4

5,8o

5,8o

7.83

4,45

6,22

o,475 0,143 0,184! o,o55 0,184 0,245 0,141 0,197 0,059

0,055

0,074

0,042

INI!

Oi Cn Di 4* Kl m O VO

cd a o er p

j| Von der Aar bis zum Rupbach.....

Rupbach ..................

Vom Rupbach bis zum Dörsbach . . . .

Dörsbach..................

Von den Quellen bis zum Ackerbach .

Ackerbach.................

Vom Ackerbach bis zum Hasenbach . .

Hasenbach.................

Ü Vom Hasenbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Dörsbachs

w VC OO JO O Kl Kl Qv Kl CO Ovo ^1

2,864 0,858 0,402 0,121 0,262 0,079 0,231 0,069

27,3

7,10

3,33

10,62

8,23

3,89

0,225 0,068 o,io6( 0,032 o,337! 0,101 0,261 0,078

0,123 0,037

IMM Mi

33,H 1,052 0,316

oT

C>1

ers cd D. n er p

Quellen b. z. Biebrichsbach einsclil. Biebrichsbach bis zur Ahr . . . .

26,7

Cn Cn Cn -P

CD CL o er p

Ahr.....................

Eisenbach.................

Von der Ahr bis zum Isselbach (ohne d)

Isselbach (Bornbach)...........|

Vom Isselbach bis zur Mündung . . . . j Abfluß des Gelbaches Vom Dörsbach b. z. Mühlbach (ohne 53)

Mühlbach.................

Von den Quellen b. z. Münchenrother Bach Münchenrother Bach (Seitzgraben) . . . V. Münchenrother Bach b. z. Ehrer Bach

Ehrer Bach...............

Vom Ehrer Bach bis zur Mündung . .

Abfluß des Mühlbaches

20,6

700    320

60,7

30,2

17,9

19,0

9,5

81,4

12,2

48,7

III!

95,37    3,oi5 0,908

5.73    0,182 0,055

46,64

28,53 0,905 11,63 13,75 18,94 3,59 0,114 0,034 5,14! 0,163 0,049 i3,79l °,437 o,!3i

0,272 0,359 0,111 0,436 0,131 o,6oi| 0,180

5,70 0,181 0,054 2,85 0,090 0,027 21,16 0,671 0,201 3,05 0,097 0,029 13,88 0,440 0,132

IMM

MINI

INI

Vom Mühlbach bis zum Emsbach . . .

Emsbach..................

Vom Emsbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Lahn

700 320 12,2    750    370

600    220

30,8

28,9

31,9

1,479 0,443 0,313 0,094 o,339 0,102

0,223 0,067

Cn Cn n- O

Von der Lahn bis zur Mosel

610    230

.    1973,61 62,57o'i8,774

37,6    8,65 0,274] 0,082

C' Cn

Mosel

|| V.d. Quellen b.z.lothringischen Grenze |,s | V. d. lothringischen Grenze b. z. SauerJ '

436,2

rOvO fOOO CO vO

453 11440,0 306 558,4

5182,32 164,330)49,299 170,87    5,418 1,625

er p

■P OM Kl M

5_M_3 xQ CO*-t OMn

Sauer ...................

Von den Quellen bis zur Our.....

Our.....................

Von den Quellen bis zur Auw.....

Auw ....................

Von der Auw bis zum Medenbach . . .

Medenbach.................

Colvender Bach............. .

Vom Colvender Bach bis zum Weberbach

Weberbach.................

Vom Weberbach bis zum Eiterbach . .

Eiterbach..................

Vom Eiterbach bis zum Ihreubach . . . Vom Ihrenbach einschl. bis zum Braunlauf Braunlauf¹) ............. . . .

204,3

43,7

89,7

84,8

84,5

80,5

,1

69,1

700

950

910

vC VC

900

830

835

800

795

785

785

320 2411,8

570    23,9

53°    ²5,4

520

545

520

450

455

420

415

405

405

771,78 24,473

7,342

HA

18,6

12,9

8,2

10.8 15,2

13.9

15,1

36,9

I I I I I I II I II

NIMM

zu übertragen

5353-¹

77L78 24,473 7,342

13,62 0,432 0,130 13,46} 0,427 0,128 6,81 0,216 0,065 10,14! 0,322 0,097 6,71 [ 0,213 0,064 3,69:0117 4,9i 0,156 6,38 0,202

5,77|o,t83

6,12 0,194 14.94(0,474 0,142 32,32} 1,024 0,309

124,87! 3,960 1,191

0,035

0,047

0,061

0,055

0,058

CT

Kl

j Braunlauf.............. .

V. d. Quellen b. z. Hasselborner Bach Hasselborner Bach (Mittelbach) . . . V. Hasselborner Bach b. z. Moderbach

Moderbach...............

Vom Moderbach b. z. St.Vither Bach

St. Vither Bach............

Vom St. Vither Bach bis zur Mündung Abfluß des Braunlaufs

IV. Ordnung

V. Ordnung

69,i

12,8

io,8

00

780

790

785

790

785

790

780

400

410

405

410

405

410

400

8,8

10.7 10,3

11.8 12,2

13.8

12,0

N (J'N’t "'tvO O 10 rO M 00 vO CC^ fO Tt -4- Tt LC

0,112 0,034

0,139 0,042

0,132 0,040 0,153 0,046 0,157 0,047 0,179 0,054 0,152 0,046

32,32

1,024

0,309

*) Die Gebiete zu 51 I_4 liegen ganz, das Gebiet zu 5 liegt teilweise außerhalb des

Zuflüsse

Wasserlauf

I. II. IIII. IV.

und

Ordnung! Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

des

Vor

flu

ters

Mittlere

jährliche

I. Ordnung

Nieder

schlags-

höhe

Al>-

fluß-

liölic

Nicdcr-

schlags-

gebiel

Mitt

lerer

Jah-

res-

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

lang

(durch-

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

km

mm

mm

Mill.

qkm cbm

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm    cbm

sek    sek

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Mill.

cbm

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm    cbm

sek    sek

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mill.

cbm

9 Monate lang (durch-

schnitt- lerer lieh) Jah-nicht unter-

schrit- abfluß tene Abflußmenge Q cbm    cbm

sek    sek    cbm

Mittlere j ähr-liehe

Mitt- Mittlere jähr-res- liehe

Mill.

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeO cbm cbm sek sek

8a

8b

10a    10b

! 12 a

12b    13    14a

14b

IO

ON

er

Noch Our

NO CO -^4 QN Cn 04

Vom Braunlaufer Bach bis zur Ulf . .

Ulf¹)....................

Von der Ulf bis zum Ribbach (Rubbach) Vom Ribbach einschl. bis zur Irsen . .

Irsen²)...................

Von der Irsen bis Roth.........

Von Roth bis zur Mündung......

62,5

24,4

760

750

700

700

695

Übertrag 380    25,2

370 42,7

320 81,7

320

315

5353d9 169,74» 50,924

771,78 24,473 7,342 124,87 3,960 1,191

9,58 0,304' 0,091 21,97 0,696! 0,208 15,80 0,501] 0,150

—    26,14 0,829 0,249 42,57 1,349 0,405 11,87 0,376 0,113

—    8,47 0,269 0,081

Abfluß der Our

261,27 8,284 2,488

_£L

►-! N fO'tiOvO NCO ON O M <N cO-^-iO    NO r— 00

M M W M M W    M IH M

Gaybach..................

Von den Quellen b. z. Geichlinger Bach

(Lieser Gay)..............

Von demGeichlinger Bach einschl. bis zum

Notzenbach...............

Notzenbach ................

Vom Notzenbach bis zur Mündung . .

Abfluß des Gaybaches

Bollendorfer Bach (Fleisbach)......

W eilerbach ................

Von der Our bis zur Prüm (ohne c—e)

Prüm.................... .

Von den Quellen bis zum Litzerbaeh .

Litzerbach............... . .

Vom Litzerbach bis Prüm........

Von Prüm bis zum Mehlenbach ....

Mehlenbach................

Meinbach .................

Vom Mehlenbach bis zur Alf (ohne 6)

Alf³)....................

Von der Alf bis Lünebach.......

Von Lünebach bis zum Merlbach einschl. Vom Merlbach bis zum Weschbisbach .

Weschbisbach...............

Vom Weschbisbach bis Echtershausen . Von Echtershausen bis zum Echtersbach Vom Echtersbach einschl. bis zum Oberweiser Bach...............

Oberweiser Bach.............

Vom Oberweiser Bach bis zur Enz . . Enz⁴)....................

41,1

8,1

710

330    29,8

9,83 0,312 0,094

5,2

ON

NO

O Cn Cn

■III

6,53 0,207 0,062 7,27 0,231 0,069 3,69 0,117 0,035

33,1

30,0

22,6

83,8

ow

0°M    •

H M

54,3

22,1

11,8

670

650

660

860

790

790

760

800

780

770

755

75°

750

755

750

740

735

725

7°5

zu

290

270

28o

■OL

t'-OO on o\

375    28,9

37° 32,0 370 18,5

375

9,7

37° 4o,3 360    22,9

04 04 04 K> 4^ Cn Cn Cn Cn

04 W l-H 04 VD CO A o co

<S

llllll

lllll

I llllll

5353,19 169.748150,924

27,32| 0,867 0,260 3,39] 0,107] 0,032 2,65 0,084] 0,025 53,03 i,682| 0,505

.1 I I

II II

I3,0D 0,414 0,124

3,94 0,125 0,038

8.77    0,278 0,083 4,29 0,136 0,041

13,52 0,429 0,129 9,08 0,288 0,086

5.77    0,183 0,055 22,08 0,699 0,210

10.84    0,344 0,103

11.84    0,375 0,112 6,84 0,217 0,065 3,64 0,115 0,034

14,91 0,473 0,142 8,24 0,261 0,078

6,67 0,212 0,064 —    6,56 0,208 0,062

10,86 0,344 0,103 50,88 1,612 0,483

1119,44 35,497|io,652 211,79] 6,713 2,012

ON

CT*.

Ulf...................

Von den Quellen bis zum Espelerbach Vom Espelerbach einschl. bis zum

Huscheiderbach einschl......

Vom Huscheiderbach bis zur Mündung Abfluß der Ulf

62,5

760 , 38oj

14,8

755

750

04 04 C>Oi

29,9

i3,9

IV. Ordnung

V. Ordnung

5,62!    0,178! 0,053

11,21    0,355 0,106

5.141    0,163 0,049

0,696

0,208

ON

er

Ilsen..................

Von den Quellen b. z. Primmer Bach

Primmer Bach.............

Vom Primmer Bach b. z. Mannerbach

Mannerbach..............

Vom Mannerbach bis zum Mühlbach

Mühlbach ...............

Vom Mühlbach bis zur Mündung .

Abfluß der Irsen

24,4

28,2

17,0

5,2

745

745

73°

735

715

7°5

700

Cn Cn O Cn Cn

»,5

325

320

i4,7

22,1

27,1

27,1

15,6

8,i

O ^ <n co p- on

M co NNO    ‘O

tc 10 N Ch CN IO G

0,098

0,170

0,245

0,305

0,288

0,161

0,082

0,029

0,051

0,074

0,092

0,086

0,048

0,025

42,57

V349

0,405

ON

erq

CO

Alf...................

Von den Quellen bis Bleialf . . . . Von Bleialf bis zur Habscheider Mühle V. d. HabscheiderMühleb.z. Mündung Abfluß der Alf

64,4

795

775

765

415

395

00

Cn

22,6

19.2

13.3

Cn ^-4 'p m cn 04 KJ CO 00

0,240! 0,072 0,162 0,049

22,08

0,699

0,210

ON

erq

Enz...................

Von den Quellen bis zum Wahlbach

Wahlbach...............

Vom Wahlbach bis zum Kadenbach

Radenbach...............

Vom Radenbach bis Mettendorf . . Von Mettendorf bis zur Mündung .

Abfluß der Enz

11,8

73°

23,9    730

16,0

730

73°

725

700

C(J w OUtJ OJ w • W 4* Cn Oi Oi Oi O Cn OQOO

tO H Ch H >-1 04 03 \D ^4 hh ON 4^-M 61 ON Io Ob Cn

12,08

5,8i

3,92

13,16

6,73

9d8

0,383

0,184

0,124

0,417

0,213

0,291

50,88

1,612

0,483

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

Zu fl i'isse

1.1II. I lll.| IV.

Ordnung Bezeichnung seiner Teilgebiete

Wasserlauf

und

Ent- Mittlere

fer- .... ,. , lahrliche nung J

von der Mün-dung des Vor-flu_ liölio liölie

ters

I. Ordnung

Nieder-

sclilags-

Ab-

fluß-

Nieder-

schlags

gebiet

Mitt- | Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 Monate

(durcii-    Mitt-    Mittschnitt-    lerer    lere

Ach)    Jah-    jähr-

mcht    res-    liehe

unter-    lef>    ''tue

schrit- äbfluß tene

9 Mo-11 ate lang (durch-sehnitt- lerer lieh) nicht unter-schrit- ab flu ß tene

Mitt-

Jah-

res-

km

mm

mm

Mill. qkm cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek

sek

Milk

cbm

Abflußmenge O cbm ! cbm sek ] sek

Mill.

cbm

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm I cbm sek | sek

Mitt-

lere

jähr

liche

9 Monate

lang

(durch-lere schnitt-

Mitt- Mittlerer

Jah- jähr- lieh)

J    , nicht

res- liehe

abfluß

Milk

cbm

unter-schrit-tene A.bfhißmenge Q cbm I cbm sek I sek

8b

10a ' 10b

12a ! 12b

13

14a ! 14b

51

ON

Noch Prüm

Übertrag

5353,i9li69,748 5o,924

¹¹¹9,44l35,497!IO-652

KJ M O VQ

KJ

•Von der Enz bis zur Nims.......

Nims¹)................. . .

Von der Nims bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Prüm

Trierweiler Bach.............

V011 der Prüm bis zur Mündung (ohne h) Abfluß der Sauer

. rn .    .    .

O 10 OO

—t cO .    -3-

vO \D NO nO

255

260

260

19,1

5,5

14,2

84.0

323,91 10,268 3.69: 0,117 21,84! 0,693

3,078

0,035

0,208

211,79 6,713! 2,012

4.97: 0,158 0,047 105,75; 3,353 t,oo6 1,40 0,044, 0,013

00

Albach ...................

Von der Sauer bis zur Saar (ohne 7) .

202,3    680

660

300

280

39.o

18,5

1468,88! 46,575 13,973 11,70:    0,371.    0,111

5,18! 0,164! 0,049

NO

er p3

Saar....................

Von den Quellen bis zur Blies.....

Blies....................

Von den Quellen bis zum Todbach . .

Todbach..................

Vom Todbach bis zum Osterbach . . .

Osterbach²)................

Vom Osterbacli bis zur Pfalz......

Von dort bis zur Mündung.......

199,2

118,3

83,3

66,3

810

00 CO 00 O U ihn

r-n O C

825

735

430

470

450

425

445

355

1809,1

41,0

44,5

66,3

73,8

1517,2

777,9¹

24,667! 7,400

19,27 0,611 20,02! 0,635 28,18 0,894 50,33] 1,596 32,841 1,041 538,61117,079

0,183

0,190

0,268

o,479

0,312

5,124

Abfluß der Blies

689,25

21,856

6,556

Fechiuger Bach..............

Von den Quellen bis zum Wischbach . Vom Wischbach einschl. bis zur Mündung Abfluß des Fechinger Baches

105,0

810

815

430

435

35,i

17,7

15,09: 0,479; 0,144 7,70 0,244; 0,073

CI

Scheidter Bach..............

Von der Blies b. z. Sulzbach (ohne c u. d)

Sulzbach..................

Von den Quellen bis Sulzbach.....

Von Sulzbach bis Dudweiler......

Von Dudweiler bis zur Mündung . . .

Ablluß des Sulzbaches

104.7

100,4

00

00 KJ • 0 Cn

855

830

800

445

57,7

400

475

450

420

167,2

13,4

12,3

12,3

22,79

25,68

68,88

0,723

0,814

2,184

0,217

0,244

0,655

0,202

0,176

0,164

0,061 0,053

0,049

17.07

0,5421 0,163

bß

■P* QJ KJ

Fischbach.................

Von den Quellen bis zum Holzerbach . Vom Holzerbach einschl. bis zum Netzbach

Netzbach..................

Vom Netzbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß des Fischbaches V om Sulzbachbis zumKöllerbach (ohne g)

Köllerbach (Püttlinger Bach)......

Von den Quellen bis zum Radelbach .

Radelbach (Dilsburger Bach)......

Vom Radelbach b. z. Dörschbach einschl. Vom Dörschbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Köllerbaches

99,8

835

825

455

20,9

7,7

815

795

750

445

435

415

37o

8,1

9.9

[6,0

O'f- V* tP

CTv gN Cm

0,302 0,091

0,114, 0,034

0,137] 0,041 0,211| 0,063

90.3

13,0

745

780

775

760

365

400

395

380

N H H K)

•    O iO O!    •

ON CO^ ^4 o

24,06

24,79

30,15

0,764

0,786

o,955

0,229

0,236

0,286

8,65 0,274 0,082 7,88: 0,250 0,075 4,27! 0,135 0,040 9,35i 0,296! 0,089

7?

KJ w

Rossel...................

Von den Quellen bis zum JLauterbacli . VomLauterbach einschl.bis ziu Mündung Abfluß der Rossel

88,2

745

705

365

325

202,9

39,9

74,06

12,97

2,348

0,411

0,704

0,123

87,03

2,759

0,827

zu übertragen

6838,95!2i6,858(65,057

1767,61

56,050

16,813

‘)

IV. Ordnung

V. Ordnung

5i

Nims..................

Von den Quellen bis Schönecken . Von Schönecken bis zum Thierbach

Thierbach . ..............

Vom Thierbach b. z. Steinbach einschl. Vom Steinbach b. z. Balesfelder Bach

Balesfelder Bach...........

Vom Balesfelder Bach b. z. Ehlenzbach

Ehlen zbach...............

Vom Ehlenzbach bis Birtlingen . . Von Birtlingen bis zum Sambach . Vom Sambach einschl. b. z. Grasbach

Grasbach.................

Vom Grasbach bis zur Mündung . .

Abfluß der Nims

3,3

760

760

41,9    780

780

780

380

380

400

400

400

34,6    780

755

27,5    755

720

675

640

5,o 640 640

340

295

260

2(10

260

■ »£ SS SS SS? »5? .84?

CO-ta, Ol Gt Vj 01 KJ*^J\0 O⁻'*-' KJ *~-J

C 05v£> N fO IO N O CNVO iOrO-f

0,647 °A94 0,316 0,095 0,217 0.065 0,249 0,075 0,113 0.034 0,186 0,056 0,240 0,072 o,327j 0,098 0,406 0,122 0,201¹ 0,060

0,177! o.°53

0,119 0,036 0,155! 0,046

105,75 3,353

,006

²)

51

vO

"fr

Osterbach...............

Von den Quellen bis Werschweiler Von Werschweiler bis zur Mündung-Abfluß des Osterbaches j

66.3

815    435

810    430

0061

28,491 0.903, o,²7i 21,841 0.693, 0.208

50,33! 1,596 ! 0,479

Zuflüsse

Wasserlauf

und

Ordnungj Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

des

Vor

flu

ters

Mittlere j ährliche

I. Ordnung

Nieder

schlags-

höhe

Ab-

llnli-

höhe

Nieder

schlags*

gebiet

Mitt

lerer

Jah-

res-

abtluß

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

km

mm

mm

qkm

Milt.

cbm

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm cbm sek | sek

Mitt-lere j ähr-liehe

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Milt.

cbm

9 Mo -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm I cbm sek j sek

Mitt

lere

jähr

liche

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mill.

cbm

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge 0 cbm sek

Mitt

lere

jähr

liche

cbm

sek

Mitt- j Mittlerer ] lere Jah- jähr-res- |liehe abflnß

Mill.

cbm

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unter-! schrit-| tene Abflußmenge O cbm | cbm sek

sek

8a

8b

! ioa ! iob

11

12 a

12 b

13 ] 14a j 14b

5i 9

Noch Saar

Vom Köllerbach bis zur Bist (ohne k)

Bist.....................

Von den Quellen bis Kreuzwald . . . .

Von Kreuzwald bis Überherrn.....

Von Überherrn bis zur Mündung . . .

Abfluß der Bist

83,3

Übertrag 725 345    13,8

1,95 216,858 65,057

56,050

4,76

0,151

16,813

0,045

n | Bommersbacli...............j

0 J| Von der Bist bis zum Ellbach (ohne n) j

p | Ellbach (Rodener Bach).........

Prims....................

ijj Von den Quellen bis zum Altbach . . .

2i Altbacli...................

in Vom Löster Bach bis zum Nunkirchener

Bach (ohne 9 und 10).........

Nunkirchener Bach³)...........

Vom Nunkirchener Bach bis zum Talbach

Talbach ..................

Vom Talbach bis zum Pegel Bettingen Von Bettingen bis zum Theelbach . . .

I j Theelbach⁴)................

1 I Vom Theelbach bis zum Pegel Nalbach

19 Von Nalbach bis zur Mündung.....

Abfluß der Prims

81,4

740

360

'1

10

i"- co

Kondeler Bach..............

Haustadter Bach (Beckinger Bach) . . . Vom Ellbach bis zur Nied (ohne q bis s) Nied....................

1    Von den Quellen bis Niedaltdorf. . . .

Ihner Bach*)................

2    Von Niedaltdorf bis zur Mündung . . .

Abfluß der Nied

Von der Nied bis zum Reinbach . . .

Reinbach (Diirrmühlenbach)......

Seffersbach................

1 Von den Quellen bis zum DeUbach . 2I Dellbach.................

71.2

68,7

51.8

45,9

40,0

10    04

vo to OJ .

00 00 i»

27,2

26,3

i3,9

62,2

60,4

59-2

13,5

53,5

51,1

6.2

705

720

325

34o

9°5

1000

975

605

620

O IO

595

600

535

870

53°

490

r^t^oo    10 ci    to    to    to' h co

H fö    4cc    VO    ü    O N o'

H kO Tt    CS I-    1-i    HH    hH n C4

Milli!

INI

III -II! II I. I II I

III • !

I I hl II

m co co 00

co co

10

10 10

H o vO «t

10 O

73°

705

53,74 1,704 6,37 0,202 20,05 0,636 14,89 0,472

0,512

0,061

0,191

0,142

490

455!

435

425

385!

360

350

325

i9,9

7,8

7,8

i5,7

17,5

22,7

715    3351285,7

710    330    46,0

730 350 36,4

10 O t^OO rO cO

tO O «OVO t".

795    415

800    420

III- M

II -III

III!

I I -II!

INI

rO

M Ü1

4^. Co'on VO (jj to o co

11,0011 3,299 0,178

0,565

0,458

0,053

0,170

0,137

24,i

15,3

22,7

11,2

I • I I II

II- III

II- I! !

458,63

9,04

5,8i

14,543

0,287

0,184

4,362

0,086

0,055

13,86] 0,439 22,26! 0,706 17,621 0,559

0,132

0,212

0,168

14,82 0.470, 0.141 11,28 0,358 0,107 9,70 0,308 0,092 6,18 0,196 0,059 5,51] 0,175 0,052 0,136 0,323 0,097 1,102 0,331 0,401

14,36 0,455 10,19 34,76

42,07 1,334 9,75 0,309 0,093

3,55] o,H3 0,034 52,14] 1,652 0,495 3,39] 0,107 0,032 6,67 0,212 0,064 8,62 0,273 0,082 9,18 0,291 0,087 91,31 2,895 0,868 6,12 0,194 0,058 7,38) 0,234! 0,070

430,71113,658 4,097 15,18] 0,481 0,144 12,74] 0,404 0,121

9,42] 0,299] 0,090 4,70' 0,149] 0,045

zu übertragen

6838,95(216,858|65,057 2725,73 86,431125,926 14,12! 0,448] 0,135

CT' ir\

IV. Ordnung

V. Ordnung

sO

cc

Löster Bach.............

Von den Quellen bis Bierfeld . . . Von Bierfeld bis zur Mündung . . .

Abfluß des Löster Baches

33-4

980 ! 600 905 | 525

KJ 04 CG KJ

obsb

19,74!    0,626 0,188

15,02!    0,476 0,143

*) Der Ihner Bach fehlt auf der „Wasserkarte“ und in dem „Verzeichnis der Flächeninhalte“.

34,76 ¹ 1,102

o,33i

sO

vO

Wadrillbach..............

V. d. Quellen b.z.Mühleubach einsclil. Vom Mühlenbach bis zur Mündung | Abfluß des Wadrillbaches

32,8

985 ] 605

895 515

45,i

28.7

27,29 0,865] 0,260 14,78 0,469) 0,141

42,07 ; 1,334

0.401

Cn

vO

CF«

to

Nunkirchener Bach..........

Von den Quellen bis zum Elsbach .

Elsbach.................

Vom Elsbach bis zum Hösbach . . .

Hösbach................

Vom Hösbach bis zur Mündung . . Abfluß des Nunkirchener Baches

27.2

7,o

’J \

825 ! 445 845 | 465

860 ( 480 865 j 485 825 ¹ 445

52d4

1,652

o,495

sO

CT*

Tlieelbaclr...............

Von den Quellen bis Sotzweiler . . Von Sotzweiler bis zum Altbach . .

Altbach (Dirminger Bach)......j

Vom Altbach bis zur Mündung. . .

Abfluß des Theelbaclies \

13,9

. cc .

ON

845 ! 465

795 ; 4i5j 800    420

740 ] 360]

27,1

25,1

91,31! 2,895 0,868

12,60

10.42

52,16

16.13

0,400 0,120 0,330; 0,099 1,654! 0,496 o,5¹¹ 0,153

Zuflüsse

Wasser lauf

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent- Mittlere

fer— ...1 ,. , jährliche nung J

von der Mündung des Vorfluters

1.

Ordnung

II. Ordnung

Z u f 1 ü ss e

III.

Ordnung

IV.

Ordnung

Nieder-

sclilags-

liöhc

ff?

Kieder-

schlags-

geliiet

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

9 Monate

lang (durch-schnitt- lerer lieh) nicht unter-schrit- abnuß tene

Mitt- Mittlere Jah- jähr-res- liehe

9 Monate

(durch- Mitt-schnitt- leiei lieh) nicht unter-schrit- abfluß tene

Jah-

res-

Mitt

lere

jähr

liche

Mitt

lerer

Jah-

res-

abfluß

km

mm

mm

Milt, qkm cbm

Abflußmenge O cbm | cbm sek

sek

Mill.

cbm

Abflußmenge O cbm I cbm sek sek

Mill.

cbm

cbm

sek

Mill.

cbm

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm cbm sek sek

Mitt

lere

jähr

liche

7    | 8a ] 8b

10a

10b

12a ] 12b    13    14a    14h

51 9! x

Noch Seffersbach

•CL'O -CT-P N ^

H M rO

•o

er p

«H

in

Vom Dellbach bis zum Ritzerbach . . . Vom Ritzerbach einschl. bis zur Mündung Abfluß des Seifersbaches Vom Reinbach bis zum Salzbach (ohne x)

Salzbach..................

Vom Salzbach bis zum Serriger Bach .

Serriger Bach...............

Vom Serriger Bach bis zum Leukbach .

Leukbach.................

Von den Quellen bis zur Haselmühle . Von der Haselmühle bis Trassem . . .

Von Trassem bis zur Mündung.....

Abfluß des Leukbaches Vom Leukbach bis zur Mündung. . . .

Abfluß der Saar Von der Saar bis zum Olewiger Bach .

Olewiger Bach (Altbach)........

Von den Quellen bis zum Kandelbach Vom Kandelbach einschl. b. z. Mündung Abfluß des Olewiger Baches Vom Olewiger Bach bis zum Biewerbach

Biewerbach ................

Ruwer...................

Von den Quellen bis zum Lehbach . . Vom Lehbach einschl. b. z. Burkelsbach

Burkelsbach................

Vom Burkelsbach bis zum Großbach . .

Großbach.................

Vom Großbach bis zum Schömerich er

Bach einschl...............

Vom Schömericher Bach bis zum Rauruwerbach einschl............

V. Rauruwerbach b. z. Enterbach einschl.

Vom Enterbach bis zur Riveris.....

Riveris...................

Von der Riveris bis zum Pegel Kasel . Von Kasel bis zur Mündung......

Übertrag

775 j 395 17,1 775 | 395 10,5

CO

vO

Cn

vO

42,7

20,9

17,1

i9²,3

187,0

184,2

36,5

30,2

’ vo * •

760 ] 380    43,3

755 375    l6,6

755

775

73°

73°

730

705

700

660

725

690

675

665

375

9i,3

395    15,8

350    7,2

350

350

325

NIM-

! OO Cn

00

ON

Cn

2725,73

86,431

25,926

14,12 o,448| 0,135

6,75 0,214] 0,064 4,15 0,132] 0,040

ON CO

15,4

320 101,8

280    32,1

345    25,4

310    13,4

295    23,9

285    22,1

810    430    21,9

8,8

2877,24! 91,237127,369 8,99; 0,285' 0,086

12,91] 0,410] 0,123 7,05    0,224]    0,067

6,30    0,200    0.060

25,02

i6,45

6,22

34,24

6,24

2,52

o,794

0,522

0,197

1,086

0,198

0,080

0,239

o,i57

0,059

0,326

0,059

0,024

10,78 0,342 0,103 12,46 0,395 0,118 5,00 | 0,159 0,048

28,24! 0,896 0,269 32,58: 1,033 o,3io

8,76

4A5

11,02

9,85

8,29

6,10

12,96

9,42

8,10

5,84

9,58

15,40

3,04

3,97

0,278 0,083 0,132 0,040

0,349

0,312

0,263

0,193

0,411

0,299

0,105

0,094

0,079

0,058

0,123

0,090

0,257 0,077 0,185 0,056 0,304 0,091 0,488 0,146 0,096] 0,029 0,126] 0,038

Abfluß der Ruwer

CT Cn

er p

trerq M,tp da

-P 04

Vom Biewerbach bis zur Kill (ohne 14)

Kill.....................

Von den Quellen bis zum Langbach . Vom Langbach einschl. bis zum Lawert

(Lieberbach) ..............

Vom Lawert einschl. bis zum Grafdell . Vom Grafdell einschl. bis zur Taubkill .

Taubkill..................

Von der Taubkill bis zur Simmer . . .

Simmer...................

V. d. Simmer bis zum Dahlemer Bach

Dahlemer Bach (Glaadlbach)......

Vom Dahlemer Bach bis zum Wiesbach

Wiesbach.................

V. Wiesbach b. z. Tiefen Bach einschl. V. Tiefen Bach b. z. Hillesheimer Bach

Hillesheimer Bach............

V. Hillesheimer Bach b. z. Essinger Bach

Essinger Bach ..............

V. Essinger Bach b. z. Berlinger Bach

einschl..................

V. Berlinger Bach bis zum Oosbaclx .

Oosbach..................

V. d. Quellen bis zum Alten Oosbach Vom Alten Oosbach einschl. b. z. Büdesheimer Bach . .............

Büdesheimer Bach......... , . .

Vom Büdesheimer Bach b. z. Mündung Abfluß des Oosbaches

182,0

II7.7

111,2

105,6

97.o

91,2

85.9

79.2

• vo •

650    270

925    545

920

9i5

850

905

795

800

785

795

765

73°

755

750

750

745

11,2

103,57    3.283! 0,986

3,02    0,096] 0,029

525

415

420

405

415

385

350

375

370

37°

365

745    365

74°

75°

04 04 "4 CTN

775    395

I—1    to    I—I    I—t    I—I    l-H *-l 04 H (O H w W H H    I—I

t-H -40 CnHCCOONCOOfOO    ^ ^ V¹ P    -P-

Os    "m    "m    Ü    ^    H h i Di oo^ i w io cn b 00    CO CO

8,07 0,256

Cn -P- 04 04    CO CO 10 OsCn -P*

61    OOH 00 CO h) vl vl

CO Jn 0    4— COM <J\\C M 0 Qs Q 00Cn

3-64

10,03

OV^J O Cn Cn

395

395

380

o,i5i o,i 83 0,197

0,408

0,279

0,257

o,345

0,246

0,449

0,205

0,201

0,119

0,095

0,132

0,177

0,115

0,318

0,077

0,045

0,055

0,059

0,122

0,084

0,077

0,104

0,074

o,i35

0,062

0,060

0,036

0,028

0,040

0,053

0,034

0,095

4,58 0,145] 0,044

Vom Oosbach bis zum Michelbach . . .

Michelbach.................

V. Michelbach b. z. Fischbacli einschl. Vom Fischbach bis zum Braunen Bach V. Braunen Bach einschl. bis Densborn

74,5

760

765

380

385

775

785

785

395

405

405

cs ■rt ao ~ o « oo o.

•rj- t-" IO . t-H ^ C4 t-H Ö~ 1-4 CS t-t    CSHCSWCS

5,61 0,178 0,053 10,82 ; 0,343. 0,103 6,00 ! o,I9Q! 0,057

27,01 0,856

0,257

8,02

5,39

8,77

4,78

8,10

0,254

0,171

0,278

0,152

0,257

0,051

00

ov

C/i

CO

to

Cn

sO

04

'vö

04

Z u fl ii s s e

W asserlauf

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

des

Vor

flu

ters

Mittlere

jährliche

I. Ordnung

Nieiler-

schlags-

NMer-

schlags-

gebict

liöhc

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

km

mm mm

Milk qkm cbm

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene

Abflußmenge Q cbm I cbm sek sek

Mittlere j älir-liehe

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt-

lere

jähr

liche

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer lieh) nicht unter-schrit- abfluß tene

Mitt- Mittlere Jah- jähr-res- liehe

9 Monate

9 Monate

lang

(durch-

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm I cbm sek I sek

schnitt-lich) nicht unterschrittene

Abflußmenge Q cbm cbm cbm sek sek cbm

Mitt- } Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

lang

(durch-

Mill.

Mill.

schnitt-lich) nicht unterschrittene AbflußmengeO cbm cbm sek sek

3    456

8 a 8b

10a    10b

12a    12b    13    14a    14b

Cn

91

Noch Kill

•o *cT*P n

•PT⁻•    |_,'*CfQ •*—k⁻CD ‘■

Von Densborn bis 211m Neidenbach . .

Neidenbach................

Vom Neidenbach bis zum Aulbach . . .

j Aulbach..................

Von den Quellen bis zum Langen Bach V. Langen Bach einschl. b. z. Mündung Abfluß des Aulbaches

Vom Aulbach bis zum Talbach.....

| Talbach...................

V. Talbach bis zum Schaalbach einschl. V. Schaalbach b. z. Welschbilliger Bach

Welschbilliger Bach...........

V. Welschbilliger Bach b.z.Pegel Ramstein Vom Pegel Ramstein bis zur Mündung Abfluß der Kill

49,7

29.3

23,6

800

790

740

800

750

685

670

660

650

675

665

645

Übertrag

420 54,5 410 14,1 360 69,2

420 49,1 370 22,8

305    14,0

290 20,3 280 18,6 270 34,9 295 32,8 285 11,4 265 22,1

9858,03312,59393,777 192,43 6,101 1,830

II I I

i Ii I • II

20,62 0,654 0,196 8,44 0,268 0,080

29,06 0,922 0,276 27 0,135 0,040 89 0,187 0,056 210,165 0,050 42 0,299 0,090 68 0,307 0,092 25 0,103 0,031 86 0,186 0,056

t^CO ON O H I—I I-, h-1 CS CN

KJ KJ GJ KJ

CD Pj O C* P

tr<Kj

KJ KJ Cn -P

ercrq •-*> cd cu o er p

Quintbach.................

V. d. Kill b. z. Fölirener Bach (ohne 17)

Föhrener Bach........... . . .

Vom Föhrener Bach bis zum Feiler Bach

} Feiler Bach................

! Von den Quellen bis zum Weigerbach V. Weigerbach einschl. b. z. Nossersbach

Nossersbach................

Vom Nossersbach bis zur Mündung . .

Abfluß des Feiler Baches Vom Feiler Bach bis zum Salmbach .

Salmbacli ................

Von den Quellen bis zum Lohsalmbach

Lohsalmbach . .............

Vom Lohsalmbach bis Eisenschmitt . Von Eisenschmitt bis zum Kailbach .

Kailbach.................

Von den Quellen bis zum Bierbach .

Bierbach.................

Vom Bierbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Kailbaclies Vom Kailbach bis zum Dörbach . . .

Dörbach.................

Vom Dörbach bis zum Bendersbach .

Bendersbach...............

Vom Bendersbach bis zum Orschbach

Orschbach................

Vom Orschbach bis zur Mündung . .

Abfluß des Salmbaches Vom Salmbach bis zum Dhronbach . .

Großer Dhronbach...........~.

Von den Quellen bis Bischofsdhron . . Von Bischofsdhron b. z. Wahlholzer Bach Vom Wahlholzer Bach b. z. Schalesbach

Schalesbach................

V. Schalesbach b. z. Merschbach einschl. V. Merschbach b. z. Lichterbach einschl. V. Lichterbach b. z. Kleinen Dhronbach

Kleiner Dhronbach . ...........

Von den Quellen b. z. Thalfanger Bach

Thalfanger Bach.............

Vom Thalfanger Bach b. z. Speiclierbach

einschl..................

Vom Speicherbach bis zum Bruderbach

Bruderbach ................

Vom Bruderbach b. z. Krennerichbach Vom Krennerichbach bis zum Mordbach

(Büdlicher Bach) einschl. .......

Vom Mordbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Kleinen Dhronbaches Vom Kleinen Dhronbach b. z. Mündung Abfluß des Dhronbaches

180,0

176,5

173,7

4,5

161,2

48,6

27,6

n,o

21,4

13,4

7,6

149,0

16,5

6,7

20,9

17,6

CT 0"N CT CT CTn-P 4^ -P * Ol o Ol Ol

800

710

740

675

645

775

785

785

735

815

800

750

700

675

650

645

640

640

640

650

750

775

810

850

835

815

785

935

860

905

900

875

825

745

750

695

265 19,7 265 15,9 260 22,1 285    10,3

420 18,4 330 14,9 360 11,7 295    4,9

265 39,0

395 24,4

405 16,3

405    10,2

355 4i,o

435 i7,4

420

9,5

370 27,8

320    8,1

295 17,4 270 28,2 265 194 260 28,1 260 29,5 260    13,3

270 30,0

370 22,8 395 43,4 430 17,7 470 39,o 455 15,4 435    19,5

405    11,0

555 23,9 480 16,8

525 12,5

520 10,1 495    14,2

445 19,2

10 o

'O t-» cO cO

KJ IO

O O 'ooi-

3i5 12,5

! • Mill

Ul. II

318,65

5,22

4,21

5,75

2,94

18,31

10.34

95,69

8,10

10,104 3,031 0,166 0,050

0,133 o,°4o

0,182 0,055 0,093 0,028

0,580 0,175 0,328 0,098

3,035 0,912 0,257 0,077

MM

73 0,245 0,074 92 0,156 0,047 21 0,133 0,040 45 0,046 0,014

9,64 0,306 0,092 6,60 0,209 0,063 4,13 0,13110,039 14,56 0,462 0,139

21,85 0,693 0,208 2,59 o,o82j 0,025

5.13    0,163} 0,049 7,61 0,241 0,072

5.14    0,163 0,049 7,31 0,232 0,070 7,67 0,243 0,073 3,46 0,110 0,033

8,44 0,268 I7,i4 0,544 7,6i 0,241 18,33 0,581 7,01 0,222 8,48 0,269 4,46 0,141

63,85 2,024 3-94; 0.125

O p O O O O O

o o o m o m o

•P CO CTn M Ot CO KJ h vj 4* KJ O

0,607

0,038

I II I

III! IM!

INI

INI

7,57 0,240 0,072 3,99 0,127 0,038 10,29 0,326 0,098

13,26 0,420 0,126 8,06 0,256! 0,077

6,56 0,208 0,062 5,25 o,i66i 0,050 7,03 0,223} 0,067 8,54 0,271' 0,081

7,45 0,236; 0,07 7,70' 0,244} 0,073

o i^ cc

CN CS CN

er p

Frohnbach.................

Vom Dhronbach bis zur Dieser (ohne 26)

Lieser...................

Von den Quellen bis zum Sarmersbach V. Sarmersbach einschl.b.z.RengenerBacli

134,0

133.5

750

680

705

710

370 32,5 300 30,4

325 17.3 330    9,2

139,26

12,02

9.12

4,415

0,381

0,289

1.324

0,114

0,087

5,62

3.04

0,178! 0,053 0,096 0,029

Zuflüsse

Wasserlauf

I. II. 1111. IV.

und

Orduung;! Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

des

Vor

flu

ters

Mittlere

jährliche

I. Ordnung

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

Nieder-

schlags-

höhe

ib-

Hub

höhe

Nieder-

schlags-

gebiot

Mitt-

lerer

Jah

res

abfluß

9 M o -nate

lang

(durch-

(Mo

nate

km

mm

mm

qkm

Mill.

cbm

Mittlere jähr-l beb)

liehe mcht unterschrittene Abflußmenge Q cbm I cbm sek sek

schnitt-

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

lang

(durch-

Mill.

cbm

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm cbm

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

sek

sek

Mill.

cbm

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm cbm sek I sek

Mitt

lere

jähr

liche

Mitt- Mittlerer lere Jab- Ijähr-res- liehe abfluß

Mill.

cbm

9 Mo-nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

8a

8b

10a

10b

11

12a    12b

13    14a    14b

5128

Noch Lieser

Übertrag

10487,64 332,556 99,768

c    ; Rengener Bach..............

d    Ü Vom RengenerBach b.z.PützbornerBach

Ü Pützbomer Bach.............

| Vom Pützborner Bach bis Manderscheid |! V. Manderscheid bis zur Kleinen Kill

I Kleine Kill................

1 ] Von den Quellen bis Niederstadtfeld . |] Von Niederstadtfeld b. z. Walmerbach

! Walmerbach................

j Vom Walmerbach bis zum Fischbach .

| Vom Fischbach einschl. b. z. Mündung Abfluß der Kleinen Kill i |    ] Von der Kleinen Kill bis zum Lambach

k ! j Lambach..................

Vom Lambach bis zum Rommelsbach .

Rommelsbach...............

Vom Rommelsbach b. z. Haardter Bach Vom Haardter Bach bis zum Bieberbach

Bieberbach.................

Vom Bieberbach bis zum Oestelbach .

Oestelbach.................

Vom Oestelbach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Lieser

62,9

56,0

— j:

Cn -Ps» 0> KJ

34,8

n,5

24,5

16,1

Cn

715 335

710    330

725 345 725 345

710    330

745 365 745 365

760 380

755 375 755 375

CO

h 4^ M (0

M    ^-4 Cn m ^

Co    o 61 o o h

27,4

12,2

lllll

MIM j J I II M

lllll

I! I M .11 II I

8,66 0,274

2,71 o,o86 7,26 0,230 7,24 0,230 15,70 0,498 5,61 0,178

M MD

CO <N \£) MD

O OOO

cf 6 6 6 6 6

MD MD

Os rO ■'d- UD w O

I lllll

III! I

O Cn M 00 04 OJ OS "M JH ! Cd O Cn Cn ON ~0 Cn MD Cn •£»

KJ v£D M Oi ^ 4^ MD KJ 4^ Os 04

0,996 0,299 0,240 0,072 0,220 0,066 0,140 0,042 0,114 o.o34 0,287 0,086 0,117 0,035 0,270 0,081 0,048 0,014 0,161 0,048 0,029 0,009

6,35 0,201 0,060

3.61    0,114 0,034

6.61    0,210 0,063 10,28 0,326 0,098

4',58! 0,145 0,044

I I II II I I I I

to

133,6

PO

32

133

34

Veldenzer Bach..............

Von der Lieser bis Bernkastel (ohne 29) Von Bernkastel bis zum Kautenbach

Kautenbach ................

Von den Quellen bis zum Waschbach .

Waschbach.................

Kleinichenbach..............

V. Waschbach bis zur Mündung (ohne c) Abfluß des Kautenbaches Vom Kautenbach bis zum Großbach . .

Großbach .................

Von den Quellen bis zum Wackenbach

Wackenbach............... .

Vom Wackenbach bis zum Abringsbach V. Abringsbach einschl. b. z. Mündung Abfluß des Großbaches

106,5

101,4

5-3

765 385 725 345

6501270

725 345 725 345

700    320

685    305

Os Os Os    Os

Os Os Os    Os ‘

Cn Cn O O Cn

IO    O    O    10    10

•    CO    CO    CO    CO    Qi

M    M    M    M    M

co fO

. M CT' H fO M 10

O    h M rt F)

. oo”    OO" Ös ro

m rO

19,59    0,622:

2,281    0,072

i,234

0,120

0,097

0,132

0,186

0,022

6,66 0,211 0,063 2,35 0,075! °,°22 6,62 0,210! 0,063 3,96 0,126! °.°38

2,27

2,58

3.82

10,12

0.072

0,082

0,121

0,321

0,022

0,025

0,036

0,096

I I I I I III II I I 1.1 I I I I

INI

35

36

Vom Großbach bis zum Altlayer Bach

Altlayer Bach...............

Von den Quellen bis zuni Hitzelbach . Vom Hitzelbach b. z. Peterswalder Bach

. Peterswalder Bach............

Linischbach................

V.PeterswalderBaclib.z.Mündung(ohne d) j Abfluß des Altlayer Baches

87,9

5,2

0,4

655 | 275!

18,79’ 0,596 8,36    0,265

0,179

0,080

655

660

o ud

275

280

275

270

275

M M M OO vO C/i m Ca ^4 M

0,041

0,030

Ln

4,321 0,137 3,n! 0,099 4,321 0,137 0,041 2,51 0,080 0,024 2,34 0,0741 0.022

I lllll

co Os

rO PO PO

85,1

Meiler Bach................

V. Altlayer Bach b. z. Alfbach (ohne 37)

Alfbach ..................

¹ Von den Quellen b. z. Mehrener Brücke b ; j Von der Mehrener Brücke bis Gillenfeld c i j Von Gillenfeld bis zum Diefenbach . . |

d | Diefenbach ................

e | Vom Diefenbach bis zum Sammetbach . i Sammetbacli................

1    [ Von den Quellen b. z. Dierfelder Mühle

2    | Von der Dierfelder Mühle b. z. Mündung Abfluß des Sammetbaches

80,8

30,5

21,2

600

620

220I

240:

*

00 o

0,527

0,098

0,113

0,158

0,029

0,034

700 320 700 320 680 ! 3ooj

675 295] 6601280!

700    320

675 295

M    M KJ M

M W Cn CO Ob MD ^ Co 00

er jq

7T

| VomSammetbacli b. z. Olkenbach emschl. j Vom Olkenbach bis zum Füllersbach . V. Füllersbach einschl. b. z. Udelsbacli Vom Udelsbach einschl. bis zum Ueßbach

| TJeßbacli..................

1 ! Von den Quellen bis zum UtzeratherBach

Utzerather Bach..............

Vom Utzerather Bach bis zum Oldenbach

Oldenbach (Nollenbach).........

Vom Oldenbach bis zum Litzbacb . . .

Litzbach..................

Vom Litzbacb bis zum Klbesbacli . . . Vom Klbesbacli einschl. bis zumErdenbacli

2.8

Ci üNüb ü)

Cn Cn -£» 4-Cn O Cn Cn

O Cn Ln

275

C>Cn 44. 04 (0

37,2

32,1

254

675

685

670

650

665

640

665

295

owo in

^foo    . o" Cb IG c    06

MM    M M M M    MM

II II

6,02 0,191 0,057 8,29 0,263! 0,079 4,02 0,127! 0,038 1,45 0,046 0,014 4,93 0,156 0,047

10,10

0,320

lllll II

lllll

INI!

4,61! 0,146, 0,044 5,49, 0,174; 0,052

2,89

5.11

4,16

2,89

0,092

0,162

0,132

0,092

0,096

0,028

0,049

0,040

0,028

29

12.5

10,1

285!

260

285

275

6,05 0,192 0,058 3.1 I °.°99; 0.030 3,62 0.TI5 0,034 2,73 0,087 0,026 6,90' 0,219! °.o66 6,14 0,195: 0.058 7,95 0,252; 0,076 3,82 0,121! 0,036

Tabelle A

Bestimmung des mittleren jährlichen Abflusses und der sekundlichen Abflußmengen

Rheingebiet

Zuflüsse

Wasser lauf

i.} li. j m. | iv.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent- Mittlere fer-nung ! von der Mündung

des Schlags- fluß-Vor-fln-ters

jährliche

I. Ordnung

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

Nieder-

höhe

Ab-

Nieder-

sdilags-

gebiet

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

höhe:

km

mm

Mill.

mm j qkm cbm

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm    cbm

sek    sek

Mittlere j ähr-liche

Mitt- ! Mittlerer ; lere Jah- jähr-res- licke abfluß

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unter-schrit- ablluß tene

Mill.

cbm

i Abtlußmenge Q ! cbm    cbm

[ sek    sek

9 M 0 -    ;    ; 9 M o -

nate    i nate

Mitt- | Mitt- i ₍äurcl- Mitt- Mitt- (durch-lerer    ¹ lere    schnitt-    lerer    lere    schnittfall-    ijähr-    Uck)    Jah-    jähr-    lieh)

res-    liehe    'res-    liehe    Zer-

sehrit-    abtlllß    schrit-

tene    !    tene

Abflußmenge O

Mill.

cbm

cbm

sek

cbm

sek

Abflußmenge O Mill. j I

cbm ! sek

cbm

sek

8b

10a

iob

12a

12b    13    14a    14b

5i 39 1

Noch Ueßbach

Erdenbach

⁹

10 Vom Erdenbach bis zur Mündung . . .

10

01

Übertrag

650    270 26,7

660    280 15,7

10726,48 340,130 102,039

49,86 1,581

0,476

40,32 1,280 0,384

7,2] 0,229 0,069 4,40! 0,140} 0,042

Abfluß des Ueßbaches Vom Ueßbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß des Alfbaches

655

275

O CT P

-P -P -P Oj

iNeefer Bach ................

Vom Alfbach biszumEllerBach (ohne4o)

Eller Bach.................

Von den Quellen bis zum Weiler Bach

Weiler Bach (Waldbach)........

Vom Weiler Bach bis zur Mündung . .

.    Abfluß des Eller Baches

Vom Eller Bach bis zum Endertbach .

Endertbach.................

Von denQuellen b.z.Kaulenbach einschl. Vom Kaulenbach bis zur Mündung . .

Abfluß des Endertbaches

77,8

73,7

6,1

50,8

590

610

615

635

600

570

635

600

210

230

235

255

220

190

255

220

CTs.C^ CTs    r . JO

MUH CTs O -P-

57,5

34,6 41.i

10,71

10,92

0,340

0,346

51,93 1,649 0,66 0,021

0,495

0,006

o> o> oj

61 W M

os^i 00

0,120 0,036 0,107 0,032 0,113: 0,034

0.102

0,104

8,82 0,280 9,04 0,287

0,084

0,086

-P- -P 4— '- I Os Cn

er p

Kaderbach .................

V. Enderlbachb. z. PommerBach (ohne 45)

Pommer Bach...............

V.d.Quellen b.z.HambucherStraßenbrücke

Von dort bis zur Mündung.......

Abfluß des Pommer Baches

46,8

41,8

10 o

• 00 \D LO UO

600

570

17,86

205

180

220

190

8,2

28,8

12,8

25,0

1,68

5,i8

0,567

0,053

0,164

0,170

o.oib

0,049

2,82 0,089! 0,027 4,75 0,151} 0,045

7,57    0,240    0,072

"oo

PL O CT⁴ P

blaumbach.................

Von den Quellen bis zur Hauosius Mühle V. d. Hanosius Mühle b. z. Reumundsbach Vom Reumundsbach b. z. Mörsdorfer Bach

|! Mörsdorfer Bach.............

ij; Von den Quellen bis unterh. Steins Mühle

2;} Von dort bis zur Mündung.......

Abfluß des Mörsdorfer Baches

40,2

055

625

595

IC

700

650

275

245

215

320

270

13,8

i5,7

i9,5

26,4

36,1

3,80: 0,120 0,036 3,85} 0,122 0,037 4,19! 0,133 0,040

10 10

t'--

00" CO

0,268 0,080 0,309; 0,093

18,20 0,577

0,173

CD

04 tO

Dünnbach.................

Von den Quellen bis zur Heckenmühle Von der Heckenmühle bis zurKirchmühle Von der Kirchmühle bis zur Mündung Abfluß des Dünnbaches V. Mörsdorfer Bach b.z. Mündung (ohne e) Abfluß des Flaumbaches

00

690

675

610

565

310

28,7

295

230

185

32,5

i5,7

10,5

22,10 0,700 0,210 1,94} 0,062; 0,019

O CTs >-t CT\ lO'O CO CTs ro

0,282, 0,085 0,304 0,091 0,114 0,034

54,o8

1,714    0,515

03 ,JD

Brohlbach.................

Von den Quellen bis Brohl.......

Von Brohl bis zur Mündung......

Abfluß des Brohlbaches

38,8

590

580

210

200

25,1

8,7

5,27! 0,167} 0,050 1,74! 0,055 0,016

Ln Cn üi tO 1—. _Q

— • trefQ ft) PL. o CT p

TT

Lützbach..................

V.PommerBach b.z.Eltzbach (ohne 48-50)

Eltzbach..................

V. d. Quellen b. z. Ürsfelder Bach einschl. Vom Ürsfelder Bach bis zum Arbach .

Arbach ...................

Vom Arbach bis zum Mimbach.....

Mimbach..................

Vom Mimbach bis zum Karbach . . . .

Karbach..................

Stellbach.................. .

Vom Karbach bis zur Straßenbrücke Düngenheim—Kehlig (ohne h) . . .

Von dort bis Möntenich.........

Von Möntenich bis zur Mündung . . .

Abfluß des Eltzbaches

35,9

33,9

44,o

42,2

36,4

36,4

635

595

645

630

630

625

625

615

615

590

575

575

255

215

265

250

250

245

245

235

220

235

210

195

195

27,4

15,8

25,9

8,4

16,4

12,6

14,0

i4,7

16,8

27,5

26,4

32,2

24,9

hh Os O <3 Os -rf N vß" O

0,222;    0,066

0,222j    0,067

o,io8j 0,032

6,86 0,218] 0,065

2.10    0,067} 0,020

4.10    0,130 0,039 3,09 0,098 0,029 3,43 0,109 0,033 3,45 0,109 0,033 3,70! 0,117 0,035 6,46} 0,205 0,062

5,54 0,176; 0,053 6,28 0,199; 0,060 4,86} 0,154} 0,046

49,87!    1.582    0,475

Cn Cn

Cn P

O CT⁴ p

Beybach..................

Von den Quellen bis Reifenthal . . . > Von Reifenthal b. z. Schnellbach einschl. Vom Schnellbach bis Schloß Waldeck . Von Schloß Waldeck bis zur Mündung Abfluß des Beybaches Vom Eltzbach b. z. Ehrenbach (ohne 53)

Ehrenbach.................

Von den Quellen b. z. Liesenfelder Bach

Liesenfelder Bach (Preisbach)......

Vom Liesenfelder Bach bis zur Mündung Abfluß des Ehrenbaches

31,2

26,6

• )P •

Io

660

660

660

630

590

660

660

650

280

280

29,3

280

250

210

280

280

2 70

21,1

24,9

31,8

27,2

24,3

14,2

21,5

j 0,260^ 0,078 0,187 0.056 0,221; 0,066 0,252; 0,076

29,03    0,920;    0,276

5,71; 0,181    0,054

6,80 0,216 0,065 3,98} 0,126! 0,038 5,80} 0,184 0,055

16,58! 0,526;    0,158

Zuflüsse

Wa s s e r 1 a u f

I. i II. III.! IV.

und

Ordnung

Bezeichnting- seinei Teilgebiete

Ent-fer-nuiig von der Mündung

^es sclilags-Vor-11 Liters

Mittlere j jährliche |

I. Ordnung

Nieder

höhe

iil

Niedor-

schlags-

gcbiet

Mitt

lerer

Jah

res-

abiluß

Zuflüsse

II. Ordnung

111. Ordnung

IV. Ordnung

km

mm

mm

Mill. qkm cbm

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm sek

Mitt

lere

jähr

liche

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

cbm

-ük

Mill.

cbm

tene

Abtlußmenge Q cbm cbm

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer lieh) nicht unter-schrit- abfluß |

sek

sek

456

10a

10b

Cn

ON Cn On ONCn Cn Cn Cn

co kj h o vo co^r er

Noch Mosel

Brodenbach..............

Alkener Bach.............

Vom Ehrenbach bis zum Nothenbach

(ohne 56 u. 57)...........

Nothenbach..............

Niederfeller Bach...........

V.No thenbach b.z.Konderbach(ohne6o)

Konderbach..............

Vom Konderbach bis zur Mündung Abfluß der Mosel

Ü bertrag

11061,42

26,2

24,0

18,8

18,4

ii,7

Oi 0"n Oi ONOi Oi On Qs CO KJ CO 10 Gs CO Co Oi

01 O

270

255

i5,9

9,o

4.29

2.30

350,753 105,228

0,136    0,041

0,073    0,022

O Ol o Ol O O

200

180

245

200

245

200

00 « o °o cn d d d cd id d n M cs m n

4,16

14.26

3,60

5,60

4,36

5,98

o o o p o p

l_|    >_i M —I ^ l-l

tß OJ M h tn O) O OO CO

KJ KJ

0,040

0,136

0,034

0,053

0,041

0,057

11105,97 352,160 105,652

Cn

KJ

KJ

Löhrbach ..............

V. d. Quellen b. z. Feisternachtbach

einschl................

Vom Feisternachtbach b. ■/.. Mündung Abfluß des Löhrbachs

433,o

830

730

450

350

28,0

19,7

12,60

6,90

0,400    0,120

0,219    0,066

cO    -3-

VO    LO

Von der Mosel b. z. Sain (ohne 52).

Oi CTW CO NO tO . 0 0 0

340

310

200

15,0

10,0

16,3

19,50 0,619 0,186

5.10    0,162 0,049

3.10    0,098 0,029 3,26 0,103 0,031

IM

ONCn 4^ CO KJ

o c* ps

00

Sain..................

Von den Quellen bis zum Ewighäuser

Bach einschl.............

V.EwighäuserBachb.z.Niedersainbach

Niedersainbach (Sardbach)......

Vom Niedersainbach bis zum Stehbacli

einschl.................

Vom Stehbach bis zum Iserbach . .

Iserbach ................

Brexbach (Ransbacher Wasser) . . . Von den Quellen b.z. Hintersten Bach

Hinterster Bach............

Vom Hintersten Bach bis zur Mündung Abfluß des Brexbachs Vom Iserbach bis zurMündung (ohne7) Abfluß der Sain

428,6

25,4

8,7

2,4

I 2,6

o 0.0 O 0 vo ONX co

790

780

790

820

820

750

700

520

420

480

410

400

410

440

440

37°

320

27,0

24,6

33,4

M    m    KJ    10    KJ    KJ

Os    0    M    IO

b    co    b    co    kj    co

10,3

95,7i 3,035! 0,911

14,04

10,33

16,03

IO CO CO ^ <N O tt to 10

6 o o

o,i34

0,098

0,152

IO CO 01 cOOO JJ

d d cd

0,296

o,345

0,264

0,089

0,104

o,o79

23,46    ⁰,744

3,30    0,105

0,223

0,032

Cn

Cn

an CTP

Cn cn

CO

jo

er

vO

Nette .................

Von den Quellen b.z. WeihernerBach

Weiberner Bach ...........

Vom WeibernerBach bis zum Nitzbach

Nitzbach................

V. d. Quellen b. z. Krebsbach einschl. Vom Krebsbach b. z. Eschbach einschl. Vom Eschbach b.z. AchterBach einschl. Vom AchterBach bis zur Mündung Abfluß des Nitzbachs V. Nitzbach b. z. Berresheimer Bach

einschl................

Vom Berresheimer Bach b.z. Ruitscher

Bach einschl.............

Vom Ruitscher Bach b.z. Krufter Bach

Krufter Bach.............

Von den Quellen b. z.Niedermendiger

Bach einschl.............

V.NiedermendigerBach b.z.Mündung Abfluß des Krufter Baches Vom Krufter Bach bis zur Mündung Abfluß der Nette

419,7

48,8

39,2

• cd

ir.

610

600

580

230

220

200

Cfl KJ H O KJ CO

O b 00

OnOi ^

o o co

0 4^10

Cn (J\ On On Ol o o

260

250

235

Ng

Oi Cn    Oi

CT\ a\    CO

00    o

Ol Ol Cn . ON cn o c

Ol

210

200

180

180

]8o

180

180

24,5

17,3

25,2

18,1

33,3

o cj

cnoo

M M

30,9

59,4

24,3

20,41

0,647    0,194

6,66    0,211    0,063

Ol Cn

O äo

CO KJ

0,166    0,050

0,161    0,048

16,25 o,5i5 0,155 4,37 o,i39 0,042

Cn Cn ~-J CN

Von der Sain bis zur Wied (ohne 55)

Wied

600

560

220

180

40,3

66,0

73,35 2,326 0,698 8,87 0,281 0,084 11,88 0,377 0,113

KJ

OO    OS Ci 4— Co

Von den Quellen b. z. Hohenborner

Bach einschl.............

Vom Hohenborner Bach b. z. Hatterter

Bach.............. . . .

Hatterter Bach ............

VomHatterterBach b.z. Boroder Bach Vom Boroder Bach einschl. b.z. Sörther

Bach.................

Sörther Bach.............

Vom Sörther Bach b. z. Niederölfener

Bach einschl.............

Vom NiederölfenerBach b. z. Holzbach

418,1

83,8

72,0

880

CO CO CO \D CO ON    4- O Oi

Oi Ol Oi O O

860

880

500

470

520

465

465

485

480

500

26,2

17,0

32,6

17,0

14,0

3i,9

22,6

33,o

6,511    0,206' 0,062

15,47 ■ 0,491    0,147

10,85!    0,344    0,103

16,50!    0,523! 0,157

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbtlußmengeQ cbm I cbm sek | sek

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm cbm sek sek

Mitt- | Mittlere Jah- Ijähr-res- liehe

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

Mill.

cbm

12a    12b

Mill. cbm

13 ! 14a j 14b

iiiiii

•1 1 i

iiiiii

ii,44 o,363| 0,109

6.51    0,206 0,062

5.51    0,175 0,052

00v£> CO CO O h> tO M

0 0 0 0 H H H K)

to cooj 0 OCO -4 jo

O O O 0

5,56 0,176 0,053

10,69 0,339! 0,102

vo

Tabelle A

Bestimmung des mittleren jährlichen Abflusses und der sekundlichen Abllußmengen

Rheingebiet

Zuflüsse

Wasserlauf

I. j II.] III. | IV.

und

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

des

Vor

flu

ters

Mittlere

jährliche

nicder-

sclilags-

höhe

§: & S=- 8p V

Nieder-

selilags-

gebiet

Zuflüsse

I. Ordnung

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

km

mm mm

Mill. qkm cbm

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer fleh) Tah-

nicht unter-

schrit- abfluß tene Abflußmenge O cbm    cbm

sek    sek    cbm

Mittlere j ähr-liehe

Mitt-

Mitt-

lere

res-

Mill.

jähr

liche

9 Mo -nate lang (durch-schnitt- lerer lere fleh) Tah- jähr-nicht J J unter-

schrit- abfluß tene

Mitt- Mitt

res- liehe

9 Monate

Abflußmenge Q cbm cbm. sek sek

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

9 Monate

(durch- Mitt- Mitt-

schnitt- leiei leie schnitt-

bch) Tah- Ij ähr- Heb)

nicht res- liehe nicht unter-    I1LIie    unter-

schrit- abfluß    | schrit-

tene    tene

Abflußmenge O cbm cbm sek j sek

Mill.

cbm

8a

8b

10a    10b

12a    12b    13    14a    14b

ft

SO

CD Pa O C* P

troq

CD

Noch Wied

Holzbach..................

Von den Quellen bis zum Mündersbach V. Mündersbach einschl. b. z. Grenzbach Vom Grenzbach einschl. bis zum Marien-

rachdorfer Bach einschl........

V. Marienrachdorfer Bach b. z. Alten Bach V. Alten Bach einschl. b. z. Hilgerter Bach

Hilgerter Bach..............

W ambach .................

V. Hilgerter Bach b. z. Mündung (ohne g) Abfluß des Holzbaches

Vom Holzbach bis zum Bürdenbach . .

Bürdenbach................

Vom Bürdenbach bis zum Mehrbach . .

Mehrbach.................

Von den Quellen bis Mehren .....

Von Mehren bis zum Ahlbach.....

Ahlbach ..................

Vom Ahlbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß des Mehrbaches

Übertrag

95,27 3,020 0,905

57,4

11,8

54,3

45,2

. vo .

00 CO Lh> -P

O O

810

800

840

Cn O Q

460 25,4 450 17,2

43°

420

460

45°

470

475

vO sO^ rO 0_ CO Cf) r-~ cs    h t-C

CI CO l-H HH C* M

IMIN

77,99 2,472 0,743

10,75 0,341 0,102 5,65 0,179 0,054 9,64 0,306 0,092

11,68 0,370 0,111 7,74 0,245 0,074

0,376 o,434 0,252 0,200 10,25 0,325 8,50 0,270

0 OWC

0,113

0,130

0,076

0,060

0,098

0,081

II II II

12,60

9,74

6,68

3,77

0,400 0,120 0,309 0,093 0,212 0,064 0,120 0,036

III III

I II I

Cn -P

Vom Mehrbach bis zum Griesbach . . .

Griesbach (Pfaffenbach).........

V. d. Quellenb.z.Winkelbach(Hallerbach)

| Vom Winkelbach einschl. b. z. Mündung Abfluß des Griesbaches !

820    440 17,1

32,79 1,041 0,313 7,52 0,238 0,071

39,3

825 ; 445 37,5 740 | 360 26,7

16,69 0,529 0,159 9,61 0,305 0,092

26,30 0,834 0,251

IO l—t 1—< t—(    1—1

O SO CO OS

<N

! Vom Griesbach bis Roßbach......

J Von Roßbach bis zum Fockenbach . . .

Fockeribach................

Vom Fockenbach bis Ehlscheid.....

Von Ehlscheid bis zum Niederbieberbach

Niederbieberbach.............

Vom Niederhieberbach bis zur Mündung Abfluß der Wied

18,7

4-3

760

750

800

690

690

750

620

380

37o

420

310

310

37o

240

31,1

27,8

27,2

23,8

Ob OssO

11.82

42

o,375

0,326

0,362

0,234

0,186

0,570

0,088

d CO ON O vo M vo w ov o m io ci M o w o O W O

II I II II

II II II I

Cn Cn SO OO

: Von der Wied bis zum Brohlbach . . .

Ck> KJ

SO CO><l osen -P

Brohlbach ................

Von den Quellen bis zum Wollscheider

Bach einschl.............. .

Breuerbach.................

Vom Wollscheider Bach bis zum Wirrbach (ohne 2)..............

Wirrbach..................

Vom Wirrbach bis zum Gleeser Bach .

Gleeser Bach...............

Laacher See................

Schweppenburger Bach (Pimterbach) . V. GleeserBach b. z, Mündung (ohne 7 u. 8) Abfluß des Brohlbaches

408,4

13,0

11,0

10 O • w 00 SO NO

235

200

22.4

32.5

595 215 9,8 590 210 11,4

590

580

580

570

560

560

560

333,44 10,572 3,173 5,26 0,167 0,050 6,50 0,206 0,062

2,11

2,39

0,067 0,020 0,076 0,023

210 II,I 200 10,4 200 9.1

190

i8o

13.7

ii,3

io,6

180 14,3

17,81 0,565 0,169

2,3310,074 0,022 2,08 0,066 0,020 1,82 0,058 0,017 2,60 0,082 0,025

1,91

2,57

0,061 0,018 0,081 0,024

II II II I

M II II I

II II II I II

gs

CeJ

Vinxtbach........ .......

| Von den Quellen bis Unter Schalkenbach Von Unter Schalkenbach bis zur Straßenbrücke bei Waldorf..........

I Von dort bis zur Mündung.......

406,1

600

590

580

2 20

210

200

10,4

19,8

15.5

2,29

4,16

3,10

0,073 0,022

0,132 j 0,040

0,098 j 0,029

Abfluß des Vinxtbachs

9-55

t-H    CS

sO    SO

Vom Brohlbach bis zur Ahr (ohne 60)

Ahr

620

570

240

190

43,7

25,5

10,49

4,84

0,303 0,091

o,333 0,100 0,153 0,046

C5 CT SS

II Von den Quellen bis zum Nonnenbach

j Nonnenbach . . . . .............

| Schafbach.................

Alendorfer Bach..............

Vom Nonnenbach bis zum Mühlenbach

(ohne 3 u. 4)..............

Mühlenbach................

Michelsbach ................

j Vom Mühlenbach bis zum Ahbach (ohne 7)

Ahbach...................

Von den Quellen bis zum Obereher Bach

Obereher Bach (Ahbach).........

Vom Obereher Bach bis zum Rudern bach

399,o

79,6

76,1

72,7

71,0

70,2

65,9

n,7

700

760

760

735

700

675

705

665

320; 13,0 380 11,0 380! 29,4 355 27,2

4,16

4,18

11,17 9,66

0,132

0,133

0,354

0,306

0,040

0,040

0,106

0,092

MM

II II II III

w w w w

OO W VO M Cn O

»OOO r^so O O

5,57

4,84

3,41

3,08

0,177

0,153

0,108

0,098

0,053

0,046

0,032

0,029

MM

MM

II II

2,89! 0,092! 0,028 7,81 j 0,248 0,074 i,79! 0,057 0,017

zu übertragen

46,07

1,461 0,438

12,49 0,397 0,119

Mil

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes m Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

■“-j

Zuflüsse

Wasserlauf

i. | n. | in. | iv.

und

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

des

Vor

flu

ters

Mittlere

jährliche

Nieder-

sclilags-

höho

Ali-

H-

(iieiltr-

schlags-

gebiet

I. Ordnung

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

lif.hu

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

km

mm

mm

qkm

Mill.

cbm

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm    cbm

sek    sek

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

Mill.

cbm

9 M o -nate

9 M o -nate

lang

(durch-

schnitt-1 ich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm cbm

Mitt- Mittlerer leie Jah- jähr-res- liehe abfluß

lang

(durch-

sek

sek

Mill.

cbm

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm cbm

Mitt

lerer

sek

sek

8a

8b

10a

10b

12a    12b

62

cn cu

10

11

o er p

Noch Ahbach

Rudersbach (Niedereher Bach).....

Vom Rudersbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Ahbaches Vom Ahbach bis zum Trierbach . . . .

Trierbach.................

Von den Quellen b. z.Müllenbach einschl. Vom Miillenbach bis zum Nohner Bach Nohner Bach...............

1    Von den Quellen bis Borler......

2    Von Borler bis zur Mündung......

Abfluß des Nohner Baches

cK

715

700

Übertrag

335 32,3 320 21,9

46,07

1,461] 0,438

12,49 0,397 0,119

10,82 0,343 °,¹⁰3 7,01 0,222' 0,067

61,4

655

670

275    9,i

30,32

2,50

0,962 0,289 0,079 0,024

4,8

670

700

685

290 25,9 290 22,5

320

305

7.51    0,238 0,071

6.52    0,207 0,062

Vom Nohner Bach bis zum Wirftbach .

Wirftbach.................

Von den Quellen b. z. Goldbach einschl. Vom Goldbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß des Wirftbaches

660

. OO CN

4-

9,97 0,316 2,07 0,066

0,095

0,020

10

Vom Wirftbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Trierbaches

10

Vom Trierbach bis zum Dreisbach . . .

Dreisbach.................

Vom Dreisbach bis zum Armutsbach. .

Armutsbach................

Von den Quellen bis zum Bonnbach

(Bomerbach) einschl..........

Vom Bonnbach bis zum Bromer Bach Bromer Bach (Brümmers Bach) . . . . Hilterscheider Bach (Buchholzbach) . . VomBromerBach b. z.Mündung (ohne d) Abfluß des Armutsbaches

53,o

49,8

D-- CT\ . cf hf

o 10

lo ^ .10 . 't ’T ’t vO vD VO VC vO vD

270    9,8

265 11,9

270    5,3

260

265

260

’+vß vO 0~ vO CO

CO -I

IN-'

33,30

Co ^ MD 4^0 0

1,056

0,251

o,i39

0,030

o,3i7

0,075

0,042

0,009

5,80 0,184 0,055 1,43 0,045 0,014

O G' P

Vom Armutsbach bis zum Adenauer Bach

Adenauer Bach..............

V. d. Quellen b. z.Hohe Achtbach einschl. Vom Hohe Achtbach bis zum Gilgenbach Vom Gilgenbach einschl. b. z. Mündung Abfluß des Adenauer Baches

42,9

20

O C' p

Laubach (Liersbacli)...........

Vom Adenauer Bach bis zum Kesselinger

Bach (ohne 18).............

Kesselinger Bach.............

Von den Quellen bis zum Heckenbach

Heckenbach................

Herschbach (Weidenbach)........

Von den Quellen bis zur Herschbacher

Straßenbrücke..............

Von Herschbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Herschbaches

41,0

36,8

Q\ Q\    Gn Qv On Cn Cn On On Gn On On

«O    hJ    Cm    • Cm -p.    .p    • Cm .p -P -P ^1

O Cn    cn    Cn CnOO    O Cn O O Cn O

625

620

290

265

260

260

255

260

M    I—I l-H

Gi vj CO to Os

i bvCi o Ci

H,3

260 21,9 260 18,2 255 19,2

255 29,7

245 11,8

rO

Q

10 O M cO CN CS

245

240

21,9

15,4

H CO CO-f^

O CO N CN IO CO

0,154 0,046 0,101 0,030 0,072 0,022 0,145 0,044 0,028 0,008

15,73

4,50

15,32

7,57

2,89

0,500 0,150

0,143 0,043

0,486 0,145 0,240 0,072

0,092 0,028

5,69 0,181 0,054 4,73 0,150 0,045 4,90 0,155 0,046

2,32 0,073 0,022 3,59 0,114 0,034

CD Cu

Denner Bach...............

V. Heckenbachb.z.Mündung (ohne c u. d) Abfluß des Kesselinger Baches

0,9

625

615

to to Cm ■£* C/i Cn

15,2

16,9

22,67

9,07 0,287 0,086

3,72 0,118 0,035 3,97 0,126 0,038

21

22

o er p

Vom Kesselinger Bach bis zum Sahrbach

Sahrbach..................

Von den Quellen bis zum Leierbach .

Leierbach (Houverather Bach)......

Vom Leierbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Sahrbaches

32,7

CM

620

625

620

620

240

245

240

240

8,3

9,5

22,0

13,4

L99

10,83

0,718 0,215 0,063 0,019

2,33 0,074 0,022 5,28 0,167 0,050 3,22 0,102 0,031

23

24

25

26

27

28

29

30

Vischelbach................

Vom Sahrbach bis zum Pegel Walporzheim (ohne 23).............

Von Walporzheim bis zum Talbach . .

Talbach (Bachemer Bach)........

VomTalbach bis zum LeimersdorferBach

Leimersdorfer Bach........ . . .

Harbach..................

([ Vom Leimersdorfer Bach bis zur Mündung (ohne 29).............

32,6

12,0

615

610

600

600

595

600

570

580

235

230

220

220

215

220

190

200

19,6

34,5

13,5

8,8

20,0

29,2

25,5

23,1

4,61

■p*.    m jo ^4

O’N

tU

0,343 0,103 0,146 0,044

0,252

0,094

o,o6i

0,136

0,204

o,i54

\Q CO CO w h vO

N fl H    \C

OOOOOO cT o~ o~ o~ 6 6

0,1461 0,044

Abfluß der Ahr

63

64

Von der Ahr bis Honnef........

Von Honnef bis zum Godesberger Bach

640

600

650

260

220

270

54,2

32,7

69,1

244,57 7,756 14,09! 0,447 7,19 0,228 18,66 0,592

2,327

0,134

0,068

0,178

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeO cbm I cbm sek I sek

Mitt

lere

Jah- jährliche

res-

abfluß

Mill.

cbm

13    14a 1 14b

4,54 0,144 5,43 0,172

2,65 0,084 345 0,100

I III

III I

5,37 0,170 3,70 0,117

I I I I I II

I MINI

MINI

III I

0,043

0,052

0,025

0,030

0,051

0,035

Zuflüsse

1. ! 11.1 in-1 iv.

Ordnung

Ent- Mittlere

fer-    ...,    ,

jährliche nung J

von der Mündung

Bezeichnung seiner Teilgebiete des Schlags- II11B-

V01-

| flu_    höhe höhe

j ters

| km

I. Ordnung

Wasserlauf

und

Nieder- Ab-

mm mm

Nieder

schlags*

gebiet

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Mill. qkm cbm

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 Monat e

(dmei Mitt- ! Mittschnitt- lerer lere lieh) Jah- jähr-

unter- res' liclie schrit- abflllß

tene

Mitt- Mittlerer lere Jali- jähr-res- liehe abfluß

9 Monate

(Ä Mitt- Mittschnitt- lerer lere ihh) Jah- jähr-

nicht unter-

schrit- abflllß tene

Abflußmenge O cbm    cbm

sek    sek

cbm

Mill. _

cbm sek

Mill.

cbm

Abflußmenge O cbm cbm sek sek

8b

10a    10b

08

Cn

08 08 08

Godesberger Bach..........

Von den Quellen bis zum Gimmersdorfei'

Bach einschl...............

Vom Gimmersdorfer Bach b. z. Mündung Abfluß des Godesberger Baches Vom Godesberger Bach bis zur Sieg .

380,5

ON OS 04 04

o o

250

250

27,4

11,0

JO jj\

■<t ho

Cn Cn

0,217 0,065 0,087 0,026

610

230

48,6

9,60 11,18

0,304 0,091 o,355 0,106

h n to «ovo r-~

P- o er ps

Sieg....................

Von den Quellen bis zum Werthenbach

W erthenbach...............

Obernau..................

Netphe...................

V.W erthenbachb.z.Dreisbach (ohne 3 u.4)

Dreisbach .................

Ferndorfbach...............

Von den Quellen bis zum Grundbach

(Insbach) einschl.............

V. Grundbach b. z. Miisener Bach einschl. Vom Müsener Bach bis zur Littfeld . . Littfeld...................

1    V. d. Quellen b.z. Straßenbrücke bei Eichen

2    Von dort bis zur Mündung.......

369,1

144,8

140,6

139,4

136,2

132,1

8,6

1000

965

960

995

890

1050

1105

IIIO

1075

1025

1055

620

585

580

615

5io

670

22,0

«O    O    O)    »O    rO

IO    Cb    L.    IO

04    l-i    hH    w    <N

13,64

16,09

8,70

12,24

8,92;

16,95

Ln Os 04 GJ O

Abfluß der Littfeld

CD

Birlenbach.................

Von der Littfeld b. z. Mündung (ohne e) Abfluß des Ferndorfbaches

1,8

1025

1010

10 O 10    10 10

M tO 08    -rf t>-    . -t rO

M t-'-'sO VO VD 80 \Q

O Cn

28,8

18,8

i5,5

to

P _°° 08 08

20,4

18,1

CO 08

Vom Dreisbach b. z. Weisbach (ohne 7)

Weisbach..................

Von den Quellen b. z. Bichelbach (Dorfbach) einschl..............

V. Bichelbach b. z. Feuersbach einschl. Vom Feuersbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Weisbaches

129,7

910

930

890

890

530

550

510

510

7,6

26,6

25,8

18,0

102,28; 3,243 0,973 4,03; 0,128 0,038

er p

Alchenbach................

Eisernbach.................

V. d. Quellen b. z. Straßenbrücke in Eisern Von dort bis zur Mündung.......

129,1

123,5

1010

920

890

630

540

510

24,2

i3,5

10,6

I • III

36,97

15,25

1,172 0,351 0,484! 0,145

Abfluß des Eisernbaches

eO *3-

t-H I—I

«o

08

cpp-    o er p

sO 00

V.Weisbachb. z.Gosenbach (ohne iou. 11)

Gosenbach.................

V. Gosenbach b. z. Eisenbahnbrücke bei

Büdenholz................

Asdorf...................

Von den Quellen bis zum Fischbach .

Fischbach .................

Vom Fischbach bis zum Harbach . . \

Harbach (Winnersbach).........

Vom Harbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Asdorf

Von der Eisenbahnbrücke bei Büdenholz bis zum Hellerbach (ohne 15) ... .

Hellerbach.................

Von den Quellen b. z. Burbach einschl.

Buchheller.................

Vom Burbach b. z. Mischebach einschl.

(ohne b).................

Vom Mischebach bis zum Wildenbach .

Wildenbach................

Vom Wildenbach bis zum Suderbach . Vom Suderbach einschl. b. z. Daadenbach

Daadenbach................

V. d. Quellen b. z. Friedewalder Bach

einschl..................

Vom Friedewalder Bach b. z. Dreisbach

einschl..................

Vom Dreisbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Daadenbaches Vom Daadenbach bis zur Mündung . .

Abfluß des Hellerbaches

Vom Hellerbach bis Nieder Hövels . . V. Nieder Hövels b. z. Schönsteiner Bach

120,4

105,5

10,4

102,6

i9,7

13,2

3,i

950

1010

940

1025

1020

910

920

880

885

950

960

940

925

940

900

890

95°

92 5 910

890

860

860

57°

630

560

645

640

530

540

500

505

57°

580

560

545

560

520

510

570

o o

rj- c<3    . hh . CO CO

IO V) IO rf -3*

IO o

21,5

10,3

i4,7

21,2

i9,9

10,6

17.2

9,6

15,1

21,3'

14,4

20,4

9,3

29,5

23,3

17,8

S°

08

i4,5

O

so 00

I I II

12,70! o,403j 0,121

12,26 0,389 0,117 6,49! 0,206 0,062

8,23! 0,261 0,078

46,12 1,462, 0,438 7,63 0,242 0,073

lllll

111,03 3,52i 1,057

8,54 0,271 0,081 5,23 0,166 0,050

9 Mo-nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeO cbm cbm sek sek

res- liclie

Mill.

cbm

12a    12h    13    14a    14h

20,88 0,662 13,72 0,435 10.77 0,342

32,35 1,026 13,16 0,417 11,40 0,361

ON

p 04 4L

M M CO 04

0,464

0,417

0,291

7,29 0,231 5,41 0,172

13,67 0,433

12,74 0,404 5,62 0,178 9,29 0,295 4,80 0,152

12,14 0,385 8,35 0,265

11,42 0,362 5,07 0,161 16,52 0,524 12,12 0,384 9,08 0,288

28,93 0,917 7,40 0,235

Mil

o,i99

o,i30

o,io3

0,308

0,125

0,108

o,i39

0,125

0,087

0,069

0,052

0,130

0,121

0,053

0,088

0,046

0,116

0,080

0,109

0,048

0,157

0,115

0,086

0,276

0,070

18,45 0,585 13,90 0,441

0,176

0,132

Mill

16,36 0,519

7,96 0,252 4,61 0,146

0,156

0,076

0,044

7. u fl ii s s e

Wasserlauf

1. 111. | in.! iv.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent- Mittlere

fer-

jährliche nung J

von der Mündung

des Schlags-V01-

flu- höhe ters

Nieder-

Kieilcr-

sclilugs-

gehiet

I. Ordnung

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe ahfluß

Zuflüsse

II. Ordnung

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer

S Jah-*

unter-schrit- abflllß tene

Mitt-

Mitt-

lere

III. Ordnung

IV. Ordnung

res-

jähr

liche

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer hch) Jah-nicht unter-schrit- abflllß tene

Mitt- Mittlere jähr-res- jliche

9 Monate lang

(durch-    |

schnitt- lerer j lere Hch) Jah- |j ähr-

unter- res- jliche schrit- abflllß j tene

km

mm mm

Mill. qkm cbm

Abflußmenge Q cbm i cbm sek | sek

Mül.

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

8a | 8b

10a    10b

67

20

o er p

Noch Sieg

Schönsteiner Bach (Elbbach)......

Von den Quellen b. z. Steinebach einschl.

Selbach...................

V. Steinebach b. z. Mündung (ohne b) Abfluß des Schönsteiner Baches

Übertrag

453.30 14,375] 4.312

84,0

925

545

i.9

880

880

500

500

H H tsj

cow w 'coc/i \D

29,18 0,9251 0,277

: 21

►*1 C Qi C CT

GTQ

22

23

Wisserbach................

V. d. Quellen b. z. Friesenhagener Bach

einschl..................

V. Friesenhagener Bach b. z. Morsbach

Morsbach .................

Vom Morsbach b. z. Katzenbach einschl.

Alzener Bach (Lauberbach).......

Wipperbach (Brölbach).........

Von den Quellen b. z. Boinhahner Bach

Boinhahner Bach (Hüttenbach).....

Vom Boinhahner Bach bis zur Mündung Abfluß des Wipperbachs V. Katzenbach b. z. Mündung (ohne e u. f) Abfluß des Wisserbachs

V. Schönsteiner Bach b.z.Nister(ohne 21)

Nister ...................

Von den Quellen b. z. Roßbach einschl. Vom Roßbach bis zur Schwarzen Nister

Schwarze Nister..............

V. d. Schwarzen Nister b. z. Käsebach

Käsebach (Enspeler Bach)........

Vom Käsebach b. z. Norkenbach einschl. j Vom Norkenbach b. z. Kleinen Nister |

Kleine Nister...............I

V. d. Quellen b. z. Langenbach einschl. j V. Langenbach b. z. Luckenbach einschl. | Vom Luckenbach bis zur Mündung . .

Abfluß der Kleinen Nister Von der Kleinen Nister bis zur Mündung Abfluß der Nister

82,4

12,5

1025

980

1000

980

895

645

600

620

600

515

10,1

-■I

CO    CO CO CO

CO • CO 00

Ol Ol o

1 r.

880

510

5<>5

505

O CO vD

505    9.i

500    4,6

74,011 2,347 0,706 2,30! 0,073 0,022

79.3

43.9

38,2

19,2

595

990

910

vo vo vO

o w vj 01 O 01

. 00 00

L11

CO co --t-

<N H <N

59° i 6 610    3

560 I xi,9 550 21,3 555 25,4 53° 24,2

595 20,0 550 284

525! 14.5

505 i 274

I I II II I

III!

•III

24

25

26

27

CT p

W CP OJ OJ OJ W 0404    04 10 w

CO-<I    -P 04    10 h O vO CO

CP

*-b (0

Holper Bach................

Seelbach..................

V.d.Nisterb.z.Scharfenbach (ohne 2411.25)

Scharfenbach (Irsenbach)........5

V. d. Quellen bis Ilsen (Mittel Irsen) .

Von Ii'sen bis zur Mündung......

Abfluß des Scharfenbaches

Vom Scharfenbach b. z. Schönen Bach Schöner Bach (Gierzhagener Bach) . . V. Schönen Bach b. z. Dattenfelder Bach

einschl..................

V.DattenfelderBachb.z.ReidershoferBach V. Reidershofer Bach einschl. b.z. Otters-

bach...................

Ottersbach.................

Mühleiper (Eitoifer) Bach........

V. Ottersbach b. z. Krabach (ohne 34)

Krabach..................

Vom Krabach bis zum Brölbach ....

Brölbach..................

Von den Quellen b.z.Birkenbach einschl. Vom Birkenbach bis zum Niimbrechter

Bach (Ölsbach) einschl. . .......

V. Nümbrechter Bach b. z. Überdorfer

Bach einschl...............

Vom Überdorfer Bach b. z. Weeger Bach

(Werschbach)..............

V. Weeger Bach einschl. b. z. Waldbrölbacli

Waldbrölbach...............

V. d. Quellen b. z. Lindscheider Bach

Lindscheider Bach ............

Vom Lindscheider Bach b. z. Mündung Abfluß des Waldbrölbaches Vom Waldbrölbach bis zum Krawinkler Bach (Horbach) einschl........

78,7

72,6

69,6

64,9

43.6

40,8

36,1

25-3

950

570

uo c

505

500

9x0

890

890

990

940

920

890

880

890

850

810

800

1030

1035

1030

1020

990

1015

1020

960

890

530

5x0

510

610

560

540

510

500

5io

470

43°

420

650

655

650

640

610

635

640

580

• O Ht    OO OO

PI N M <-H HH

14.2

18.2

²5.4

24,0

22.7

²3'5

18,6

22,1

13-5

tO H IO . SO O

co “o Cd

510 20,2

137.03 4.345 1.302 14,88 0,472 0,142 10,20 0,323 0,097 10,70 0,339 0,102

19,19 0,608 0,182

7,24 0,230 0,069 11,10 0,352! 0,106

14,22 0,451 0,135 12,96 0,411 0,123

14,23 0,451 0,135 5,90 0,187 0,056 12,44 0,394 0,118 11,28 0,358 0,107 8,43 0,267 0,080 11,80 0,374 0,112

•.III

g M o -n a t e lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

Mitt- ¹ Mitt-

Mill.

cbm

12a    12b    13    14a    14b

13,03 0,413 0,124 6,75 0,214 0,064 9,40 0,298 0,089

13.93    o,442 0,133

14.94    o.474 0.142 10,17 0,322 0,097

7,56 0,240 0,072 5,20 0,165 0,050

17,61 0,558 0,168 4,60 0,146 0,044

16.96    0,538 0,161

10.97    0,348 0,104

14.82    0,470 0,141 6,66 0,211 0,063

11,72 0,372 0,112 14,10 0,447 0,134

12.83    0,407 0,122

35.13 1.113 0,333 13,84 0,439 0,132

9.9¹ 0.3U 0.094 9,28 0,294 0,088

14,76 0,468 0,140

15.39 0,488 0,146

12,09 0,383 0,115

14,14 0,448 0,134 8,24 0,261 0,078

42,06 1,333

10,30 0,327

8,62(0,273 0,082 5,96:0,189 0,057 3,0310,096 0,029

I I II I I

11,90 0,377 0,113 15,62 0,495 0,148 7,61 0,241 0,072

^ 'P ^ co c' co

II II

•I II .1 I I

— -^foo co o t F) 10

o o d

0,144

0,091

0,164

0.399

0,098

7.11 fl ii s s e

Wässer lauf

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent

fer

nung

von

der

Miin-

dung

des

Vor

flu

ters

Mittlere

jährliche

I. Ordnung

Nieder-

schlags

Mer-

sclllilgs-

gebiet

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

höhe

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 Mo -nate lang;

(ilurch-schnitt- lerer lieh) nicht unter-schrit- abtlllß tene

Mitt-

Jah-

res-

9 Monate

Mitt-

lere

j ehrliche

(durct Mitt- Mittschnitt- lerer lere heb) Jah- jähr-nicht unter-

schrit- abfluß tene

res- liehe

km

mm

Mill. qkm * cbm

Abflußmenge O cbm cbm sek sek

Mill.

cbm

Abflußmenge Q cbm j cbm sek

sek 1

Mill.

cbm

456

8a

8b

9    ) 10a ) 10b

67 38

Noch Brölbach

Übertrag

tr

Dehrenbach................

V. Krawinkler Bach b. z. Mdg. (ohne h) Abfluß des Brölbaches

855 475 10,5 835 455 16,9

vO

Hanfbach.................

Von den Quellen bis zum Eudenbach . Vom Eudenbach einschl. bis Wellesberg Von Wellesberg bis zur Mündung . . .

Abfluß des Hanfbaches i

23,7

810 430 15,2 775    395    21,5

765    385    H,5

C* P

Vom Brölbach b. z. Wahnhach (ohne 39)

Wahnbach.................

V. d. Quellen b. z. Muchbach' einschl. V. Muchbach bis zum Scheider Bach

(Markelsbach) einschl..........

V. Scheider Bach b. z. Hirtsiefener Bach

(Wendbach) einschl...........j

Vom Hirtsiefener Bach bis zur Mündung Abfluß des Wahnbaches

20,7

780

400

5,3

I • II I

1030

1000

900

815

650

620

520

435

20,7

16,1

vo ON CO Öj

cd P-. n Cp

Pleisbach..................

Von den Quellen b. z. Orscheider Bach

Orscheider Bach (Quirrenbach).....

Vom Orscheider Bach b. z. Bellinghäuser i

Bach einschl...............

V. Bellinghäuser Bach b. z. Bauterbach

Bauterbach.................

Vom Bauterbach bis zur Mündung . . .

Abfluß des Pleisbaches

15,2

15,3

705

745

720

730

705

705

325

365

VO CTN

340

350

325

325

21,1

17,9

16,8

15,3

4^ 4^. -P-

CD CL. O CT* P

CI CO

Vom Wahnbach b. z. Agger (ohne 42)

Agger ...................

Von den Quellen bis zur Rengse . . .

Rengse ...................

Bredenbrucher Bach (Genkel)......

V. der Rengse b. z. linkss. Agger (ohne c) Binksseitige Agger (Steinagger) . . . . Von den Quellen bis Oberacher . . . .

Neustädter Bach (Dörspe)........

Von Oberacher bis zur Mündung (ohne 2) Abfluß der linksseitigen Agger

10,8

740

360

ON OV

'ooB

56,0

0,1

1240

1230

1225

II IO

1120 H65 1110

860

850

845

730

740

785

73°

15,7

9,5

14,9

7,9

II II

13.4

27,7

•Ml

CX)

K>

CO*M OvCn -P C/4

Seßmar ...................

Von der linkss. Agger bis zum Halstenbach

einschl. (ohne f)............

Vom Halstenbach bis zur Wiehl ....

Wiehl ...................

Von den Quellen b. z. Dreschhäuser Bach Vom Dreschhäuser Bach einschl. bis zum

Denklingen Bach . ...........

Denklinger Bach (Asbach)........

Vom Denklinger Bach bis zum Dreisbach

Dreisbach.................

Vom Dreisbach bis zum Alpebach . . . |

Alpebach..................

Vom Alpebach bis zur Mündung ....

Abfluß der Wiehl

51,6

42,1

18,3

11,8

. vO .

''I

1210

1140

1075

1080

1075

1030

1060

1075

1055

1075

1060

830

760

695

700

695

650

„s,,

695

675

695

„s..

20,5

35.7

18,0

26,6

234

14,6

14,6

15,2

9,6

MIM

13,4

24,4

Von der Wiehl bis zum Leppebach . . Beppebach.................

1    Von den Quellen bis zum Herresliagener

Bach einschl...............

2    i VomHerreshagenerBachbiszumScheeler

Bach einschl...............

Gelpe....................

Vom ScheelerBachb.z.Mündung (ohne 3) Abfluß des Leppebachs

Vom Beppebach bis zum Loopebacli. .

Boopebach.................

Vom Boopebach bis zum Sclialkener Bach

(Schlingenbach) einschl.........

Vom Sclialkener Bach bis zum Overather

Bach einschl...............

Ü Vom Overather Bach bis zum Naafbacli

I Naafbacli..................

1 j| VondenQuellenb.z.HohnerBaclieinschl.

34,2

1060 [ 680 22,0

1220 j 840 15,9

1180

1120

1075

800 17,0 740 9-9 695    9,3

1060 30,9 1045

680 10,3 665 12,5

1040    660 19,2

1005 j 625:21,3 8901510! 24,6

10.5

980 j 6ooi 29,8

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene

AbflußmengeO cbm | cbm cbm sek sek

9 Monate

(durcl- Mitt-j Mittschnitt- lerer lere lieh) jah- jähr-nicht J J unter-

schrit- abfluß tene

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

res- liehe

Mill.

12a    12b    13    14a    14b

860,39)27,282) 8,183 116,98 3,708)1,110

4,99 0,158 0,047 7,69 0,244 0,073

129,66 4,110 1,230

21,77 0,690 0,207 2,12 0,067 0,020

40,53} 1,285 0,386

34,16 1,084 0,325 11,20 0,355 0,106

•III

II!-!

on co on

M 4^ ln vO 4^

0,207 0,062 0,269 0,081 0,214 0,064

13,46} 0,427 0,128

9,98| 0,316 0,095

8,48 0,269 0,081

8,6l    0,273 0,082

co r^vo

»O    H Ci 0}

co vo    rf

O, I 20 0,036 0,207| 0,062

0,227 0,068 0,199! 0,060 0,173! 0,052 0,158! 0,047

13,50 0,428 8,08 0,256 12,59 0,399 5,77 0,183

0,128

0,077

0,120

0,055

9,92 0,315 21,74 0,689 12,63 0,400

0,094

0,207

0,120

44,29

17,02

1,404

o,54o

0,421

0,162

27,13 0,860 12,51} 0,397

97,24 3,083 14,96 0,474

40,75 1,292

7,00 0,222 8,31 0,264

12,67 0,402

13,31 0,422 12,55 0,398

0,258

0,119

0,924

0,142

0,388

0,067

0,079

0,121

0,127

0,119

18,62 0,590

16,26 0,516

9,49 0,301 9,93 0,315 10,56 0,335 6,48 0,205

9,310,295

16,59 0,526

0,177

0,155

0,090

0,094

0,100

0,062

0,088

0,158

13,36) 0,424) 0,127

13,60) 0,431 0,129 7,33) 0,232) 0,070 6,46) 0,205) 0,062

17,88

0,567] 0,170

Entfernung von der Mündung

Ordnung !| Bezeichnung seiner Teilgebiete ^es

Vorfluters

Zuflüsse I

I. ; II. j III. | IV.

67 44 r

O vO 00 "4 O'' Ln    04

Wasserlanf

und

km

Noch Naafbach

Weesbacli (Weinger Bach).......

VomHohner Bach b.z.Mündung (ohne 2) Abfluß des Naafbaches

3,7

Mittlere j jährliche

I. Ordnung

Niedcr-

schlags-

hohe

mm

89O

850

Nicder-

schlags-

gebiet

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Mill.

qkm cbm

Übertrag

510    7,3

470    8,9

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer lieh) nicht unter-schrit- abfluß tene

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

8a

8b

Mitt- Mitt

lere

Jah- jähr-res- liehe

Mill.

cbm

9 Monate

tene

Abflußmenge O cbm cbm sek sek

(durch-    Mitt-    Mittschnitt-    lerer    lere

heb)    Jah-    jähr-

unter-    ™S-

schrit- abfluß

10a    10b

9 Mo -nate

lang

(durch-

Mill.

cbm

11

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm cbm sek

sek

12a    12b

1099,83 34,873 10,457 347,68 11,024 3,307

Mitt

lerer

Jah

res-

abfluß

Mill.

cbm

13

9 Mo-nate lang (durch-lere schnitt-lich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

Mitt

jähr

liche

14a

14b

17,88 0,567

3,72 0,118 4,18 0,133

0,170

0,035

0,040

Vom Naafbach bis zur Sülz.......

Sülz.....................

Von den Quellen bis Orbach......

Von Orbach bis zum Unterfelder Bach

(Breun) einschl.............

VomUnterfelderBach bis zum Hofstadter

Bach einschl...............

Vom Hofstadter Bach bis zur Kürtensülze

Kiirtensülze................

Dürscheider Bach (Dürschbach).....

Lennefer Bach ..............

Von der Kürtensülze bis zum Altenbrücker

Bach (ohne 6 u. 7)...........

Vom Altenbrücker Bach einschl. bis zum

Brünsbach einschl............

Vom Brunsbach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Sülz

Von der Sülz bis zum Algertbach einschl. Vom Algertbach bis zur Mündung . . .

Abfluß der Agger

790

410    2,9

25,78 0,818 0,245 1,19 0,038 0,011

7,7

1250

1150

25,9

22,2

19,0

1090

1080

1130

1020

1040

970

900

790

790

745

870 14,7

77o 17,6

710 11,5 700 13,0 75° 64,9 640 17,2 660 29,0

590 26,4

520 24,9 410 28,7

410 20,5 365 19,7

I I lllll

MIM I

MIM

162,73 5,162 1,549

8,40 0,266 0,080 7,19 0,228 0,068

12,79 0406

0,122

13,55

o,43°

0,129

8,16

9,10

48,68

II ,01 1944

0,259

0,289

L544

0,349

0,607

0,078

0,087

0,463

0,105

0,182

15,58

12,95

ii,77

0,494; 0,148

0,411 0,123 0,373 0,112

Von der Agger bis zur Mündung . . .

Abfluß der Sieg

670

290 40,1

552,97 17,536 5,260 11,63 0,369 0,111

CO

V©

Dransdorfer Bach...........

Von den Quellen b. z. Keesbach einschl.

Endenicher Bach.............

Vom Keesbach bis zur Mündung (ohne 2)

369,9

595

1664,43 52,778

15,828

3,o

59°

590

215

210

210

WWW C M 4* ^1 C4 Ül

7,42 0,235; 0,070 7,83! 0,248 0,074 4,35| 0,138 0,041

Abfluß des Dransdorfer Baches

^~4    ^-4 ~-4    ~-4    --4 ON

-fc- hi M i-i O VO

04 tO

Von der Sieg b. z.BrühlerBach (ohne 68)

Briihler Bach...............

Vom Briihler Bach bis zum Eiferer Bach

Efferer Bach (Duffes Bach).......

Gleueler Bach...............

Strunder Bach.............

Von den Quellen b. z. Leerbach einschl.

Merheimer Bach (Faulbach).......

Vom Leerbach bis zur Mündung (ohne 2) Abfluß des Strunder Baches Von Cöln bis zur Wupper (ohne 74) .

340,8

336,5

3,5

640

600

630

720

660

660

660

900

790

790

635

260 25,6 220 84,2 250 66,0

340 144,5

280 71,5 280 32,5 280 37,3

520 22,6 410 37,8 410 24,9

255 231,4

19,60 0,621 6,66 0,211 18,52 0,587 16,50 0,523 49>I3 1,558 20,02 0,635 9,10 0,289 10,44 0,331

0,185

0,063

0,176

o,i57

0,467

0,190

0,087

0,099

INI

I II I

11,75 0,373 0,112 15,50 0,492 0,148 10,21 0,324 0,097

37,46 1,189 0,357 59,01 1,871 0,561

04 Kl

Wupper .................

Von den Quellen bis zum Wernscheidter

Bach (Lingese) einschl.........

Vom Wernscheidter Bach bis zur Kerspe

Kerspe...................

Von den Quellen bis zur Straßenbrücke

bei Schmidthausen...........

Von dort bis zur Mündung.......

335,8

104,6

1285

1280

1300

1280

905

900

920

900

CO to

18,28 0,580 0,174 14,76 0,468 0,140

ii,59

16,74

0,30»! 0,110 o,53i o,i59

II II

Abfluß der Kerspe

O GD *'4 Oh Cn

COvj

Hönninge.................

Wipperfiirther Bach (Gaulbach).....

Von der Kerspe b. z.Nettebach (ohne 411. 5)

Nettebach (Neye).............

Vom Nettebach bis zur Bever.....

Bever....................

Von der Bever bis zum Dörpebach . .

Dörpebach.................

V. Dörpebach b. z. Radevormwalder Bach

Radevormwalder Bach......... .

Vom Radevormwalder Bach bis zum

Spreelbach einschl............

Vom Spreelbach b. z. Herbringhäuser Bach

Herbringhäuser Bach...........

Vom Herbringhäuser Bach b. z.Schwelme

Schwelme .................

Von der Schwelme bis Barmen.....

Von Barmen b.z.ElberfelderBach einschl.

97,3

96,2

94,5

90,7

80,4

73,2

61,9

56,6

1210

1240

1240

1200

1190

Il8o

1200

1210

1210

1155

1135

IIOO

1160

1140

1070

IIOO

1100

830 154

860 12,3 860 16,4 820    13,8

810    9,5

800 26,5 820 23,4 830 13,3 830 18,3

775 14,0

28,33

12,53

10,58

14,10

11,32

7,70

21,20

1949

11,04

I5,i9

10,85

0,899

o,397

o,335

o,447

o,359

0,244

0,672

0,609

o,35o

0,482

o,344

0,269

0,119

0,100

o,i34

0,183

0,105

o,i45

0,103

lllll

755 14,6

720 14,4 780    9,6

760 22,4 690 24,5 720 17,5 720 21,5

NIMM

11,02

io,37

7,49

17,02

16,90

12,60

15,48

O O O p P p P

4^ 4» Ot Di W OJ \Q O 04 -L- OJ K> -L-

i-h O ON O 00

0,105

0,099

0,071

0,162

0,161

0,120

0,147

Zuflüsse

Wasser lauf

1. | II. | III. | IV.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent- Mittlere fer-nung von der Mündung

des schlags-V01-flu-ters

jährliche

I. Ordnung

Nieder-

lieder-

schlags-

gebiet

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

höhe

Mill.

km mm mm qkm cbm

3456

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 Mo-nate lang (durch-schnitt- lerer lere lich) Jah- jähr-

nicht unter-

schrit- abfluß tene

Mitt- Mitt-

res- liehe

9 M o -nate

(durct Mittschnitt- lerer lere Jah- jähr-res- liehe

Mitt-

Abflußmenge Q cbm I cbm sek sek

8a | 8h

MilL _

cbm sek

tene Abflußmenge Q cbm cbm

lieh) nicht unter-schrit- abfluß

sek

10a    10b

MilL _

cbm sek

9 Monate

9 Mo -nate

lang

(durch-

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abfiußmenge Q cbm cbm

Mitt-

lerer

Jah-

res-

abfluß

lang

(durch-

sek

Mill.

cbm

Mittlere schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge 0 cbm cbm sek sek

jähr

liche

12a    12b

13

14a    14b

76

to

to to Co to

Noch Wupper

Vom Elberfelder Bach bis zum Burgholzbach einschl...............

Vom Burgholzbach bis zum Mörsbach .

Mörsbach.................

Von den Quellen biszumRonsdorferBach

Ronsdorfer Bach.............

Vom Ronsdorfer Bach bis zur Mündung Abfluß des Mörsbaches

Übertrag

285,95 9,069 2,720

33,4

1050

1045

1090

1140

1080

in 10    o    o

ncT oef    cf    rf-    »—1

es M    M    <n    t-t

~ o >0    o    o

D- NO    h    NO

NO NO    d-    t'-

17,76 0,563 0,169 12,30 0,390 0,117

7,10 0,225 0,068 21,05 0,667 0,200 7,70 0,244 o,o73

35,85 1,136 0,341

^to

CT P

Eschbach..................

Von den Quellen b. z.BollinghäuserBach Vom Bollinghäuser Bach einschl. bis zur Mündung................

29,3

1175

ms

795 15,2

735 i7,i

12,08 0,383

0,115

W M W M IO M O NO 00 ON Cn

rO

CO CO CO IO

tr-cro

Abfluß des Eschbaches Vom Mörsbach b. z. Senkbach (ohne 24)

Senkbach................. .

Vom Senkbach bis zum HöhscheiderBach

Höhscheider Bach............

Krähwinkeler Bach (Schmerbach) .... Vom Höhscheider bis zum Diepenthaler

Bach (ohne 29).............

Diepenthaler Bach............

Dürscheider Bach . . .,..........

Dhünn ...................

Von denQxrellenb.z.PurderBach einschl. Vom Purder Bach bis zur Kleinen Dhünn

Kleine Dhünn...............

Von der Kleinen Dhiinn bis zum Groß-

heider Bach einschl,..........

VomGroßheiderBach bis zumEifgenbach

Eifgenbach.................

Von den Quellen bis zumHufebach einschl. Vom Hufebach bis zur Mündung . . . .

Abfluß des Eifgenbaches Vom Eifgenbach bis zum Scherfbach .

Scherf bach.................

Vom Scherfbach b. z. Leimbach einschl.

Dünnvralder Bach.............

Vom Leimbach bis zur Mündung (ohne k) Abfluß der Dhünn

26,0

16,8

12,1

11,1

7,4

1,1

27,2

18,0

13,3

2,4

1050

1055

950

935

900

845

910

895

1170

1125

1140

1050

1000

1140 1010

940

950

865

830

840

670

675

570

555

520

465

530

515

790

745

760

670

620

760

630

560

570

485

45°

460

00 NO °> O to ”tCO

. cf cf on o    o 00 co

m w es t-t    h h es

i7.i

i3,o

i5,3

14,2

12,2

VO CO    00 ON CO C4 LO

vo . t-f vrf o 10 m t-i ►h    h h cs es es

HM

M    M    IO ,

to q> .£».    Oi    Ol    jG ND    -P    ¹

io sl 00    io    4^    ix bo io    ijN

on Cn X    O    NO    CO ON-P*,    Cn

0,782 0,235 0,230 0,069 0,313 0,094 0,4081 0,122 0,174 0,052 0,165 0,050

0,155 0,046 0,309 0,093 0,389 0,117

121,13 3,842 1,153

12,57 0,399

0,120

INI

13,51 0,428 0,128 9,68 0,307 0,092 11,63 0,369 0,111

Ul

U\ H

CO    H    CO    ON    -e}-    ON

NO    vqvO    <3    tOOO

m    nO~    ON    Q    h"    ON

01    h    w

i im wii 1

0,302 0,091 0,240 0,072

0,687 0,206 0,210 0,063 0,305 0,092 0,320 0,096 0,360 0,108 0,314 0,094

n, 10 0,352 0,106 10,58,0,335 0,100

lllll

Co

Vom Diepenthaler Bach bis zur Mündung (ohne 32 u. 33).............

810

430 19,8

8,51 0,270 0,081

77/78

Flachland

Abfluß der Wupper

573,71118,195

5,459

79

es

Itterbach........... .....

Von den Quellen b. z. Ohligsbach einschl. Garather Mühlenbach (Alter Rhein) . . Von den Quellen bis zum Walzenbach

Walzenbach (Burbach)..........

Vom Walzenbach bis zur Mündung . . Abfluß des Garather Mühlenbaches

307,3

950

570

25,3

14,42 0,457 0,137

■ -h ■ -

ON CO

860

800

725

480

420

345

Co

Vom Ohligsbach bis zur Mündung (ohne 2) Abfluß des Itterbachs

770

390

• p•    £££

00    '-l Cn Oi

12,72 0,403 12,81; 0,406 4,73! 0,150

0,121

0,122

0,045

30,26 0,959 0,288 4,21 0,133 0,040

III I

80

Flachland

48,89! i,549

0,465

Cn -P Co to

CT⁴ P

NO 00 ON

O⁴ P

Erft....................

Von den Quellen b. ■/.. Mahlberger Bach

Mahlberger Bach (Krumesbach).....

Vom Mahlberger Bach b. z. Kolvenbach

einschl..................

V. Kolvenbach bis zum Eschweiler Bach

Eschweiler Bach..............

Von den Quellen bis Pesch.......

Von Pesch bis zur. Mündung......

Abfluß des Eschweiler Bachs V.EschweilerBachb.z.WachendorferBach

Wachendorfer Bach (Mersbach).....

Vom Wachendorfer Bach b. z. Veybach

V eybach..................

V. d. Quellen b. z. Weyerbach einschl. Vom Weyerbach b. z. Mechernicher Bach einschl..................

292,9

112,8

94,9

89,0

81,1

680

650

645

625

690

640

595

590

575

700

640

300

270

265

245

310

260

215

210

195

tO    04

ON    IO

o    o

18,5

u,5

NO NO

a Er

17,1

16,8

OO ON    •

Co Cn m on o

5,55 0,176

3,ioj 0,098

0,053

0,029

5,99

4,3i

0,190

o,i37

0,057

0,041

5,30

4-37

0,168

0,139

0,050

0,042

0,307

0,116

0,104

0,056

0,092

0,035

0,031

0,017

8,48' 0,269

4,76, 0,151

0,081

0,045

Tabelle A

Zuflüsse

1. 111.1111. j iv.

0 r d n u 11 g

CO

SO

! C-n

Bestimmung des mittleren jährlichen Abflusses und der sekundlichen Abllußmengen

Wasser lauf

und

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Entfernung von i der Mündung des Vorfluters

Mittlere

jährliche

Nieder-

schlags-

höhe

Rheingebiet

I. Orduung

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

All-

IM-

höhe

Niedcr-

seblags-

gebiet

9 M o -nate

Mitt

lerer

Jah

res-

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

lang

(durch-

km

mm

mm | qkm

Mill.

cbm

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm    cbm

sek    sek

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mill.

cbm

9 Mo -nate lang (durch-lere schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm cbm sek sek

Mitt-

jähr

liche

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt

lere

jähr

liche

9 Monate lang

(durch-    |

schnitt- lerer lere lieh) jah- jähr-mcht res- liehe

Mitt- I Mitt-

unter-schrit- abfluß

tene

9 Mo -nate 1 ang (durchschnittlich) nicht unterschrittene

Mill.

cbm

AbflußmengeQ cbm I cbm sek | sek

Mill. cbm I sek

AbflußmengeQ cbm | cbm sek

8a

8b

10a

10b

r 2 a 12b

13 I 14a : 14b

Noch Veybach

V.MecherniclierBach b.z.Kiihlbach einschl. Vom Kühlbacli bis zur Mündung....

590

570

Übertrag

210 17,3 190 26,5

37,33

1,184! o,355

13,241 0,420 0,126

3.63 0,115 0,034 5,04] 0,160 0,048

00 CO cw> to

Ul H

o o

Flachland

Abfluß des Veybaches Abfluß der Erft einschl. Veybach

59,24 1,879 0,563

21,91 0,695 0,208

eö ^ ü-O

<U

aesgl.

Kittelbach mit dem Brückenbach, der Südlichen u. Nördlichen Düssei . . . (Düssei) von den Quellen bis Düssei . Von Düssei bis zum Mettmanner Bach

Mettmanner Bach.............

Vom Mettmanner Bach bis zur Abzweigung des Brückenbaches.......

Südliche Düssei..............

Von den Quellen (Eselsbach) bis zum

Millrather Bach einschl.........

Vom Millrather Bach b. z. Örschgraben

Örschgraben................

V. Örschgraben b. z. Abzweigung d. Südl.

Düssei u. z. Mündung d. Brückenbaches Südliche Düssei bis zur Mündung . . .

Abfluß der Südlichen Diissel Vom Brückenbach bis zur Abzweigung der Nördlichen Diissel (ohne 5) . . .

Nördliche Diissel.............

Schwarzbach................

(Kittelbach) von der Nördlichen Diissel

bis zur Mündung (ohne 8)......

Abfluß des Kittelbaches

. .vo

SO

284,4

OS

284,2

1020

930

935

830

870

780

800

720

700

740

710

695

680

640 21,0 550 27,2 555 23,8

450 27,4

490 12,3 400 19,0 420 22,0

340

320

WWW M W Ol Cn O O

13,44 0,426 0,128 14,96 0,474 0,142 13,21 0,419 0,126

12,33 o,39i o,u7

6,03

7,60

9,24

0,191 0,057 0,241 0,072 0,293 0,088

III I

21,0

10,4

15,8

9,6

13-3

13,0

33-34 i,057 0,317

4. W CA \Q ^-J O O O

W O M W-> O

0,054

0,030

0,040

3,90, 0,124 0,037

7,14 0,226 0,068 3,331 o,ro6 0,032

I Mi

IM I

84

to

Schwarzbach ..............

| V. d. Quellen b. z. Kirbuschbach einschl. I Vom Kirbuschbach bis zur Mündung .

Abfluß des Schwarzbaches

104,23 3,305 0,991

270,5

820

680

440

300

to G->

c*> o

OO ein

13,42; 0,426 ; 0,128 7,I4j 0,226 0,068

85/86

| Flachland

20,56 0,652 0,196

87

io

88

Angerbach................

V. d.Quellen b.z. SteinbeckerBacheinschl. V. Steinbecker Bach b. z. Hornberger Bach

einschl..................

Vom Hornberger Bach bis Angermund

Rahmer Bach...............

| Von Angermund b. z. Mündung (ohne 4) Abfluß des Angerbaches

257,5

1000

860

685

620 24,4

I5,I3|0,48o 0,144

5,i

680

675

480 27,7 305 13,3 300 15,7 295 27,1

CTt ro

0,127

0,039

0,045

0,076

II I I I

II II

45,19 1,433 0,431

89

Dickelsbach...............

Von den Quellen bis zum Hasterbach . V.Hasterbach einschl.b.z.Haubach einschl.

Wambach..................

Pothbach..................

V. Haubach b. z. Mündung (ohne 3 u. 4) Abfluß des Dickelsbaches

Flachland

251,8

• PP¹ •

SO o

710

700

725

725

705

330 21,1 320 22,2 345 15,1 345 14,9

325 15,2

4^ W Ca ^ On

tO H W H Iß -M 4^ — O CL

0,221 0,066 0,225 0,068 0,165 0,050 0,163 0,049 0,157 0,047

lllll

Mill

lllll

II I I

29,35 0,931 0,280

90

o O* p:

COCT\Cn

10

Ruhr....................

Von den Quellen bis zum Hillebach. .

Hillebach (Kill)..............

V om Hillebach bis zur Neger......

I Neger...................

j| Von den Quellen bis zur Lahmelose .

Lahmelose .................

j Von der Lahmelose bis zur Mündung .

Abfluß Tier Neger -

Von der Neger bis zum Gierskoppbach

Gierskoppbach...............

Vom Gierskoppbach b. z. Schwarzmecke

Schwarzmecke...............

Elpe . . . . : ...............

Von der Schwarzmecke b. Z.Valnre (ohne 9)

Valme...................

Von den Quellen bis zur Brabecke . .

Brabecke..................

Von der Brabecke bis zur Mündung . .

Abfluß der Valme

248,2

210,0

200,6

XIOO

1090

1055

720

710

675

13,7

17,2

21,1

0,313 0,094 0,387 0,Il6 0,452 0,136

. G\ .

1075

1100 [ 1050

695

720

670

197,6

19L9

190,9

189,7

CO .

19,6

16,1

18,7

37-74

13,62

ii,59

12,53

0,432 0,130 0,368 0,110

0,397 0,119

1025

1040

1015

980

1025

990

1030

1025

1010

645

66o

635

(ino

O Cn

3,6

354

23,5

14,0

35,4

2-5

—r

cf cf vrf —1 cO *-•

C io o m

\0 \0 ^

2,32

23,17

14,92

P 0°

52

39,67

i,i97 0,359 0,074 0,022 0,735 0,220 0,473 0,142 0,266 0,080 0,724 0,217 0,048 0,014

8,06 0,256 0,077 21,09, 0,669 0,201 io,52| °,334 0,100

,259 i 0,378

Z u fl ii s s e

i. | n. | hi. | iv.

Ordnung

Ent-: fer-nung | von der Miin-! düng

Bezeichnung seiner Teilgebiete j des

i Vor-; tlu-, ters

Mittlere

jährliche

I. Ordnung

Wasser lauf

und

Nieder-

sdilags-

Sieder-

stklags-

gebiet

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe ablluß

liöhe

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

km

mm mm

qkm

Mill.

cbm

9 Monate lang (durch-

schnitt- lerer lere lieh) Jah- jähr-nicht unter-

schrit- abflllß tene

Abflußmenge 0 cbm | cbm sek sek cbm

Mitt- Mitt-

res- liehe

Mill.

9 M o -nate

(durcl Mitt- Mittschnitt- lerer lere heb) Tah- jähr-nicht unter-

schrit- abfluß tene

res- liehe

9 Monate

(durch- Mitt- Zuschnitt- lerer | lere ii.c'?) Jah- !jähr-

mcht    J

unter-

schrit- ablluß

res- liehe

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

Mill.

cbm

tene Abflußmenge O cbm I cbm sek | sek

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene

! AbflußmengeQ cbm cbm

Mill. , ___

cbm ! sek sek

8a 8b

ioa lob

12a I 12b

13 | 14a    14b

SO

Noch Ruhr

ft fü rt »ovo

Von der Valme bis zur Gepke.....

Gepke ...................

Nierbach (Wehrstapel)..........

Von der Gepke bis zur Henne (ohne 14)

Henne ...................

V. d. Quellen b. z. Löttmaringhausen Bach Vom Löttmaringhäuser Bach einschl. bis zur Mündung ..............

186,9

185,0

180,7

985

970

990

960

980

975

Übertrag

605    6,9

590    7,7

610 20,4 580 13,0

600 52,4

595 42,8

riii

186,88 5,928 1,778

4,17 0,132 0,040

4.54    0,144 0,043 12,44 0,394 0,118

7.54    0,239 0,072

31,44 0,997 o,299

I MM

I II I

Abfluß der Henne

KJ KJ OH l-l hH H O NO OO^J

o er Pi

Gelbke (Wallmecke)...........

Schwein sbruchwasser...........

Glasmecke.................

Von derHenneb.z.Kelbke(ohne 17—19)

Kelbke...................

Von den Quellen bis zum Schürenbach

Schürenbach................

Vom Schürenbach bis zur Mündung . .

Abfluß der Kelbke

180,3

179,8

178,2

i75,o

i,7

950

950

950

955

985

975

985

570

570

57°

575

605

595

605

P £* *

ON 04 NO O

O) ^ hh_ io CNCN

MIM I

5&.9I

1,805

o,253

0,070

0,150

0475

o,54i

0,076

0,021

0,045

0,052

25,47 0,808 0,242

3,57! 0,113 0,034 5,59! 0,177 0,053 5,51 O.I75 0,052

II II

19 IO IO 4* W h)

Gebke ...................

Von der Kelbke bis zur Wenne (ohne 22)

Wenne...................

Von den Quellen bis zur Wittmecke . .

Wittmecke (Arpe).............

Von der Wittmecke bis zui Leisse . . .

Leisse...................

Ilpe.....................

Von der Leisse bis zur Salwey (ohne e)

Salwey...................

Von den Quellen bis zur Marpe . . . .

Marpe...................

Esselbach.................

Von der Marpe bis zur Mündung (ohne 3) ₉    Abfluß der Salwey

174,7

172,2

22,4

16,6

15,6

12,2

'=r w

950

960

990

1000

1000

1000

990

1000

1010

1040

1040

1050

570    6,4

580    3,5

610 21,1 620 16,2

620

7,9

620 22,9 610 14,5 620 16,7

630

660

660

670

llllll

14,67 0,465 0,139 3,65 0,116 0,035 2,03 0,064 0,019

llllll

llllll

12,87 0,408 0,122 04 0,318 0,095 90 0,155 0,046 20 0,450! 0,135 84 0,280' 0,084 35 0,328 0,098

I II I I

II Mill

II II II

21,0

16,3

27,1

4.2

tr

Von der Salwey bis zur Arpe......

Arpe....................

Von der Arpe bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Wenne

2,6

roro

1005

970

630

625

590

26.4

20,0

2.7

CO CO K) W W h) u Hd o NO CO*v4 ON Cn

er p

Frenkhäuser Bach (Kesselbach).....

Rümmecke............... . .

V. d.Wenneb.z. Giesmecke(ohne 25 u. 26)

Giesmecke.................

Von der Giesmecke bis zum Mühlenbach

Mühlenbach................

Hellefelder Bach .......... . . .

Von den Quellen bis zum StockumerBach Vom StockumerBach einschl.b.z.Mündung Abfluß des Hellefelder Baches

172,0

167,0

165,1

158,0

150,6

975

955

950

940

93°

940

940

935

59°

575

570

560

550

560

560

555

CPv ^ OnC©

10,5

I Ii MM MM

12,5

ON fO 0 ON

0 0 0*

0,425

0,158

0,119

0,015

9.8

18,2

3,8

7,8

5,7

136,61 4,329 1,297 5,84 0,185 0,056 4,83 0,153 0,046 5,98 0,190 0,057 5,49 0,174 0,052 10,01 0,317 0,095 2,13 0,068 0,020

4,37! 0,139 0,042 3,i6| 0,100 0,030

13,23 0,420 0,126 10,76 0,341 0,102 17,89 0,567 0,170 2,81 0,089 0,027

II II M II

I II II I

Co Cw Co CO Co Co ON Cn 4^ OJ IO

cö -O o ns <v bexi

CM tO

Welpke...................

V. Mühlenbach b.z.Wanne (ohne 31 u. 32)

Wanne...................

Erlbach. ..................

Von der Wanne bis zur Röhr (ohne 35)

Röhr....................

Von den Quellen b. z. Endorfer Bach .

Endorfer Bach...............

Bönkhäuser Bach.............

V.EndorferBach b. z.Seelbach (ohne c u. e)

Stockumer Bach (Setmecke).......

Seelbach (Linnepe)............

Vom Seelbach bis zur Sorpe......

Sorpe ....................

Von den Quellen bis zur Krähe . . . .

Krähe....................

Hespe....................

Von der Krähe b. z. Mündung (ohne 3)

Abfluß der Sorpe Von der Sorpe bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Röhr

147,6

146,1

142,3

141,6

i9,4

17,6

i4,9

14,6

9-1

12,5

9,2

920

910

880

850

880

990

980

970

965

960

990

935.

960

960

955

950

900

Cn Cn bi Oi    Cn ONCn Cn Cn ON On    Cn -fi Oi Cb Ot

Sjvj OOOO    Ol H Co CO \o O t-t    OM ow-t*

Cn O O Cn O O O

O Cn O O

>-l C*> HH    l-l    l-l    HH 1-H

^ p    P"P p ^ ^ ^P r v r ^ ^ •

00 CO O 04 "4 NO CO OOO» h vO On

M I II •

7,53 0,239 4,10 0,130

9.49    0,301 5,55 0,176

2.49    0,079 5,90 0,187

0,072

0,039

0,090

0,053

0,024

0,056

11,00 24,28 9,32

0,190! 0,057 0,302! 0,091 0,144! 0,043 0,135! 0,040 0,349 0,105 0,770 0,231 0,296 0,089

II M I

II II I II

Mill

II II

MIM

7,95 0,252! 0,076 5,05 0,160, 0,048 5,29 o,i68j 0,050

14,14! 0,448! 0,134

520 30,1

32,43, 1,028 0,308

15,65! o,496i 0,149

CO ON O rO •t

Hofdaunsbach (Baumbach)........

Von der Röhr bis zur Mohne (ohne 38)

Mohne...................

Von den Quellen bis zur Biber . . . .

139,8

137,2

870

850

490    5,5

470 10,i

117,01 3,710 2,70 0,086 4,75 0,151

1,113

0,026

0,045

1000

620 77,2

47,86 1,518 0,455

zu

übertragen

643,69120,410 6,120    47,86 1,518 0,455

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

Zuflüsse j

I. ; II. III. | IV.

Ordnung

Ent-! fer-nung j von der Miin-dung

Bezeichnung seiner Teilgebiete des

Vor

flu

ters

Wasser lauf

und

km

Mittlere

jährliche

I. Ordnung

Niederschi ags-

hohe

mm

All-

fluß-

höhe

mm

Niedcr-

schlags-

geliiet

9 Mo -nate

Mitt- Mittlerer lere Jah- j ä h r -res- liehe abfluß

lang

(durch-

qkm

Mill.

cbm

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge O cbm I cbm

sek

sek

8a j 8b

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Mill.

cbm

9 M o -nate

lang

(durch-

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm | cbm sek sek

10a j 10b

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mittlere j ähr-liche

9 Mo -nate

lang

(durch-

Mill.

cbm

11

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm cbm

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

sek

sek

Mill. _

cbm sek

9 M o -nate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek

12 a 12 b

13    14a

14b

SO

Noch Möhne

Übertrag

643,69 20,410 6,120

47,86

Biber....................

Rißnei...................

Von der Biber bis zur Glenne (ohne c)

Glenne...................

i Von den Quellen bis zum Schlagwasser

Schlagwasser...............

Vom Schlagwasser bis zur Lürmecke .

Lürmecke.................

Von der Lürmecke bis zur Mündung . .

Abfluß der Glenne Von der Glenne bis zum Westerbach .

Westerbach................

Von den Quellen bis zur Romecke . .

Romecke..................j

Von der Romecke bis zur Mündung . .

Abfluß des Westerbachs

45,7

45,7

4L4

Oi -U 04 10

Ol 10

\C CC<I CT\Cn .£• Oi tO -

37,o

955

925

925

985

975

940

95°

920

900

925

915

885

575

545

545

605

595

560

57°

540

11,1

6,38

5,3

14.9

20,7

19,4

5,5

18,0

4,7

52o| 16,4

545

535

505

MM

Mill

II I II M

2,89

8,12

1,518 0,455

0,202 0,061 0,092 0,028 0,257 0,077

39,94 1,267 0,380 8,53| 0,270 0,081

I II I

12,52 0,397 0,119 11,54 0,366 0,110 3,08 0,098 0,029 10,26 0,325 0,098 2,54 0,081 j 0,024

27,3

20,0

6,7

Ö O Q-

Wanne...................

Vom Westerbach bis zur Heve (ohne h)

Heve (Fismecke).............

Von der Heve bis zum Hevebach . . .

Hevebach.................

Von den Quellen bis zur Waker . . .

Waker....................

Von der Waker bis zur Hettmecke . . .

Hettmecke.................

V. d. Hettmecke b. z. Großen Schmalenau

Große Schmalenau............

V. d. Großen Schmalenau b.z. Schmalenau Schmalenau (Kleine Schmalenau) .... |l Von der Schmalenau bis zur Mündung Abfluß des Hevebaches jj Vom Hevebach bis zur Großen Aupke .

j Große Aupke...............

| Von der Großen Aupke bis zur Mündung Abfluß der Mohne

32,5

24,4

ii,7

22,2

17,5

9,6

00 co 00 co

OJMOlM •

Cn O Cn O

935

930

910

910

890

910

850

885

830

800

835

835

490

475

490

455

555

550

6,1

21,9

II Mi

III-

14,88 0,472 0,142 10,70 0,339 0,102 3,38! 0,107 0,032

6,5

48.3

7,5

7,4

53°; 13,0

53°

5io

53°

470

505

45°

420

455

455

fl I I •

28,96 0,918 0,276 2,99 0,095 0,028 10,40 0,330 0,099 3,18 j 0,101 0,030 21,98) 0,697 0,209

6,6

io,6

18,2

8,7

II II II I

Mill

4,16 0,132 0,040 4,07! 0,129 0,039 6,89 0,218 0,065 3,50 5,4i 9,65

18,1

12,1

20,0

6,8

7,4

52,35 1,661 8,40) 0,266 3,09 0,098 3,37 0,107

o,499

0,080

0(029

0,032

4,09

944

5,44

0,111 0,033 0,172 0,052 0,306 0,092 0,130 0,039 0,290 0,087 0473 0,052

-fc. -fc* -t-    -P*

ON Cn 4.04 M h

CT p

| Von der Mohne bis zum Bachumer Bach

| Bachumer Bach (Haßbach).......

Vom Bachumer Bach b. z. Wimberbacli

jj Wimberbach ...............

j Vom Wimberbach bis zur Hönne .

jj Hönne...................

| Von den Quellen bis zur Wellingse

Wellingse (Borke)............

Von den Quellen bis zur Borke . .

j Borke ...................

Von der Borke bis zur Mündung .

Abfluß der Wellingse

i34,i

124,8

ii7,o

18,8

4,o

830

835

800

825

785

95°

950

95°

940

45°

455

420

445

405

5,9

7,i

33,o

16,3

39,9

570 42,0

570    14,1

57° io,7 560) 18,2

248,44 7,879 2,364 2,66 0,084 0,025 3,23 0,102 0,031 13,86 0,439 0,132 7,25 0,230 0,069 16,16 0,512 0,154

MM

Ml II

23-94 0,759 0,228

o -O o Wh bl)

CS

ZT

j Griibecker Bach .............

| V. d. Wellingse b. z. Bieberbach (ohne c)

| Bieberbach ................

jj Vom Bieberbach bis zur Öse......

j| Öse .....................

| Von den Quellen (Sundwiger Bach) bis

zum Westiger Bach..........

Westiger Bach..............

Vom Westiger Bach bis zur Mündung .

Abfluß der Öse Von der Öse bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Hönne

15,3

920

890

8,7

5,7

• *vj '

S(n,

840

900

O Cn

800

540    5,o

510 39,o 480 31,6 460 13,9

520

5i5

460

H M M —4 0 -J O Ol ON

420 22,5

III Mill

8,04 0,255 0,076 6,10 0,193 0,058 10,19 0,323 0,097

24,33 0,771 2,70 0,086 19,89 0,631 15,17 0,481 6,39 0,203

O m >-< o

ON-fc*. CO W 04 H    ON H

INI

14,35 o,455 0,136 10,56 0,335 0,100 7,82 0,248 0,074

32,73 1,038 0,310 9.45 0,300 0,090

C/iOiC/iOiOi4-4-+* 41* 04 K4 I- o NO CC —J

Cb — r. pi

jj Von der Hönne bis zum Abbabach . .

jj Abbabach................

j] Vom Abbabach bis zum Baarbach . .

j Baarbach.................

j Vom Baarbach bis zum Elsebach . . .

, Elsebach.................

I Vom Elsebach bis zur Lenne ....

Lenne..................

j V. d.Quellenb.z.SchwarzenSeifeneinschl. j jj Vom Schwarzen Seifenbis zumNesselbach

I Nesselbach.................

jj Waldseifeil.................

Vom Nesselbach bis zur Sorpe (ohne d)

no,4

107,6

99,8

93-7

U7,3

ii5,3

780

800

780

810

785

400

420

400

430

800

800

405

420

420

Oj — Cj Cn to Oj ON —4 O 04 vO *-• t—1 o 04 co<i i* öl -j

II II

134,60 4,269 1,279 i2,68j 0,402 0,121 8,95! 0,284 0,085 3,76 0,119 0,036 23,09 0,732 0,220 12,47 0,395 0,118 7,27 0,231 0,069 15,12 0,479 0,144

IM II I II

1095

1070

1075

1070

1060

7i5

690

695

690

680

12,0

4,4

10,3

6.4

12,4

Mill

8,58 0,272 0,082 3,04 0,096 0,029 7,16 0,227 0,068

4.42    0,140 0,042

8.43    0,267 0,080

mm

lllli

Zuflüsse

Wasser lauf

I. | II. | HI. | IV.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent- Mittlere

fer- .... ,. ,

1 ahrhene nung J

von der Mündung

c*es selilags-Vor-flu-

Sieder-

Nii'der-

scltlags-

gebiet

I. Ordnung

II. Ordnung

Zuflüsse III.

Ordnung

IV. Ordnung

hölie

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mitt-

leie

jähr

liche

9 Monat e lang (durchschnittlich) nicht j unterschrittene

Mitt- Mittlerer lere jah- jähr-res- liehe abfluß

ters

km

mm mm

Mill. qkm cbm

cbm

sTk

cbm

sek

Mill.

cbm

9 Monate lang (ilurch-

schnitt- lerer fleh) Jah-

nicht unt ersehnt- abfluß tene Abflußmenge O cbm cbm sek sek cbm

9 M o-nate

Mitt-

res-

Mill.

Mitt

lere

jähr

liche

lang

(durch-

schnitt-lich) nicht unterschrittene Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

Mill.

cbm

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm chm sek sek

Mitt

lere

jähr

liche

8 a 8b

10a    10b

12a    12b    13

14a    14h

VO

Ln

CS cO ^ IO VO

Noch Lenne

Sorpe....................

Von der Sorpe bis zum Gleierbach einschl.

Grafschafter Bach.............

Vom Gleierbach bis zur Latrop (ohne h)

Latrop...................

Untrop...................

Von der Latrop b.z. Milchenbach (ohne 1)

Milchenbach................

Vom Milchenbach bis zum Hundembach

Hundembach................

Von den Quellen bis zur Aa......

Aa (Lütker Aabach, Aalbaumer Bach) .

Flapebach.................

Von der Aa bis zum Rahrbach (ohne 3)

Rahrbach (Olpe).............

Vom Rahrbach bis zur Mündung . . . .

Abfluß des Hundembaches

112,3

106,6

103,0

99,9

97,1

85,4

1045

1025

1045

1015

1050

1015

1000

1005

990

1000

1045

1000

980

995

960

'5,2'g'S'gg' S'S'S'S'S'S'£ 0=

O Ln^O O L" O O Ln Q Ln Q_Ln Cn tn tn Cp

t-H

S .11 II I I I I

cO

CS

10,967

31.63

KJ    M    H

04^MCn^DC/iCOvOO M Co Ol Co M M CD 0 Co

ON H 0 19 00 CD M

1,002 0,301

0,348 0,104 0,286 0,086 0,266 0,080 0,l8l 0,054 0,625 0,l88 0,187 0,056 0,240 0,072 0,157 0,047

0,658 0,197

I I I I 1 I I I -I

IO    hi l-l

b» CO W M h

GC ON On CO 4-

Oi ON O vo 00 \Q

o,523 o,i57 0,694 0,208 0,244 0,073 0,086 0,026 0,909 0,273 0,121 0,036

CT* U 03

<5 P

CS CO rfr IOVO MGO <J\ O

Vom Hundembach bis zum Elspebach .

Elspebac.h.................

Veischede.................

Repebach .................

Vom Elspebacli bis zur Bigge (ohne s n. t)

Bigge....................

Von den Quellen bis zum Olpebach . .

Olpebach..................

Vom Olpebach bis zum Brachtpebach .

Brachtpebach...............

Dumicke..................

Vom Brachtpebach bis zur biester (ohne 5) \

Liester...................

Von der Liester bis zur Ihne......

Ihne ....................

Von der Ihne bis zur Mündung ....

Abfluß der Bigge

78,1

77,5

76,4

980

1000

980

975

970

72,6

31,¹

29,3

18,6

18,1

13,0

6ooi 16,0 620! 42,7 6001 45,4 595 23,2 590; 11,2

lllll -

81,25

9,60

26,47

27,24

13,80

6,61

2,577 0,773

0,304 0,091 0,839 0,252 0,864 0,259 0,438 0,131 0,210 0,063

lllll

lllll

970 ! 590 43,9

Mil

II II II I II

MUMM

61,39; i,947 0,584 21,64 0,686 0,206 i,55 0,049 0,015 39,35 1,248 0,374 3,84 0,122 0,037 19,22, 0,609 0,183 52,08 1,651 0,495 3,54 0,112 0,034 28,47 0,903 0,271 25,90 0,821 0,246

H Ci fO 't

CS CO

Von der Bigge bis zum Fretter Bach .

Fretter Bach................

Von den Quellen bis zur Leiermecke .

Leiermecke................

Giebelscheider Bach...........

V. d. Leiermecke b. z. Mündung (ohne 3) Abfluß des Fretter Baches Vom Fretter Bach bis zur Öster . . . .

Öster (Ebbebach, Ebbeckebach).....

Von den Quellen bis zum Elsebach . .

Elsebach..................

Vom Elsebach bis zur Mündung . . . .

Abfluß der Öster

67,4

OSO0    •

56,0

1,8

955 : 575j 8,8

950 ' 570; 39,2

1050 ¹ 670 57,5 1075 ! 695! 37,i 960 ¹ 580I 2,5

II ! I M

• Ii I

•1111

256,98: 8,148 2,445 5,061 0,160 0,048

26,98] 0,855 0,256 22,34] °,7°8 0,212

6,79] 0,215 0,064 4,32] 0,137 0,041 2,74! 0,087 0,026 13,13! 0,416 0,125

(S CO Tt 10

-p..o

•*— *»r«

Von der Öster bis zur Verse

Verse..............

Von den Quellen b. z.Wettringhofer Bach j

Wettringhofer Bach............

V.WettringhoferBachb.z. Schwarzen Ahe j

Schwarze Ahe (Ahe)...........

Von der Schwarzen Ahe bis zur Mündung Abfluß der Verse !

Von der Verse bis zur Rahmede ....

Rahmede..................

Nette....................

V. d. Rahmede b. z.Brachtenbach (ohne e)

Brachtenbach...............

Grüner Bach...............

V.Brachtenbachb.z.NahmerBach (ohne h)

Nahmer Bach...............

Vom Nahmer Bach bis zur Mündung .

Abfluß der Lenne

45,i

30,0

28,3

25,5

16,6

11,0

980 600 40,7

1150: 77°| 36,0 1105 j 725 7,5 10751 695 5,0 11201 740 20,1 10501 670 11,4

1010

1060

975

975

1025

900

930

1000

900

Cn On Ln Ln On Cn Ln On On hl hi Ln hl 4^ NO nO CO Li ’ OOOO Ln Ln Ln

ON O cs eso <-^*'^•“1, • r-C ctn io'ö t''- -4- iö\o go

CS CS H    CS tG CI ’t

MIM

MIM

38,521,22150,366 25,78 0,817 0,245 145 0,046 0,014

65,75; 2,084 0,625 24,42] 0,774 0,232

Ln Ln O' Ln

Von der Lenne bis zur Volme.....

Volme...................

Von den Quellen bis zum Kierspebach

Kierspebach................

Vom Kierspebach bis zur Elspe . . . .

Elspe....................

Von der Elspe bis zum Schlechtenbach

88,2

34,2

3L3

830

• co

III M II 11 II II M

w oö | M ■! Ii II I • 1

27,866 8,361 0,124 0,037

27,72] 0,879 0,264 544¹0,173 0,052 348 o,no 0,033 14,87 0,472 0,142 7,64! 0,242! 0,073

59,J5 1,876 0.564 17,26 0,547 0,164 20,33] 0,645 0,194 8,92] 0,283 0,085 3,69 0,117 0,035 4,64 0,147 0,044 12,48] 0,396 0,119 19,74; 0,626 0,188 16,55] 0,525 0,158 25,01! 0,793 0,238

II II I! I

1210 ] 830

1255 ] 875

1190 | 810 1140 ] 760 1105 ! 725

OwD \D O CS m' Ch co d 10 10    1—1 I—1

lllll

43,08 1,366 8,40 0,266 11,02 0,349 9,12 0,289 18,27 0,579

0,410

0,080

0,105

0,087

0,174

lllll

lllll

Zu fl iisse

I. j II. | III. | IV.

Ordnung

Entfernung von der Mündung

Bezeichnung seiner Teilgebiete ^es

flu-

ters

Mittlere

jährliche

I. Ordnung

Wasser lauf

und

Aieiler-

sdilags-

hölie

Nieder

schlags-

gebiet

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe ab flu ß

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 M o-n ate

(durct Mitt- Mitt-schnitt- lerer lere lieh) nicht unter-

schrit- abflllß tene

Jah- jähr-res- liehe

km

mm mm

Mill. qkm cbm

Abflußmenge O cbm I cbm sek | sek

Mill.

cbm

tene Abtlußmenge Q cbm I cbm sek | sek

9 Monate

(liurci Mitt- ! Mittschnitt- lerer j lere •ich) Jah- jjähr-

unter- «»- fliehe sehnt- abflllß

9 Monate lang (durch-schnitt- lerer lieb) Jah-nicht unter-schrit- abflllß tene

Mitt-

res-

Mill.

cbm

Abflußmenge O cbm ; cbm sek i sek

Mill.

cbm

9 Monate lang (durch-lere schnitt-lich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm | cbm sek I sek

Mitt-

jähr

liche

8a l 8b

xoa | 10b

ix

12a [ 12b    13 j 14a | 14b

Cn

o\

Noch Volme

Schlechtenbach (Halver Bach)......

Vom Schlechtenbach b. z. Sterbeckebach

Sterbeckebach...............

Vom Sterbeckebach b. z. Epscheidbach

Epscheidbach...............

Vom Epscheidbach bis zur Ennepe. . .

Ennepe...... . . . ..........

Von den Quellen bis zur Heilenbecke .

Heilenbecke................

Von der Heilenbecke b. z. Hasper Bach

Hasper Bach ...............

Vom Hasper Bach bis zur Mündung . .

Abfluß der Ennepe Von der Ennepe bis zur Mündung . .

Abfluß der Volme

23,2

17,7

i6,i

2,8

13,5

* C/J •

1160

1120

1050

1045

1085

960

1150

IIOO

950

1000

890

875

Übertrag

780 18,5 740 17,2 670 15,8

665

2,0

705 17,2 580 47,9

770 82,7 720 24,2

57° 47,7 620 21,3 510    9,7

495

2036,0064,557119,365 89,89

llllll

II II II

II II II

14,43

12,73

io,59

i,33

12,13

27,78

2,849

0,458

0,404

0,336

0,042

0,385

0,881

0,856

0,137

0,121

0,101

0,013

0,Il6

0,264

II II II I

I MIM!

63,68j 2,019 0,606 17,42 0,552 0,166 27,19 0,862 0,259 13,21 0,419 0,126 4,95 o,i57 0,047

1^-00 ON O H N rO Tj-to iOvO 'O 'O vO

Von der Volme b. z. Borbach einschl.

Vom Borbach bis zur Bleß.......

Bleß (Ölbach)...............

Pleßbach..................

V. d. Bleß b.z.SprockhövelerBach (ohne 60)

Sprockhöveler Bach...........

V. Sprockhöveler Bach bis zum Deilbach

Deilbach..................

V. d. Quellen b. z. Hardenberger Bach

Hardenberger Bach............

Elfringhäuser Bach (Feldersbach) . . . . Vom Hardenberger Bach b. z. Mündung (ohne c).................

65,2

63,2

58,8

37,o

8,7

6,2

860

840

800

900

850

480

460

420

520

470

940

860

1050

1045

970

945

560

480

-3" C7\ *3- ONVO ■'T

. t>-    . fö lö N 00 cf \D

CO N 10 N H fON

126,45

299,04 9,482! 2,847 40,03 1,269 0,381 11,91 0,378 0,113 24,11 0,765 0,230 12,95 0,411 0,123 8,74 0,277 0,083 18,14 0,575 0,172 36,58 1,160 0,348

3,7i

4,009 1,204 0,118 0,035

I II II II

670 22,4 665 34,4 59° 33,9

15,01

22,88

20,00

0,476 0,143 0,726 0,218 0,634 0,19°

565

18,8

10,62

Abfluß des Deilbaches

O'' O' Q' O'

CO Vj O'C/i

ll

Vom Deilbach bis zum Rinderbach . .

Rinderbach (Vogelsangsbach)......

Vom Rinderbach b. z. Oberhäuser Zechenbach einschl...............

Vom Oberhäuser Zechenbach b. z. Mdg.

Abfluß der Ruhr

Flachland

22,6

900

900

780

720

520

520

400

340

66,7

21,5

73,8

27,1

2640,60 83,730

25,H9

68,51 2,173 0,652 34,68 1,100 0,330 n,l8 0,355 0,106

o,337l 0,101

29,52 0,936 9,21 0,292

0,281

0,088

Z ufliisse

Wasser lauf

I. | II. | III. IV.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Mittlere

jährliche

I. Ordnung

9 M o-nate

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

9 Mo-nate

9 Monate

IV. Ordnung

9 Monate

Nieder- j Abschlags- fluß-liöh« ; höhe

Nieder-

schlags-

geliiet

Mitt

lerer

Jah

res

abfluß

mm mm I qkm

Mill.

cbm

Mitt- ₍!Ccl    Milt-    Mitt-    ₍>™f_    Mitt-    Mitt-    ₍“ncf.    Mitt-    Milt-    ““g.

lere ! schnitt-    lerer    lere    schnitt-    lerer    lere    schnitt-    lerer    lere    schnitt-

jähr-i Uch)    jah-    jähr-    lieh)    Jah-    jähr-    lieh)    Jah-    jähr-    lieh)

üchel Zer-    res-    liehe    res-    liehe    Zer-    res-    liehe    Zer-

schrit- abfluß    schrit- abfluß    4 schrit- abfluß    schrit-

tene

AbflußmengeQ cbm cbm sek

tene

tene

cbm cbm sek sek

Mill.

cbm

Abflußmenge O cbm j cbm sek 1 sek cbm

Mill.

tene AbflußmengeQ cbm cbm

sek

_ Mill.    _

sek cbm    sek

7 j 8a 8b 9

10a    10b

12a    12b    13    14a    14b

08Cn 4^ GJ

80 00^4

trerq o

Amei (zur Ambleve und Ourthe) f) j! Von den Quellen b. z. Heckbach einschl. Vom Heckbach b. z. Mödersclieider Bach

!j Möderscheider Bach...........

Meyeroder Bach..............

Schinderbacli...............

VomMöderscheiderBach biszum Emmelsbach (ohne 4 und 5)..........

Emmelsbach................

Vom Emmelsbach b. z. Ligneuvillebach lj V. Ligneuvillebach einschl. b. z. Rechtbach

|| Rechtbach.................

| Vom Rechtbach bis zur Warche.....

Warche ..................

Von den Quellen bis zum Tiefenbach . j| VomTiefenbach einschl. b. z.Holzwarche

jl Holzwarche ................

jj Von der Holzwarche bis zum Nidrumer

Bach einschl...............

Vom Nidrumer Bach b. ■/.. Longfayer Bach

| Longfayer Bach..............

Monter Bach...............

V.LongfayerBach b.z. Warchenne (ohne g)

II Warchenne ................

Von der Warchenne bis zur Mündung .

Abfluß der Warche Abfluß der Amei bis einschl. Warche Belgien

915

885

535

21,6') 915 20,8*)    830

17,8") 895

i6,7")

855

830

885

880

505

535

450

515

475

45°

505

500

sJÜ

ON

30,8

. ON .    0004 .    .

OJ RO

840

SS.,

985

1010

1045

1070

1095

1245

1225

1090

990

940

460

500

605

630

665

690

715

865

845

710

610

560

CO l-<    ►-< hH tO tO CO l-H >-<    to W h) H OJ    t-l tO t-H

OO -fc- CO O Co CM 0\ 4a H 08 H 4^ W OOf* 08 CO H o w 08

^4 "io “to "b 00^4 ~k> m 'bo'oo cn cci) w 4 ib h 61 co

INI

M M M    M    M

O 08 MD Cn 9*    f⁴ V* P

M O iw w H    Zn o MD CO MD

Cn w Cn 80 v£> CO CO O h w vO

0,285 0,086 0,216 0,065 0,346 0,104 0,159 0.048 0,145 0,044

0,101 0,030 0,488 0,146 0,295 0,088 0,379 0,114 0,508 0,152 0,341 0,102

10,16 0,322 0,097 7,43 0,236 0,071 22,68 0,719 0,216

i8,o8 0,573 18,38 0,583 11,94 0,379 8,45 0,268 9.37 0.297 20,86 0,661 4,87 0,154

I II M I III!

MM

II II

Mill

II II II

132,22: 4,192 1,258

235,°9! 7,455

2,237

to

m <N CO -st- 10 80

Weser (zur Ourthe)

Von den Quellen bis zum Steinbach . .

Steinbach (Eschbach)...........

Vom Steinbach bis zum Getzbach . . .

Getzbach..................

Vom Getzbach bis zur Hill.......

Hill.....................

Von den Quellen bis zum Spohrbach .

Soer ....................

Vom Spohrbach einschl. bis zur Mündung (ohne b).............

1120 12,2*) 1150 1100 6,6    1210

1105

740 20,7 770 18,4

720

9.7

830 20,4 725    9.6

15,32

14,17

6,98

i6,93

6,96

0,486 0,146 0,449 0,135 0,221 0,066 o,537 0,161 0,221 | 0,066

Mill

2,2*)

.    1280

3.2    1250

900 17,3 870 26,4

15,57 0,494 22,97 0,728

0,148

0,218

1220

840 29,4

24.70

0,783

0.235

CO-^1

Abfluß der Hill Von der Hill bis zum Eupener Bacli .

Eupener Bach...............

Abfluß d. Weser bis einschl. Eupener Bach

1115

990

735    9.4

610 24,8

M    08

CM 08 CeJ

h \b io

OJ

2,005 0,601 0,219 0,066 0,480 0,144

145.64 4,618 1.385

Belgien

Geulbach (Göhlbach) (zur Maas)

Von den Quellen bis zum Hohnbach .

Hohnbach (Lontzener Bach)......

Abfluß d. Geulbachs b. einschl. Hohnbach

Selzerbeek..................

Von den Quellen bis zur Reichsgrenze

Cm

10 o

Tf 80 08 08

S80

Cn Cm co 08

O CM

42,5

32,0

24,011 0,761 0,228 18,56] 0,589! 0,177

42,57! i,35o 0,405

23.5

ii,75

o,373! 0,112

Niederlande

4-5

Belgien und Niederlande Flachland und Niederlande

08

<N rO

Cm

rO    CO

Roer (zur Maas)

V. d. Quellen bis zur Kl. Roer einschl. Rickeivennbach (Windgen Bach) .... Von der Kl. Roer bis zum Schwarzbach

einschl. (ohne 2)............

Vom Schwarzbach bis zur Schwalm . .

Schwalm..................

V. d. Quellen b. z. Elsenbornbach einschl.

Döppeskaulbach (Fuhrtsbach)......

Vom Elsenbornbach b. z. Mdg. (ohne b) Abfluß der Schwalm

V. d. Schwalm b. ■/.. HöfenerBacli einschl. ! Vom Höfener Bach b. z. Rohrener Bach

einschl. .................

V. Rohrener Bach b. z.Tiefenbach einschl.

1225 146,7") 1150

136,7")

1195

1210

ii35

4,9    1180

1170

1180

1170 1140

*-'l “--l CO M CO^J COCO M CO 08 vO O .    80 O Cn Co >-i    4-*

O Cn O Cn

O OO

3 -S

ON

10 \0    "t    IO    (4    vO^

CTs t-k    fö    tO    "t    "    cO

i—• •—*    N    h    n    cs

20,2

21,5

16,14

8,16

0,512

0,259

o,i54

0,078

15,89

14,61

47,59

18,88

15,96

16,34

0,504

0,463

0,151

o,i39

17,67

10,80

19,12

0,560 0,168 0,342 0,103 0,606 0,182

1,508 | 0,453 0,599 | 0,180

0,506 | 0,152 0,518 j 0,155

153,57’ 4-869 1,462

zu übertragen

-(-) Nach der „Wasserkarte der Norddeutschen Stromgebiete“. — ") Statt der Entfernung von der Mündung ist hier die Entfernung von der Grenze angegeben.

Zuflüsse

W asserlauf

I. II. III. IV.

und

Ordnung

Bezeichnung seiner Teilgebiete

Ent- Mittlere fer-nung von der Mündung des Vorfluters

jährliche

I. Ordnung

Niedei-

stlilags-

liSlie

Nieder-

schlags-

gebiet

Mitt- Mittlerer lere Jah- jähr-res- liehe abfluß

Zuflüsse

II. Ordnung

III. Ordnung

IV. Ordnung

9 Monate lang (durch-

schnitt- lerer lere

St Jah- ->ähr-

unter-

schrit- abfluß tene

Mitt- Mitt-

res- liehe

9 Monate

(durcfi- Mitt-schnitt- lei ei üch) Jah-nicht nnter-schrit- abfluß tene

res-

Mittlere j ähr-liche

9 Mo -nate lang (durch-schnitt- lerer lieb) Jah-nicht unter-schrit- abfluß tene

Mitt-

res-

km

mm mm

qkm

Mill.

cbm

Abflußmenge 0 cbm I cbm sek sek

Milk

cbm

Abflußmenge Q cbm cbm sek sek

Milk

cbm

Abflußmenge O cbm I cbm sek sek

Milk

cbm

9 Monate lang (durchschnittlich) nicht unterschrittene AbflußmengeQ cbm cbm sek sek

Mitt-

lere

jähr

liche

4    5,6

8a | 8b 9

ioa iob

12 a j 12b    13    14a    14b

NC

10

jj Noch Roer

][ Erkensruhr.................

¹ Von den Quellen bis zum Keikaulbach

(Piingelbach) einschl..........

i Vom Keikaulbach bis zur Mündung . .

Abfluß der Erkensruhr )| Vom Tiefenbach bis zur Urft (ohne 9)

Urft.....................

jj Von den Quellen b. z. Recherhofbach

(Dänenbach) einschl..........

)) V. Recherhofbach b. z. Haubach einschl. jj Vom Haubach bis zum Genfbach . . .

) Genfbach .................

jj Vom Genf bach bis zum Wahlener Bach

|j Wahlener Bach..............

]| Vom Wahlener Bach bis zum Kailbach

|[ Kailbach..................

i j j Vom Kailbach bis zur Olef.......

Olef ....................

1 Von den Quellen bis zum Wiesbach

Wiesbach .................

Pretherbach (Hollerather Bach).....

Vom Wiesbach b. z. Reifferscheider Bach

(ohne 3)    ................

Reifferscheider Bach...........

V. Reifferscheider Bach b. z. Dieffenbach

Dieffenbach ................

jj Vom Dieffenbach bis zur Mündung . .

Abfluß der Olef ] . j. Von der Olef bis zur Mündung ....

Abfluß der Urft jj Von der Urft b. z. Schilsbach einschl. jj Vom Schilsbach b. z. Heimbach einschl.

| Vom Heimbach bis zur Kall......

[j Kall ....................

jj V. d. Quellen b. z. Keltzerbacli einschl. jj Vom Keltzerbacli bis zum Silberscheider

Tiefenbach einschl...........

j! Vom Silberscheider Tiefenbach bis zum

Lukas -Tiefenbach............

jj Lukas-Tiefenbach.............

| Vom Lukas-Tiefenbach b. z. Mündung Abfluß der Kall

Übertrag

153,57] 4,869 1,462

P'CTO •—1 CD 2-0 CT

116,9")

112,3*)

36,5

30,7

26,0

19,3

19,7

12,2

kO

79,4*)

1160

1050

OO

o o

i9,3

23,4

1055 ) 675) 10,6

30,73 0,974 0,292 7,16 0,227 0,068

15,05: 0,477 0,143 15,68) 0,497 o,i49

CTn \D rO Cb O)    C©_ GO^

■^co cooovrf coef -P

I—((—ll-tl—II—If—1 hH W t-t

I M II 1! II

6,63 0,210 0,063 7,44 0,236 0,071 4,92 0,156 0,047 6,3    0,201    0,060

6,0    0,193    0,058

5,1    0,163    o,o49

4.62    0,146 0,044

5.62    0,178 0,053 5,61 0,178 0,053

rOCO cO

I M MM M

1050    670. 23,7

1180    800    7,6

980    600 38,4

880    500] 36,7

1040    660    23,9

825 445 33,5 740    360    30,0

ii35 755 29,5

1100    720 13,1

985 j 605 16,6 935 ) 555 10,7 850 ! 470    7,9

15,88 0,504 0,151 6,08 0,193 0,058 23,04! 0,731 0,219

14,63! 0,464 0,139 26,86 0,852 0,256 5,72 0,181 0,054 8,84 0,280 0,084 8,11 0,257 0,077

i79-⁸9 5,705' i,7n 15,77 0,50010,150 14,91 0,473)0,142 10,80 0,342 0,103

iog,i6| 3,402 1,038 i8,35j 0,582 0,175

22,27 o,7°6[ 0,212

9,43! 0,299! 0,090

io,o4j 0,3181 0,095 5,94) 0,188 0,056 3.7¹ o,¹¹⁸ 0,035

16

! Von der Kall bis Niederau.......

Abfluß der Roer bis Niederau

710; 330) 59,8

51,39 1,629 ⁰>488 19,73 0,626; 0,188

•    483,95|i5.345l 4,604

17-

20

Flachland

Inde (zur Roer)..............

Von den Quellen (Vichtbach) bis zum

Grölisbach einschl...........

Vom Grölisbach bis zum Hasselbach .

Hasselbach ................

Vom Hasselbach bis zum Münsterbach

Münsterbach (Inde) ...........

Von den Quellen b. z. Reybach einschl. Vom Reybach bis zum Falkenbach . . .

Falkenbach (Inde)............

V. Falkenbach b. z. Breiten Bach einschl. Vom Breiten Bach bis zur Mündung. .

Abfluß des Münsterbaches !

44.7")

36,7

26,3

u-3

1065

1000

1010

850

1000

945

840

895

835

Ln Ln Q Ln O_____O O ° ^

W H W H H    W IO W H

^ P PP

fß M O OJ CC 4^ 00 H 00

13,56 0,430 0,129 12,46 0,395 0,118 15,62 0,495 0,148 15,70 0,498 0,149

MM

21-

(Inde) vom Münsterbach b. z. Omerbacli

Omerbacli.................i

Vom Omerbach bis zum Wehebach . .

Wehebach.................

V. d. Quellen b. z. Hürtgenbach einschl. Vom Hürtgenbach b. z. Roten Wehbach

einschl..................

V. RotenWehbachb.z.Rotenbach einschl. Vom Roten Bach bis zur Mündung . .

Abfluß des Wehebaches | Abfluß der Inde bis einschl. Wehebach ' Flachland

desgl. und Niederlande desgl.

*) Statt der Entfernung von der Mündung ist

to

CO

10 ko *■ -

■

990 j 610    21,6

870 j 490    15,9

785 j 405 19,1 695 j 315 12,9

5,304 1,590

die Entfernung von der niederländischen Grenze angegeben.

OOvO m Ol 0 CO ^

■£*■ w \£> 0

32,77

12,28, 0,389 10,34) 0,328 11,50)0,365 6,80 0,216 6,78) 0,215

0,117

0,098

0,110

0,065

0,064

1,513: 0,454 o,377| 0,113 0,286) 0,086 0,271) 0,081

1,039 0,312

13,i8₍ 0,418 0,125

7,79, °>247[ 0,074 7,74 0,245] 0,074 4,o6j 0,129) o,o39

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Bearbeitet aui Grund der Tabelle A und der Meßtischblätter

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

Wasser lauf

Lfd !

Nr.

und

j Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-I fer-nung von

düng km

Höhe

Länge

der

Fallhöhe

im

auf

über Teilstrecke ganzen

1 km Lauflänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

Kilometrische Wasserkraft Q_ v>>

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

mittlere 9 Monate; mittlere lg Monate aus | aus mittlere ^Monate jähr- ,a°fteth jähr- lanuftetht Spalte ! Spalte jähr- |la^ht liehe schrittene liehe schrittene 9a    9 6    liehe schrittene

km

1/sek I 1/sek PS | PS

PS

PS PS PS

8a

9a

9b

10a

10b

11 a

Oppa (1. d. Oder, Km 766,5 oberh. der Mündung in das Haff)

Reichsgrenze oberh. Bleischwitz . . . .

72,5

310

Cziczinabach

58,4

282

14,1

28,0 ; 1,99

7 794    3 ii7

i55,i

62,0

Reichsgreuze südlich Wehowitz.....

„    „ Kl. Hoschütz . . .

11,6

23,0    1,98

8 120 8 624

3 247 3 449

161,6

170,8

64,6

68,3

158,4

63,3 j 2 233    893

Mohra

cC rt    c

'-D 00

"t rO    rO

259

246

242

2,4

4,o    1,67

9 526 10 157

3    810

4    062

188,6

169,6

75,4

67,8

179,7

71,8 j 2085    833

10 179 19 798

4071

7 918

170,0    68,0

217,8 |    87,1

169,8

67,9 |    408    163

21,0

Mühlgraben südlich Beneschan . . . .

15,0

219

23,0 : 1,10

Mündung

15,0

9,0 | 0,60

20 729 8 290 29 729 8 290

228,0

124,4

91,2

49-7

222,9

89,2 j 4681    1873

210

21 298    8 518

127,8

5DI

126,1

50,4

1892

756

Gold-Oppa (1. d. Oppa) Reichsgrenze oberh. Tropplowitz

Für die Oppa: 11 299    4 518

MO

375

1 065    426

53,8

2i,5

unterh. Komeise

9,9    50,0 : 5,05

325

2 185

874

110,3

44,i

Für

82,0    32,8    812    325

die Gold-Oppa:

812

325

Hotzenplotz x) (t. d. Oder, Km 649,9) Misrichbach (Reichsgrenze)........

Seifengraben................

77,o    368

2,9    28,0

9,66

705

282

68,1

27,2

70,7

28,3

205

82

74,i    340

CO

MO

304

326

Langenbrück, rechter Nebenbach. . . .    68,1    289

6,0    51,0 | 8,50

73,3    29,4

69,1    27,7

903

361

76,8

30,7

73,o

29,2

438

175

1 043

417

58,9    23,6

Braune

62,7    258,5

5,4    30,5    5,65

1 143 457 I 654    661

8,8    24,5 | 2,78

64,6    25,8

46,0    18,4

61,8

48,1

24,7

19,2

334

423

133

169

Seifenbach

53,9    234

1    807

2    024

722

809

50,2

9,4    18,0 | 1,91

38,7

20,1

15,5

Reichsgrenze unterh. Dittersdorf . . . . ,,    oberh. Dt. Rasselwitz. . .

OJ 4^ MO

Cn

2x6

207

2 229    891

4 376 1750

42,6

59,i

17,0

23,6

40,6

16,2

382

152

Ober Glogau, Straßenbrücke

24,5

187

14,8    20,0 | 1,35

4 758    1903

64,2    25,7

Für die Hotzenplotz

6r,6

24,6

912

364

Ober Glogau: 2 694    1 075

Glatzer Neiße (1. d. Oder, Km 595,2) Bobischauer Bach ..............

181,2    475

Schönthaler Wasser

5,7 4bo

7,i9

175,5    434

Bielseife

169,7 4oi

5,8    33,o

5,69

’Tl-CO O t-" 1/5 10

764

201

231

305

36,2

32,9

i4,5

13,1

38,2

15,2

222 i

88

Buckeltalgraben

161,2    369,5

8,5    3b5

1 079

43i

10 o

CO O

i7,4

i6,o

3,7i

Wölfel

156,2    351

5,o    18,5

3,7o

P o CO

1 805 1 969

53,5

21,4

455

182

722

788

67,0

72,9

26,8

29,2

6,0    22,0

3,67

2 069 2 493

74,8

29,9

374

150

828    76,6    30,6

998    9i,5    36,6

Waltersdorfer Wasser

150,2    329

3 691 3 929

H3,5

45,4

681

272

1 478    135,5    54,2

1 573    130,8    52,4

5,7    19,0 | 3,33

133,7

53,6

762

306

Lomnitz

| 144,5 3io

5,4    15,0 i 2,78

4 102 4 276

1 642 1 712

136,6    54,7

118,9    47,6

Biele

i39,i    295

Weistritz

135,7

286

3,4    9,0    2,65

4 603 7 646

1 843

3 061

128,0    51,2

202,6    81,1

123,4

49,4

666

267

Steine

129,6    278,5

6,1

7 669 10 169

3070

4070

203,2

125,1

81,4

50,1

202,9

81,2

690

276

7,5 j 1,23

10 678

15 483

128,2

5i,3

782

313

4 272 6 195

i3i,3

232,2

52,5

92,9

Wiltscher Bach

119,6    263,5

10,0    15,0    1,50

234,0

93,6 |    2340

936

15 721

6 291    235,8    94,4

zu übertragen

6 972 j 2 790

x) Im Oberlauf Goldbacli und Prudnik genannt.

Tabelle B

Ermittelung .der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

Wasserlauf

Lfd,

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

Länge Höhe der

über Teilstrecke

NN

Fallhöhe

im

auf

ganzen

1 km Lauflänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere b Monate mittlere lang nicht unterschrittene

jähr

liche

Kilometrische

Wasserkraft

SLik

IOO

jähr

liche

9 Monate lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5J

aus

aus

Spalte Spalte

9a

9b

mittlere

jähr

liche

9Monate lang nicht unterschrittene

km

km

1/sek | 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

11b

Wiltscher Bach

119,6

263,5

Staudebach

109,8

245,5

9,8

18,0    1,84

Pausebach . .

6,9

12,0

i,74

102,9

²33,5

C4    co

t-H    »H

Giftbach

97,3

225,5

5,6

8,0 j 1,43

Weißwasser (Karnitz)

92,1

219

5,2

6,5

1,25

Mühlgraben

83,5

207,5

8,6

n,5

i,34

10

Grundwasser

74,4

196,5

9,i

n,o 1,21

Os

Freiwaldauer Biele

66,5

187

7,9

9,5 : 1,20

3........O S.......OP.......O P OP OP OP OP

15 822

16 012 16 230

16 813 18 255

18 281 18 498

18 553 18 882

19 081

19 572

20    678

21    554

23 875

28 541

6331

6407

6494

6    727

7    303

7 3i3 7 399

7 42i 7 553

7633

7 830

8 272 8 623

9 551 11 417

291,1

294,6

282,4

292,5

261,0

261,4

231,2

231,9

253,o

255,7

236,8

250,2

258,6

286,5

35i,i

116,5

H7,9

113,0

117,0

104,4

104,6

92,5

92,8

101,2

102,3

94,7

100,1

103,5

114,6

140,4

Übertrag 292,8    117,2

6 972 2 790 2 869 1 149

287,4

261,2

231,6

254,4

243,5

272,6

115,0

104,5

92,6

101,8

97,4

109,0

1 983

794

1463    585

1 204

2 188

2 216

2 154

482

875

886

861

Einmündung d. Bieleanmes unterh. Neiße .

60,8

180

5,7

7,o    1,23

28 606

35L5

140,6

2 004

801

Bielseife (r. d. Glatzer Neiße, Km 169,7) Lauterbacher Wasser............

1,5

414

186

Mündung

401

i,5

13,0

8,67

315

Lauterbacher Wasser

(r. d. Bielseife, Km 1,5)

Vereinigung von Gabelbach u. Bodenwasser

6,7

700

Lauterbach

3,2

200,0 I 62,50

3,5

500

PO P

t"» vO vO rt- co 00

CI

Mündung

414

3,5

86,0

24,57

108

Rosenthaler Wasser

(1. d. Glatzer Neiße, Km 166,5) Km 4,8 oberh. der Mündung . . . .

4,8

480

. Höllenflössel

2,7

67,5

25,00

2,1

412,5

Mündung

386,5

2,1

26,0

12,38

116 214

259

Höllenflössel

(1. d. Rosenthaler Wassers, Km 2,1) Km 2,8 oberh. der Mündung.....

to

Linker Nebenbach

L ho

620

04

41,0

102,50

579

Seitendorf er Wasser

1,0

460

1,4

119,0

85,00

Mündung

412,5

1,0

47,5

47,50

vO vO Cn    4^ 10

00 4^ 00 OiM

Ebersdorfer Wasser

(r. d. Glatzer Neiße, Km 166,0) Vereinigung von Kahle- u. Urnitzer Wasser

Straßenbrücke in Ebersdorf.......

6,1

480

3,7

65,0

177

17,57

2,4

415

252

252

Mündung .

385

2,4

30,0

12,50

287

Wölfel (r. d. Glatzer Neiße, Km 156,2) Vereinigung v. Urlitz- u. Klapperwasser . .

I5,i

755

Buckelwasser

n,9

569

3,2

186,0

58,12

109

Wegebrücke bei Oberhof

4,7

7,2

413,5

155,5

33,09

PC

174

254

3

Mündung

7,2

62,5

8,68

310

310

35i

424

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

140,7

11 443

Für die Glatzer Neiße bis unterhalb Neiße: 23 053    9 223

35b9

74

16,1

6,4

126

27,3

10,9

21,7

8,6

33

13

19

34

34

29,4

53,8

21,1

ii,9

21,2

8,4

Für die Bielseife:

41,6

16,6

23,8

9,5

33

13

133

53

83

33

26,5

10,6    _

Für das Lauterbacher Wasser im ganzen:

43

216

86

47    29,0

86    26,5

11,8

10,6

29,3

11,8

62

25

104

)-t

OJ    OJ W    W

\o oj    00

7i

IOI

IOI

32,1    12,9    __

Für das Rosenthaler Wasser:

!>. <N^    cO VO

t-Cod    on    VO

CI cO    -3-

n,3

15,3

19,6

17,6

i8,5

43,8

45,6

Für das Höllenflössel im

3i,i

44,3

3i,5

17,4

18,0

ganzen:

62

61

46

107

25

24

18

42

12,5

17,7

12,6

14,4

37,7

I5,i

139

56

33,7    13,5

81

32

115    35,9

Für das Ebersdorfer Wasser im

ganzen:

220 88

44

70

102

124

124

170

63,4

25,6

82,2

33,2

263

106

101,1

84,0

102,6

04    to

Oh ON

40,7

33,8

93,3

37,4

439

176

41,0

10,8

14,8

31,8

12,8

229

92

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

; Entfernung von der Mündung

Höhe

Länge

Fallhöhe

der

über

NN

Teil-

strecke

im

auf

ganzen

II

1 km Lauflänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

Kilometrische Wasserkraft Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

km

km

mittlere 9Monate mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

1/sek

jähr

liche

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte

9a

9b

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

I/sek

PS

PS

PS

PS

ps ! ps

8b

9a

9b

10a

10b

na

Buckelwasser (r. d. Wölfel, Km 11,9) Oberhalb der obersten Brücke......

3,o

820

Schindelfloß

1,7

699

i,3

121,0

93,o8

33

Mündung . .

569

i,7

130,0

76,47

42

80

13    30,7

17    32,1

12,1

13.0

32

61,2

46,6

18,8

79

32

24,5    _

Für das Buckelwasser:    79

32

Kressen bach

(1. d. Glatzer Neiße, Km 153,8) Forstbezirk Pohldorf, Jagen 43 . .

15,8

660

Linker Nebenbach

14,1

631

i,7

29,0

17,06

Lehmfl össel

2,1

38,0

18,10

204

250

82

100

CO_

-rf i/S CO -3-

14,0

18,1

12,0

593

297

320

iig

128

53.8

141,2

49,5    19,8

104

42

21.5

56.5

Glaserbach

10,3

518

1,7

75,0

44,12

Neu Weistritzer Bach

5,3

116,0

21,89

5,o

402

Mündung

342,5

5,o

59,5

11,90

co co vo ^r 0 O co ■'t kO v£>

147

168

244

279

oo

314

161,9

64,9

9i.5

36,8

I33.I

82,8

93.3

Für den

151,6    60,7

112,3

45,i

258

595

103

239

53,4

33,2

88,0

35,3

440

176

37,4    _

Kressenbach im ganzen: 1397

560

Neu Weistritzer Bach

(r. d. Kressenbaches, Km 5,0)

Neu Weistritz, oberer Dorfausgang. . .

2,0

501

>>

Straßenbrücke b.d. Kirche

1,0

451

1,0

50,0

50,00

Mündung .

402

1,0

49,0

49,00

10 10 co L- L- CO

04    04 04

Cn 00

o-> 04 "cO ein

43,i

Für den

15.0

i4,7

40,0

16,0

40

16

17.2    _

Neu Weistritzer Bach:    40

16

Landecker Biele

(r. d. Glatzer Neiße, Km 139,1) Schindelgraben............

48,0

Schwarzer Graben

46,1

^4 CO CO Cn

O

72,0    37,89

82

33

Schwarze Biele

0,8

31,0 I 38,75

105

42

3i.1 40,7

12,5

16,3

45,3

749

119

193

48

Koblitzbach

7,9

171,0

21,65

78

46,1

41,8

18,6

16,9

43.4

6i,o

17,4

24,6

35

14

482

37,4

578

37i

149

So,3

194

424

170

53.1

32.3

21.3

Mohre

30,1

486,5

7,3

91,5 I 12,53

73.8    29,6

539

216

Cn <1 CO Cm 0

302

Schönauer Bach

9,8

633

94.5

121,7

37.8

48,7

75,5

7,70

20,3

411

2 053 2 188

823

Konradswalder Bach

16,3

384

4,o

27,0

6,75

877

158,1

147.7

63.4

59,2

139.9

56.0

1 371

549

2 302 2 548

923 1 021

155.4

Heinzendorfer Bach

8,8

338

7,5

46,0

6,13

156,2

62,3

62,6

151,6    60,8

606

243

2 685 2 880

Petersdorfer Bach

5,6

3,2

15,0

4,69

1 076 1 154

164,6

66,0

160,4 :    64,3

1 203 |    482

135,1

54,i

323

2 906 2 997

1 164 1 200

136,3

Mündung

295

5,6

28,0

5,00

3 043

1 218

Für

149,8

54,6

60,0

60,9

135.7

151,0

54,4

60,4

434    174

846

338

152,2

die Landecker Biele im ganzen: 5 516    2 210

Mohre (1. d. Landeckel' Biele, Km 30,1) Neu Mohr au, Vereinigung d. Quellbäche

677

Faulhabers Graben

2,5

83,0133,20

594

IJ

57

69

ON-NH

J»5»

44- \0

Kamnitzbach

i,5

40,0 j 26,67

49,4

19,8

74

30

5,i

554

199

80

534

Mündung

486,5

5,i

67,5 i 13,24

392

826

157 !    5L9

21,3

20,8

33i

109.4

43,8

80,6

32,3 4ii

165

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Höhe

über

NN

Länge der Teil- lm strecke ganzen

Fallhöhe

auf

1 km Lauflänge

km

Abflußmenge Q

(nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

1/sek 1/sek

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

9 M o n a t e mittlere 9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

jähr

liche

PS

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte jähr-

9a

9b

mittlere 9Monate

lang nicht unterließe schrittene

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11b

Kamnitzbach (1. d. Mohre, Km 5,1) Km 5,2 oberh. der Mündung........

Erster Schneegrund.............

5,2

4,7

760

727

o,5    33,o

66,00

o SS

M cn CO o

20

33,o

Espig

2,8

638

1,9    89,0

46,84

3i

36,5

13,2

14,5

O SS

133

53

Mündung . . .

2,8    84,0

30,00

149

59

62,3    24,8

44,7    17,7

49,4    19,6

94

37

554

193

77

57,9

5i,3    20,4

144

57

23,1    __

Für den Kamnitzbach im ganzen:

238

94

Klessenbach (1. d. Mohre, Km 3,8) Unter dem Haustein...........

IO

Roter Fluß

-U

00    00

760

1,0    55-0

55,oo

705

SS o

65

26

35,8

Mündung

4,8 172,0

533

35,83

97

39

34,8

14,3

14,0

210

84

75,2

55,o

22,0

264

106

30,1    _

Für den Klessenbach:

264

106

Johannisberger Bach oder Heudorfer Wasser (1. d. Mohre, Km 0,7) Heudorf, Kapelle..............

Johannisberg, rechter Nebenbach. . . .

Cn

4^

vo 00

755

707

0,8    48,0 j 60,00

o SS

(JS H

20

29,4

25

36,3

12,0

i4,9

Seitenberg, linker Nebenbach

10

ON

576

2,2    131,0 | 59,55

39,9

16,1

88

35

73

29

43,5

Mündung

2,6    81,0 | 31,15

495

105

42

32,7

17,3

13,1

39,o    15,6

101

145

58

4i

18,1

Für den Johannisberger Bach im ganzen:

45,2

189

76

Weistritz (1. d. Glatzer Neiße, Km 135,7) j Forstbezirk Kohlau, Jagen 123.......

Miihlflössel..................

33,2

720

32,4

696

0,8

24,0    30,00

FL 9.

125

164

5°

66

37,5

Hellerflössel

26,7

5,7

159,0 | 27,89

45.7

15,0

18,4

537

9.

Reinerzkroner Bach

1,8

25,0 i 13,89

24,9

512

SS o

ONCn    4^

163

191

113.2

66,x

45,5

26,5

79,4

32,0

453

182

Klinkeiflössel

21,8

462

3U

50,0 ! 16,13

SS o

Steinbach

L4

12,5 j 8,93

20,4

449,5|

ss o

!>. O CO rO

cO '•£> O iß N    IO

203

246

269

296

306

602

7°.4

99.o

28,2

39,7

68,2

27,4

123

49

io8,i

65.9

43,4

26,4

68,1

27,3

103,6

67,0

41,6

26,8

321

129

94

38

Eichfloß

15,5

388

4-9

61,5 | 12,55

188,8 -

75,6

O SS

Engelwasser

8,4

7,i

67,5

9,5i

1 706 1 755

682

702

214,1

166,9

85,6

66,8

320,5!

1    944

2    304

184,9

220,0

74,o

88,1

201,4

175,9

80,6

70.4

987

395

1 249

500

N d r. S ch w e d e 1 d o r f, Brücke obh.Zuckerfab.

1,1

10,5

7-3

3TO

9,55

O SS

Wilmsdorfer Bach

3,4

9,o

2,65

2 312 2 312

9²5

925

220,8

61,3

88,3

24,5

220,4

88,2

242

97

3,9

301

SS O

2 337 2 482

'935

61,9

Mündung . .

286

3,9

15,0

3,85

993

95,6

24,8

38,2

6l,6 j 24,6

209

84

2 500    |    1000

96,2

Für

95,9    38,4

38,5    _

die Weistritz im ganzen:

374

150

4 052    1 624

Steinbach (1. d. Weistritz, Km 20,4) Gut Friedersdorf......., . .

Brücken wasser

Ol CN

545

1,0

13,0

13,00

532

SS o

183

73

Rotwasser .

466

4,o

66,0    16,50

279

in

SS O

43i

Mündung

i-7

449.5

16,5 j 9,71

676

741

172

274

296

00 o >-<_ o

H-t IO

n    vo

9,5

18,3

28,4

26,6

58,6    23,4

68,8

27,6

28,7    __

Für den Steinbach im ganzen:

72,0

234

117

351

94

47

141

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von

lU-6r NN

Mündung

km

Länge Höhe (jer

über Teil-

Fallhöhe

Kilometrische

Wasserkraft

auf

im .

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

km

Abllußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere I9 Monate lang nicht •    lang nicht

unter- J f⁰¹" I unterschrittene liehe | schrittene

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte roXSpalte 5)

jähr

liche

1/sek 1/sek

PS

PS

aus mittlere 9 Spalte Spalte jähr- 1 a 9b liehe

s PS

aus

On CU

Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

8b

9a

9b

10a

10b

na

Rotwasser (1. d. Steinbachs, Km 1,7) Steg unterh. der Kreisgrenze ......

Forsthaus Neufriedrichsgrund.......

7,i

4,4

695

662

2,7

33,o

12,22

SS o

155

62

Mündung

466

4,4    196,0

44,55

155

62

18,9

69,1

7,6

27,6

255

102

113,6

45,4

9i,4    36,5

402

161

Für das Rotwasser:

402

161

Haselflössel (r. d. Weistritz, Km 19,8) Vereinigung der Qnellbäche........

3,7

651

Linker Nebenbach

1,6

m, o

69,38

2,1

540

58

62

23

Mündung

444

2,1

96,0

45,71

103

25

4i

40.2

28.3

16,0

ii,4

37,7

15,0

79

32

47,i    18,7    _|

Für das Haselflössel:

79    32

Eichfloß (r. d. Weistritz, Km 15,5) Fuß des Vetenbergs...........

Ranserflössel...............

2,8

680

1,6

156,0

97,50

1,2

524

SS o

11

Mündung

388

1,2

136,0

113,33

iS

20

CO OO

vO O

CS

55.5

10,7

17,0

22,7

48,2    19,8

58

24

Für das Eichfloß:

58

24

Steine (1. d. Glatzer Neiße, Km 129,6) Görbersdorfer Bach............

53,7

520

Teufelssteiner Bach

49,4

478

4,3

42,0

9,77

■et 10

167

200

Reichsgrenze

45,5

26,1

OJ 4^ Cn 4^ 04

3,9

31,0

7,95

620 2 291

248

918

O Oh    Oh h

rf cO    'rf O

CO-^I

iö,3

15.9

44.6

17,8

174

69

19.7

40,8

Walditz

21,6

4,5

20,0

4,44

107,0

42,9

482

193

333

Wünscheiburger (Rathener) Wasser . . . .

17,0

3i4

4,6

19,0

4,i3

2    531

3    448

1 014 1 381

112.4

142.4

45,o

57,o

Eckersdorfer Bach

7,3

296

9,7

18,0

1,86

3    650

4    103

1 462

1 643

150,7    60,4

76,3    30,6

146,6

58,7

674

270

4 438 4 496

1 777 1 800

82,5    33,i

107,9    43,2

79,4

31,8

770

308

Mündung

278,5

7,3

17,5

2,40

4 805

1 923

H5,3

46,2

111,6

44,7

815

326

Für die Steine in Preußen:

2 915

1 166

Walditz (1. d. Steine, Km 21,6) Königswalde, Kirche.......

Falkenberger Bach..........

I7,i

12,9

560

47i

4,2

89,0

21,19

Hausdorfer Bach

8,6

4.3

68,0

15,81

127

257

51

103

403

372

149

547

Volpersdorfer Bach

5,9

381

2,7

22,0

8,15

219

CO

vO

to

277

sß

Mündung

333

5,9

48,0

8,14

917

324

367

-Lr OhCn -£*■ Cn -P* to -P*. Cn Oh    CO O jJh

ON i i» ctn ~co on Cd

10,8

16,3

23.6

17.8

22,6

26,4

29.9

49.7

50,5

70,2

20,0

20,2

28,2

214

136

414

86

55

166

Wünschelburger oder Rathener Wasser (r. d. Steine, Km 17,0) Ober Rathen, untere Mühle.....

Für die Walditz im ganzen:

764    307

6,0

365

Albendorfer Bach

2,3

16,0

6,96

3,7

349

Mündung

314

3,7

35,o

9,46

262

418

453

105

167

181

18,2

39.5

Cn

00 tu

41,2

16,4

152

61

42,9

17.1

Für das Wünscheiburger Wasser:

152

61

Weidenauer Wasser

(r. d. Glatzer Neiße, Km 73,1) Reichsgrenze............

8,7

221

3,o

11,0

3,67

1 667

667

61,2

24,5

Luschebach

5,7

210

5,7

15,0

2,63

1 696 1 895

61,7

24,7

185

74

678

758

COtO

24,9

19.9

Mündung .

195

2 067

827

544

21,8

52,1

20,8

297

119

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken ]

Ent-I fer-nung von ! der ¹ Mün-l düng

Länge Höhe | der

über ! Teil- lm UN strecke Sanzen

Fallhöhe

auf

1 km Lauflänge

Kilometrische

Wasserkraft

Q-h

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere |9 Monate mittlere 9 Monate iähr- lang nicht ■ ■■, lang nicht I unter-    Jf“¹" [ unter-

liehe | schrittene liehe j schrittene

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

aus

Spalte ! Spalte

9b

aus

km

| km

1/sek | 1/sek

PS

PS

Ob

ir. P

PS

mittlere iMonate jährliche

lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

11 b

Freiwaldauer Biele

(r. d. Glatzer Neiße, Km 66,5) Reichsgrenze............

26,0

303

Altmannsdorfer Bach

22,2

285

3,8

18,0

4,74

Winsdorf, Wegebrücke unterhalb . . .

14,8

246

7,4

39,o |    5,27

.........3' Ö 3

3 475

3 529 3 583

3 875 3 875

1 390

164,7

65,9

166,0

66,4    631

x 412 1 434

167,3

188,8

66,9

75,6

252

1 55i 1 551

Moorwasser

5,6

9,2

42,0 ; 4,57

204,2

177,1

81,7

70,9

196,5'

78,6

1 454

582

204

£3 O

Mündung

187

5,6

4 024 4 639

1 610

1 855

183,9

141,0

73,6

180,5

72,2

1 661

664

17,0 ¹    3,04

56,4

4 666 j 1 866

141,8

i4i,4

56,6

792

317

56,7    _

Für die Freiwaldauer Biele in Preußen: 4 538 I 1815

Weistritz (1. d. Oder, Km 509,1) Rudolfswaldauer Bach.........

101,0

521

Säuferwasser

98,8

485

2,2

36,0    16,36

£3 O

173

217

69

87

11.3

12.3

Lomnitzer Goldwasser

96,4

45i

2,4

34,o ! 14,17

42,0

16,8

101

Charlottenbrunner Wasser

3,5

38,0 j 10,86

92,9

4i3

O £3 O £3

IO

ro 10

I5i

230

21,4

25-0

40

Wüstewaltersdorfer Wasser

88,6

4,3

370

43,0 | 10,00

821

941

tO

crx co

89,2

94,i

35,6

37,6

75,8 j 30,3

265

106

£3 O

Goldener Bach

81,4

7,2

71,0 I 9,86

1 128 1 352

45°

540

112,8

133,3

45,o

53,2

ic>3,4

4i,3

445

178

299

£3 O

! Bögenwasser

72,0

224

9-4

75,o I 7,98

1    742

2    027

696

8io

171,8

161,8

68,6

64,6

152,6    60,9

1 099

438

Peile .

65,8

6,2

25,0 ) 4,03

2 150 2 405

859

961

171,6

96,9

68,5

38,7

166,7

66,6

1 567

626

199

Teichenauer Wasser

59-i

182

6,7

2 473 4 714

988

1 884

17,0    2,54

£3 O

4 755 4 979

1 900 1 990

bs 00    ^

39,8

47,9

48,3

37,8

98,3

39,2

609

243

120,2    48,1

805

322

Abzweig, d.Mühlgrabens unterh.Domanze

52,0

168,5

74

13,5 !    i,9°

5 127

2049

96,0

38,4

682

38,9__

Für die Weistritz bis Domanze: 5 573

97,4

273

2 226

Wüstewaltersdorfer Wasser

(r. d. Weistritz, Km 88,6) Schlesisch Falkenberg.....

8,1

600

Eulenfloß

3,i

5,o

499

101,0 J 32,58

£2 O

Mündung

37°

5,°

129,0 | 25,80

I I 2

158

224

v£> On-P O 04 cn

10 00    00 ^

% °    £ w

14,7

16,3

49,3

Cb

00

246

99

23,2

CD

Cb

ff

Ih

p

xr>

V)

CD

246    99

Mühlbach (r. d. Weistritz, Km 84,9) Linker Nebenbach.............

4-5

-P

Michelsdorfer Bach

i,3

Ci

CO 00

3,2

100,0

31,25

£3 o

Mündung

334

i,3

44,o    33,85

122 157

166

48

62

66

38,1

53,i

56,2

15,0

21,0

54,6

21,6

7i

28

22,3

Für den Mühlbach:    71

28

Goldener Bach (l.d. Weistritz,Km 81,4) • i Zwickerbach .................

7,5

439

Juliansdorfer Bach

5-5

400

2,0

39,°

19,50

Mündung

299

5,5

101,0

18,36

179    |    72

78 1

195

04 04 C/i -p-

00 vb

14,0

i4,3

285    '    114

44,o

17,6

242

97

5²>3

20,9    1_1_

Für den Goldenen Bach: 242 \    97

Striegauer Wasser

(1. d. Weistritz, Km 17,4) Mühlbach............

58,3

324

Zeisbach

56,4

3H,5

i,9

12,5

6.58

342

137

22,5

9,o

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fer~ Höhe nung

von

Mün- NN düng

Länge

Fallhöhe

der über ! Teilstrecke ga,lzen

auf

1 km Lauflänge

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle Ä und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9Monate mittlere lang nicht unterschrittene

1/sek 1/sek PS

Kilometrische

Wasserkraft

Sa!

100

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

jähr

liche

jähr

liche

9Monate lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

aus

Spalte

PS

9a

PS

9b

PS

mittlere j älir-liche

9Monate lang nicht

unter

schrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a    10b

11a

nb

Zeisbach

56,4    311,5

532

Wegebrücke östlich der Weidenmiihle . .

52,6    281

3,8    30,5    8,03

213

42,7

17,1

46,5

18,6

vD vo CS CJ kD ^0

251

50,3

177

7i

Schwarzbach

43,9

228,5

8,7    52,5    6,03

251

37,7

20,2

15,1

v£> 00 \D 0\ 00

267

Freiburger Wasser

35,5

202

8,4    26,5    3,15

360

to

16,1

ii,3

39,o

30,8

15,6

339

136

Abzweigung d.Mühlgrabens oberh.Raaben

27,0    178

8,5    24,0    2,82

1    obi

2    198

2 406

12,4

259

104

425

881

33,4

62,0

134

24,8

Freiburger Wasser

(r. d. Striegauer Wassers, Km 35,5) Dittersbachgraben.............

964    67,8    27,2

Für das Striegauer W

64,9

26,0

552

221

33,8    445

bis Raaben: 1327

532

Seitendorfer Wasser

27,2    383

6,6    62,0

9,39

359

426

144

33,7

171

43,8

i3,5

17,6

Salzbach

7,o

20,2    311

72,0    10,29

ow

Cn 00

192

Liebichauer Wasser .

6,8

13,4    253

58,0    8,53

267

494

56,7

19.8

22.8

46,5

18,7

326

131

722

830

290

333

61,6

38,1

24,7

i5,3

59,2

23,8

403

162

Arnsdorfer Wasser

9,7    236

3,7 D.o 4,59

4-

On K)

338

38,6

15,5

38,4

15,4

142

57

392

34,3

13,8

Mündung

202

9,7    34,o    3,51

1 137

16,0

456    39,9

Für das Freiburger

37,i

i4,9

360

145

im ganzen: 1 231

495

Katzbach (1. d. Oder, Km 459,6) Seiffenbach...............

80,2    368

Erlenbach

78,6    352,5

1,6    15,5    9,69

CI

131

31,6

163

39.6

Helmsbach

7i,5    283

7,i    69,5    9,79

12,7

16,0

46,4

18,6

329

132

4-

217

10

00

53.2

Steinbach

68,7    266,5

2,8    16,5    5,89

274

40,3

21,2

16,1

917

367

54,o

1 189

476

62,9

21,6

25,2

47,2

18,8

132

53

Wilsbach .

58.3

211,5

10,4    55,0    5,29

G o 1 d b e r g, obere Straßenbrücke

5i,3    185,5

7,0    26,0

1 566 1 789

627

716

82,8

66,4

3,7i

SO

72,8

29,2

757

304

33,2

26,6

69,8

27,9

489

195

Prausnitzbach

8,9    30,5    3,43

1 970 1 970

788

788

ON H

29,2

27,0

42,4    155

Wütende Neiße

36,6

140

5,8    15,0    2,59

2 156 2 357

862

942

74,o

61,0

29,6

24,4

70,8

62,1

28,3

630

252

2 44i 5 705

976 2 282

63,2

102,1

24,8

360

144

25,3

40,8

Schwarzwasser .

23,2

116

13,4    24,0    1,79

5 853

10 536

103,4

4i,4

1 386

555

2 342 4 226

o co

4i,9

39,3

Weidelache

5,9    5,5    0,93

17,3

no,5

10 572

4 241

98,3

39,4

Für die Katzbach bis

98,2

39,4

579

232

zur Weidelache: 4 662

1 867

Wütende Neiße

(r. d. Katzbach, Km 36,6) Halbendorfer Bach.......

47,4    349

Röhrsdorfer Bach

3,4    35,o    10,29

44,o    314

IO

vo cr\

oi ■'t

106

Baumgarten -Wasser

37,9

262,5

6,1    51,5    8,44

625

198

27,3

4i,7

<j\

Ö \0

Giintersdorfer Wasser

29,6

222,5

8,3    40,0

4,82

955

250

382

52,8

46,0

21,1

18,4

47,2

18,9

288

115

Kleine Neiße

26,4    209,5

3,2    13,0

4,06

1 080

1 234

432

494

52,1

50,1

20,8

20,1

49,o

19,6

407

163

1    284

2    175

51,1

20,5

164

66

5U

871

52,1

594

20,9

23,7

Höllen- und Grundgraben

13,7    175

12,7    34-5

2,72

66,6

26,7

846

339

2 724

1 091

74,i

29.7

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o— oberhalb, u —unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von

Miin- NN düng

km

Länge Höhe der

über Teilstrecke ganzen L H

Fallhöhe

auf

i km Lauflänge

km

Kilometnsche

Wasserkraft

Q‘ 6    ,

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

jähr

liche

1/sek 1/sek

8b

100

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte ioXSpalte 5)

jähr

liche

PS

9a

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte

9a

mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

PS

9b

PS

PS

PS

ioa

iob

na

ii b

Höllen- und Grundgraben .

13,7

175

Plinzbach

8,8

24,0    2,73

4,9

151

p OP

2 859

1 145

78,1

3i,3

3 028 3 173

1 212 1 270

82,7    33,i

Übertrag 80,4    32,2

1 705

708

to OS 00 00

7i,i

28,4

Mündung

140

4,9

11,0

2,24

3 264

1306    73,1    29,3

Für die Wütende

72,1

28,8

353

Kleine Neiße

(1. d. Wütenden Neiße, Km 26,4) Gräbel, Brücke beim Gut......

im ganzen

2 766    1 107

10,0

265

Bienenbach

6,9

245

3,1    20,0

6,45

Mündung

6,9    35,5

544

209,5

'T    M

O fO ON UOVO 00

202

255

357

32,5

32,7

45,8

13,0

13,1

18,3

Für

39,2

15,7

270

108

Kleine Neiße

270

108

Bober (1. d. Oder, Km 260,9) Kunzendorfer Wasser......

275,9

561

Goldbach

270,3

518

5,6    43,o

7,68

Schwarzbach

265,4

487

4,9 3ho

6,33

P O PO

282

616

113

247

317

399

21,7

39,o

50,0

44,5

Cn 00

ow

20,1

17,8

44,5

17,8

218

87

Schweinlich

260,7

466

4,7    21,0

4,47

Ziederbach

7,5    29,0

3,87

1 103 1 556

442

623

49,3

60,2

19,8

24,1

46,9

18,8

220

88

253,2

437

2    140

3    040

857

82,8

7i,5

28,6

536

214

1 217

68,1

33,2

27,3

Lässig

248,3

426

4,9    11,0

2,24

Streckenbacher Wasser

239,8

408

8,5

18,0

2,12

3 189 4317

1 277 1 728

7i,4

9i,5

28,6

36,6

69,8

28,0

342

137

4    925

5    165

1    971

2    067

104,4

160,6

41,8

98,0

39,2

833

333

64,3

Fischbach .

i7,7    55,o

3,ii

222,1

353

5    737

6    234

2 296 2 495

178,4

124,7

7i,4

49,9

169,5

67,8

3 000

1 200

Lomnitz

2,0

4,o

2,00

220,r

349

6 295 8 304

125,3

50,2

251

100

2    519

3    322

125.9

191,8

50,4

76,7

Zacken

10,4    24,0

2,31

209,7

325

Kemnitz

200,4

265

9,3    60,0

6,45

9 156 14 305

3663 5 721

211,5

922,7

84,6

369,0

201,6

80,6

2 097

838

10

Matzdorfer Bach

194,4

238

6,0    27,0

14635 16 363

5    853

6    544

933,4

373,2

8681

3 471

4,50

944,o

736,3

377.5

294.5

11

Grundbach (Kupferbach)

184,5

226,5

9,9    n,5

1,16

16 461 16 531

6 583

6 611

740,7

191,8

296,2

738,5

295,4

4 431

1 772

76,7

12

Zobtener Bach

9,i    n,5

1,26

17 454 17 600

6 980 7038

202,5

221,8

8i,o

88,7

197,2

78,8

1 952

780

175,4

215

13

Wolfsbach

169,1

207

6,3    8,0

17    886

18    049

223,6

89,4

2035

814

1,27

7 152 7 217

225,4

229,2

90,1

9r>7

14

Ludwigsdorfer Bach

161,0

8,1    8,0

18 143 18 637

229,8

9i,9

1448

579

o,99

7 255 7 453

230.4

184.5

92,1

73,8

199

15

Giersdorfer Bach

153,4

189,5

7,6    9,5

19 !39 19 396

7 653 7 756

189,5

242,4

75,8

97,o

187,0

74,8

1 515

606

1,25

16

Possener Bach

i47,o

181,5

6,4    8,0

19 691 19 890

7 874 7 954

246,1

248,6

98,4

99,4

244,2

97,7

1 856

743

1,25

17

Kleiner Bober

132,2

162,5

14,8    19,0

1,28

P’ o p o

20 075 20 203

8 028 8079

250,9

258,6

100.4

103.4

249,8

99,9

1 599

639

18

20    761

21    788

8 303 8714

265,7

259,3

106,3

103,7

262,2

104,8

3881

1 55i

Alt Öls, Wegebriicke

120,0

148

12,2

14,5

1,19

19

Ober Leschen, Eisenbahnbrücke . .

111,7

138

8,3    10,0

22 340 22 340

8 935 8 935

265,8

268,1

106,3

107,2

262,6

105,0

3204

1 281

1,20

22 661

9063

271,9

108,8

270,0

108,0

2 241

896

Tabelle II

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u — unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

Höhe

über

NN

Länge der Teil- lm strecke ganzen

Fallhöhe

auf

1 km Lauflänge

Abflußmenge Q

(nach Tabelle A und Ergänzungen der WasserkarteJ

Kilometrische

Wasserkraft

Q-h

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

mittlere 9 M 0 n a t e mittlere 9 M 0 n a I; e lang nicht    lang nicht

unter- J.*" unterschrittene liehe schrittene

jähr

liche

aus

Spalte

aus

Spalte

9b

mittlere gMonate lang nicht unter-

jährliche schrittene

km

km

1/sek 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10 a

10b

11 a

11 b

20

Ober Leschen, Eisenbahnbriicke . . . Sprotte ...................

m,7

138

22 661

96,1

120

15,6    18,0

9063

200,6 104,2

1,15

21

Queis

83,5

12,6

22 771

25 634

9 108 10 294

261,9

253,8

104,7

101,9

Übertrag 40 340 261,2    104,4    4075

16 129 1 629

107,5

12,5 ¹ 0,99

22

Große Tschirne

70,4

96

13,1    11,5    0,88

26 421 37 271

10 612

14 953

261,6

328,0

105,1

131,6

257,7

103,5    3 247

1304

37 565

330,6 |    132,7

329,3

132,2

4314

1732

Goldbach (1. d. Bobers, Km 270,3) Weißgraben................

15074

Für den Bober bis zur Großen Tschirne: 51976

20 794

655

Silberbach .

ON

570

3,i    85,0

27,42

Mündung

518

3,6    52,0

14,44

136

251

334

54    37,3

100 j 36,2

134 |    48,2

42,2

16,8

152

60

19,3

Lässig (r. d. Bobers, Km 248,3) Konradswaldauer Bach .......

Für den Goldbach:

152

60

14,4

485

Gießbach

4,9

444

9,5 4i,o

4,32

Mündung

426

4,9    18,01 3,67

v£5 00

tO K) 00 Cn

330

37i

35,6

34,i

1 128

451 ! 41,4

i4,3

13,6

16,6

37,8

15,1

185

74

Münztalbach (1. d. Bobers, Km 230,5) Oberster Nebenbach.............

Für die Lässig:    185

74

4,i

620

Backofensteiner Bach

2,8

1,3    110,0

84,62

510

IO 0

Mündung .

375

2,8    135,0

48,21

100

24

40

v£> CT\ d CTnCO CO O Ct    Tt-

Os 00

38,6

15,4

108

43

19,3    _I

Für den Münztalbach:

Lomnitz (1. d. Bobers, Km 220,1) Kleiner Teich .............

108

43

19,2

1180

Ziegenbrücke

18,1

1078

1,1    102,0 j 92,73

20

7,4

Gr. Seifen

16,2

847

i,9    231,0 jl21,58

30

61

12

24

14,6

55,4

21,9

105

42

Kl. Seifen

13,5

609

2,7    238,0 88,15

92

36

74,2

8i,i

29,2

3T>7

226

280

90

112

140,2

55,5

379

150

Kl. Lomnitz

10,0

448

3,5    161,0

46,00

199,2

128,8

79,3

5i,5

186

Fabrik Erdmannsdorf

3>o    58,0

367

214,4

177,6

85,6

7o,9

171,6

68,6

. 601

240

7,o

19,33

181,5

72,4

544

217

390

959

383

185,4

Eglitz

i,7

359

5,3 3i,o 5,85

959

383

56,1

74,o

22,4

Mündung

i,7    10,0

349

5,88

1 115

1 972

2 009

445

788

803

65,2

116,0

118,1

26,0

46,3

60,6

24,2

321

128

117,0

46,8

199

80

Großer Seifen (r. d. Lomnitz, Km 16,2) Seifengrube .................

0,5 km unter der Seifengrube.......

47,2    _

Für die Lomnitz im ganzen:

2 149

857

2,0

1,5

1280

1130

0,5    150,0

300,00

10

10

Mündung

847

i,5    283,0

188,67

3i

12

Cn    i-t O»

00    00 o

dn \0 O

12,0

7,5

38,7

15,0

22,6

Für den Großen Seifen:

58

22

58

22

Kleiner Seifen (r.d.Lomnitz, Km 13,5) Km 3,0 oberhalb der Mündung......

3,o

1080

2,5

2,5

960

0,5    120,0)240,00

IO IO

<D w

'sO HH CO C4

14,4

8,4

Mündung

609

2,5 35bo 440,40

54

22

75,8

48,4

19,6

121

49

30,9__

Für den Kleinen Seifen:    121

Kleine Lomnitz

(r. d. Lomnitz, Km 10,0)

Quelle

9,o

1400

Oberhalb Lomnitzfall

8,3

1320

0,7    80,0 1114,29

14

16,0 ¹

6,9

/■

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

Wasserlauf

Ent-

fer-

Höhe

Länge

Fallhöhe

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken ;

nung

von über

der

Teil-

im

auf

dring

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

km

km

Abflußnienge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate j ähr-liehe

1/sek 1/sek

Kilometrische Wasserkraft Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

lang nicht unter

schrittene

100

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte loXSpalte 5)

mittlere 9 Monate jährliche

tan g nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte

9a

9b

mittlere

jähr

liche

9Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11a

nb

Oberhalb Lomnitzfall

Rechter Nebenbach

co r-. cd"

1320

1090

0,6    230,0 383,33

14

53,7

23,0

Himmelseifen

2,1    295,0 140,48

C/l

ON

795

Blaknitz

cd

562

2,5 .233,0 93,20

so so so

25

38

IO6

124

10

15

42

49

95,8

53,4

148,9

115,6

38,3

21,1

59,o

45,7

74,8

30,6

45

18

101,2

40,0

213

84

Mündung

448

3,1    114,0 36,77

220

328

453

88

131

181

205,0

120,6

82,0

48,2

66,6

160,3

143,6

63,8

57,4

401

445

166,6

Für die Kleine Lomnitz im ganzen: 1104

160

178

440

Giftseifen (1. d. Kl. Lomnitz, Km 4,1) Quelle....................

Oberster Steg ...............

00

940

800

0,5    140,0 280,00

12

33,6

14,0

12

15,9

6,6

Mündung

628

1,3    172,0 132^31

42,4

17,2

52

21

68,8

27,8

55

22

Für den Giftseifen:

55    22

Blaknitz (r. d. Kl. Lomnitz, Km 3,1) Linker Nebenbach............

3,6

950

Bärbad

3,2

880

0,4    70,0 175,00

20

Mündung

562

3,2    318,0 99,38

36

14

04 04 Cn Cn

00 o

14,0

i3,9

108

71,6

28,3

229

9i

43

107,3

42,7

Für die Blaknitz: 229

91

Eglitz (r. d. Lomnitz, Km 1,7) Oberster rechter Zufluß......

16,0

860

Hirschgraben

14,4

632

1,6    228,0 142,50

Jockelwasser

2,5    133,0 53,20

n,9

499

so so

34

61

13

24

121

188

48

Forstlangwasser

3,7    76,0 20,54

75

^ 'sO

cd cf    cd

CO vo CO

i8,5

12,8

25,5

15,4

00

423

477

191

98,0

48,4

19,2

121

48

68,3    27,3

253

101

Mündung

359

8,2    64,0    7,80

719

857

288

56,1

39,2

22,5

61,4    24,6

343

66,8

26,8    _

Für die Eglitz im ganzen:

503

877

202

351

Jockelwasser (1. d. Eglitz, Km 11,9) Quelle...................

I Brücke

10    10

cd    CS

960

770

1,0    190,0 190,00

18

18

34,2

13,3

Mündung

2,5    271,0 108,40

19,5

7,6

46,0

.0

499

67

27    72,6

115

46

29,3    _

Für das Jockelwasser:

115    46

Forstlangwasser (1. d. Eglitz, Km 8,2) Forstbauden..................

Rechter Nebenbach

VO »d

cs

880

760

0,8    120,0 150,00

so

15

Mündung

423

5,2    337,0 64,81

27

kO M

22,5

17,5

242

156,8

»7,2    35,0    453

182

62,9    __

Für das Forstlangwasser:

453

182

Zacken (1. d. Bobers, Km 209,7) Quelle.................

33,8

1100

Zackenzwiesel

0,9    103,0 114,44

32,9

997

25

10

Katzenzwiesel

3L5

878

1,4    119,0 85,00

56

22

Wilder Mann .

29,4

838

2,1    40,0 19,05

Zackerle

22,2

617

7,2    221,0 30,69

Kochel

2,8    115,0

41,07

19,4

502

O 3 OS OS O

98

39

147

231

336

838 1 082

1 545

59

N> OO

0004    --4 00

O 04    ON

11,4

18,7

33.2

11.2

92

134

335

433

618

65,4

36,0

26,0

i4,4

92

76

36

30

44,0

103,1

257,2

444,4

634,5

i7,5

41,1

102.8

177.8

253,8

180,2

72,0

1 297

518

539,4 | 215,8

1 510

604

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräite

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fer" Höhe der nung    utJ1

von über Teil-

mS- nn

düng

Länge

Fallhöhe

auf

im , ,

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

Kilometrische Wasserkraft 0 ■ h

IOO

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

l/sek 1/sek PS PS

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

jahr-

liehe

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

aus

Spalte j Spalte 9b

PS

aus

ON Pu

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

j ähr-liche

PS

PS

8b

9a

9b

10a

lob

na

11b

Kochel

19,4    502

Kl. Zacken

15,6    394

3,8

108,0 28,42

1 693

677

481,2

192,4

1    899

2    421

759

967

539,7

215,7

Übertrag 2975    1 188

51:0,4    204,0    1940

775

3,3

34,0 10,30

249,4

99,6

Kaiserswaldauer Bach

12,3

360

Heidewasser (Schneegrubenwasser) . . . .

6,4    339

5,9

21,0

3,56

2 536 2 590

1 013 1 035

261,2

92,2

104,3

36,8

255,3

102,0

842

337

6,4

14,0

2,19

2 825 4 757

I 129 I 901

100,6

104,2

40,2

41,6

96,4

38,5    569

227

Mündung

325

5 149

2 058

112,8

108,5

43,4    694

278

Katzenzwiesel (1. d. Zackens, Km 31,5) Km 1,2 oberhalb der Mündung......

Gehängegraben............ . . . .

45,i    _

Für den Zacken im ganzen: 7 020

2 805

1,2    1040

0,8    980

0,4

60,0

150,00

25

IO

37,5

0,8

25

IO

3b9

■ 15,0 12,8

102,0

127,50

Mündung

878

49

20

62,5

47,2

19,2

38

15

25,5    _

Für den Katzenzwiesel:    38

Weißbach (1. d. Zackens, Km 22,8) Km 3,2 oberhalb der Mündung . . . .

Schleifergraben..............

3,2

860

2,8    820

0,4

40,0

100,00

3°

15

2,8

167,0

59,64

42

Mündung

653

134

Cn mm 4^ vj K)

30,0

25,0

79,9

12,0

10,1

52,4

21,2

147

59

32,2

Für den Weißbach: 147

59

Zackerle (r. d. Zackens, Km 22,2) Km 4,5 oberhalb der Mündung . . .

4,5    1040

Linker Nebenbach

4,0

960

o,5

80,0

160,00

23

Mündung

617

4.0

343,0

85,75

48

244

VO    M

CO vO VO

36,8

41,2

14,4

16,3

209,2

84,0

125,2

50,2

501

201

Für den Zackerle:

501

201

Kochel (r. d. Zackens, Km 19,4) Km 5,5 oberhalb der Mündung . .

1000

Dürre Kochel

1,3

260,0

200,00

740

18

Fließkochel

1,4

585

2,8

155,0

55,36

58

23

36,0

32,1

14,0

12,7

.2

Mündung

502

1,4

83,0

232

450

93

180

128,4

266,8

5D5

106,7

80,2

32,1

225

90

59,29

463

185

274,5

270,6

108,2

379

151

109,7    _I

Für die Kochel im ganzen:

604

241

Dürre Kochel (1. d. Kochel, Km 4,2) Km 2,5 oberhalb der Mündung.....

Oberster Steg................

2,5

2,0

1220

I IOO

o,5

120,0

240,00

15

Mündung

740

2,0

360,0180,00

15

40

vO VO

ON

36,0

27,0

72,0

H,4

10,8

49,5

19,8

99

40

28,8__

Für die Dürre Kochel:    99

40

Rauschende Kochel

(1. d. Kochel, Km 2,7)

Quelle

2,8

1020

Rechter Nebenbach

0,6

no,o 183,33

2,2

910

20

CO

35

36,7

41,2

14,7

16,5

Mündung .

651

2,2

259,⁰ °7,73

70,6

28,2

155

62

85

100,1

40,0    __

Für die Rauschende Kochel:

155    62

Großes Seifenfloß (l.d.Kochel, Km 1,5) Km 3,0 oberhalb der Mündung......

3,o

960

Seifenfloß

2,3

810

o,7

150,0

214,29

CO o

Mündung .

592

2,3

218,0 I 94,78

CO OO

4^ Ov

15,0

n,4

40,2

i6,2

92

37

Cn

Cn

52,1

20,9

Für das Große Seifenfloß:

92

37

Fließkochel (1. d. Kochel, Km 1,4) Quelle...................

4,8

1200

Linker Nebenbach

4,2

1080

0,6

120,0 1200,00

v£>

3o,o

12,0

Lr»

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

j Länge Höhe der

über Teil-NN strecke

Fallhöhe

im

auf

1 km ganzen Lauf-H länge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

km

l/sek

Kilometrische Wasserkraft Q • h

IOO

9Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

l/sek PS PS

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

aus mittlere Spalte Spalte    jähr-

9a 9b    liehe

aus

PS

PS

PS

9 Monate lang nicht unterschrittene

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

II a

nb

Linker Nebenbach

4,2

1080

26

Reifträgerfloß .

3,0

855

1,2

225,0 187,50

45

113

Mündung

585

3,o

270,0

90,00

218

O 00 10 P-

M H -3-    00

48,8-

18,8

84,4

101,7

33,8

40,5

78,3

66,6

26,3

80

32

149,0

59,4

447

178

Reifträgerf loß (1. d. Fließkochei, Km 3,0) Quelle.....................

196,2    _

Für die Fließkochel im ganzen: 527

210

1180

Rechter Nebenbacli

0,4

90,0

225,00

1090

10

26

10

Mündung

855

i,3

235,0 180,77

22,5

47,o

9,o

18,1

68

27

122,9

85,0

33,4

HO

Schreiberhauer Wasser

(l.’d. Zackens, Km 17,4)

Wegebrücke beim Whs. Hiittstatt . . . .

Wegebr. obh. d. Kirche in Schreiberhau

48,8__

Für das Reifträgerfloß: 110

43

43

2,7

1,2

680

550

i,5

130,0

86,67

43

Mündung .

442

1,2

108,0

90,00

43

65

tx.    \£>

M l-H    Ol

i4,7

15,3

48,6

19,4

58

23

58,5    23,4    _|

Für das Schreiberhauer Wasser:

58

23

Kleiner Zacken (l.d.Zackens, Km 15,6) Fuß des Sandbergs .............

Rechter Nebenbach

J» P

Cn

720

685

0,6

35,o

58,33

Sandbrücke

3,7

142,0

38,38

4,9

543

o> OJ

HM \D <J\ ON ON Cn 04

25

38

126

126

36,7

36,5

14,6

14,6

121,3

96,1

48,4

38,3

78,9

3i,5

292

117

Mündung

394

4,9

149,0 30,41

522

208

63,3

127,4

50,8

624

249

158,7    _

Für den Kleinen Zacken im ganzen:

916

366

Heidewasser oder Schneegrubenwasser (r. d. Zackens, Km 6,4)

Schwarze Schneegrube ...........

13,3

1160

Linker Nebenbach

12,3

960

1,0

200,0 200,00

Turmwasser

10,3

659

2,0

301,0

150,50

Bratsch

8,4

508

i,9

151,0

79,47

Rotes Wasser (Giersdorfer Wasser) . . . .

1,9

34L5

6,5

166,5

25,62

0 5    0 5    05    05

18

24

79

129

281

406

478

1 482

Ck> OJ 05 JON

M O

14,0

i3,5

112

162

191

592

ii8,9

102,5

223,3

104,0

122,5

19,6

46,7

40,5

89,0

4i,5

48,9

7,8

77,5

30,1

i55

60

162,9

113,2

64,8

45,2

310

123

736

294

Mündung

339

i,9

2,5

1.32

22,6

9,o

43

17

1 932

772

10,2

25,5    _

Für das Heidewasser im ganzen:

1 244

494

Turmwasser

(r. d. Heidewassers, Km 10,3)

Quelle .

2,9

1200

Oberster Zufluß .

0.4

100,0

250,00

2,5

1100

15

Mündung

659

2,5

441,0

176,40

15

50

20

IO IO

fCvO CO CO 01 CO

15,0

10,6

35,3

57,4    23,0

144

58

Für das Turmwasser: 144

58

Hütten wasser

(r. d. Heidewassers, Km 8,8) Km 5,0 oberhalb der Mündung

5,o

1172

Linker Nebenbach

0,8

122,0

152,50

4-2

1050

23

354

13,7

28

II

Mündung

53°

4,2

520,0

123,81

34-7

13,6

125

50    154,8

94,8    37,8    398

159

61,9    _

Für das Hüttenwasser:

398    159

Bratsch (1. d. Heidewassers, Km 8,4) Km 4,0 oberhalb der Mündung ....

4,o

760

Seifenfloß

2,2

630

1,8

130,0

72,22

50

20

36,1

73

29

40,5

14,4

16,1

Mündung

508

2,2

122,0

55,45

125

50

69,3

54,9

21,9

121

-fc*

CO

27,7

die Bratsch: 121

48

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o — oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fer' Höhe nung

von über der Mündung

km

NN

Länge

der

Fallhöhe

auf

im ,

1 km

strecke ganzen Lauf-L H län^e

Teil-

km

in

Kilometrische Wasserkraft 0 • h

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

l/sek ! 1/sek

jähr

liche

8a

8b

Mittelwerte für die Strecke L

lOO

jähr

liche

PS

Wasserkraft fiir die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte

PS

Ob P-t

mittlere

jähr

liche

9 M on a t e lang nicht unterschrittene

PS

PS

9a | 9b

10a

10b

na

11b

Rotes oder Giersdorfer Wasser (r. d. Heidewassers, Km 1,9)

Quelle

12,3

1140

Linker Nebenbach

11,6

1010

o,7

130,0 185,71

Cn CO

OnO>

14,9

32,i

5,6

12,9

Schlesisches Löchelwasser

10,9

860

o,7

150,0 214,29

40,7

16,1

28

11

co

CI

**4

Finkenfloß

7,3    532

3,6

328,0 91,11

29

ONO»

i9,3

26,4

202

280

81

112

Baberwasser

2,6

184,0

128,2

73,8

5i,3

124,8

50,1

449

180

4,7    413

119,0 45,77

628

876

251

350

287,4

133,2

n4,9

53,2

207,8    83,1

540

216

Mündung

34i,5

4,7

7b5 15,21

1430

I 004

401

152,7

Für das

61,0

Rote Wasser im

57,i

672

268

1 689

675

Schlesisches Löchelwasser

(r. d. Roten Wassers, Km 10,9)

Quelle

1,4    1120

Rechter Nebenbach

0,9    1040

0,5

80,0

160,00

00

Mündung

860

o,9

180,0

200,00

LO

w

4^

On

to    w

o    o

28,8

50,0

11,2

20,0

74,o

30,0    67

98,0    40,0

Für das Schlesische Löchelwasser:    67

27

27

Mittelwasser

(r. d. Roten Wassers, Km 5,0)

Quelle

1140

Oberste Brücke

1040

o,5

100,0

200,00

0,8

Silberwasser

i45,o

181,25

Seifen .

r,3    515

3,8

380,0

100,00

PO PO PO

VO 04

04 04    00 CO

13

37

173

69

36,0

32.6

59,8

93,o

14,0

12,7

23,6

37,o

46,2

18,2

37

15

Mündung

428

i,3

87,0

66,92

273

109

i73,o

182,7

69,0

72,9

288

115

77,o

i33,o

53,o

505

201

187,7    75,o

244

98

192,7

Für das Mittelwasser im ganzen:

786

314

Silberwasser

(r. d. Mittelwassers, Km 5,1)

Quelle .

2,0    1240

Linker Nebenbach ,

1,7    1180

o,3

60,0 200,00

co

to

ov

O vo vO cO «O -d"

Mündung .

895

i,7

285,0

167,65

14,0

16,8

72,1

28,5

123

48

vO

100,6

40,2    _

Für das Silberwasser:

123    48

Seifen (r. d. Mittelwassers, Km 1,3) Quelle...................

Rechter Nebenbach ...........

5,1    1260

4,3    1040

0,8

220,0 275,00

rO <Jy

H M

00 Cn

00

10 «O cO C4

4,3

525,0

122,09

Mündung .

515

100

40    122,1

yp oj

CO CO CO

t,

72,6

29,3

312

126

Für den Seifen:

312

126

Baberwasser

(r. d. Roten Wassers, Km 4,7) Am Wolfsberg...........

4,2    660

Tannenwasser .

3,6    622

0,6

38,0

63,33

37

82

14

23,4

3,6

209,0

58.06

32

47,6

CO 0° OvvO

Mündung .

413

248

95,«

38,0

345

137

99

144,0

57,5

Für das Baberwasser:

345    137

Tannen wasser

(1. d. Baberwassers, Km 3,6) Km 2,1 oberhalb der Mündung

2,1

920

Linker Nebenbach

1,8    870

o,3

50,0

166,67

20

CO •

Mündung

622

1,8

248,0

137,78

27

45

CO

co    o.

rON cf <0 <0 yo

13,3

15,2

49,6

20,0

89

36

24,8 _

Für das Tannenwasser:

89

36

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkle

Odergebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

j Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über

m“ ™

düng

Höhe

Länge

Fallhöhe

der

Teil-

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länee

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergän2ungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

Kilonietrische

Wasserkraft

Q_- h

Wasserkraft für die Strecke L

IOO

9Monate mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

lang nicht unter-

schrittene

Mittelwerte

für die Strecke L I (Spalte IoxSpalte s)

aus mittlere Spalte Spalte j jähr-Q    liehe

aus

km

km

1/sek

1/sek

PS

PS

O'

PS

9Monato lang nicht unterschrittene

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

11 b

Rotes oder Märzdorfer Wasser (r. d. Heidewassers, Km 1,2) j Wegegabel am Wolfsberg .....

10,3

680

Abbau zu Bronsdorf

9,o

620

i,3

60,0

46,15

so

45

18

45

18

20,8

45,o

CO 00

b

Schind ello cli

6,9

2,1

210,0

100,00

410

75

Seidorfer Wasser

5,2

361

i,7

49,o

28,82

85

30

34

75,o

60,0

24,0

126

50

24,5

30,0

9,8

115

242

46

i3,3

28,8

11,6

49

20

Mündung .

341

5,2

20,0

3,85

422

97

3,7

12,8

169

16,2

6,5

5,i

67

27

Seidorfer Wasser

(r. d. Roten Wassers, Km 5,2) Km 4,3 oberhalb der Mündung .

Für das Rote Wasser im ganzen

242    97

Rechter Nebenbach

■'t fO

61

640

0,8

105,0

131,25

535

10

35,4

14,4

Mündung

361

3,5

174,0

49,71

127

5i

234

63,1

9,4

43,2

17,4

151

61

25,4

Für das Seidorfer Wasser:

151

61

Kemnitz (1. d. Bobers, Km 200,4)

I Km 19,4 oberhalb der Mündung. . .

Schwarzes Floß.............

19,4

17,9

740

613

1,5

127,0

84,67

Rohe Seifen

13,8

467

4,i

146,0

35,6i

43    17

77    31

263

105

Altkemnitz, Eisenbahnbrücke

4,8

317

127

vO r~C    rö O

ro <N    CT"CT

14,4

n,o

37,4

24,3

60,6

24,2

248

99

9,o

375

92,0

I9A7

612

6x2

89,0

35,6

427

171

245

245

U7,3

74,8

47,o

29,9

Mündung

265

9,o

110,0

12,22

1 728

691

211,2

84,4

143,0

57,2

1 287

5i5

Für die Kemnitz im ganzen

1 962

785

Seifershauer Wasser

(r. d. Kemnitz, Km 10,2) Km 3,5 oberhalb der Mündung

CO

Steinbach .

00 bi

540

450

90,0

52,94

Krommenauer Wasser

1,2

48,0

40,00

CI cs rO a\

CO t"» M CO

Ck> 1—1 ON CT'

co Co

Os

00 i)

38,4

i5,4

46

18

OS

402

100

200

40

80

0,6

n,o

Mündung .

18,33

40,0

36,7

16,0

i4,7

374

391

208

83

15,0.

22

384

Für das Seifershauer Wasser im ganzen

15,2

68

27

Zippelbach oder Engeltbach (r. d. Bobers, Km 189,3) Rechter Nebenbach .......

n,3

382

I Flachenseiffener Bach

5,6

5,7

92,0

16,14

290

Mündung

232

5,6

58,0

10,36

259

401

476

104

160

190

41,8

4h5

16,8

16,6

45,4

18,2

254

102

49,3    19,7

Für den Zippelbach

254

102

Queis (1. d. Bobers, Km 83,5)

2.    Queiszwiesel..........

3.    Queiszwiesel..........

133,7

132,9

759

0,8

719

40,0

50,00

VO Os OwO

28

34,5

Winterseiffen

130,8

622

2,1

97,0

46,19

39

44,3

14,0

18,0

Steinbach

6,5

218

245

88

99

100,7

56,2

40.6

22.7

72,5

29,3

152

62

124,3

473

149,0

22,92

Hellbacli .

120,0

389

4,3

84,0 19,53

948 1 027

380

411

217,3

200,6

87,1

80,3

136,8

54-9

889

357

Langes Wasser .

II4-9

339

5,1

50.0

9,80

1 180 1 223

1 325

215,6

86,2

927

37i

472    230,5

489 I 119,9

92,2

47,9

530

129,8

5i,9

124,8

49,9

636

254

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: 0 = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über

Maa". ™

düng km

Höhe

|Länge der

Fallhöhe

auf

im ,

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

Teil-

km

Abflußmenge Q (nach Tat,eile A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere j ähr-liclie

1/sek

Kilometrische

Wasserkraft

Q-h

IOO

9 Monate mittlere lang nicht unterschrittene

jähr

liche

9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

1/sek

PS

PS

aus

Spalte

9a

PS

aus

Spalte j jähr-9b | liehe

mittlere 9Monate

lang nicht unterschrittene

PS i PS

PS

8a

Sb

9a

9b

10a

10b

11 a

Langes Wasser ⁵ Ölsebach . . .

H4,9    339

2 572

106,7 3IQ

8,2    29,0    3,54

1 029

91,0

36,4

Übertrag |    2 604

112,0    44,8    918

1 044

367

3    757    1503

4    575    1 830

i33,o

162,4

53.2

65,0

Vogelsdorfer Bach

9,3    33,o    3,55

97,4    277

Hartmannsdorfer Wasser

88,7    228

8,7    49,o    5,63

4 762 1 905    169,1

4 783 1 913    269,3

67,6

107,7

165,8

66,3

1 542

617

5 199 5 839

2 080 2 336

281,0

112,4

2 445

978

292,7

84,1

117,1

33,6

Welkebach (Ölsebach)

9,0    13,0    1,44

79-7    215

6    458    2 584    93,0

7    143    2 858    106,4

88,6

35,4

37,2

42,6

797

319

Geibsdorfer Bach (Laubanbach)

75,o

208

4,7

7,o    i,49

10

Hennersdorfer Bach

66,6

200

8,4    8,0    0,95

7 317 7 862

2    928

3    146

109,0

74,7

43,6

29,9

107,7

43-1

506

203

11

Seifenbach (Ivenitzbach)

57,9    192

8,7

8,0    0,92

8 340 3 337 8 502 3 402

77,o

30,8

647

259

79,2

78,2

3i,7

3i,3

8673    3470

9 382    3 754

79,8

103,2

79,o

31,6

687

275

3i,9

4i,3

12

Neudorf, Eisenbahnbrücke

48,8    182

9,1    10,0    1,10

13

Klitschdorf, Brücke

35,o    160

13,8    22,0    1,59

9 592 3 838 9 592 3 838

104,4

41,8

950

380

105.5

152.5

42,2

61,0

14

Lorenzdorf, Straßenbrücke

26,7    143

8,3 ü.o 2,05

9 984 3 994    158,7

9 984 3 994    204,7

63,5

81,9

155,6

62,2

2 147

858

15

Neuhammer, Wegebrücke

14,8    127

11,9    16,0    1,34

10164 4066    208,4

10 164 4 066    136,2

83,4

54,5

206,6

82,6

1 715

686

10 260 10 260

136,8

54,8

1 628

652

4 105 4 105

137,5

130,3

55,o

52,1

16

Koberbrunner Bach (Schwarzer Graben) .

3,8    113

11,0    14,0    1,27

17

Mündung

107,5

3,8    5,5    i,45

10 462    4 185

10833    4 334

131,6

52,6

448

579

132,9

i57,i

53,i

62,8

157,2

62,8

597

Winterseiffen (1. d. Qneis, Km 130,8) Quelle.................. . . .

Jagenstein 34, 35, 54, 55 ..........

10850    4341    157,3 |    62,9

Für den Queis im ganzen: 18 631

239

7 456

2,0    1060

1,0    820

1,0    240,0 240,00

Mündung

622

1,0    198,0 198,00

KJ H ^4

ON

vO

co

CO <N

53.5

i4,4

n,9

40,6

16,8

21,8

Für den Winterseiffen:

4i

41

17

17

Burgfloß (r. d. Queis, Km 129,8) Km 2,0 oberhalb der Mündung . . .

Rechter Nebenbach ..........

2,0    840

0,6    100,0 166,67

i,4    740

Mündung

586

1,4    154,0 110,00

Ln KJ m 04 Ln

KJ

04

Os    to IO

KJ    Cn Cn

-<1

10,0

9,9

25,3

44,o

17,6

62

25

Für das Burgfloß:

62

25

Seiffen (r. d. Queis, Km 129,5) Km 2,5 oberhalb der Mündung .

Rechter Nebenbach ........

800

748

0,9    52,o

57,78

58

23

Mündung

583

1,6    165,0

103,12

7i

28

33,5

73,2

13,3

28,9

88,7

35,o

142

56

101

40

104,2

41,2

Für den Seiffen:    142

56

Tränkenfloß (1. d. Queis, Km 129,4) Quelle....................

840

Kinkel' Nebenbach

0,6    105,0

i75,oo

735

20

35

Mündung

580

i,3    i55,o

119,23

66

00 vo

M <N

H    co

cO '3*    t"-

14,0

16,7

60,2

23,8

78

3i

31,0    __

Für das Tränkenfloß:

78

31

Rotes Floß (1. d. Queis, Km 128,4) Km 1,9 oberhalb der Mündung . . . .

1,9    820

Linker Nebenbach

1,1

650

0,8    170,0

212,50

1,1    102,0

92,73

ON    KJ M

O    ON 00

38,2

24,1

i4,9

9,3

39,8    15,8

44

17

Für das Rote Floß:    44

17

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o — oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fer" Höhe nung

von über der Mündung

km

Länge

Fallhöhe

NN

der

Teil-

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-L H ,än^

li

Abflußmenge Q

(nach Tabelle Ä und Ergänzungen der Wasserkante)

km

mittlere

jähr

liche

l/sek

Kilometrische Wasserkraft Q • h

IOO

9 Monate mittlere 9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

l/sek

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

jähr-

liehe

PS

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte

9a

9b

mittlere 9Monate j ähr-liche

lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11b

Geteilfloß (r. d. Queis, Km 126,8) Km r,7 oberhalb der Mündung . . .

Rechter Nebenbach..........

i,7    740

r,o

619

0,7    121,0 172,86

20

3°

10

*-T

CO co

13,8

12,6

Mündung

514

1,0    105,0 105,00

40,4    16,3

40

16

47

49,4

20,0

Für das Geteilfloß:

40

16

Tiefer Grund (1. d. Queis, Km 126,2) Km 2,4 oberhalb der Mündung.....

2,4    940

Linker Nebenbach

1,6    760

0,8    180,0 225,00

14

3i,5

Mündung

1,6    257,0 160,62

19

30,5

i3,5

12,8

»»

503

59

to

94,8

62,6    25,6

100

38,5

Für den Tiefen Grund:

100

41

41

Steinbach (1. d. Queis, Km 124,3) Quelle..................

Forst Flinsberg, Jagen 56, 57 ... .

3,2    1000

2,6    840

0,6    160,0

266,67

Mündung

473

2,6    367,0

141,15

Cn Cn

cO

t-l

111,5

13,3

7,i

43,8

64,9    25,4

169

66

Für den Steinbach:

169

66

Langes Wasser (r. d. Queis, Km 114,9) Langwasser, Mühle............

Vogtsbach...................

10,3

400

6,9    48,0

6,96

3,4    352

Mündung

3,4    13,0

3,82

307

x 013

123

405

21,4

38,7

8,6

15,5

339

1 247

499

47,6

19,1

43,2    17,3

147

59

Für das Lange Wasser

147

59

Vogtsbach

(1. d. Langen Wassers, Km 3,4)

Stoßbach

Querbach

00

vb M

560

410

3,8    150,0

39,47

Giehrener Bach

1,2    20,0

16,67

121

192

48

76

47,8

32,0

18,9

12,7

to

39°

278

Mündung

3,7    39,o

io,54

414

165

46,3

43,6

18,5

i7,4

39,2

15,6

47

19

35i

706

282

59,o

23,6

218

87

74,4    29,7

Für den Vogtsbach im ganzen

265

106

Schwarzbach (1. d. Queis, Km 113,3) Km 14,1 oberhalb der Mündung.....

I4,i

800

Grenzwasser

12,7    598

1,4    202,0

144,29

25

10

Rechter Nebenbach

xi,5

526

1,2

72,0

60,00

50

20

36,1

30,0

U,4

12,0

75

30

88

35

45,o

30,1

18,0

12,0

37,5

15,0

45

18

Rechter Nebenbach

8,2    413

3,3 u3,o

34,24

Goldwasser

4,3    58,0

13,49

3,9    355

Lausitzbach

i,4

12,0

8,57

2,5    343

PO PO PO

173

198

295

352

00 04 CO

69

79

118

141

153

337

59,2

26,7

39,8

30,2

32,7

43,8

23.6

10.7

i5,9

12,1

13,1

i7,5

44,6    17,8

33,2    13,3

3L4

12,6

147

143

44

59

57

18

Mündung

2,5    13,0

5,20

330

954

382

46,7    18,7

117

47

49.6    _

Für den Schwarzbach im ganzen

496

199

Hartmannsdorfer Wasser

(1. d. Queis, Km 88,7) Österreichische Grenze.....

5,o

264

Mündung

5,o    37,o

7,40

490

227

640

VD    VO

On    10

M    C4

36,3

47,4

i4,5

18,9

41,8

16,7

209

84

209

84

Große Tschirne oder Tschirne (1. d. Bobers, Km 70,4) Ziebebach...............

26,9

129

Kleine Tschirne

20,2

118

6,7

11,0

1,64

2 093

00

04

34,3

i3,7

SO

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Odergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Höhe

über

Länge

Fallhöhe

NN

der

auf 1 km

strecke ganzen Lauf-L H länge

Teil-

im

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere jährliche

1/sek 1/sek PS

lang nicht unterschrittene

Kilometrische

Wasserkraft

Q-h

Mittelwerte für die Strecke L

jähr

liche

IOO

9 M lan

o tJD

aus

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10X Spalte 5)

unter

schrittene

aus

Spalte Spalte

9a

9b

mittlere 9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

jähr

liche

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

Kleine Tschirne

20,2    118

Lubatka

10,8    108

9,4    10,0    1,06

SO £

4 74i i 897

5°,3

20,1

Mündung

10,8    13,0    1,20

5 247

5 5°i

2 099 2 201

VO o

53,°

21,2

49»

199

95

5 856    2 346

C--

22,2

26,4

68,2

70,3 28,2

die Große Tschirne im

27,3

737

295

Kleine Tschirne

(1. d. Gr. Tschirne, Km 20,2) Gummicht..............

ganzen:

1 235

494

14,6    144,5

Rädeler Bach (Tschirne)

12,2    22,5    1,84

2,4    122

ss o

Mündung

118

2,4    4,0    1,67

1    510    605

2    617    1 048

2 648

1 060

-t- w

^ CO

44,2

11,1

17,5

44,o

17,6

106

42

• i7,7

Für die Kleine Tschirne:

106

42

Lausitzer Neiße (1. d. Oder, Km 233,2) Wittig (sächsisch-preußische Landesgrenze)

166,3    195

ss

16 820

Pließnitzbach

161,9    189

4,4    6,0    1,36

6 728

228,8

9i,5

Rotwasser

151,8    182,5

10,1

6,5    0,64

16 928 18 696

6771 7 478

229,5

91,8

1 010

404

230,2

U9,7

92,1

47,9

SS o

18 959

20 235

7 583

8093

121.3

196.3

48,5

78,5

120,5    48,2

1 217

487

Hennersdorfer Wasser

7,7    7,5    0,97

144,1    175

o s:

Kesselbach

6,4    5,0    0,78

20 447 20 937

8 178 8 374

197,3

78,9

1 519

608

198,3

163,3

79,3

65,3

137,7

170

SS o

Bielbach .

125,9    157,5

11,8    12,5    1,06

21 025

21 354

8 409

8 54i

164,0

226,4

65,6

90,5

163,6 |    65,4

228,2

047

419

Einmdg. d. Mühlgrab, unterh. Rothenburg

8,2    10,0    1,22

21    689

22    258

8675

8903

229,9

271,5

92,0

108,6

H7,7    147,5

o ss

91,2

2693

1 076

Gelbbach und Steinbach

106,0    136

11,7    11,5    0,98

22 394 22 394

8 957 8 957

272,4

109,0

2234

894

273,2

219,5

109,3

87,8

Wegcbrücke bei Priebus

98,2

127

7,8    9,o    1,15

22    558

23    327

9 023

9 331

221,1

268,3

88,4

107,3

220,3

88,1

2578

1 031

SS o

23 633 23 633

9453 i 271,8 9 453 ■ 290,7

108,7

116,3

270,0

108,0

2 106

842

Wegebrücke bei Pechern

90,9    118

7,3    9,o    1,23

IO

Schrot

83,8    109,5

7,i    8,5

23 815 23 815

9 526 9 526

292,9

285,8

117.2

114.3

291,8    u6,8

2 130

853

1,20

O SS

11

Mus kau, Straßenbrücke

78,1    103

5,7    6,5

23 899 25 152

9 5601 10 061

286,8

286,7

114,7

114,7

286,3

114,5

2033

813

1,14

SS o

26 092 26 092

10 437 10 437

297,4

268,7

119,0

107,5

292,0

n6,8

1 664

666

12

Zelz, Straßenbrücke

67,4    92

10,7    11,0

1,03

O SS

13

Wegebrücke bei Groß Bademeusel . .

56,8    82

10,6    10,0

27 115

27 ii5

10 846 10 846

274,0

109,6

2 932 |    1 173

o,94

SS o

279,3

254,9

111,7

102,0

14

Einmündung d. Mühlgrabens unterh. Forst |

Wittig (r. d. Lausitzer Neiße, Km 166,3) Reichsgrenze.................■

Katzbach ...................

47,o 7i

11,1    217,5

6,0    205,5

9,8 n,o

27 410 27 410

10 964 10 964

256,3

102,6

2717]    1 088

1,12

27 743

Für

4 321

5,1    12,0    2,35

SS o

257,7

307,0

103,1

122,8

308,8

123,6

3026

1 211

110971 310,7    124,3

die Lausitzer Neiße in Preußen bis Forst:

28 906

11 565

1 728

101,5

40,6

102,0

40,8

520

208

6,0    10,5

4 356 4 711

1 742 1 884

102,4

40,9

i,75

Mündung

195

4 831

1 932

cs -3-00    00

33,o

83,4

33,4

33,8    _

Für die Wittig in Preußen:

500

200

1 020

408

Tabelle B

Wasser lauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Schnelle (1. d. Mettau)

Zusammenfluß d. beiden Quellbäche . . .

Ratschenberger Wasser

Tänzer Wasser

Mündung

Saale (1. d. Elbe) Landesgrenze, Tambach

Lehstenbach

Selbitz

Lemnitz

Friesaubach (Ebersdorfer Bach)

Triebigsbach

Wettera

B u r g k li a m m e r

Wisenttal

Großer Otterbach

10

Schlingengrund

11

Portengrund

12

Lothrabach

13

Loquitz

14

Gißrabacli

15

Weiherbach (Weirabach)

16

R e m s c li ii t z

17

Schwarza

18

Schaalbach

19

Rinne (Wiestebach)

20

Schadebach

21

Wiedabach im Hexengrund

22

Orla

⁰⁰

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen : o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Höhe

Länge

Fallhöhe

über

NN

der

Teil

strecke

km

im

auf

ganzen

1 km Lauflänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

l/sek

8a

Kilometrische Wasserkraft Q - h

100

9 M o n a t e mittlere 9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

l/sek PS PS

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

aus

Spalte Spalte jähr-9a 9h liehe

aus

PS

PS

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

8b

9a

9b

10a

xob

na

nb

n,3

53°

8.5

5,7

392,9

386,0

375,o

369,9

366,0

352,9

349,2

340,7

33L9

321,4

316,7

308,9

301,0

293,2

285,8

281,3

278,9

275,8

271,2

269,3

263,9

253,7

247,5

2,8

101,0

36,07

84

33

30,3

ii,9

429

395

35°

446

435

4M

399,5

392

367,5

359

343,5

321

294

283,5

266

247,5

231

217

210,5

207

201,5

193-5

190

183

173

166

138

234

55

49,8

2,8

5,7

6,9

n,o

5,i

3,9

13,1

3-7

8,5

8,8

10,5

4,7

7,8

7,9

7,8

7,4

4,5

2,4

3,i

4,6

i,9

5,4

10,2

6,2

34,o 12,14

45,o |    7,89

11,0

21,0

14.5

7,5

24,5

8,5

15,5

22,5

O 00. o

cO

vS*

7 290

93

28,4

19,8

n,3

40,0

15,8

112

44

124

37,6

33,o

13,2

92

37

191

37,7

I5T

15,1

268

52,9

45,3

18,x

258

103

21,1

Für die Schnelle im

ganzen:

462

184

L59

i,9i

2,84

1,92

1,87

2,30

1,82

2,56

27,0    2,57

10,5    2,23

17,5 |    2,24

18,5 | 2,34

16,5    2,12

14.0

1,89

P O P O PO

6,5

3,5

5,5

8,0

3,5

7,o

10,0

7,o

i,44

1,46

i,77

1,74

1,84

1,3°

0,98

1,13

7 675 7 851

8 213 11 595

11    679

12    190

12 308 12 526

12 783 12 910

12    970

13    425

13 594 13 594

13 705 15 034

15 563

15 938

15    966

16    040

16 103

16 159

16 229 16 318

16 401 20 709

20 840 20 926

21 047 21 173

21 285 21 285

21 374 27 252

27 322

27 407

27 423

27 794

27    964

28    044

28 210 28 339

28 508

2 623

2 762 2 825

2 959 4 143

4 174 4 358

4 400 4 479

4 579 4627

4 650 4823

4 892 4892

4    938

5    45i

5670 5 820

5 831 5 861

5887 5 9io

5 939 5 975

6    010

7    539

7 59i 7625

7 674 7 73i

7 778 7 778

7 815 9 915

9 946 9 984

9 991 10 162

10 240 10 276

10 353 10 412

10 488

ii5,9

122,0

150,0

156.9

329,3

33i,7

234,o

236,3

234,2

239,o

296,9

298,3

244.3

247,4

348,o

350,8

386,4

400,0

355,4

356,0

359,3

360,7

378,1

379,8

345,9

347,7

39i,4

393,9

301,3

303.1

309.1

3io,8

376,7

378,3

474,2

475,4

504,3

5°4,6

36i,3

K> OJ CT\

f* V-*

00 in

276,5

320,2

322,1

4i,7

43,9

54,o

56,5

H7,7

h8,5

83,7

84,5

83,8

85,6

106,4

107,0

87,8

89,0

125,2

126,4

140,1

145.7

129.8

130,0

131,3

131,9

138,3

i39,o

126,7

127.4

142.5

H3,5

109,8

110,5

112,9

113.6

137.7

138,3

172,5

i73,i

183,7

183,8

132,1

i33,i

100,7

101,5

U7,7

118,5

ii9,o

153,4

330,5

235,2

236,6

297,6

245,8

349,4

393,2

355,7

360,0

379,0

346,8

392,6

302,2

310,0

377,5

474,8

504,4

362,4

275,6

321,2

42,8

821

295

55,2    1687

118,1

1686

607

602

84,1

917

328

84,7    3 099

1 110

106,7

1 101

395

88,4

2 089

75i

125,8    3075

142,9    4129

129,9

1 672

131,6    2 808

138,6    2 994

127,0    2 705

110,2

113,2

138,0

172,8

183,8

132,6

101,1

118,1

1 107

1 500

611

1 026

1 095

991

1 058

1 360

496

744

272

1 170

2 184

958

1 957

2811

1 99i

428

795

349

716

1 031

732

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenz punkte seiner Teilstrecken

Ent-

fer_ Höhe nung

von über

Mün- NN düng

km

Länge

Fallhöhe

der

auf

im ,

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

Teil-

km

nr

Abflußmenge Q (nach Tabelle Ä und Ergänzungen der Wasserkarte)

9 Monate lang nicht unterschrittene

Kilometrische

Wasserkraft

Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

100

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10X Spalte 5)

mittlere

jähr

liche

1/sek

1/sek

mittlere 9 Monate jährliche

lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

aus

PS

PS

9a

PS

Spalte jährliche

rO J)

mittlere 9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10 a

10b

11 a

11b

Orla

247,5    *66

23

Reinstädter Bach

241,7    160

5,8    6,0    1,03

29 998

11 107    309,0

U4,4

3° 183 30 411

11 192 11 299

Übertrag

310,0    114,8

44 863

16 295

1 798

666

24

Roda

230,8    149

10,9    11,0    1,01

310,9

307,2

n5,3

114,1

25

Leutra im Miililtal

5,8    5,0    0,86

30 822

32 765

11    488

12    252

311,3

281,8

116,0

105,4

309,2

115,0

3 370

1 254

225,0    144

26

Gleise

11,7    10,5    0,90

32    936

33    109

12 328 283,2 12 406 298,0

106,0

111,7

282,5

105,7

1 638

613

213,3    *33,5

27

Ti'implinger Bach

199,8    123,5

13,5    10,0    0,74

33 478 33 9²2

12 565 12 743

299,6

112,4

3 505

1 315

301,3 251.,o

113,1

94,3

252,4

94,9

3 407

1 281

28

Ilm

192,9    118,5

6,9    5,o    0,72

34 317

344H

12 910    253,9

12952    247,8

95,5

93,3

29

IC ö s e n

184,7

iii,5

8,2    7,0    0,85

34 537 40 919

13 010 15 607

248,7

347,8

93,7

132,7

248,2

93,5

1 713

645

•»

30

Unstrut

9,2    7,0    0,76

41 004 41 004

15 647    348,5

15647    311,6

348,2

132,8

2855

1 089

i33,o

118,9

175,5    104,5

3*

Wetliau

169,2

102

6,3    2,5    0,40

41 184 75 337

312,3

119,2

2873

1 097

15 730 313,0

30 066 301,3

H9,5

120,3

32

Prießiggraben (Brösiggrund)

160,1

98

94    4,o    0,44

75    395

76    579

30 094 301,6 30 614 336,9

301,4

120,4

1 899

758

120,4

134,7

£..0

33

Rippach

150,5

94

9,6    4,0    0,42

76 738

76 783

30 689 30 7*i

337,6

322,5

337,2

134,8

3068

1 227

*35,0

129,0

34

Liitzener Bach (Ellerbach)

140,8

90,5

9,7    3,5    0,36

76    975

77    756

30    803    323,3

31    160    279,9

322,9

129,2

3 100

1 240

129,4

112,2

35

Geisel

125,9*)

84

14,9    6,5    0,44

77 868

77 999

31 216 280,3 31 282 343,2

112,4

*37,6

280,1

112,3

2717

1 089

36

Luppe

123,9

83,5

2,0    0,5    0,25

PO PO

78 129 78858

31 348 343,8 3* 7*4. *97,1

343.5

*37,8

5 u8

2 053

137,9

79,3

37

Laucha

122,5

83

i,4    o,5    0,36

38

Weiße Elster

112,7

80

9,8    3,o    0,31

79 707 79 964

197,2

79,3

394

159

79,3

115,6

115,6

100,0

286,9

115-6

402

162

39

Halle, Stadtgut

105,5

76,5

7,2    3,5    o,49

40

Götsche

8,5    3,5    0,4*

80 001 116 105

116 191 116 191

32 269    248,0

46471    568,9

46 5*5    569,3

46515    476,4

248,0

100,0

2 430

980

100,0

227,7

227,9

190,7

569,1

227,8

4 098

1 640

97,o

73

4i

8,0    1,0    0,12

Salza

89,0

72

42

Wettin, Straßenbrücke

82,3

6,7

1,0    0,15

7i

43

Schlenze

72,3

69,5

10,0    1,5    0,15

116 306 116 433

116    523

117    968

118    056 118 056

46 574 476,9 46 638 139,7

46    684

47    4*6

139,8

177,0

47 461    177,1

47461    177,1

476,6

190,8

4051

1 622

191,0

56,0

56,0

7i,i

71,2

71,2

*39,8

177,0

56,0

71,2

1 118

1 186

448

477

44

Eisenbahnbrücke unterhalb Neiben . . .

65,7

67,5

6,6    2,0    0,30

118 209 118 460

177,2

71,2

772

712

47 539 *77,3 47 666 355,4

7*,3

i43,o

45

Schlackenbach

58,4

65,5

7,3    2,0    0,27

118 500 118 500

47 686 47 686

3554

*43,0

2346

944

355,5

320,0

*43,1

128,8

118 540 118 614

47 707 47 745

320,1

296,5

128,8

1*9,4

320,0

128,8

2336

940

46

1 km unterhalb Gro ßwirsclileben . .

52,5

64

5,9    1,5    0,25

47

Wipper

42,5

62,5

10,0

1,5    0,15

OP o

118 688 118 688

118 868

47 783 296,7 47 783 178,0

296,6

H9,4

1 750

704

1*9,5

7i,7

178,2

71,8

1 782

718

47 875    178,3    71,8    _

Für die Saale bis zur Wipper: 105 589

40 128

*) Von Km 131,6 bis 123,9 hat die Saale Umflut durch die alte Saale, die einen Teil des Saalewassers nach der Luppe führt. Bei den Berechnungen ist dies unberücksichtigt geblieben.

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über

Mün- NN düng

1 km

Höhe

Länge

Fallhöhe

der

im

auf

Teilstrecke ganzen L H

1 km Lauflänge

Abilußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

9 Monate lang nicht unterschrittene

Kilometrische

km

mittlere j ähr-liche

1/sek

1/sek

Wasserkraft

Qaä

100

mittlere |? Monate jährliche

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte roXSpalte 5)

lang nicht unterschrittene

aus i aus Spalte Spalte

mittlere I9M0nate

lang nicht

PS

PS

9a

PS

ON

ir er

jähr

liche

unter

schrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

nb

Selbitz (1. d. Saale, Km 375) Thüringische Moschwitz, Landesgrenze . .

Mündung ...................

1,2

425

414

1,2

11.0

9,i7

3 366

3 382

1 178

308,7

108,0

1 184    | 310,1

108,6

309,4    108,3    37i

130

Für die Selbitz: 371

130

Thüringische Moschwitz

(1. d. Selbitz, Km 1,2)

0,5 km oberhalb der Krötenmühle

Südlich Seibis...........

5,o

4,o

531 !

1,0

505

26,0

26,00

O SS

162

197

57

69

42,1

44,3

14,8

i5,5

|Saubach

2,8

478

1,2

27,0

22,50

SS o

! Fiirstl. Forst Lobenstein, Jagen 5

1,6

1,2

28,0

226

272

79

50,8

95    '    63,5

17,8

22,2

47,6

16,6

57

20

23,33

450

1,6

Mündung

25,0

15,62

295

312

103

109

68,8

48,7

24,0

17,0

66,2

23,1

79

28

57,8

20,2

92

32

425

428 j 150 j 66,9    23,4    _

Für die Thüringische Moschwitz im ganzen:

228

80

Lemnitz (1. d. Saale, Km 369,9)

| Lobenstein, Einlauf in den Teich . . .

4,o

474

Koselbach

3,o

456

1,0

18,0

18,00

157    :    57

284

103

*-4 to

-1 co o co

10,3

25,8

Hakenbach

2,1

433,5

0,9

22,5

25,00

293

366

106

132

73-2

64,0

26,5

23,1

72,1

26,2

65

24

| Sieglitzbach

o,9

412,5

1,2

21,0

17,50

375 | 135 502 | 181

65.6

72.5

23,6

26,1

64,8

23,4

78

28

Mündung

399-5

0.9

13.0

14,44

5ii

184

73,8

26,6

73,2

26,4

66

24

Für die

Lemnitz im

Friesaubach oder Ebersdorfer Bach (1. d. Saale, Km 366)

W egebriicke S c h ö n b r u n n - S a al d 0 r f, obh.

Ziegelbach ..................

ganzen:

209    76

4,o

2,5

468

444

1,5

24,0

16,00

SS o

Siidl. Fuß des Lobensteiner Muckenbergs

1,0

4n,5

i-5

32,5

21,67

162

179

25,9

9,4

65 !    38,8

14,1

201

201

73

43.6

73

39,2

15,8

14,2

41,2

15,0

⁶² !

22

Mündung

392

1,0

i9,5

19,50

218

40,8

14,8

4i

15

79

15,4

Wettera (r. d. Saale, Km 349,2) Petersbach...............

42,5

Für den Friesaubach im ganzen:

103

37

Wegebrücke unterhalb Raila

431-5

i,9

13-5

7,ii

SS o

CO

Cn

■<1

136

144

Wetteraumühle, unterhalb

et

CTn

401

2,9

30,5

10,52

4-

154

tn

j Mündung

359 !

2,6

42,0

16,15

455

165

t£) to vO Cn

9,7

15,1

16,2

26,6

41,2

7L7

15,6

i'9

45

173

73-5

27,9

27,2

186

7i

Wisenttal (r. d. Saale, Km 331,9) Schlangenbach................

Abzweig, d.Mühlgrabens f. d.Stöckigtsmühle

17,2

10,0

Für

die Wettera un

ganzen:

305

116

413

39i

7,2

22,0

3,06

Crispendorfer Bach

5,8

4,2

18,5

4,40

372,5

SO 'SO

1 214 1 214

468 |    37,1

468

53,4

14,3

20,6

Abbau zu Dörflas

2,8

19,0

6,79

1 255 1 301

484

55,2

502

88,3

21,3

34,i

3,o

353,5

54,3

21,0

228

88

Mündung .................

Plothenbach (r. d. Saale, Km 325,4) Schöndorfer Bach............

321

Co

3,o

32,5

10,83

1 311 1 311

1 329

506

506

89,0

142,0

88,6

34,2    248 j 96

513    143,9

34-4

54,8

i43,o

55,2    429

166

55,6    _

Für die Wisenttal im ganzen:

905

350

Brücke im Plothengrund

00 Q\

361

339

1,8

22,0

12,22

O SS

Mündung

304,5

1,8

34,5

19,!7

229

229

234

94

94

28,0

43,9

n,5

18,0

96 |    44,9 |

44,4

18,2

80

18,4    _

Für den Plothenbach:

33

80

33

11*

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Länge Höhe der

über Teil- *m

Fallhöhe

auf

NN

1 km

strecke ganze» Lauf-L H län8e

km

Kilometrische

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

1/sek 1,'sek

8a

8b

Wasserkraft

2aJl

jähr

liche

PS

9a

IOO

PS

9b

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte xoXSpalte 5)

aus

aus

Spalte Spalte j ähr

9a

PS

10a

9b

mittlere 9 Monate lang nicht unter-liche schrittene

PS

PS

PS

10b

11 a

G roßer Otterbach (l.d.Saale, Km 321,4) Wegebrücke Lückenmiihle-Rempten-dorf....................

Grün dbach

ON Cn

492

1,0    19,0    19,00

473

39

16

140

2,6    59,5    22,88

56

7,4

3,o

32,0

12,8

1 km unterhalb der Joachmismühle . . . .

6,0

413,5

v£> v£> CN Qs

78    44,8

384

>5,3

100

40

Ziehmes Grundbach

3,2

364

2,8    49,5    17,68

78

34,7

04 ^1 00 CO

224

258

89    39,6

374

14,8

104

4i

>5,7

103

59,o

23,5

Kleiner Otterbach

1,8

1,4    32,0 22,86

62,2

24,8

87

35

332

286

114

65,4

353

Mündung

294

1,8    38,0    21,11

375

141

74,5

26,1

29,8

76,8

30,8    138

55

150    79,2

Für den Großen Otterbach im

3i,7

Loquitz (1. d. Saale, Km 293,2) Grebbach..............

ganzen:

429

171

29,2

567

Aue

! 28,1

1,1    30,0 27,27

537

131

156

46

35,7

55

50,4

12,5

17.8

Landesgrenze

Steinbach

26,8

19,0

495

362

i,3    42,o 32,31

Zopte

16,4

336,5

2,6    25,5    9,81

202

902

7i

316

65,3

88,5

22,9

31,0

57,8

20,4

75

26

Gölitz

4,2    33,5

7,98

1 091 1 776

382

615

107,0

i4i,7

37,5

49,i

97,8

34,2

254

89

12,2

303

1    837

2    120

637

Reichenbach

8,8

280,5

3,4    22,5

6,62

742

146,6

>40,3

50,8

49,i

144,2

50,0

606

210

Sorbitz

5,8    33,o

5,69

2 215 2 322

777

817

146,6

132,1

1434

50,2

488

171

4-* Cn 0\h Cn 4*.

3,o

247,5

Mündung

3,o    16,5

2 463

4 283

869

1 519

i4°,i

235,6

49,4

83,5

136,1

48,0

789

278

5,50

236,2

231

4 308

1 529

236,9

84,1

83,8

709

251

Zopte (1. d. Loquitz, Km 16,4) Vereinigung von Gebersbach u. Buchbach

Mündung .......... .........

Für die Loquitz in

: 2 921    1 025

5,9

394

495

168

16,4

336,5

5,9    57,5

9,75

685

233

00

57,6

19,6

340

116

22,7

Gebersbach (zur Zopte, Km 5,9) Hirschtal unterhalb Gebersdorf . .

Für die Zopte:

340

116

2,1

442

Steinbachsgrund

I, I 22,0    20,00

1,0

420

Mündung

394

1,0    26,0    26,00

186

215

232

63

73

79

37,2

55,9

60,3

12,6

19,0

20,5

Für den

58,1

19,8

58

58

20

20

Gölitz (1. d. Loquitz, Km 12,2) Eichtertal unterhalb Pippelsdorf . . . .

4,i

410

Königstal

3,o

376

1,1    34,0    30,91

I3i

48

176

65

' 40,5

14,8

42,8

15,8

Mündung

303

3,0    73,0    24,33

55,8

20,6

283

105

68,9

25,5

167

62

Für die Gölitz: 167

62

Sorbitz (r. d. Loquitz, Km 3) Vereinigung von Langwasser u. Oßlabach

Wurzbach, Ausgang............

21,5

20,5

526,5

520

1,0

6,5    6,50

496

174

32,2

>1,3

562

562

197

Lutzbach

3,2    65,0 20,31

197

36,5

114,1

12,8

40,0

34,4

12,0

34

12

17,3

455

684

760

240

267

•38,9

48,7

126,5

444

405

142

144,8

50,8

Reifbach

2,1    40,0    19,05

15,2

4>5

Schmiedebach (Kl. Sorbitz)

5,2    70,0    13,46

800

957

04 10 CO

148,6

52,2

312

110

10,0

345

1 074

Co

Os CN

152,4

128,8

144,6

53,5

45,2

50,6

136,7

47,9

711

249

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

Länge Höhe der ilber Teilstrecke

NN

Fallhöhe

im

auf

1 km ganzen Lauf-H länge

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere jährliche

1/sek 1/sek PS

1 an g nicht unterschrittene

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

jähr

liche

9 Monate lang nicht

unter

schrittene

aus

Spalte

9a

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte loXSpalte 5)

aus    mittlere

Spalte jähr-9b liehe

9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na 11b

Schmiedebach (Kl. Sorbitz)

10,0

Gr. Wilschnitz

6,6

345

306

1 268

446

145,4

5L2

Übertrag 1462

3,4

39,o 11,47

1 356

1 463

150,4

53,o

511

513

180

479

519

155,5

134,2

54,9

47,6

Ilmbach

4,2

284

2,4

22,0

9T7

Mündung

4,2

36,5

8,69

1 518 1 691    |    603

136,7

48,5

328

116

539

139,2

146,9

49,4

52,4

247,5

1 820

650

158,2

152,6

544

641

228

56,5

Für die Sorbitz im ganzen: 2 942

1 037

Langwasser (zur Sorbitz, Km 21,5) Kirchbach.................

570

Zipfelbach

558

0,6

12,0

20,00

Mündung

526,5

1,9

31,5

16,58

151

232

283

54

82

99

30,2

38,5

10,8

13,6

42,7    15-0

81

28

46,9    16,4

Schmiedebach oder Kl. Sorbitz (1. d. Sorbitz, Km 10)

0,5 km oberhalb des Bärensteinbriichs . . !

| Dorfbach...................■

Für das Langwasser:    81

28

4-5

3,5

484

453

1,0

31,0

31,00

87

31

120

43

Bolmbach

2,3

81,0

27,0

*2,3

35,22

1,2

372

ON O ON

On Cn \D 04

52,5

42,8

Cn CO Cn kO Cn    m <j\

47,4

16,9

109

39

1,2

Mündung

27,0

22,50

345

194

70

43.6

15.8

43,2

15,6

52

19

Gißrabach (1. d. Saale, Km 285,8) Wegebrücke Knobelsdorf-Eyba . . . .

Für den Schmiedebach im ganzen:

161

58

3,o

356

Fuß des Schwarzen Berges

2,0

311

1,0

45,0

45,00

VC

30

NO

In den „Schrankwiesen“

1,0

255

1,0

56,0

56,00

30

OS K>

13,5

16,8

1,0

Mündung

38,0

38,00

217

CO CO CO On 4^ 4^

33

33

34

47,o

3i,9

18.5

12.5

44,8

32,3

17,6

12,7

45

18

Schwarza (1. d. Saale, Km 275,8) Rambach................

32,7    _

Für den Gißrabach im ganzen:

12,9

32

77

13

31

48,3

593

Burkhartstiegel

47,i

572,5

1,2

20,5

17,08

225

251

75

84

Großer Langebach

45,4

533,5

1,7

39,0

22,94

Dunkel tal

2,2

31,0

14,09

43,2

502,5

Ronnseifenbach

41,8

480

1,4

22,5

16,07

cO    00 n£)    Ci \D

Ci    m ON    00

cO tJ- 10 vO

104

141

172

198

226

236

rO ^ co    h-T cfv

cO to    10

73.o

95,8

109.6

77,i

12,8

19,3

23,9

i9,9

24,2

31,8

36,3

25,4

64,4

66,3

102,7

21,6

22,0

34,o

109

146

144

37

48

48

Masse

40,5

466

1,3

14,0

10,77

Ölze

38,9

449

1,6

17,0

10,62

768 1 050

253

346

82,7 in,5

27,2

36,7

79,9

26,3

104

34

I IOO I 600

363

ii6,8

533

146,1

38,6

48,7

114,2

37,6

183

60

Katze

36,6

428

2,3

21,0

9,13

Weiße Schwarza

1,1

8,5

7,73

1 695 2411

565

808

154,8

186,4

51,6

62,5

150,4

50,2

346

115

35,5

419,5

Breitenbach

3,2

25,0

7,81

2 421 2 549

812

857

187.1

199.1

62,8

66,9

186,8

62,6

205

69

32,3

394,5

2 606 2 800

877

Junkerbach

29,7

375

2,6

945

203,5

210,0

68,5

70,9

201,3

67,7

644

217

19,5

7,50

2    899

3    033

213,7

72,2

556

188

979

1 026

217.4

213.5

73,4

72,2

10

Mellenbach

27,0

356

2,7

19,0

7,04

11

Liebte .

20,9

318

6,1

38,0

6,23

3 125 3 208

3 333

1 058 1 088

1 133

216,8

73,4

585

198

220,0

199.9

207,6

74,5

67,8

70,6

203,8

69,2

1 243

422

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Wasser lauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über

Mün- NN düng'

km

Höhe

Länge

Fallhöhe

der

Teil

strecke

auf

im ,

1 km

ganzen Lauf-

H länge

Abflußmenge Q

(nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9Monate mittlere lang nicht unter-

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

j km

j ähn liche

1/sek 1/sek j PS

jähr-schrittene liehe

9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

aus

Spalte

9a

9b

mittlere

jähr

liche

9 Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11b

Lichte

20,9    318

4 498

1 537

284,7

97,3

Übertrag

4265

436

12

Sorbitz

3,o

i9,o 6,33

17,9    299

13

Schloß Schwarzburg

16,3    290

1,6

9,°    5,62

4 565 4 871

1 562 1 681

289,0

273,8

98,9

94,5

286,8

98,1

860

294

14

0,3 km oberhalb Schweizerhaltsbrücke . .

11,0

264,5

5,3

25,5    4,8i

4 889 4 889

1 689 1 689

274,8

235,2

94,9

81,2

274,3

94,7

439

152

15

Braunsdorf er Werre

6,1    238,5

4,9

26,0    5,31

4 944 4 944

1 712 1 712

- 237,8

82,3

236,5

81,8

1 253

434

262,5

90,9

16

Rinne (Wiestebach)

3,8    219

2,3

19,5    8,48

4    984

5    034

1 729 1 749

264,7

91,8

263,6

9i,4

1 292

448

426,9 1    148,3

17

Wirbach

1,6

7,5    4,69

5 052 5 79i

1    757

2    063

428,4 ! 149,° 271,6 J 96,8

427,6

148.6

983

342

2,2    211,5

18

5 802 5 869

2 068 2 096

272,1

267,0

97,0

95,4

271,8

96,9

435

155

Mündung .

201,5

2,2

10,0

4,55

5878

2 100

95,6

267,2

95,5

588

210

267,4    _

Für die Schwarza im ganzen: 10115 j 3 471

Masse (1. d. Schwarza, Km 40,5) Unterhalb der „Bärenfalle“.....

Rechter Zufluß westlich des Bonzenbergs

Cn    Cn

On    CO

o    o

o,5

20,0 | 40,00

87

28

158

0,8

5i

Steinseifen

25,0

31,25

Iv

61

535

181

59

212

69

00

Th On \0 cO co -W »Ovo

11,2

15,9

18,4

20,7

53,o

17,2

42

14

Hinteres Singertal

1,0

30,0

30,00

61

505

259

85

70,6

23,1

71

23

Mündung

466

1.5

39.o

26,00

259

282

85

93

77-7

67,3

73.3

25,5

22,1

24,2

70.3

23,2

i°5

35

Für die Masse im

Ölze (1. d. Schwarza, Km 38,9) Altenfeldt, Glashütte......

ganzen:

218    72

Reisclieltal

(M    C/l

k)    M

564

55i

o,5

13,0

26,00

109

261

37

Bocksbach (Grundstal)

2,8

57,o

20,36

89

28,3

53,i

I-

494

cO

VO

cs

vC

in

66,4

2,4

Mündung

45,o

i8,75

153

84,2

22.6

28.7

59,8

89,6

20,4

30,6

167

215

57

73

449

507

173

95,i    32,4

Für die Ölze im ganzen:

382

130

Bocksbach im Grundstal (1. d. Ölze, Km 2,4) Gemeinde-Sägemtihle . . . .

Wirtshaus Hnndertpfund . .

2,0    575

1,0    535

1,0

40,0

40,00

40

40

-p* 42* o*\ L

16,0

16,4

1,0

41,0

41,00

49,o

16,8

49

17

Mündung

494

123

42

50.4

17,2    _I

Für den Bocksbach:

49    17

Katze (r. d. Schwarza, Km 36,6) Vereinigung von Gr. Wulstbach und Hölle

Frauenbach..................

540

i,9

50,0

26,32

362

123

95.3

32,4

103,8    35,3

197

67

tv

490

427

622

145

211

Mündung

428

3,2

62,0

19,38

112.4

120.5

0 00

716

243

138,8

129,6    44,0 |    415

141

47,i

Für die Katze im ganzen:

612

208

Großer Wulstbach (zur Katze, Km 5,1) 0,3 km unterhalb des Kleinen Wulstbachs

Lägerbach...................

2,4

625

1,4    587

1,0

38,0

38,00

87

138

3°

47

334

46,3

11,4

15,8

1.4

47,o

33,57

48,6    16,6

68

23

Mündung

540

152

52

51,0

Für den Großen Wulstbach:

68

23

Frauenbach (1. d. Katze, Km 3,2) Altfraubach..............

2,7    616

o,7

29,0

4i,43

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o — oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

Länge Höhe der über Teil- im

Fallhöhe

auf

NN

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

Abilußmenge O

(nach Tabelle Ä und Ergänzungen der Wasserkarte)

Kilometrische Wasserkraft Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

li

100

Wasserkraft für die Strecke I> (Spalte 10 x Spalte 5)

mittlere 9M°nate mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene liehe

jähr

liche

jähr-

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte jährliche

9a

km

km

1/sek 1/sek

PS

PS

PS

rO in

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

11b

Selbitz (1. d. Saale, Km 375) Thüringische Moschwitz, Landesgrenze . .

Mündung ...................

1,2

425

3 366

1 178

1,2

11,0

308,7

108,0

414

9T7

3 382

1 184

310,1    108,6

309,4    108,3    37i

130

Thüringische Möschwitz

(1. d. Selbitz, Km 1,2)

0,5 km oberhalb der Krötenmiihle

Für die Selbitz:

371

130

5,o

53t

1,0

Südlich Seibis

26,0

26,00

4,o

505

162

197

57

69

42,1

44,3

14,8

15,5

Saubach

2,8

1,2

478

27,0

22,50

ss o

Fürstl. Forst Lobenstein, Jagen 5

1,6

1,2

28,0

226

272

79

95

50,8

63,5

17,8

22,2

47,6

16,6

57

20

23,33

450

1,6

Mündung

425

25,0

15,62

295

312

428

103

109

68,8

48,7

24,0

17,0

66,2

23,1

79

28

57.8

20,2

92

Lemnitz (1. d. Saale, Km 369,9) Lobenstein, Einlauf in den Teich . . .

150    66,9    23,4__

Für die Thüringische Moschwitz im ganzen: 228

32

80

4,o

474

1,0

Koselbach

18,0

18,00

3,o

456

157

284

57

103

10,3

25,8

Hakenbach

o,9

22,5

25,00

2,1

433-5

O SS

293

106

73,2

366

132

64,0

26,5

23,1

72,1

26,2

65

24

1,2

Sieglitzbach

21,0

17,50

0,9

412,5

375

502

135

181

65,6

72,5

23,6

26,1

64,8

234

78

28

Mündung

399,5

°,9

13,0

14.44

511

184

73,8

26,6

73,2

26,4

66

24

Für die Lemnitz im

Friesaubach oder Ebersdorfer Bach (1. d. Saale, Km 366)

Wegebriicke Schönbrunn-Saaldorf, ohh.

Ziegelbach ..................

ganzen:

209

76

4,o

2,5

468

444

1,5

24,0

16,00

Siidl. Fuß des Lobensteiner Muckenbergs

1,0

4H,5

i,5

32,5

21,67

162

179

59

65

25,9

38,8

9,4

14,1

201

201

73

43,6

73

39,2

15,8

14,2

41,2

15,0

62

22

1,0

Mündung

392

19-5

19,50

218

40,8

14,8

79

15,4

42,5

Für den Friesaubach im ganzen:

4i I 15

103

37

Wettera (r. d. Saale, Km 349,2) Petersbach ..............

7,4

445

j Wegebriicke unterhalb Raila

5,5

43i,5

i,9

13,5

7,ii

357

136

25,4

9,7

379

144

39,9

15.1

Wetteraumühle, unterhalb

2,6

2,9

30,5

10,52

401

154

2,6

Mündung

359

42,0

16,15

455

165

173

42,5

69,9

73-5

16,2

26,6

41,2

7i,7

15,6

27,2

119

186

45

7t

Wisenttal (r. d. Saale, Km 331,9) Schlangenbach................

Abzweig, d.Mühlgrabens f. d.Stöckigtsmühle

27,9    __

Für die Wettera im ganzen:

305

116

17,2

10,0

413

391

7,2

22,0

3,06

Crispendorfer Bach

5,8

4,2

18,5

4,40

1 214 1 214

00 00 \C vo

374

534

14.3

20,6

372,5

2,8

Abban zu Dörflas

19,0

6,79

1 255 1 301

Cn -t* O 00 K) -£*•

55,2

88,3

21,3

344

3,o

353,5

54,3

21,0

228

88

Mündung

321

3,o

32,5

10,83

1 311 1 311

1 329

Cn Cn

o o

O-N ON

513

89,0

142,0

88,6

34,2

248

96

34,4

54,8

143,0    55,2

Plothenbach (r. d. Saale, Km 325,4) Schöndorfer Bach .............

55,6    _

Für die Wisenttal im ganzen:

M3,9

429

905

166

350

Brücke im Plothengrund

00 CT,

361

339

1,8

22,0

12,22

1,8

229

229

94

94

28,0

43,9

n,5

18,0

Mündung

304,5

34,5

19,17

44,4

234

96

44,9

18,2

80

18,4    _

Für den Flothenbach:

33

80

33

11*

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: 0 = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über

der NN Mün-

düng km

Höhe

Länge

Fallhöhe

der

im

Teilstrecke ganzen L H

auf 1 km Lauflänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Was serkarte)

9 Monate lan g nicht unterschrittene

Kilometrische Wasserkraft Q • h

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

mittlere j ähr-liche

mittlere 9 Monate jährliche

lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

aus

Spalte

km

1/sek

1/sek

PS

PS

9a

PS

PS

mittlere 9 M 0 n a t e jährliche

lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10 a

10b

11 a

11 b

Großer Otterbach(l.d.Saale,Km321,4) Wegebrücke Lückenmühle-Rempten-d o r f ....................

Grundbacli

00 VO

ON

0>

492

1,0    19,0

19,00

473

16

2,6    59,5

22,88

56

74

3,o

32,0

12,8

1 km unterhalb der Joachimsmühle . . . .

6,0

4i3,5

v£> \D On CTt

78

Zielimes Grundbacli

3,2

364

2,8    49,5

17,68

78

44,8

34,7

17,8

38,4

i5,3

IOO

40

13,8

Kleiner Otterbacli

1,8

i,4    32,0

22,86

224

258

89

103

39,6

59,o

15,7

23,5

37,2

14.8

104

4i

332

286

114

65,4

Mündung

1,8    38,0

21,11

353

141

74,5

26,1

29,8

62,2

76,8

24,8

30,8

87

35

138

55

294

375

Loquitz (1. d. Saale, Km 293,2) Grebbach...............

794    31,7__

Für den Großen Otterbach im ganzen: 429

150

171

29,2

567

Aue

28,1

1,1

30,0

27,27

537

131

156

46

55

35.7

50,4

12,5

17,8

Laudesgrenze

Steinbach

26,8

19,0

495

362

i,3    42,0

32,31

Zopte

16,4

336,5

2,6    25,5

9,81

202

902

7i

65,3

57,8

20,4

75

26

316

88,5

22,9

31,0

Gölitz

4,2    33,5

7,98

1 091 1 776

382

615

107,0

i4i,7

37,5

49,i

97,8

34,2

254

89

12,2

303

1    837

2    120

637

Reichenbach

8,8

280,5

3,4    22,5

6,62

742

146,6

140,3

50,8

49,i

144,2

143,4

50,0

50,2

606

488

210

171

Sorbitz

5,8    33,o

569

2 215 2 322

777

817

146,6

132,1

5L4

46,5

3,o

247,5

Mündung

3,°    i6,5

2 46-3 4 283

869

136,1

48,0

789

278

1 5i9

140,1

235,6

49,4

83,5

231

5,50

236,2

4 308

1 529

236,9

84,1

83,8

709

251

Zopte (1. d. Loquitz, Km 16,4) Vereinigung von Gebersbach u. Buchbach

Mündung ....................

Für die Loquitz: 2 921

1 025

5-9

394

495

168

336,5

5,9    57,5

9,75

685

233

ON

ON CO

00

16,4

57,6

19,6

34o

116

22,7

Gebersbach (zur Zopte, Km 5,9) Hirschtal unterhalb Gebersdorf . . . .

Für die Zopte: 340

116

2,1

442

Steinbachsgrund

1,1 22,0

20,00

1,0

420

1,0    26,0

26,00

186

215

63

73

Cn Ck> Cn \0

12,6

19,0

58,1    19,8

58

20

Mündung

394

232

79

60,3

20,5

Für den Gebersbach:    58

20

Gölitz (1. d. Loquitz, Km 12,2) Eichtertal unterhalb Pippelsdorf . . . .

4,1

410

Königstal

3,o

376

1,1

34.o

3o.9i

131

176

48

65

40,5

42,8

14,8

15,8

Mündung

3,0    73,0

24,33

303

cO

00

105

68,9

55,8

20,6

167

62

25,5

Für die Gölitz: 167

62

Sorbitz (r. d. Loquitz, Km 3) Vereinigung von Langwasser u. Oßlabacli

Wurzbach, Ausgang............

21,5

20,5

526,5

520

1,0

6,5

6,5°

Lutzbach

3,2    65,0

20,31

17,3

455

\D M N tJ- O OS    v.o    CO vO

IO IO \£>

174

197

i₉7

240

267

32,2

IL3

36,5

114,1

12,8

40,0

34,4

12,0

34

12

138,9

144,8

48.7

50,8

126,5

44,4

405

142

Reifbach

2,1    40,0

19,05

15,2

415

Schmiedebach (Kl. Sorbitz)

5,2    70,0

13,46

800

957

281

336

152,4

128,8

53,5

45,2

148,6

52,2

312

110

10,0

345

1 074

376

144,6

50,6

136,7

47,9

711

249

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u= unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Wasserlauf

Lfd,

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fel" Höhe nung

von über der Mündung

km

Länge

Fallhöhe

NN

der

im

auf

Kilometrische

Wasserkraft

Q • h

Teilstrecke ganzen L H

1 km Lauflänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

km

jähr

liche

jähr

liche

IOO

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte loXSpalte 5)

1/sek 1/sek

PS

PS

VO

mittlere 9Monate jährliche

lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11a

11 b

Langebach ......

Gabelbach (Ilmenau)

124,3

118,5

537,5

482,5

5,8    55,o    9,48

648

850

216

61,4

20,5

Übertrag

71.0

23.7

208

412

6g

137

Schotte

116,1

464

2,4    18,5    7,7i

924

OJ KJ O 00 \D 4^

80,6

71,2

26,9

23,8

1 058

1 374

355

462

81,6

106,3

27,4

35,8

76,4

25,6

■83

6r

Lohme

4,2    32,5    7,74

112,0

37.8

470

159

111,9

43i,5

1 520 1 595

515

542

117,6    39,9

94,9    32,2

Wohlrose

109,8

419

2,1    12,5    5,95

Straßenbrücke Cottendorf-Dörnfeld .

102,4

386

7,4    33,o    4,46

1    655

2    555

96,7

32,8

203

69

563

871

98,5    33,5

114,0    38,8

2 762 2 762

956

118,6

40,7

878

301

956

123,2

118,8

42,6

41,1

Deube

96,7

361,5

5,7    24,5    4,30

Kleinhe t ts t ed t

6,7    27,5    4,io

2    876

3    051

121,2

42,1

691

240

1 003 1 075

123,7

125,1

43,i

44,i

127,0

45,o

851

302

90,0

334

B archfeld

83,5

3n,5

6,5    22,5    3,46

3 142 3 142

1 117 1 117

128,8    45,8

108,7

38,6

ii3,4

40,8

737

265

10

Schwarza

75,5

285,5

8,0    26,0    3,25

3 4ii 3 4ii

1 243

1 243

118,0

110,9

43,o

40,4

113,6

41,6

909

333

11

Tonndorfbach

73,9

280

1,6    5,5    3,43

3 579 3 830

1 3i9

1 434

116.3

131.4

42,9

49,2

12

Hetschburger Bach (Hengstgraben) . .

65,9

258,5

8,0    21,5    2,69

3 842 3 990

131,6

49,3

211

79

1 439

1 506

131,8

107,3

49,4

40,5

4 186 4 267

1 596

1 633

112.6

123.7

42,9

47,4

110,0

4i,7

880

334

13

Magdel

10,0    29,0    2,90

55,9

229,5

14

Oberweimar

6,9    15,5    2,25

4 37o 4 612

1 680 1 791

125,2

48,0

1 252

480

126.7    48,7

103.8    40,3

49,o

214

15

Tiefurt

6,0    13,0    2,17

4 802 4 802

I 878 1 878

108,0

104,2

42,3

40,8

105,9

4i,3

73i

285

43,o

201

l6

Ulrichshalben, Brücke

36,2

187

6,8    14,0    2,06

4 997 4 997

1 968 1 968

108,4

102,9

42,7

40,5

106,3

104,4

41,8

41,2

638

710

251

280

17

Pfiffelbach

22,4

158

13,8    29,0    2,10

5 139 5 139

2 033 2 033

105.9

107.9

4i,9

42,7

108,8

43,i

501

595

18

Herressener Bach

16,9

145’

5,5    13,0    2,36

5 223 5 324

2 072 2 118

109,7    43,5

125,6    50,0

19

Utenbach

2,2    4,0

1,82

5 367 5 629

2 138 2 256

126,2

50,2

694

276

126,7

102,4

Cn

cf

m Cn

102,6

14,7

141

5 642

5 781

2 262

2 323

102,7

89,0

41,2

35,8

41,2

226

9i

20

Enise

n,4    17,5

i,54

3,3

123,5:

5    95i

6    37i

2398 2 592

90,3

36,4

1 029

415

91,6    36,9

96,8

39,4

21

Mündung

118,5

3,3    5,o

1,52

6 382

2 597

97,o    39,5

Für die

96,9

39,4

320

130

Schorte (r. d. Ilm, Km 116,i) Fuß des Mittelbergs.......

Steinbach.............

Ilm im ganzen: 13 734

5152

4,o

533

1,0    19,0

19,00

3,o

514

168

208

57

3b9

Wildtal

i,4

480

1,6    34,0

21,25

228

268

7i

78

92

44,2

10,8

15,1

Mündung

464

1,4    16,0

ii,43

316

Oj    92 4^

ON    O GO

ON4*.

16,6

10,5

12,2

46,3

33,4

15,8

ii,4

74

47

to

Cn

Ov

Wohlrose (r. d. Ilm, Km 109,8) Fuß des Burgbergs ........

Ochsenbach .............

im ganzen:    121

M,5

13,5

10 O vO vO

1,0    46,0

46,00

85

163

Fuß des Silberbergs

i,5    35,o

23,33

12,0

574

222

^4 Cn KJ Cn Cn vO

39.i

38,0

51,8

13,3

12,8

17.5

44,9    15,2

67

to

OJ

67

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

12

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: 0 == oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Länge

Höhe der über Teil-

Fallhöhe

NN

auf

im !    ,

1 km

strecke ganzen Lauf-L H Iän^e

Kilometrische

Wasserkraft

Q • h

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9^onate mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

1/sek 1/sek PS    PS

j ähr-liehe

8a

8b

Mittelwerte für die Strecke L

100

lang nicht unter-

aus

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

jährliche schrittene

aus

Spalte Spalte

co

9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

mittlere jährliche

PS PS

9a

9b

10a

10b

na

ii b

Fuß des Silberbergs

12,0

574

Talwasser

44

73,o

17,80

7,9

5°i

Schobse

5,7    476

2,2

25,0

11,36

ci o ci os

222

300

482

560

75

101

164

39.5

13.4

Übertrag

67

23

534    18,0

54,8    18,6

46,4

15,7

190

64

Mündung

419

5,7

57,o

798

190

271

63,6

79.8

21,6

27,1

59.2

20,1

130

44

10,00

QOO

308

84.9

29,0

484

165

30,8    _I

Für die Wohlrose im ganzen:

90,0

871

296

Unstrut (1. d. Saale, Km 175,5) Zellaer Bach............

183,1    287

Schneidertal

179,4    265,5

3,7

21,5    5,8i

O N G\ VD VO

240

260

374

38,0

13,9

14.3

Luhne

9,2

50,5

5,49

170,2    215

Notter

162,2    189,5

8,0

25,5

3T9

ci o

I 264 1 793

483

684

69.4

57.2

26,5

21,8

53.7

20,4

494

188

2 073 2 483

796

66,1

25.4

61,6

23.6

493

189

993

39.5

15.8

Seebach

157,8    182,5

4,4

7,o

L59

Ci o

Welsbach

7,9

7,5

o,95

2    803

3    405

1 124 1 360

44.6

32.3

17.9

12.9

42,0

16,8

185

74

H9,9    175

Ci o

Salza

146,1    172

3,8

3,o

o,79

Ci o

3    965

4    115

1 603 1 678

35,o

14,0

276

in

37,7

32,5

15.2

13.3

Tonna

142,3    169

3,8

3,o

o,79

c; o

4 187 4 362

32,8

13,4

125

5i

1 709 1 786

33,i

34,5

13,5

14,1

Herbsleben, Straßenbrücke

130,0    156

12,3

13,0

1,06

4 42i 4 693

1 816 1 949

34,7

14,2

132

54

34,9

49,7

14.3

20,7

cc o

Gera

6,5

7,o

1,08

4 807 4 807

2 006 2 006

50,4 ¹

21,0

620

258

51,0

5i,9

21,3

21,7

123,5    149

S3 O

Öde

8,6

6,0

0,70

4 875

13 r58

2 040

5 249

52,6

92,1

52,2

21,8

339

142

22,0

36,7

H4,9    143

Ci o

13 179

13 633

5 259 5 485

92,3

70,9

36,8

28,5

92,2

36,8

793

316

10

Schallenburg, Straßenbrücke

107,2    139

7,7

0,52

C3 O

Lossa .

ii,9

5,5

0,46

15 040 15 040

6 154 6 154

78,2

69,2

32,0

28,3

74,6

30,2

574

232

95,3    133,5

Ci o

12

Ilelbe

3,8

2,0

o,53

15    201

16    875

6    233

7    008

69,9

89,4

28,7

69,6

28,5

828

339

37,i

9i,5    I3i,5

13

Wipper

80,7    127

10,8

4,5

0,42

SS O

16886 18 967

89,4

37,2

340

141

7 013 7 942

89,5

37,2

79,7

33-4

14

Helderbach

10,4

4,0

0,38

19 220 22 778

8066 9 552

80,2

33,6

866

363

80,7

33,9

86,6

36.3

70,3    123

22    804

23    036

9 565 9 674

86,7

69,1

36,3

29,0

86,6

36,3

901

378

15

Helme

58,6

U9,5

ii,7

3,5

0,30

16

8,0

23 923

32 148

10 117 13 394

71,8

99,7

70,4

29,7

824

347

30,4

4i,5

Pegel bei Bottendorf

50,6

117

2,5

0,31

17

„ Wendelstein .

43,7

114,5

6,9

2,5

0,36

32 332 32 332

13 484

1.3 484

100,2

116,4

41,8

48,5

100,0

41,6

800

333

18

32 625 32 625

13 616

13 616

116,9

48,8

807

337

H7,4

65,2

49,o

27,2

10,0

„ Nebra

2,0

0,20

■    33,7

112,5

32 917 32 9i7

13 750 13 750

65,8

46,1

27,5

19,2

65,5

27,4

655

274

19

Reinsdorferbach

3,7

0,5

0,14

30,0

112

32    937

33    095

13 760

13839

46,1

66,2

19,3

27,7

46,1

19,2

171

7i

20

Dissau

5,o

1,0

0,20

25,0

111

21

Biber

4,8

1,0

0,21

20,2

HO

33 146 33 202 |

33 270

13 865 13 892

13 925

66,3

69,7

69,9

66,2

27,7

33i

138

27,7

29,2

29,2

69,8

29,2

335

140

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-I fer-nung von der Mündung

km

Höhe

Länge

Fallhöhe

über

NN

der

Teil

strecke

km

im

auf

ganzen

1 km Lauflänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 19 Monate lang nicht I unter-! schrittene

jähr

liche

1/sek | 1/sek

8a

8b

Kilonietrische

Wasserkraft

Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

mittlere

jähr

liche

9 Monate lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

aus

Spalte

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 ><; Spalte 5)

9a

9b

mittlere

jähr

liche

9Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

PS

9a

₉b

10a

10b

11 a

11b

Biber

20,2

110

22

Appel

12,5

108

7,7

2,0 : 0,26

33 568

14 057

33 609 33 663

14077 14 103

OO OO •'-J

101,0

36,5

36,6

42,3

Übertrag

87,4

36,6

10 889    4 476

673

282

23

Hasselbach

7-5

106.5

5,o

x,5 I 0,30

101,1

42,4

506

212

33    732

34    022

24

Mündung

104,5

7-5

2,0 I 0,27

34 153

14 137 14 272

14 336

101,2

9i,9

42,4

38,5

92,0

38,6

92,2

38,7    _

Für die Unstrut im ganzen:

690

290

12 758    5 260

Gera (r. d. Unstrut, Km 123,5) Fuß des Schnepfkopfs.......

• ! 67,1

620

Gabeltalbach

65,3

557

1,8

63,0

35,oo

Jiichnitz

61,5

470

3.8

87,0

22,89

130

174

43

57

Win'bach

56,2

385

5,3

85,0

16,04

Wilde Gera

5,7

55,o

9,65

50,5

330

OP OP OP

282

390

Cn 4^ OWO M VD

996 2 110

93

129

169

191

347

726

igod 10 vq^ 10 Ob    of

fO vo VO

80,0

54,i

96,1

15,0

13,0

52,2

17,2

198

65

21,3

20,7

71,3

23,9

378

127

27,1

18,4

33,5

75,1

26,0

428

148

Wilde Weiße

9,x

60,0

6,59

i39,o

47,8

4i,4

270

2 415

2 628

848

149,0

51,8

1356

471

Wipfra

35,2

235,5

6,2

34,5

5,56

933

159.¹

146.1

55,9

51,9

Apfelstädt

3i,5

223

3,7

12,5

3,38

2    786

3    694

1 009 1 395

154.9

124.9

56,1

47,2

150,5

54,0

933

335

Pegel bei Hochheim

24,6

202

6,9

21,0

3,04

Weißbach*)

11.7

165

12,9

37.0

2,87

Jordan

2,8

150,5

8,9

14,5

1,63

PO po PO PO

3 733 7 389

7 499 7 499

1    414

2    777

2 830 2 830

126,2

224,6

47,8

84,4

228,0

215,2

86,0

81,2

125,6

226,3

47,5

85,2

465

176

1561

588

10

Mündung

149

2,8

1,5

o,54

7 713

7    831

8    076 8 214

8 283

2 933 2 989

3 107 3 175

3 209

221,4

127,6

84,2

48.7

2x8,3

82,7

2 816

1067

131,6

44,4

44,7

50,6

17,1

129,6

44,6

49,6

1153

441

17,2

125

48

17,3__

Für die Gera im ganzen: 9 413    3 466

Jüchnitz (r. d. Gera, Km 61,5) Grube Morgenstern.......

Fuß des Mittelbergs .......

1,6

1,0

540

520

0,6

20,0 | 33,33

83

Mündung

470

1,0

50,0 j 50,00

83

108

28    27,7

9,3

28

4i,5

14,0

36    54,o

18,0

47,8

16,0

48

16

Für die Juchnitz:

48    16

Wilde Gera (1. d. Gera, Km 50,5) Km 20,4 oberhalb der Mündung . .

Steinbach............... .

20,4

760

o,7

i9,7

717

43,0    61,43

52

69

17

23

*<r vo

10,4

13,6

Sattelbach

18,7

658

1,0

59,o    59,oo

Schneetiegelbach

16,4

580

2,3

78,0 i 33,91

87

H3

46,0

i5,4

46

15

29

38

5i,3

38,3

17,1

12,9

183

61

235

Kehltalbach

3,i

76,0 | 24,52

78

62,1

57,6

20,7

19,1

50,2

66,0

16,8

21,8

115

205

39

68

13,3

504

100

Lütscho

8,5

416

4,8

88,0 J 18,33

148

212

74,5

82,3

n6,8

24,5

27,1

Mündung

8,5

33°

86,0110,12

00

0>

SO

291

87,9

38,9

99,6

33,o

478

158

1 114

379

112,7

Für <

29,4

100,3

38,4    _

Wilde Gera im ganzen:

33,9 ;    853

288

12’

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o—oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Höhe

Länge

Fallhöhe

über

NN

der

Teil

strecke

km

im

ganzen

auf 1 km Lauflänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

1/sek 1/sek

Kilometrische Wasserkraft Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

9 Monate mittlere lang nicht unterschrittene

j ehrliche

PS

9 Monate lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

9a

aus mittlere Spalte jähr-9b liehe

9 Mo n at e lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

8b

9a

9b

10a

10b

na

Lütsche (1. d. Wilden Gera, Km 8,5) Km 4,6 oberhalb der Mündung ....

Löffelbühlsgraben

04

Ov Ov

600

1,0

30,0

30,00

570

64

22

Mündung .

416

3,6

i54b

42,78

128

232

44

79

VO 00 VO 00

77.0

26,3    277

95

99,2    33,8

Für die Lütsche: 277

95

Wipfra (r. d. Gera, Km 35,2) Marlishausen.........

15,0

309

Hessenbach

11,6

3,4

14,0

4,12

295

ON <JS

00

242

260

Honigbach

6,8

265,5

4,8

29,5

6,15

25,0

39,7

10,0

16,0

75i

3ii

46,2

43,o

17,6

206

84

6,8

793

33i

35,o

I9,i

14,6

Mündung

235,5

30,0

4,4i

908

386

40,0

37,5

15,8

255

107

17,0    _

Für die Wipfra im ganzen:

461

191

Apfelstädt (1. d. Gera, Km 31,5) Zweiter rechter Nebenbach . . . .

Erster linker Nebenbach.....

38,2

37,8

CO VO IO IO

0,4

17,0

42,50

100

124

4^ OJ 04 4^

Trockenbach

36,8

1,0

524

39,o

39,°°

147

177

C7\Cn

Schmalwasser

3.6

83,0

23,06

33,2

44i

125

Erfurter Grundbach

28,5

4,7

46,0

264

10 ^    cOOO    vO oq_

oT cd    rd o    ^ 10

IO    CO    N

i4,4

16,8

52,8

18,4

53

18

19,9

14,1

28,8

25,8

62,7

21,4

226

77

9,79

101,4

395

1 297 1 358

445

Ohra*)

20,9

333

7,6

62,0

8,16

467

127,0

110,8

43,6

38,1

34,7

477

163

1    675

2    919

581

Wechmar, Straßenbrücke

15,2

301

5,7

32,0

5,61

1 024

136,7

163,8

47,4

57,4

123,8

42,8

941

325

2 995 2 995

Rot

8,5

258,5

6,7

42,5

6,34

1 059 1 059

i68,o

189,9

59,4

67,1

165,9

193,2

58,4

68,6

946

333

1 294

460

3 100 3 314

Weidbach

4,3

238

4,2

20,5

4,88

1 107 1 205

196,5

161,7

70,2

58,8

3 360 3 610

1 226 1 34i

164,0

126,0

59,8

46,8

162,8

59,3

684

249

4,3

15,0

3,49

Mündung .

223

3 656

1 363

127,6

Für

126,8

47,6

die Apfelstädt im

47,2

545

203

ganzen

5 166

1 828

Schmalwasser (r. d. Apfelstädt,Km 33,2) Am Altenfels.................

6,0

57°

1,8

Großer Walsbachgraben

43,o

23,89

4,2

527

4,2

86,0

20,48

168

224

57

76

40,1

45,9

13,6

15,6

64,6

22,0

Mündung

441

407

139

83,4

I 271

28,5

Für das Schmalwasser: 271

92

92

Spitterbach (1. d. Apfelstädt, Km 32,9) Km 5,1 oberhalb der Mündung.....

Roter Bach.................

5,i

2,8

580

503

2,3

77,o

33,48

Mündung .

436,5

2,8

66,5

115

177

6< i

23,75

345

117

2?

v£3 O Ol

13.1

14.2

62,0

21,0 :    174

27,8

Für den Spitterbach: 174

59

59

Ohra (r. d. Apfelstädt, Km 20,9) Rechter Zufluß...........

18,4

640

Eimersbach

16,5

578

i,9

62,0

32,63

103

161

34

53

4,2

99,o

23,57

Kernwasser

12,3

479

281

94

Oh w w Os vi bi

'io Co on

11,1

12,5

52,0

17,4

218

73

22,2

zu übertragen

218

73

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o--oberhalb, u — unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr. |

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

Länge

Höbe der über Teil- lm

Fallhöhe

auf

Kilometrische

Wasserkraft

QjJL

NN

1 km

strecke ganzen Lauf-L H lä“Se

km

nr

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate j ähr-liehe

1/sek 1/sek PS PS

lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte

9a

PS

in er

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte ioXSpalte 5)

mittlere 9 Monate lang nicht unter-

jährliche schrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11 b

Kernwasser

12,3

479

Radebreche

9,i

435,5

3,2    43,5    13,59

603

203

81,9

27,6

cs o

755

Hopbach

2,1

351

7,o    84,5    12,07

851

256

290

102.6

102.7

34,8

35,o

Übertrag 92,2    31,2

112,8

218

295

73

100

o cs

Mündung

2,1    18,0

333

8,57

1 019 1 204

355

427

123,0

103,2

42,8

36,6

104.9

38,9    790

37,3

220

272

1 244

443

106,6

78

38,0__

Für die Ohra im ganzen: 1 523

523

Kernwasser (1. d. Ohra, Km 12,3) Am Großen Miinzeberg . . . ......

4,o

597

Klinge

2,2

526

1,8    71,0    39,44

110 212

37

43,4

14,6

Mündung

479

2,2    47,0    21,36

72

45,3

15,4

57,o

19,4

125

43

322

109

68,8

23,3    _

Für das Kernwasser: 125

43

Helbe (1. d. Unstrut, Km 91,5) Feuergrund............

Röstegraben ...........

58,0

48,9

342,5

286

9,1    56,5    6,21

Cn Cn

M O

C\ 0

203

Wiedermutherbacli (Loosbacli)

41,1

244,5

7,8    47,5    5,32

235

o

m o

CO CO

12,6

12,5

Bellstedt, Straßenbrücke

32,7

8,4    29,0    3,45

822

954

338

393

04

JO O»

Co -G

18,0

13,6

37,2

15,2

290

119

215,5

37,3

15,5

3i3

130

Sumpfbach

23,9

190,5

8,8

25,0    2,84

1 209 1 209

505

505

4i,7

34.3

17,4

14,3

Wasserthaleben, Straßenbrücke . . . .    19,1

175.5

4,8    15,0    3,12

1 261 1 512

528

646

35,8

47,2

15,0

20,2

35,o

50,2

14,6

21,7

308

128

241

104

1 709 1 709

743

743

Oj Cn 04 Cht Chi

23,2

17,1

Mündung .

I3L5

19,1    44,0    2,30

2 081

43,6

19,2

833

367

929

47-9

21,4    _

die Helbe im ganzen:

1985

848

Wipper (1. d. Unstrut, Km 80,7) Wülfingerode, untere Straßenbrücke. .

72,5

252,5

Ober Gebra, Straßenbrücke

66,7

5,8    13,5

2,33

239

1 33° 1 330

516

516

000

12,0

15,8

Bode

61,0

221,5

5,7    17,5

3,07

Mörbach

54,3

208.5

6,7    13,0

1    420

2    227

42,2

16,4

241

93

i,94

553

868

17,0

16,8

Teichbach

52,3

205,5

2,0    3,0

1,50

CP CP

2 396 2 419

Großfurraer Bach

8,1    10,0

2 456 2 544

965

1 003

OJ CO 04 Cn

18.2

14.2

44,8

3^,6

17,5

14,4

300

117

73

29

14,5

12,3

44,2

195,5

1,23

Bebrabach

37,5

186

6,7    9,5

2 737 2 758

1 088 1 097

33,7

39,2

1,42

32,5

12,8

263

104

13,4

15,6

Hachel

29,7

174

7,8    12,0

2    938

3    028

1 180 1 221

16,8

18,8

i,54

40,4

16,2

271

109

G ii n s e r o d a *)

18,5

153,5

11,2    20,5

1,83

3 146 3 198

1 280 1 306

19,7

23,9

47,5

19,2

370

150

3 292 3 292

1 353 1 353

6o,2

45,8

24,8

59,4

24,4

665

273

18,8

Wirbelbach

8,8

9,7    13,5

i,39

140

Mündung

127

8,8

13,0

1,48

3 360 3 481

3 558

46,2

1 387

1 447

i 486

52,7

19,0

448

184

19.3

21.4

22,0

52,1

21,7

458

191

die Wipper im ganzen: 3 089

1 250

Helme (1. d. Unstrut, Km 58,6) Steinbrücker Bach.........

55,8

170,5

Zorge

49,4

160,5

6,4    10,0

1,56

1 773

700

27.7

10,9

*) Bei Km 27,4 zweigt die Kleine Wipper ab.

00

'S

CL

ft)

Cd

CB

■3

r-.

ft

ft

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o =2 oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

W asserlaut

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

Höhe

Länge

Fallhöhe

iiber

NN

der

auf 1 km

strecke ganzen Lauf-L H länge

Teil-

im

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle Ä und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate jährliche

1/sek 1/sek

lang nicht unterschrittene

Kilometrische Wasserkraft Q • h

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke D (Spalte io X Spalte 5)

mittlere

jähr

liche

9 Mo n a t e lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte

9a

9b

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10h

11 a

11 b

Zorge

49,4    160,5

Thyra

41,6    153

7,8    7,5

0,96

5 556 |    2 068

53,3

i9,9

Deine

n,3    ”,0

o,97

p_o

5    765

6    945

2 172 2 636

54,3

20,4

424

159

55,3

67,4

20,9

25,6

30,3    142

Gonna*)

16,3

130

14,0    12,0

0,86

7 121 7 342

2 724

2 832

69,1

63,1

26,4

24,4

68,2

26,0

771

294

Rohne

10,9    9,0

0,83

5,4

121

SS O P O

7 435 |    2879

7724 |    3023

63,9

64,1

24,8

25,1

63,5

24,6

889

344

Mündung

5,4    i,5

0,28

7836 8 176

3 080 3 253

65,0

22,9

25,6

64,6

25,4

704

277

H9,5

8225    3277

23,0

9,i

9,2

23,0

9,2

124

50

Steina oder Steinaer Wasser (1. d. Ichte**), ICm 9,4) Hütte im Hasseltal........

Für die Helme im ganzen: 2 912

1 124

7,8    405

Steina

4,0    316

3,8    89,0

23,42

4,°    66,5

16,62

224

224

75

75

52,5

37,2

17,6

12,5

Mündung

249,5

321

HO

53,4 I 18,3

45,3

15,4

181

62

Für die Steina:

181 62

Zorge (1. d. Helme, Km 49,4) Am Joachimskopf........

37,7

480

2,5    72,0

28,80

Steinbach

117

201

Kunzenbach

■    33,8    348

1,4    60,0

42,86

39    33,7

67    86,i

11,2

28,7

218

520

8₉.8

29,8

126

42

72

30,9

172

Illigesbach .

30,8    296

3,o    52,0

17,33

647

29,8

101,1

33,6

3°3

101

Sülze

9,4    76,5

8,14

657

215

219

112,1

53,5

37,3

17,8

64,0

21,5

602

202

21,4    219,5

914 1 092

309 | 74,4 373 ! 37,7

25,2

12,9

Bere (Bahre)

17,2    205

4,2    14,5

3,45

2    394

3    292

825

1 157

82,6

102,1

28,5

60,2

20,7

253

87

35,9

Bielen, Wegebrücke

n,3    35,o

3,IQ

5,9

170

SS O

Mündung

160,5

5,9    9,5

1,61

3 647 3 647

3 783

1 3°3 1 303

113,1

58,7

40,4

21,0

1 368 |    60,9

107,6

• 59,8

22,0

Für die Zorge im

38,2

21,5

I 216

432

353

127

Wieda (r. d. Zorge, Km 18,4) An den Steigerköpfen......

ganzen: 2 853

991

22,0    460

Franken talbach

19,5    408

2,5    52,0

20,80

149

232

49

76

3bo

54,i

10,2

17,7

Ziegentalbach

16,2    331

3,3    77,o

23,33

Breitenbach

11,9    273

4,3    58,0

13,49

so s; o

365

464

520

57t

120

153

173

191

hu

70.1

41.2

28,0

20,6

69,6

66.4

22,8

22,0

230

286

75

95

23,3

13,8

Sachsengraben

6,5    234

5,4    39,°

7,22

724 1 080

244

6,5

25,0    3,85

368

o,«

17,6

14,2

46,8

15,7

253

85

Mündung

209

1 202

414

46,3

44,o

15,0

286

98

15,9

Für die Wieda im ganzen:

1055

353

Bere oder Bahre (1. d. Zorge, Km 17,2) Zwischen den Behrköpfen........ .

16,0    480

2,0

Mosebach

60,0    30,00

14,0

420

95

35

Tiefenbacli

12,0    363,5

2,0

56,5    28,25

131

48

Sch uppen talbacli

8,0    309

4,o

54,5    13,62

o"p.......0

179

318

414

66

118

153

10 O    vO    rO

ocT tC    o    er>

Ol en    10    ■'d-    10

10.5

13.6

18,6

16,1

20,8

43,8

16,1

88

32

49,8    18,4 |    199

74

zu übertragen

287

*) Bei Km 22 zweigt die Kleine Helme ab, die selbständig **) Die Ichte, Nebenfluß der Helme, hat weniger als 15 P.S

in die Unstrut mündet. Bei der Berechnung ist sie unberücksichtigt geblieben, und ist daher nicht bearbeitet.

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Höhe

über

NN

Länge der

im

Teilstrecke ganzen

Fallhöhe

auf

I km Lauflänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

9 Monate lang nicht unterschrittene

Kilometrisclie

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

km

mittlere j äli r-liche

1/sek

1/sek

8b

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte io X Spalte 5)

mittlere 9 Monate jährliche

aus

Spalte

lang nicht unterschrittene 9 a

aus

Spalte

9b

mittlere

jähr

liche

gMonate lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

PS

9a

9b

10 a

10b

11 a

11 b

Schuppentalbach

8,0

3°9

Fuhrbach .

6,3    90,0

14,29

506

187

72,3

26,7

Übertrag 287

92,6

34,2

583

106

L7

219

790

Mündung

i,7    14b

8,24

872

292

322

112,9

7b9

4i,7

26,5

215

205

898

73,o

27,0

124

46

332

74,o

Thyra (1. d. Helme, Km 41,6) Lude...............

27,4    __

Für die Bere im ganzen:

994

367

10,8

201

Krummschlachtbach

1,6    9,0

5,62

9,2

192

703

Hasel

2,2    13,0

5,9i

855

263

322

39,5

50,5

14,8

19,0

7,o

179

896

Mündung

7,0    26,0

3,7i

1 054

339

402

53,o

39,i

20,0

i4,9

51,8

19,5

114

43

153

1 180

464

43,8

4L4

16,0

290

112

17,2    __

Für die Thyra im ganzen:

404

155

Lude (1. d. Thyra, Km 10,8) Bei den Schweizerhütten . . .

Schmale Lude

* )P

IO

34o

2,3    45,o

19,57

VC

295

6,9    94,0

13,62

152

297

56

110

29,7

40,5

11,0

15,0

49,i

18,2

339

126

Mündung

201

424

157

57,7

21,4

Für die Lude:

339

126

Wethau (r. d. Saale, Km 169,2) Steinbach..............

20,5

168

Osterfelder Steinbach

14,5

148,5

6,0    19,5

3,25

Steingraben

8,3

125,5

6,2    23,0

3,7i

800

926

984

339

396

424

26,0

34,4

11,0

i4,7

Nautsclike

3,8

m,5

4,5 J4,o

1 034

448

36,5

32,2

15,7

13,9

3,ii

1 093 1 160

Cn 4^ O

DO On

35,4

15,2

219

94

Mündung

3,8    9,5

2,50

34,o

29,0

14,8

12,7

33,i

14,4

149

65

102

1 184

520

29,6

29,3

12,8

in

49

Weiße Elster (r. d. Saale, Km 112,7) Landesgrenze unterhalb Elsterberg . . .    180,9

13,0    __

Für die Wethau im ganzen:

479

208

Göltzsch .

175,2

268.5

260.5

5,7    ⁸,°

9 119

3 379

127,7

47,3

1,40

Atibacli

173,6

257,5

1,6    3.0

1,88

9 169 II 998

3    400

4    397

128,4

225,6

47,6

82,7

128,0

47,4

730

270

Rußdorf, oberhalb Eisenbalmtunnel . . .    163,2

10,4

20,0

1,92

12 007 12 270

4 400 4 500

225,7

235,6

82,7

86,4

225,6

82,7

361

132

237,5

Berga, Straßenbrücke

8,9    i3,5

12 755

12 755

4694 4 694

244,9

193,9

90,1

7i,3

240,2

88,2

2498

917

154,3

224

1,52

Weida

U5,4

208,5

8,9    i5,5

13 120 13 120

4 840 4 840

199,4

228,3

i,74

73,6

84,2

196,6

72,4

1 750

644

6*)

Zwötzen, Eisenbahnbrücke

7,5    !3,o

13 478 16 875

4 984 6 308

234,5

291,9

86,7

109,1

23L4

85,4

2059

760

L73

137,9

195,5

Erlbach

130,0

184

7,9 II,5

1,46

17 260 17 260

6466 6 466

298,6

252,0

111,9

94,4

295,2

110,5

1 624

608

Köstritz, Eisenbahnbrücke

124,6

5,4    ⁶>5

17    799

18    466

6 695 6 962

259,9

221,6

97,7

83-5

1,20

256,0

96,0

2 022

758

177.5

Raudenbach .

118,7

5,9    ⁶’5

18 738 18738

7 071 7071

224,9

206,1

84,9

77,8

1,10

223,2

84,2

1 205

455

171

10

Aga

13,5

14,0

1,04

19 010

19 433

7 180 7 345

209.1

202.1

79,o

76,4

207,6

78,4

1 225

463

105.2

157

19    788

20    056

7 49i 7 601

205,8

190,5

77,9

72,2

204,0

77,2

2 754

1 042

11

Hasselbach

3,7    3,5

o,95

101,5

153,5

12

Maibach

8,8    9,5

1,08

20 HO

20 316

7 623 7 710

191,0

219,4

72,4

83,3

190,8

221,5

72,3

84,2

706

268

1 949

74i

92,7

144

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über

m£.    ”

düng km

Länge Höhe der

Teil- lra strecke ganzen

Fallhöhe

auf 1 km Lauflänge

Kilometrische

Wasserkraft

Q • 6

Abflußmenge Q

(nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere 9M°nate lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

km

jähr-

liche

lang nicht unterschrittene liehe

jähr-

IOO

aus

Spalte

aus

Spalte

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

9a

9b

mittlere 9Monate jährliche schrittene

lang nicht unter-

1/sek 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

₉b

10 a

10b

11 a

Maibacli

92,7    144

20 899

13

14

Preußisch-sächsische Landesgrenze*) . Sächsisch-preußische Landesgrenze . . . .

Wegebrücke Wehlitz-Maßlan......

80,6 133,5 34,3    99,5

26,9    93,5

12,1

10,5

0,87

7 960    181,8

69,3

7,4

6,0

0,81

21 015 35 45i

8 012 182,8 13 878 287,2

69,7

112,4

Übertrag 18 883 182,3    69,5    2206

7 058

841

15

Weßmar, Wegebrti cke

17,7    88

9,2

5,5

0,60

35 5i7 35 517

13908 287,7 112,7 13 908 213,1    83,4

287,4

112,6    2 127

833

16

Mündung

80

17,7

8,0

o,45

35 576 35 576

36 104

13 938 13 938

2i3,5

160,1

83,6

62,7

14 202    162,5

63,9

213,3

161,3

83,5

1 962

768

63,3    2 855

1 120

Für die Weiße Elster: 28 033

10 620

Göltzsch (r. d. WeißenElster, Km 175,2) Wegebrücke Reinsdorf-Netzschkau (Landesgrenze) ..............

Mündung ...................

5,o

285

2 713

95i    132,9

46,6

260,5

5,o

24,5

4,90

2 829

997

138,6

48,9

135,8

47,8

679

239

Für die Göltzsch:    679

239

Weida (1. d. Weißen Elster, Km 145,4) Stelzendorfer Bach.............

33,5    342,5

Triebabach

10,5

23,0    304,5

38,0

3,62

Franzenmiihle, unterhalb

21,3    298,5

i,7

6,0

3,53

1 052 1 156

414

455

Triebesbach

6,6

26,0

1 183 1 183

465

465

14,7    272,5

3.94

1 262 1 664

496

653

Naitschauer Bach (Leuba)

11,0    259,5

3,7

13,0

3,5i

1    702

2    073

667

812

1-^00    00 vo r-    ec

CO o H vß Os GO ON sO cO 's?    iO lOvO

15,0

16,1

16,4

18,3

19,5

22,9

23,4

26,1

4i,3

48,2

59,o

16,2

18,9

23,2

70

28

318

218

125

86

Weida, oberhalb der Fabrik

6,5    245

4,5

14,5

3,22

2 150 2 150

842

842

69,2

68,0

26,6

306

120

159.3

27,1

62,4

Auma

3,6    223,5

2,9

21,5

7,4i

Mündung

208,5

3,6

15,0

4,17

2    184    855

3    299    1 284

3 397    1 324

l6l,8

137,6

141,7

Für

63,4

53-5

160,6

139-6

62,9

466

182

54,4 I 503

196

Triebesbach (r. d. Weida, Km 14,7) Triebes, Eisenbahnbrücke am Sandberg

55.2    _|

die Weida im ganzen:

1 881

737

Bahnhof Reichenfels, oberhalb

Os Os

327,5

320

1,0

7,5

7,50

iO IO cO cO

139

3.6

139

4^ tO Oh '*>—f 00

10,4

18,3

47,5

13,19

Mündung

272.5

402

157

50,0

19.5

180

70

53,o

20,7

Für den Triebesbach:

180

70

Auma (1. d. Weida, Km 3,6) Tränksmühle, unterhalb ....

17,0    350

Pöllnitzbaeh

11,6    311

5,4

39,o

7,22

542

206

394

Seebach (Struthbach)

6,0    270,5

5.6

790

303

57,i

14.9

21.9

4o,5

7,23

6,0

47,o

7,83

833 1 072

58,6

22,5

328

126

320

412

Mündung

223,5

1 115

429

d Q\ cO Ö ro rC

so GO OO

23,1

32,3

33,6

85,6

33,o

514

198

Pleiße (r. d. Weißen Elster, Km 45,3) Landesgrenze.................

Löhinigen, Abzweigung d. Mühlgrabens .

Für die Auma im ganzen:

842

324

78,4

70,8

220,5

200

7,6

20,5

2,70

1 979

2 516 2 516

Oi Ot -£»■

53-4

20,2

Sprotte

65,7    i87,5

54

12,5

2,45

Spannerbach

54,o    165,5

ii,7

22,0

1,88

2    665

3    647

i 014 i 415

8,8

3    820

4    017

i 489 i 574

15,0

1,70

Gerstenbach

45,2    150,5

4 190 4 993

1    648

2    OOI

Cr\vO    cOvO    CC^ rO    N

l-H    IOOO 1-1 OO    H (>

\0 so to iß r-~ so    r— i'-

25,8

23,4

24,8

26,6

28,0

26,8

28,0

31,8

60,6

63,4

70,2

69,8

23,0

24,1

27,3

27,4

461

323

821

614

175

123

319

241

2,2

3,5

i,59

79,6

3i,9

175

70

Landesgrenze

43,o    147

5 023

2 0X4

79.9

32,0

Für die Pleiße: 2 394

vo

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Wasser lauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte 'seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Länge

Höhe der

Fallhöhe

im

über Teilstrecke ganzen

NN

km

auf 1 km Lauflänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

Kilometrische

Wasserkraft

Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10X Spalte 5)

mittlere 9Mon?te mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

jähr-

liehe

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte jähr-

9a

mittlere 9 M o n a t e lang nicht unter-liehe schrittene

1/sek 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

11b

Wipper (1. d. Saale, Km 42,5) Hörle...............

66,3

268

Schmale Wipper

63,7

256

2,6    12,0

4,62

620

813

248

28,6

Brombach

60,6

3,i i5,o

4,84

327

39,3

n,5

15,8

241

00 VO

^ co GO 00

343

361

Schloß Rammelburg

56,4

221,5

4,2.    19,5

4,64

41,0

41,1

16,6

16,8

40,2

16,2

to

Cn

50

Sengelbach

4,9    21,5

4,39

5L5

200

O VO MO CO CO Cn IG IG 0 Os MvJ

381

38i

395

42,0

17,2

72

43,0.    17,7

40,7

16,7

Ochsen pfuhlbach

j 46,2

179,5

5,3    20,5

3,87

407

42,0    17,3

37,9    15,8

41,4

17,0

83

Hagenbach

43,6

169,5

2,6    10,0

3,85

1 011 1 051

423

443

39,¹

40,5

16,4

17,1

38,5

16,1

85

1 064

1 151

40,8

17,2

vo

45

449

493

41,0

40,2

17,3

17,2

Stockbach

4,3    15,0

3,49

39,3

154,5

Ölgrund

34,o

138,5

5,3 l6,0

1 214 1 244

525

42,4

540

37,6

18,3

41,3

17,8

•ä

77

3,02

16,3

Freckleben, Straßenbrücke.

6,7    19,5

1 311 1 352

573

593

39,6    17,3

39,3    17,3

38,6

16,8

o

Cn

89

2,91

27,3

119

Eine

! 18,8

96

8,5    23,0

1 433 1 433

635

635

r-.cq

18,5

17,2

40,5

17,9

120

2,71

1    508

2    166

673

40,9

988

41,6

10

Amesdorf, Eisenbahnbriicke*)

11,0

81

7,8    15,0

18,2

19,0

39,8

17,7

CO

co

CO

150

1,92

11

Mündung

62,5

1,0    18,5

1,68

2 256 2 256

2 337

42,4

19,4

151

1 034 1 °34

1 075    ;

43,3    19,9

37,9    17,4

38,6

17,8

Cn

196

39,3    18,1

Für die Wipper im

ganzen: 2 562

1 118

Bode (1. d. Saale, Km 30,1) Sandbeek ............

Unter dem Remmelberg

158,6

157,5

ON ON \D

\£>

18,0

16,36

166

166

53

Schwarzes Schluftwasser

156,2

36,0

27,69

53

27,2

46,o

8,7

14,7

53,8

17,2

70

22

S'

223

325

7i

Mönchsbruchgraben

155,2

626,5

1,0

16,5

16,50

104

19,7

17,2

343

393

110

126

00

Schierke

154.0

600

1,2

26,5

22,08

18,2

27,8

55,i

91,8

17,7

29,4

55

18

110

35

439

141

439

141

96,9

2i9,5

31,1

7o,5

Braunes Wasser

153,6

580

o,4

20,0

50,00

220,2

70,8

88

28

142

2,2

80,0

36,36

156

221,0

176,0

71,0

56,7

| Elend

¹5¹,4

500

582

188

582

188

2,2

Königl. Forst Elend, Jagen 143

149,2

470

30,0

13,64

211,6

79,4

68,4

25,6

193,8

62,6

426

138

232

97,3

Wormke

147,6

457,5

1,6

12,5

7,81

232

55,7

31,6

18,1

88,4

28,6

194

63

750

895

244

58,6

57,2

18,6

92

30

j Steinbach

145,8

442

1,8

15,5

8,61

292

77,i

19.1

25.1

932 1 070

303

2,1

18,0

8,57

349

80,2

9i,7

26,1

29,9

78,6

25,6

141

46

Warme Bode

143,7

424

1 212 3668

396 1 206

97,8

3i,9

205

67

103,9

33*9

ii3,7

37,4

10

Unterhalb d. Gr. Trogfurter Brücke . . . .

140,8

415

2,9

9,o

3,io

114,8

3 739

1 231

H5,9

38,2

37,8

333

110

zu übertragen

1 714

557

*) Die Wipper gibt Wasser zur Bode ab durch dies unberücksichtigt geblieben.

den oberhalb

bei Km 11,1 abgezweigten Hochwasserarm, die

Bei der Berechnung ist

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

13

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Wasser lauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fer- Höhe nung

von über der Mündung

km

NN

Länge der Teil- im strecke ganzen

Fallhöhe

auf 1 km Lauflänge

Kilometrische Wasserkraft Q • h

IOO

km

Abflußmenge Q

(nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9Monate mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

l/sek 1/sek PS    PS

jähr

liche

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

aus

aus

Spalte Spalte j äh r -

CC C/3

in er

mittlere 9 Monate lang nicht unter-liche schrittene

PS

PS

8a

8b

9b

10a

10b

11 a

II

Unterhalb der Gr. Trogfurter Brücke . . .

140,«    415

3 739

1 231

Uo,9

56,3

Übertrag

1 714

557

Pulvermühle

138,5 404,5

2,3    10,5    4,57

12

Elbingeroder Bach

133,7    38i,5

4,8    23,0    4,79

3 772 3 772

1 243 1 243

172,4

180,7

56,8

59,5

171,6

56,6

395

130

13

Neuwerk

130,0    360

3,7    21,5

5,8i

3    854

4    088

1 272

1 353

184,6

237-5

182,6

60,2

876

289

60,9

78,6

4 166 4 166

1 382 1 382

242,0

322,4

80,3

107,0

239,8

79,4

887

294

14

Rappbode

126,9    336

3,i    24,0

7,74

15

Großes Mühlental

6,7    36,0

4    220

5    700

1 402 1 924

326,6

306,1

108,5

103,3

324,5

107,8

1 006

334

5,37

120,2    300

16

Luppbode

113,8    263,5

6,4    36,5

5 762 5 824

1 948 i 972

309,4

332,0

104,6

112,4

307,8

104,0

2 062

697

5,7o

17

Dambach

2,8    14,0

5    892

6    203

1    997

2    118

335,8

310,2

113.8

105.9

333,9

113,1

2137

724

5,00

111,0    249,5

18

6 216 6 234

2 123 2 130

310,8

296,1

106.2

101.2

3io,5

106,0

869

297

Unter dem Kaiserblick

2,0

9,5

4,75

109,0    240

6 262 6 262

296,8

101,4

594

203

19

Bodekessel

1,6    20,0

2 141 2 141

297,4

782,8

101,7

267,6

12,50

107,4    220

20

Waldkater

106,1    190

i,3    30,0

23,08

6 272 6 272

2 145 2 145

784,0

M47,6

268.1

495.1

783,4

267,8

1 253

428

6 280 6 280

2 148 2 148

1449,4

1570,0

495,8

537,o

1448,5

495,4

1883

644

21

Tliale

104,9    160

1,2    30,0

25,00

6 284 6 284

2 150 2 150

1571,0

279,0

537,5

95,5

1570,5

537,2

1885

645

22

Steinbach

104,0    156

o,9

4,o

4,44

23

0,8

6 292

6 325

2 153 2 166

279,4

316,2

95,6

108,3

279,2

95,6

251

86

Silberbach

4,o

5-oo

103,2    152

24

Wurnibacli

99,7    136,5

3,5    i5,5    4,43

6 329

6 479

2 168 2 228

316,4

287,0

108,4

316,3

108,4

253

87

98,7

25

Jordansbach

96,9    128

2,8    8,5

6 530 6 595

2 250 2 278

289,3

200,5

288,2

99,2

1 009

347

3,04

6 613 6 759

2 286 2 347

201,0

169,0

99,7

69,3

69,5

58,7

200,8

69,4

562

194

26

Quarmbach .

95,5    124,5

i,4

3,5

2.50

6 788 6 973

² 359 2 439

169,7

139-5

169,4

58,8

237

82

59,o

48,8

27

Bicklingsbacli

92,0    117,5

3,5    7,o

2,00

28

Zapfenbach

91,2    116

0,8

i,5

1,88

7 008

7 184

139,8

49,o

489

172

2 455 2 536

140,2

i35,i

49A

47,7

29

Ebertal

85,0    105

6,2    11,0

7 187 7 467

2 537 2 666

135.1

132.2

47,7

47,2

i35,i

47,7

108

38

i,77

30

Seiko

79,6

98,5

5,4    6,5

7 712 7 712

2 785 2 785

136.5

49,3

134,4

48,2

833

299

1,20

92,5

33,4

3i

Goldbach

74,8    94

4,8    4,5

7 728 9 928

2    793

3    747

92.7

93,3

92,6

33,4

500

180

o,94

9 969

10 509

3    768

4    000

93,7

73,6

33,5

35,2

35,4

28,0

93,5

35,3

449

169

32

Neuer Graben

67,7

89

7d

5,o

0,70

33

Holzemme

63,6

85,5

4d 3,5

0,85

10 544

10 586

4018 4 039

73,8

90,0

28,1

34-3

73.7

28,0

523

199

10 632 12 698

4 062

4857

90,2

34 4

370

141

90,4

90,2

34,5

34,5

34

Rote Becke (Limbach)

61,5

84

2,1

1,5

0,71

35

Abzweigung der Espenlake

56,0

79,5

5,5    4,5

0,82

12 793

12 843

4 905 4 93i

90,8

34,8

90,5

34,6

190

73

105,3

40,4

io5,4

40,4

580

222

12 866    4 943    105,5

Für die Bode bis zur Abzweigung der Espenlake: 21 915

40,5

7 531

Schwarzes Schluftwasser

(1. d. Bo'de, Km 156,2) Eckernloch...........

2,5 860

Unterhalb der Brockenbahn . .

2,0    820

0,5    40,0

80,00

46

15

36,8

12,0

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Höhe

über

NN

Länge

der

Teil

strecke

Fallhöhe

im

auf

Kilometrische Wasserkraft Q • h

ganzen

1 km Lauflänge

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9Monate mittlere 9Üonate jährliche

1/sek 1/sek PS PS

lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte

9a

PS

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

9b

PS

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11b

Unterhalb der Brockenbahn

2,0

820

46

15

48,3    15,8

Quitschenhai

1,0

105,0

105,00

1,0

7i5

75

24

78,8

63,6

20,5

64

20

75

24

54,0

25.2

17.3

Mündung

643

1,0

72,0 72,00

63,7

20,6

102

33    734    23,8    __

Für das Schwarze Schluftwasser im ganzen:

64

21

128

41

Wormke (1. d. Bode, Km 147,6) Unter dem Erdbeerkopf......

Abzweigung des Wormsgrabens

Cn

00

770

740

0,5

30,0

60,00

fO cO rj-

14

25,8

14

61,6

8,4

20,1

Mooksbruchgraben

ON

568

1,2

172,0 143,33

CS o

75

25

107,5

Eisenbahn Elend — Dreiannen-Hohne

o,9

48,0

90

30

48,0

M Ck>

C\ Ln

o co

84,6    28,0

102

34

53,33

49,8

16,6

45

15

rf

520

97

32

17,1

112

Mündung

457,5

2,7

62,5

37

8,6

23,15

145

48

33,6

11,1

29,8    9,8

80

26

Für die Wormke im ganzen:

227

75

Warme Bode, oben Große Bode (r. d. Bode, Km 143,7)

Ausgang des Roten Bruchs.........

Herzogi. Forst Braunlage, Jagen 81    . . .

23,0

22,0

767,5

729

1,0

38,5

38,50

"T 'T CO 00

27

32,3

Kleine Bode

20,4

629

1,6

100,0

62,50

27

52,5

10,4

16,9

65,0

21,0

104

34

124

200

40

77,5

Ulrichswasser

18,8

1,6

54,5

34,06

65

68,1

25,0

22,1

574,5

248

81

84,5

324

106

65,7

Bahnhof Braunlage

17,0

538

1,8

36,5

20,28

27,6

21,5

76,3

24,8

122

40

Bremke

2,5

25,0

10,00

M,5

513

PO PO

io

co 10

-Tt -t 'sO

137

137

159

216

85,0

4i,9

48,5

i5,9

75,4

24,6

136

44

45,2

14,8

113

37

Großer Goldbach

11,6

2,9

20,0

6 90

45,3

14,9

48,6

16,0

141

46

493

752

247

569

818

269

54,6

Brunnenbach

10,7

487

o,9

6,0

6,67

17,0

i7,9

847

1 286

279

56,5

18,6

55,6

18,2

50

16

Ebersbach (Petersilienwasser)

9,2

477

i,5

10,0

6,67

424

85,8

28,3

88,9

Allerbach

4,6

448,5 |

4,6

28,5

6,20

1 380 1 630

29,3

133

44

455

537

92,0

101,1

30,3

33,3

cs o

Spielbach

3,2

16,51 5,i6

1    869

2    041

616

673

H5,9

io5,3

38,2

34,7

108,5

35,8

499

165

i,4

432

10

Mündung

424

i,4

8,0

5,7i

2 131 2 429

2 456

703

801

810

110,0

138,7

36,3

45,7

107,6

139,4

35,5

46,0

140,2    |    46,3    _

Für die Warme Bode im ganzen

344

114

195

64

1 837    604

Kleine Bode

(r. d. Warmen Bode, Km 20,4) Herzogi. Forst Braunlage, Jagen 81 ... .

»    »    »    Jagen 80 . . .

i,5

1,0

743

712

0,5

31,0 I 62,00

57

Mündung

629

1,0

83,0 83,00

57

76

19

19

25

35,3

47-3

63,1

11.8

15.8

55,2

18,3

20,8    _

Für die Kleine Bode:

55

55

18

18

Elbingeroder Bach

(1. d. Bode, Km 133,7) Bahnhof Mühlenthal . .

2,1

435,5

Schwefeltal

1,0

23,0

23,00

1,1

412,5

Mündung

381,5

1,1

31,0

28,18

150

223

234

52

78

81

34,5

62,8

12,0

22,0

64,4

22,4

7i

65,9    ²²>⁸    ___

Für den Klbingeroder Bach:    71

25

Rappbode (r. d. Bode, Km 126,9) Dammbach ..............

14.9

454,5

Herzogi. Forst Hasselfelde II, Jagen 81 .

n,7

435

3,2

19,5

6,09

655

223

39,9

13,6

IOO

Jabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o — oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Länge Höhe ,jel.

•• 1    .,    im

über lenstrecke ganzen

NN

km

Fallhöhe

auf 1 km Lauflänge

Kilometrische

Abfluß menge Q (nach Tabelle Ä und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

1/sek 1/sek PS PS

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

jähr-

liehe

8a

8b

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

aus

Spalte Spalte

aus

9a

PS

‘-c 80

mittlere 9Monate jährliche

lang nicht unterschrittene

PS

PS

9a

9b

10a

10b | na

nb

Herzogi. Forst Hasselfelde II, Jagen 81 .

n,7

435

SS

Allerbach

10,9

426,5

0,8    8,5

10,62

SS c

Vl ON 08 08 *'4 Cn 04 Cn Cn

223

230

260

69,6

23,7

70,6

24,0

56

19

7b7

76,3

24,4

26,0

Hassel

7,8

3,i 3i,o

10,00

395,5

o SS

830

282

1 287

45i

83,0    28,2

95,4    33,4

79,6

27,1

247

84

Brücke am Roten Stein

5,4    40,0

7,4i

2,4

355,5

Mündung

336

2,4    19,5

8,12

1 381 1 428

1 480

486

503

522

102,3

116,0

36,0

40,8

98,8

34,7

534

187

118,1

41,6

283

100

Hassel (r. d. Rappbode, Km 7,8) Km 2,5 oberhalb der Mündung . .

Gitzhiigel...............

120,2    42,4

Für die Rappbode im

ganzen: 1120

390

C/1

424,5

420

0,6    4,5

7,50

SS o

425

157

425

157

3b9

106,2

n,8

39,2

Am Spitzenkopf

0,4    10,0

25,00

410

S3 O

441

163

Mündung

L5 14,5

9,67

441

163

110,2

42,6

40,8

15,8

108,2

40,0

43

16

395,5

457

169

43,4

16,0

65

24

44,2    16,3

Für die Hassel im

Luppbode (r. d. Bode, Km 113,8) Unter dem Mühlberg.........

Klingengrund..............

ganzen:

108

40

Cn

Cm

08

379,5

362

0,9    U,5

19,44

438

206

53

80

26,8

45,3

10,3

17,6

Rabental

2,6

318

2,0    44,0

22,00

O fS

225

237

87

92

47,4

18,4

95

37

49,5

53,9

19,1

20,9

Tiefenbach

1,1    25,0

22,73

1,5

293

SS o

04 K» 0

00 08

96

55.9

120

60,6

Mündung

263,5

i,5    ²9,5

19,67

21,8

23,6

54,9

60,9

21,4

60

24

121

61,2    23,8

Für die Luppbode im

23,7

91

36

ganzen:

246

97

Wurmbach (r. d. Bode, Km 99,7) Am Teichstellenberg .........

Sommerklippen.............

6,0

4,5

412,5

34«

i,5    72,5

48,33

36

16

36

16

i7,4

Am Burgberg

1,2    138,0

115,00

3,3

202

ss o

44

44

4M

00M

4^

Unter dem Kleinen Silgenstieg

2,0

162,5

1,3    39,5

30,38

Mündung

136,5

2,0    26,0

13,00

Q\ Cn Oi Cn -4

Cn Q\ iO    CO

mm    CS C4 d

50,6

i3,4

17,3

7,4

8,4

46,0

20,1

55

24

21,8

5,8

C/4    04

08    K> ON

i5,4

7,9

Für den Wurmbach im

6,7

3,4

ganzen:

20

16

91    40

Selke (r. d. Bode, Km 79,6) Glasebach............

53-7

355

Uhlenbach

2,7    15,0

5,56

5i,o

340

80 0 \o CO

249

306

36,8

51,6

13,8

19,6

Harzgero derbach

3,6    23,0

6,39

54,4

20,6

196    74

47,4

317

893

340

57,i

927

353

66,2

21,7

25,2

Friedenstalbach

46,0

307

1,4    10,0

7,14

933

355

66,6

25,3

66,4

25,2

93

35

973

37i

73,o

27,8

Krebsbach .

2,0    15,0

7,50

44,o

292

979 1 025

374

392

SO 4-

28,0

29,4

73,2

27,9

146

56

Schiebecksbach

40,4

265

3,6    27,0

7,50

cs o

Selkemiihle

2,9    26,0

8,97

1 074

1 135

37,5

239

cs o

1 169 1 186

cO 08    CO O

cO    IO

"Tf    'cf

8o,6

ioi,8

31,0

39,4

78,8

30,2

284

109

104,9

67,7

40,6

26,3

io3,4

40,0

300

116

Talmiihle

7,0    40,0

5,71

30,5

199

O SS

1 260 1 260

494

7i,9

494

7i,3

28,2

28,0

69,8

27,2    489

190

Garnwindebach (Sauerbach)

25,2

169

5,3    30,0

5,66

72,7

28,6    385

152

1 310

517

74,i

29,3

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Elbcgebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fer" Höhe nung

von über Teil-der Mündung

km

Länge

der

NN

Fallhöhe '

im

auf

Kilometrische Wasserkraft Q • h

1 km

strecke ganzen Lauf-L H län^

km

Abflußmenge Q

(nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9Monate mittlere jMonate jährliche

1/sek 1/sek PS PS

Mittelwerte für die Strecke L

lang nicht unter-

schrittene

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

jähr

liche

1 a n g nicht unter-

schrittene

aus

8a

8b

9a

9b

Garnwindebach (Sauerbach)

25,2

169

1 360

54o

Liithebach

3,9

17,5    4,49

21,3

151,5

1 389

1 438

554

578

Krumme Getel

15,8

129,5

5,5

22,0    4,00

1 488

1 668

602

685

C*> Cn Cn ON CTt vl vo    to JH

KJ Cn Cn i* '*-<

24,2

24,9

23,1

24,1

15,3

10

Haupt- oder Seegraben

6,4

108,5

9,4

21,0    2,23

11

Mündung

98,5

6,4

10,0    1,56

1    773

2    163

2 200

736

935

954

39,5

33,7

34,3

16,4

14,6

Holzemme (1. d. Bode, Km 63,6) Unter den Ohrenklippen......

Hanneckenbruchbach . . .......

46,4

614

45,9

605,5

o,5

8,5 17,00

Kleine Holzemme

0,8

3i,5 39,38

130

165

42

53

22,1

65,0

45,i

574

177

57

Kleine Renne .

43,7

380

i,4

i94,o 138,57

258

294

84

96

69,7

357,5

407,4

Unter dem Bielstein

42,6

320

1,1

60,0 54,55

375

122

Braunes Wasser

i,9

43,o 22,63

40,7

277

CP OP

412

412

135

135

Wassertal

39,2

248,5

1,5

28,5 19,00

Cb 0\    0\4-*

0\Cn 4h* 4h* to vO

147

211

214

220

Zillier Bach

37,6

232,5

1,6

16,0 10,00

706

234

Barrenbach

5,6

1 093

372

42,5    7,59

32,0

190

Silstedter Bach

3i,i

183

o,9

7,o    7,78

1 119 1 197

382

413

Hellbach

26,5

156

4,6

27,0    5,87

1 207 1 287

•P* 4h* 4h* M

10

Ströbecker Fließ

19,9

130,5

6,6

25,5    3,86

1 404 1 560

Cn -P* Cn vO CO a\

11

11,4

Assebach

3T,5    2,76

1 698 1 792

00

Cn

99

1    869

2    018

sl Ob ON ON —J v£> cn M M    \D

12

Mündung

85,5

00

Cm

13,5    i,59

2 066

795

Kleine Renne

(1. d. Holzemme, Km 43,7) Zufluß aus der Steinernen Bucht

0,9

530

Unter der Wodansklippe

0,6

520

0,3    10,0 33,33

Mündung

380

0,6    140,0 233,33

H

CO

10 10 \D cs rt    cs

Braunes Wasser

(r. d. Holzemme, Km 40,7) Rechter Zufluß.........

Unter dem Ottofels

C/J .p*

00

570

o,7

30,0 42,86

54°

53

17

Drängetal

318,5

2,3    221,5 96,30

53

79

17

26

i,5    4i,5 27,67

175

aus mittlere 9 M ° n a t e lang nicht unter-

9 b liehe schrittene

Spalte Spalte j ähr

cd in

PS

PS

PS

10a

10b

11 a

11b

Übertrag

61,8

58,5

38,4

34,o

24,6

23,6

15,8

14,8

i4,9    _

Für die Selke im ganzen:

204,6

224,7

93,2

101,6

122,0

123,7

66,9

70,6

83,0

84,9

934

93,9

75,5

82,4

60,2

65,5

49,5

51,6

32,1

CO M Ob •'d'

00 cs

OJ

KJ

KJ

CO

CS

c*>

g

Cn

732

96

130

148

95

1 201

7,i

20,9

67,4

21,6

54

17

22,4

116,4

i33,o

66,6

73,6

30,6

33,3

40,1

40,7

22,0

23,4

28,2

29,0

32,1

32,4

26,4

29,1

21,5

23,8

18,2

19.2

12.3

12,6

382,4

214,6

97,4

122,8

68,8

84,0

93,5

79,o

62,8

50,6

32,4

124,7

70,1

32,0

40,4

22,7

28,6

32,2

535

236

185

184

HO

470

84

27,8    363

22,6

18,7

12,4

414

577

275

32,8    __

Für die Holzemme im ganzen: 3 487

25,7

8,3

175

77

61

61

36

160

29

128

149

213

105

1 211

179,7

189,0

22,7

51,0

76,1

58    48,4

58,3

184,4

59,5

HI

60,7 _

Für die Kleine Renne: 111

ow

£* k

25,0

i6,o

17,7

36

36

63,6

20,7

146

48

50,9

16,8

76

25

534

Für das Braune Wasser im ganzen:

222

73

Tabelle Ii

Ermittelung der natürlichen Wasserkräite

Abkürzungen: 0 = oberhalb, u= unterhalb der Grenzpunkte

Elbegebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

un d

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von

Mün- NN düng

km

Länge

Höhe ,jel-iiber

Fallhöhe

auf

int    .

1 km

strecke ganzen Lauf-

L H länS'e

Kilometrische

Wasserkraft

Q • h

Teil-

km

li

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserhärte)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte ioXSpalte 5)

jähr

liche

lang nicht unterschrittene liehe

jähr-

aus

Spalte Spalte    jähr-

9    9b    liehe

aus

1/sek 1/sek

PS

PS

J) p

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

8a

8b

9a

10a

10b

11 a

Zillier^Bach

(r. d. Holzemme, Km 37,6)

Jagen 99 ............

477

Unter dem Kunstkopf

460

1,0    17,0    17,00

i35

46

Am Peterstein

0,8    41,0    51,25

i35

46

O o»

CO ON C4 \£>

K>

Cb 00

71,2

24,4

57

20

7,9    419

143

49

143

49

73,3

47,i

25.1

16.1

Kaltes Tal

2,4    79,°    32,92

5,5    340

199

292

69

102

56,3    19,4

135

47

Nöschenrode

2,0    262

3,5    78,0    22,29

Mündung

232,5

2,0    29,5    14,75

00 00 P-P^ CO CO fO CO

1-1 W 02 <04 O» 00 Ol Ol

tn CO    ON On

Cn    Ol Oi

00 L*    m6i

22,7

22,7

30,1 199

20,4

74,7    26,4

564

20,2

57,i    _

Für den Zillier Bach im ganzen:

261

113

566

92

40

199

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über der ,TX, Mün— NN düng

km

Länge

Höhe der

Fallhöhe

Kilometrische

Wasserkraft

auf 1 km

strecke ganzen Lauf-H länge

Teil-

km

im

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

1/sek 1/sek

8a

8b

Q-h

100

jähr

liche

PS

9a

lang nicht unterschrittene

PS

9b

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

aus

aus

Spalte Spalte jähr-

9a

PS

10a

On Mh

in er

10b

mittlere 9Monate lang nicht .    unter-

liehe schrittene

PS

PS

11 a

11b

Werra

Sägemühle unterhalb Sophienau , . .

289,2

509,5

Saar

288,2

1,0

19.5

19,50

490

Sachsendorf

287,0

476

1,2

14,⁰

11,67

PO

175

364

60

124

34,i

42,5

n,7

14,5

Hausgrun dbach

281,3

423

5,7

53.0

9,30

Bauersgrundgraben

279,3

414,5

2,0

8,5

4,25

Schwaba (Brünn)

275,9

398,5

3,4

16,0

4,7i

Habergrundbach

272,6

386,5

3,3

12,0

3,64

Wallrabsgraben

264,4

367

8,2

19,5

2,38

Dambach

259,6

356

4,8

11,0

2,29

o"ä......ö’ ä.......ö”ä.......o ä.......b" ä......cf 3

v£> M    4^ 04

OJ vO    COVO

On On

133

165

271

317

97i i 079

i i8o i 59°

1    721

2    014

2 215 2 296

330

367

401

545

595

706

783

813

45,6

45,2

74,o

39,6

4i,3

50,8

55,6

57,9

62,6

47,9

52,7

52,6

44,o

15,0

53

18

i5,5

15,3

25,2

13,5

14,0

17,3

18,9

19,8

21.7

16.8

18,6

18,6

59,6

40,4

53,2

60,2

50,3

20,2

13,8

18,1

20,8

17,7

340

115

81

28

181

199

412

62

69

145

Zeilbach

255,6

349

4,o

7,o

i,75

Schleuse

6,4

15,0

2,34

249,2

334

10

Weißbach

4,2

9,o

2,14

245,0

325

11

Vachdorf, unterhalb

237,0

308,5

8,0

16,5

2,06

Op.......OP.......Ö"P.......Ö'”p.......o"p

2 424 2 552

2 592 2 834

2 965 7 106

7 226 7 363

862

55,5

19,7

54,o

19,2

259

92

911

44,7

15,9

926 1 018

1    067

2    506

2 553 2 606

45,4

66,3

16,2

23,8

45,o

16,0

180

64

69,4

152,1

67,8

24,4

434

156

154,6

i5i,7

25,0

53,6

54,6

53,7

153,4

54,i

644

227

12

j Hasel

231,4

297,5

5,6

n,o

1,96

7 639 7 639

154,6

54,8

1 237

438

2 714 2 714

157,4

149,7

55,9

53,2

151,2

53,8

847

301

13

Jüchsen (Parte)

230,0

294,5

i,4

3,o

2,14

14

Sülze

3,o

4,5

1,50

PO PO

7 793 12 225

12 246 12 974

2 774 4 332

4 340 4 632

152,7

261,6

262,1

194,6

54,4

92,7

92,9

69,5

261,8

92,8

367

130

227,0

290

15

Herpf

216,6

275,5

10,4

i4,5

i,39

16 i

Katz

210,0

267,5

6,6

8,0

1,21

17

Schwarzbach

207,1

263

2,9

4,5

i,55

o" P.......OP.......’Ö’"p

12    998

13    381

13    745

14    549

14    838

15    35i

15 418 15 691

4 641 4 794

4940 5 237

5 347 5 542

5 567 5 671

194,8

69,6

584

209

i95,o

186,0

191,1

176,0

179,5

237,9

239,0

i93,o

69,6

66,6

68,7

63,4

64,7

85,9

86,3

69,8

188,6

177,8

238,4

67,6

64,0

86,1

961

703

1 173

422

691

250

18

Schmalkalde

201,4

256

5,7

7,o

1,23

19

Rosabach

1,2

2,0

1,67

200,2

254

’o'p.......o"p

15 995 17 926

5 786 6477

196,7

299,4

71,2

108,2

494,8

70,5

1 110

402

20

Truse

196,4

248

3,8

6,0

1,58

17    933

18    341

6 480 6 631

299,5

289,8

108,2

104,8

299,4

108,2

359

130

PO

18 524 18 943

6 698 6853

292,7

189,4

105,8

291,2

105,3

1 107

400

68,5

21

Farnbach

194,9

246,5

1,5

1,00

22

Grumbach

2,8

0,89

18    999

19    231

6874 6 960

190,0

171,2

68,7

61,9

189,7

I7L7

68,6

62,1

285

481

103

174

192,1

244

23

Schweina

188,7

242

3,4

KJ

o,59

24

Fischgraben

187,7

24L5

1,0

0,50

O........P O.......P O

19 35i

19 564

19 680 19 968

19 971

7004 7 083

7 126 7 233

7 234

172,2

1154

x 16,1 99,8

99,9

62,3

41,8

42,0

36,2

36,2

115,8

99,8

4L9

36,2

394

100

142

36

L.il

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: 0 = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von

M."    “

düng

km

Länge

Höhe ,jer über Teil-

Fallhöhe

auf

im ,

I km

strecke ganzen Lauf-L H länge

km

Abtlußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

1/sek

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

9 Monate mittlere |9 Monate lang nicht    lang nicht

jaul- unterschrittene liehe sehrittene

1/sek PS

unter-

PS

aus

Spalte ! Spalte jähr-9    b liehe

aus

mittlere 9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8b

9a 1 9b

löa [    10b

11 a

11b

Fischgraben

187,7    241.5

£3

25

Pfitz- und Armbach

183,1    238

4.6

3.5

0,76

O £3

20 218

7 325

■53,7

55,7

Übertrag

13 479

4 816

■54,0

55,8

708

257

26

Landesgrenze oberhalb Tiefenort ....    177,5    233,5

5.6

4,5

0,80

20 304 20 607

7 357 7 469

■54,3

164,9

55,9

59,8

£3 O

27

Im Brilhl

5,5

3,5

0,64

20 869 20 869

7 566 7 566

167,0

■33,6

60,5

48,4

166,0

60,2

930

337

172,0    230

28

Felda

166,8    227

5,2

3,o

0,58

21 014

21 014

7 620 7 620

■34,5

121,9

48,8

44,2

■34,0

48,6

737

267

£3 C

29

Ulster

158,6    221,5

8,2

5,5

0,67

21 486 23 722

7    794

8    599

124,6

158,9

123,2

44,7

641

232

45,2

57,6

30

Heringen

148,2    214,5

10,4

7,o

0,67

24 346

28 306

8 849 10314

■63,1

189,7

161,0

58,4

1 320

479

59,3

69,1

3i

Suhl

137,5    208

10,7

6,5

0,61

28 850 28 850

10 537 ■0 537

■93,3

176,0

70,6

64,3

I9L5

69,8

1 992

726

32

Suhlgraben

136,9    207,5

0,6

o,5

0,83

29    110

30    006

10 644 10 976

177,6

249,0

64,9

9Li

176,8

64,6

1 892

691

O £3

33

Neustadt, oberhalb

6,9

3,5

0.51

30 010 30 430

10    978

11    146

249,0

91,1

149

55

249,1

■55,2

9Li

56,8

130,0    204

34

Elina (Elte)

121,9    200

8,1

4,o

o,49

£3 O

30 619 30 619

11 221 11 221

156,2

150,0

155,7

57,o

1 074

393

57,2

55,o

35

Hörsei

8,5

5,o

o,59

30    887

31    787

11 328 11 652

150,6

55,2

1 220

447

i5i,3

187,5

55,5

68,7

1134    195

£3 O

36

Creuzburg

105,6    191

7,8

4,o

0,51

O £3

31 966 39 147

11 725

I44I3

188.6

199.6

69,2

73,5

188,0

69,0

1 598

586

37

Lauter

96,2    185,5

9,4

5-5

o,59

O £3

39 686 39 686

14623

14623

202,4

234A

74,6

86,3

201,0

74,o

1 568

577

38

Sempersbach (Grundbach)

94,6    184,5

1,6

1,0

0,62

39    903

40    223

14 708

14833

235.4

249.4

86,8

92,0

234,8

86,6

2 207

814

O £3

39

Schnellmannshäuser Bach

81,7 176,5

12,9

8,0

0,62

40326 40 534

14873

■4 954

249,7

92,1

400

147

250,0

251,3

92,2

92,7

40

Schlierbach

70,5

168

■1,2

8,5

0,76

40 785

40 950

15052 15 116

252,9

311,2

93,3

■14,9

252,1

93,o

3 252

1 200

C £3

4i

Frieda

64,3    163,5

6,2

4,5

o,73

O 33

41 458

41 610

15314

■5 374

3i5,i

303,8

116,4

112,2

313,2

115,6

3 508

■ 295

42

Wehre (Wohra)

54,6    156,5

9,7

7,o

0.72

O £3

41    825

42    977

15 457 ■5 918

305.3

309.4

112,8 114,6

304,6

112,5

1 889

698

43

Kupferbach (Frankershäuser Bach) . .

51,6    154

3,°

2,5

0,83

43 273

46 656

16 048 17366

311,6

387,2

3io,5

115,0

3 012

1 116

■■5,5

144,1

O £3

44

Alter Hainsbach

40,3    !46,5

n,3

7,5

0,66

46    780

47    076

17414 ■7 530

388,3

3io,7

387,8

144.3

1 163

433

144,5

U5,7

45

2,6

Waldisbach

i,5

0,58

47 334 47 442

17630

17673

312,4

275,2

116.4

102.5

311,6

116,0

3 52i

1 311

37,7    145

£3 O

46

Oberrieder Bach

7,2

5,o

0,69

47 495 47 759

17693

17796

275.5

329.5

102,6

122,8

275,4

102,6

716

267

30,5    140

£3 O

47

Geister

20,8    133,5

9,7

6,5

0,67

47 868 48 036

■7 839 17904

329,9

123,0

2 375

886

330,3

321,8

123,1

120,0

48 380 48 860

18 038 18 220

323,0

120,4

3 133

1 168

324,1

366,4

120,9

136,6

48

Wilhelmshäuser Bach

18,8    132

2,0

i,5

o,75

C £3

49

Rautenbach

13,3    128,5

5,5

3,5

0,64

48    886

49    021

18 230 18283

366.6

313.7

136,7

117,0

366,5

136,6

733

273

£3 O

49 342 49 479

18 408 18 461

315,8

316,7

117,8

118,2

314,8

ii7,4

■ 73i

646

Mündung

120

49 891

18 622

318,0

118,7

4 229

■ 579

319,3

119,2    _

Für die Werra im ganzen: 59177

21 696

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Länge Höhe der

über Teilstrecke

Fallhöhe

im

NN

nr

km

ganzen

auf 1 km Lauflänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate j ähr-liche

1/sek 1/sek

Kilometrische

Wasserkraft

2 •

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

lang nicht unterschrittene

mittlere

jähr

liche

9 Monate lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

9a

aus mittlere Spalte jähr-9b liehe

9 Mona te lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8b | 9a

10a

10b

11 a

11b

Saar (1. d. Werra, Km 288,2) Saargiund ...........

2,0

535

Schirnro d

1,0

20,0

20,00

1,0

515

182

182

62

62

-P>- C*> Cn p\ Cn L

12.4

15.5

Mündung

490

1,0

25,0

25,00

189

64

47,2

16,0

46,4

15,8

46

16

Für die Saar:    46

16

Schleuse (r. d. Werra, Km 249,2) Tannengrund..............

25,8

485,5

Arlesbach

25,4

480

0,4

5,5

13,75

440

150

6o,5

475

162

Neubrunnbach

2,2

23,2

453,5

26,5

57,2

20,6

19,5

12,05

58,5

20,0

129

44

SS o

iO

CO

v£> bi CTn

169

59,8

290

85,2

Biber

19,8

419,5

3,4

34,o

10,00

20,4

29,0

Wiedersbach

i4,9

388

4,9

3b5

6,43

1 076

1 543

366

525

107,6

3⁶,6

96,4

32,8

328

99,2

33,8

4

I Nahe

9,i

361,5

5,8

26,5

4,57

1 739

1 9i5

594

656

111,8

87,5

38,2

30,0

105,5

36,0

517

176

2    023    693

3    838    1324

90,0

30,8

522

179

92,5

H5,9

3i,7

40,0

Mündung

334

94

27,5

3,02

120,5

41,8

1 097

380

4 141    1 439

125,1

43,5__

die Schleuse im ganzen: 2 593

891

Neubrunnbach (1.d.Schleuse,Km23,2) : Gießübel..................

3,5

530

0,2

7,o

35,oo

Dachsbach

3,3

523

153

52

2,0

48,0

230

78

24,00

I Heidental

i,3

475

265

90

Mündung

453,5

i,3

21,5

i6,54

335

356

114

121

Cn    Cn    On    Cn    Cn

CO    Cn    OJ    Cn    C>J

3    i    L    0'>    U    o\

18,2

18,7

21,6

18,9

20,0

59,4

57,2

20,2

19,4

im ganzen:

119

40

74

25

193

65

Biber (1. d. Schleuse, Km 19,8) Schafgrund .............

7,o

533

Leutenbach

1,3

28,0

2i,54

5,7

505

199

68

42,9

275

Drießelberg

3,o

456

2,7

49,o

18,15

94

49,9

14,6

i7,i

SS o

*3- ■'3-\D

cO cO

124

66,i

58,0

19,8

157

53

124

43,7

22,5

14,9

Biberschlag

2,0

444

1,0

12,0

T 2,00

392

133

47,o

433

147

53,o

16,0

18,0

45,4

15,4

45

15

Mündung

419,5

2,0

24,5

12,25

467

159

57,2

55,i

18,8

110

38

19,5__

- die Biber im ganzen: 312

106

Nahe (r. d. Schleuse, Km 9,1) Schmiedefeld, oberhalb . . .

18,5

700

Heinigbach

17,5

673

1,0

27,0

27,00

73

25

i9,7

6,8

Bellermannsstein

15,0

600

2,5

73,0 I 29,20

120

4i

35,o

12,0

SS o

193

66

Fraubach

11,8

3,2

98,0    30,62

193

66

56,4

59,¹

i9,3

20,2

45,7

15,6

114

39

502

SS o

247

84

Querbach

10,6

480

1,2

22,0    18,33

34i

116

75,6

62,5

25,7

21,3

67,4

63,7

23,0

21,6

216

74

76

26

so

354

120

407

138

Silbach

5,3

75,o

14,15

5,3

405

614

661

209

Erlebach .

4,i

35,o

8,54

225

CTtvO CT) *T -t-    vo vcT

vfl IC CO >0

22,0

19,5

29,6

19,2

72,2

59,6

24,6

20,3

383

244

130

83

1,2

370

734

250

Mündung

361,5

1,2

8,5 !

7,08

I 719    !    595

1 815

631

62.7

121.7

128,5

21,4

42,1

125,

43,4

150

52

44,7    _

Für die Nahe im ganzen: 1183

404

Die "Wasserkräfte des Berg* und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

14

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fer- Höhe nung

von über der Mündung

km

Länge

Fallhöhe

NN

der

auf

im ,

1 km

strecke ganzen Lauf-L H län8'e

Teil-

km

Kilometrische Wasserkraft 0. h 100

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere j9 Monate i ähr- lang nicht    lang nicht

J. ¹    unter-    J.¹    | unterließe    schrittene liehe { schrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

aus

aus

Spalte Spalte jähr-

9b

mittlere 9 Monate lang nicht unter-liche schrittene

1/sek 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

Erlebach (r. d. Nahe, Km 1,2) Köhlertal..............

Dambachsgrund

00    00

<0

460

0,9    10,0

11,11

450

166

229

58

80

18,4

Silbachsgrund

5,7

408

2,3    42,0

18,26

41,8

6,4

14,6

45,4    15,9

104

37

0 :=

04 K> 04 <J\

to vO

94

116

494

23,2

17,2

8,1

Vesser (Breitenbach)

2,2

383,5

3,5    24,5

7,00

2,2    13,5

6,14

412

95°

144

333

28,8

58,3

10,1

20,4

26,0

9,i

9i

32

Mündung

370

985

345    |    60,5

59,4

20,8

131

46

21,2

Vesser oder Breitenbach (1. d. Erlebachs, Km 2,2)

Für den Erlebach im ganzen

326

115

Ecketal

6,0

464

Roßbach .

3,o    50,0

16,67

3,o

414

275

481

97

169

-P* -4^ OO Cn

Co 00

16.2

17.2

3,o    30,5

Mündung

383,5

10,17

538

189

54,7

19,2

51,8

18,2 !    155

55

Für die Vesser: 155

55

Hasel (r. d. Werra, Km 231,4) Oberste Eisenbahnbrücke.....

28,0

505

Steinfelder Wasser

27,1

478

0,9    27,0

30,00

122

216

43

36.6

76

50,9

12.9

17.9

Lauter

i,4    33,o

23,57

25,7

445

239

84

507

178

19,8

20,4

53,6

i8,8

75

26

Dreisbach

20,5

385,5

5,2    59,5

11,44

OB

Wichtshausen, oberhalb

5,o    28,0

5,60

810 1 003

284

92,7

75,4

26,4

392

137

35i

56,2

32,5

19,7

15,5

357,5

Spring

8,9

6,6    30,0

1 417 1 417

496

496

79,4

64,5

27,8

22,6

67,8

23,3

339

119

4,55

327,5

1    545

2    041

540

714

70,3

102,0

24,6

35,7

67,4

23,6

445

156

Schwarza (Schönau)

7,8

5,5

5,oo

322

7,8    24,5

2 064 4316

722

1 510

103,2

135,5

36,1

47,4

3,i4

102,6

35,9

113

39

Mündung

297,5

4 432

1 558

139,2

137,4

48,2

48,9

I -

Für die Hasel im ganzen:

1 072

2 436

376

853

Lauter (1. d. Hasel, Km 25,7) Unteres Galgental........

Goldlauter.............

4,2

560

3,6

535

0,6    25,0    41,67

58

20

8,3

1,6    37,0    23,12

157

55

12,7

Zwischen Vorderem u. Hinterem Bocksberg

2.0

498

221

77

221

2,0    53,0    26,50

77

17,8

20,4

43,7

15,2

70

24

Mündung

445

268

64,8

22,6

130

45

94

71,0

24,9    _

Für die Lauter im ganzen:

200    69

Schwarza oder Schönau (r. d. Hasel, Km 7,8)

Im Kanzlersgrund......

Am Finsterbachkopf.....

26,0    630

24,0    584

2,0    46,0    23,00

156

Ober Schönau

2,0    72,0    36,00

156

54

54

35,9

56,2

12.4

19.4

22,0    512

275

96

99,o

275

96

55,o

34,6

19,2

77,6

27,0

155

54

Dörmbach

20,3    478

i,7    34,o    20,00

340

119

388

Steinbach-Hallenberg, Ortseingang .    18,5    450

1,8    28,0    15,56

136

68,0

60,4

23,8

21,2

61,5

2i,5

105

37

fl O

464

464

163

163

72,2

57,5

25,4

20,2

66,3

23,3

119

42

Herges-Hallenberg, oberhalb

16,0    419

2,5    31,0    12,40

583

64,9

22,8

162

57

Provinzgrenze oberhalb Viernau

2,0    17,0    8,50

583

205

205

'O bl ONCM

25-4

17,4

14,0    402

653

229

55,5

19,5

52,6

18,4

105

37

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o= oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenz punkte seiner Teilstrecken

Ent-

f pr-

el Höhe nung

von über der Mündung

km

Länge

Fallhöhe

NN

der

auf I km

strecke ganzen Lauf-L H län£e

Teil-

km

im

Abflußmenge Q

(nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

1/sek

Kilometnsche Wasserkraft Q • h

IOO

9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

1/sek

jähr

liche

PS

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L

(Spalte roXSpalte 5)

lang nicht unterschrittene

aus

aus    mittlere 9Monate

lang nicht

1    unter-

9 b    liehe schrittene

Spalte Spalte jähr-

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

11 b

| Provinzgrenze oberhalb Viernau

14,0

402

Häselbach

XI,1

382

2,9 20,0

6,90

CO    M 10

10 so 10 so os

229

267

45,i

15,8

Christeser Wasser

4,0    26,5

6,62

335

7,i

355,5

Lichtenau

6,3

35b5

0,8    4,0

1 041 1 354

365

474

5,oo

Mündung

6,3    29,5

4,68

1    358

2    089

475

723

\D Os Os Os Os Cn ~~4 ''J    sj CO 04 tO

oo so    *<i Co    io Cn

18,4

22,2

24,2

23,7

23,8

33,8

322

2 252

788

105,4

Für

Übertrag 48,8    17,1

66,0

23,2

67,8    23,8

101,6

35,4

646

142

264

54

640

227

50

93

19

Lichtenau (1. d. Schwarza, Km 6,3) Bahnhof Oberhof, unterhalb.....

36,9    _

: Schwarza im ganzen: 1746

223

612

17,0

595

Sterngrund

16,2

568

0,8    27,0    33,75

Zella-St. Blasii, Ortseingang

2,2    56,0    25,45

in

146

38

50

37,5

37,2

12,8

12,7

14,0

512

199

68

Heinrichsbach

11,0

458

3,0    54,0    18,00

199

287

368

68

98

125

50,6

35,8

5i,7

49,i

43,9

15,0

97

33

17,3

12,2

17,6

16,7

43,8

H,9

131

45

Brücke am Henkelskopf

9,5

438

i,5    20,0    13,33

421

143

56,1

52,6

i7,9

79

27

Im Benshäuser Grund

8,0

i,5

19,0    12,67

45°

153

57,o

19,1

19,4

419

497

169

497

169

63,0

60,0

20,4

46,9

21,4

16,0

90

3i

Kröhlisgrund .

5,3

393,5

2,7

25,5

9,44

Os Cn tO

Os C/J

195

54,i

Ebertshausen

3,o

376

2,3

i7,5

7,61

213

47,6

18,4

16,2

50,5

17,2

136

46

O O Os OS sO SO

234

Mündung

35b5

3,o

24,5

8,17

234

Cn Cn OS to A Cn

17,8

19,1

50,0

17,0

115

39

73i

248

59,7

Für

58,0

i9,7

174

59

Herpf (1. d. Werra, Km 216,6) | Helmershausen.........

20,3    __

Lichten au im ganzen:

822

280

16,5

398

Landesgrenze von Sachsen-Weimar . . . .

14,5

381

2,0

17,0

8,50

302

302

112

112

t^oo 10 r-^ cs co

9,5

14,0

Bettenhausen

12,5

356

2,0

25,0

12,50

402

402

149

Schellenwiesen

9,4

328,5

3,i

27,5

8,87

149

176

50,2

35,7

18,6

13,2

44,o

16,3

88

33

j Papiermühle

6,5

3ii

2,9

17,5

6,03

191

42.2

31.2

15,6

n,5

39,o

35,3

i4,4

13,0

121

102

45

38

653

241

Melkers, oberhalb

3,5

293

3,o

18,0 |    6,00

653

241

39,4

39,2

734

271

44,o

i4,5

14,5

734

271

36,7

16,3

13,6

41,6

15,4

125

46

Mündung

275,5

3,5

17,5

5,oo

38,4

804

297

40,2

14,2

134

50

14,8    _

die Herpf im ganzen:

570

212

Katz (1. d. Werra, Km 210) Solzbach.............

5,7

316,5

Wüstung Träbes

3,o

295

2,7

21,5

7,96

so

494

494

188

188

39,3

45,3

15,0

17,2

Mündung

267,5

3,o

27,5

9,17

46,2

17,6 j 139

53

513

195

47,o

i7,9

Für die Katz:

139

53

Schmalkalde (r. d. Werra, Km 201,4) Ickersbach .................

20,3

506

Straßengabel oberh. Kleinschmalkalden

i8,5

472

1,8

34,o

18,89

Wiebacli

1,1

32,0

29,09

17,4

440

Tambach

4,o

83,0    20,75

SO.......SO

193

193

256

319

67

67

89

in

36,5

56,1

74,5

66,2

12,7

i9,5

65,3

22,7

72

25

25,9

23,0

13,4

357

421

147

87,4

76,8

26,8

307

107

30,5

i4‘

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkle

Wesergebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von

m”-    ™

düng

Länge Höhe J der

Fallhöhe

im

über | Teilstrecke ganzen

auf 1 km Lauflänge

Abflußmenge Q j (nach Tabelle Ä und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

km

km

1/sek

Kilometrische Wasserkraft Q • h

100

9 M o n a t e mittlere 9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

l/sek PS PS

j ehrliche

lang nicht unter-

schrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

aus

Spalte

aus

Spalte

9a

9b

mittlere j ähr-liche

^Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

96

10a

10b

na

11 b

Tambach

13,4    357

Flohbach

12,1

339,5

i,3    17,5 | 13,46

586

631

205

78.9

27,6

Stille

6,6    294

5,5    45,5    8,27

927

220

324

--4 ca

CTN 4^

Co

29,6

26,8

Übertrag j

81,9    28,6 '    106

379

132

37

Mittelschmalkalden .

2,6    19,5 J 7,50

1 126

1 750

4,o    274,5

Mündung

256

4,0    18,5 |    4,62

1 849 1 849

1 93i

Q\ Q\ C'    u'' Cd

kO Cn Cn    — vO

kO    vü 4^

934

131,2

32,6

46,4

CO 10 COX

89,2

49,4

30,4

84,9

29,7

467

163

i35,o

87,3

47-9

31,2

35i

349

3i,9__

Für die Schmalkalde im ganzen: 1652

125

125

582

Tambach (1. d. Schmalkalde, Km 13,4) Km 3,2 oberhalb der Mündung......

3,2    49i

Linker Zufluß

0,2    18,0

90,00

3,o    473

4-

16

ca

Cn

3°

ln

i4,4

13,6

Weichersbach

1,3    396

i,7    77,o

45,29

00 M

46

52

59.3

44.4

20,8

15,6

48,9

17,2

83

29

Mündung

i,3    39,o

30,00

357

iO

vO

58

49.5

• i7,4

47,o

16,5

61

21

Für den Tambach im ganzen:

144

50

Flohbach (1. d. Schmalkalde, Km 12,1) Großer Schmiebach............

5,o    500

Dürrer Flohbach

4,4    463

0,6    37,0

61,67

Struthbacli

2,0    63,0

3L50

2,4    400

KJ m VO

ca o

X ct    X Tt-

N IO    v£> X

61,1

72,0

i7,3

16,4

21,4

25,2

53,8    18,9

108

38

Floh

1,0    30,0

30,00

i,4    370

274

96

274

96

82,2

59,7

28.8

20.9

77,i

27,0

77

27

Mündung

1,4    30,5

21,79

339,5

296 j 104

62,1    21,8

64,5    _

Für den Flohbach im ganzen:

22,7

87

3i

272

96

Stille (1. d. Schmalkalde, Km 6,6) Näh er stille.............

3,2    317

Asbacli

1,0

6,5

6,50

2,2    310,5

Cn Cd

C/l

128

23,1

8,3

Mündung

2,2

16,5

7,50

294

01    •'3-

ON    <N

213

225

44.4

16,0

46,8

16,9

45,6    16,4

100

36

Für die Stille: 100

36

Rosabach (1. d. Werra, Km 200,2) Am Schafgraben . ...........

Eckardtser Tal............ .

7,o    337

6,0    325

1,0    12,0

12,00

KJ KJ &

vD kO CTN ON

CTWO

5.0    309

1,0

16,0

16,00

II.5

15,4

41,8

154

42

15

263

97

42,1

i5,5

345

127

Unterhalb Dechantstal

2,0    274

3,0    35,o

11,67

40,3

14,8

Mündung

2,0    20,0

10.00

254

04 CD

0    00 CO

ca to KJ

141

141

151

44,6    16,5

38,2    14,1

42,4

15,6

127

47

40,8

39,5

14,6

79

29

15,1

Für den Rosabach im ganzen:

248

91

Truse (r. d. Werra, Km 196,4) Brotterode, Ortsausgang . . . .

13,5    550

Gehegswasser

12,6    531

0,9    19,0

21,11

2,6    116,0

0,5 km oberhalb Trusentaler Wasserfall. .

10,0    415

44,62

¹¹3 170

42

63

23.9    !    8,9

75.9    |    28,1

222

222

82

99,i

82

36,6

87,5    32,4

228

84

67,2

24,8

Fuß des Baiersbergs

6,0    294

4,0    121,0

30,25

X X N (S cO cO

121

121

Mündung

248

6,0    46,0

7,67

99.2

25.2

36,6

9,3

419

155

83,2    30,7    333

28,6

10,6

172

123

64

32,1 I n,9    __

Für die Truse im ganzen:

733

271

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

Höhe

Länge

Fallhöhe

der

über

NN

Teil

strecke

im

ganzen

auf 1 km Lauflänge

1.

Abflußmenge Q J (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserhärte)

m ittlere jährliche

Kilometrische

Wasserkraft

Q-h

IOO

9 Monate mittlere lang mellt unterschrittene

9 Monate ilang nicht

jährliche schrittene

unter-

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Süecke L (Spalte loxSpalte 5)

aus    mittlere

Spalte j Spalte jähr-9b    liehe

aus

9a

9Monate lang nicht unterschrittene

km

km

1/sek

1/sek

PS

PS

PS I PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

11 b

Felda (1. d. Werra, Km 166,8) Lotte ................

35,6    447

Am Heftberge

31,0    423

4.6

24,0 I 5,22

Fisclibach, unterhalb

29,0    399

2,0

24,0

12,00

<1 <1    Qn O'

CO    -vO '•£>

Cn    0 0

iO

CO

248

248

282

282

<0 OO.    C4 \©

\o c>f    4 tC

eoco    Cb VO

12,9

29,8

33,8

24.3

88,5

31,8

177

64

Schmerbach

25-4

368

3,6

31,0

8,61

10,1

Wiesentalbach

15,3    293,5

74,5

7,38

954 1 127

343

405

82.1

83.2

29,5

29,9

74,8

26,9

269

97

Lengsfeld

10,5

268,5

4,8

25.0

5,2i

1 490 1 832

536

659

110,0

95,4

39,6

34-3

96,6

34,8

976

351

1 993 1 993

717

717

103,8

99-6

35,8

478

172

37,4

74,3

26,7

Schuppen nahe der Landesgrenze

5.0    248

5,5

20,5    3,73

5,o

Mündung .

21,01 4,20

2 170 2 170

781

781

vo CO

-1 o w Co

29,1

32,8

77,6

27,9

427

153

227

2 236

805

93,9

33,8

Für die

92,5

33-3

462

166

im ganzen: 2 789

1 003

Öchse (1. d. Werra, Km 161,7) Luttershof............

269,5

Sünna

2,7

30,0

11,11

239,5

343

137

i,7

16,0

441

176

38.1

4i,5

15,2

16,6

Mündung

223,5

9,4i

455

182

42,8

17,1

42,2

16,8

72

29

Für die Öchse:    72

29

Ulster (1. d. Werra, Km 158,6) Wüstensachsen, Ortseingang . . . .

54,6    580

Grumbach

53,6    555

1,0

25,0

25,00

Cm

JO

owo

56

86

39,8

43,9

o,7

Herrenwasser

12,5

17,86

14,0

15,4

52,9    542,5

eo

251

297

88

104

44,8

48,4

44,4

15.6

3i

Birx graben

50,6    505

2,3

37,5

16,30

15,7

17,0

tn

co

4-

00 vo

118

156

55,i

79,3

51,8

18,1

119

42

Thaiden

48,8    473

1,8

32,0

17,78

19,2

27,7

508

178

57o

200

^■4 VO O O Cn Chi

31,6

84,8

29,6

153

53

24,7

Brandbach

46,9    449,5

i,9

23,5

12,37

vo CO

216

CO

CO

309

76,2

93,2

26,7

73,4

25,7

!39

49

Scheppenbach . .

43,3    4ii,5

3,6

38,0 10,56

32,6

102,4

35,8

369

129

1 057 1 396

370

489

'S'S;

w CO

39,i

8,1

Weid

52,01 6,42

3i,4

35,2    359,5

1    673

2    143

586

75°

107,4

140,6

37,6

98,5

34,5

798

279

8,0

Apfelbach

27,2    307

52,5

6,56

49,2

2 3r7 2 439

8i8

866

152,0

i3i,7

53,7

46,8

146,3

5i,4

1 170

411

Kohlbach

2,5

i3,5

5,40

24,7    293,5

2 497 2 689

CO OsvD Cn O

134,8

123,2

48,1

133,2

47,4

333

118

Geisa

3,6

16,5

4,58

44,2

124,0

44,4

446

160

21,1    277

2 723 2 967

977

I 072

124,7

103,5

44,7

37,4

10

Taft

13,8    251,5

7,3

25,5

3,49

108,8

39,4

794

288

11

Pferdsdorf, Brücke .

9,2    238,5

4,6

13,0

2,83

3 272 3 679

1 190 1 353

114,2

104,1

4i,5

38,3

12

Mündung

221,5

9,2

17,0

1,85

3 770 3 811

3 960

1389    106,7

¹4°5    70,5

105,4

38,8

485

178

39 3 26,0

1 465

7i,9

26,6

661

245

73,3

27,1

Für die

im ganzen: 5 498    1 963

Weid (r. d. Ulster, Km 35,2) Oberweid, Gemarku n gsgrenze

Unterweid . . /........

460

1,2

23,0

19,!7

00

437

195

⁶9    37,4

13,2

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über der Mündung

km

Höhe

Länge

Fallhöhe

NN

der

auf

im ,

1 km

strecke San/eu Lauf-L H länge

Teil-

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate jährliche

1/sek 1/sek

lang nicht unterschrittene

Kilometrische Wasserkraft Q • b

IOO

mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte io X Spalte 5)

j ähr-liche

PS

PS

aus

8a

8b

9a

9b

Unterweid

437

260

Mühlbach

2,2

38,0    17,27

92    44,9

15,9

399

295

103

50,9

Mündung

359,5

2,6

415

145    63,0

17,8

22,0

39,5    15,19

470

164

Elina oder Elte (r. d. Werra, Km 121,9) Straße Oberellen-Förtlia........

7,8    241

Unter eilen, Mühlgrabenmündung . . . .

3,4

218

4,4

23,0    5,23

762

Mündung

200

3,4

18,0

807

5,29

900

Hörsei (r. d. Werra, Km 113,4) Vereinigung von Leina und Badewasser bei Hörselgau..............

33,4    294,5

Asse

30,1    285

3,3

9,5    2,88

1 632

1    797

2    014

Lauclia

. | 28,0    278

2,1

7,o    3,33

Emse

23,7    262

4,3

16,0

3,72

2 077 2 528

Wutha (Erbstrom)

15,7    236

8,0

26,0

3,25

2    808

3    475

Nesse . .

|    10,3    217,5

5,4

18,5

3,43

Am Pfingstkopf

5,0    206,5

5,3

11,0

2,08

Mündung

195

5,o

n,5

2,30

Leina oder Kleine Leina, Wilde Leina, Hörsei (zur Hörsei, Km 33,4) *) Abzweigung des Leinakanals........

ii,3 359,5

Schilfwasser

8,8

2,5

22,0

8,80

337,5

Cumbach

6,9    324,5

1,9

13,0

6,84

Altenwasser

5,2    316

i,7

8,5

5,oo

5,2

21,5

4U3

Vereinigung v.Leinau.BadewasserzurHörsel

294,5

Laucha (1. d. Hörsei, Km 28) Großtabarz ... ........

9,o    397

Großtabarz, Unterste Sagemühle . . .

8,0    382

1,0

15,0

15,00

Langenhain, Ortsausgang . . . .

5,o    335

3,o

47,0

15,67

Linker Zufluß bei Laucha

2,9    306

2,1

29,0

13,81

Mündung

278

2,9

28,0

9,66

Emse (1. d. Hörsei, Km 23,7) Wegegabel am Wolfenstein . .

Sembach...............

[    10,2    407

8,8    374

1,4

33,o

23,57

| Otterbach

7,9    356

o,9

18,0

20,00

*) Die Leina gibt Wasser ab durch den Leinakanal

aus mittlere 9 M 0 n a te lang nicht unter-

liche schrittene

Spalte Spalte jähr-

9a

PS

10a

47.9

ON £L,

PS

PS

10b

16,8

11 a

105

37

67,2    23,4    175

7L4    ' 24,9    __

Für die Weid im ganzen:

274    39,9

290    42,7

324    47,6

571

47,o

629 j 51,8

705

67,1

H,3

15,3

45,2

16,2

i7U

16,4

18,1

23,5

6l

280

154

98

55

727

885

983

1 210

3    636    1 273

4    579    1 594

4 647 6 804

7 114 7 114

7 181

422

673

690

799

833

1 187

1 370

246

246

3°3

303

354

400

45i

170

220

239

zur Nesse. Bei der Berechnung

69,2

94,o

24,2

32,9

it>4,5

112,9

36,6

39,3

118,2

i57,i

4L4

54,7

1    622

2    54i

2 662 2 662

2688

148

236

242

280

292

416

480

86

86

106

106

124

140

158

58

75

159,4

I4L5

55,6

52,9

148,0

163,6

165,2

37,i

46,0

47,2

40,0

41,6

49,o

56,6

4^-    -fc* -P*-    W OJ

OJ .CO 00 H-t    CO

"on ON Cd 00 Oi Cn \D

40,1

44,o

81    47,8

Für die Elina:

49,4

68,2

99,2

115,6

158,2

144,8

17,2

23,8

34,8

40,4

55,2

54,2

154

163

143

427

925

854

767

55

57

50

150

323

298

287

55,4

61,2

164,4

61,5

822

308

61,8    _

Für die Hörsei im ganzen: 4101

1 473

13,0

16,1

16,6

14,0

i4,7

17,2

46,6

40,8

52,8

16,4

14,4

18,5

19,8    __

Für die Leina im ganzen:

12,9

i3,5

16,6

14,6

17,1

i3,5

i5,3

43,o

45,4

41,1

i5.o

15.8

i4,4

Laucha im ganzen:

13,7

15,0

16,2

45,9    15,6

zu übertragen

ist dies unberücksichtigt geblieben.

88

3i

69

24

275

432

129

95

119

343

4i

4i

96

151

45

33

42

120

14

14

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: 0 = oberhalb, u= unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Höhe

über

NN

Länge der Teil- lm strecke ganzen

Fallhöhe

auf

1 km Lauflänge

Kilometrische

Wasserkraft

Q-h

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate j ähr-liche

1/sek 1/sek PS PS

lang nicht unter-

schrittene

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

j ähnliche

lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

aus

Spalte

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte loXSpalte 5)

9a

PS

9b

PS

mittlere 9Monate j ähr-liche

lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9h

10a

10b

11 a

11 b

Otterbach

Fischbach

Cn

M MD

356

2,7

42,5 15,74

313,5

Co    fO

to 4^    00

to Ob 04

96

117

143

44,5

54,5

47,o

15,1

18,4

15,9

Übertrag

49,5

16,8

4i

14

134

45

Bohrloch oberhalb Sondra

3,o

289

2,2

24,5 11,14

55,8

18,9

123

42

Mündung

262

3,o

27,0    9,00

Ob Ob

VO

IO »O VO

197

197

227

21,9

17,7

56,0

19,0

168

Wutha oder Erbstrom (1. d. Hörsei, Km 15,7) Ruhla, Ortseingang . . .

60,0    20,4

Für die Emse im ganzen:

466

57

158

11,0

483

Oberster linker Zufluß

10,4

464

0,6

19,0 31,67

140

222

48

Uhrenfabrik unterhalb Ruhla

8,0

2,4

74,0 30,83

76

15,2

23,4

390

M M H H

ro CO

106

106

82,2

28,0

197

67

95.9

86,4

32,7

Krebsbach

3,6

100,0 27,78

29,4

4,4

290

Cn Co

Ot

Oi

121

f-

Alter Mosbach

0,8

3,6

49,o 13,61

183

98,6

73,2

33,6

24,9

92,5

3i,5

333

113

241

658

224

89,6

30,5

81,4

27,7

293

100

937

Mündung

236

0,8

5,o    6,25

943

319

321

00    00

10    10

19,9

20,1

58,8

20,0

47

16

Für die Wutha im ganzen

870

296

Nesse (r. d. Hörsei, Km 10,3)*) Arzbach...............

21,8

258,5

Bieberbach

4,3

4,o

o,93

17,5

254,5

1 401 1 700

6o9

732

13.0

37,2

5,7

16,0

Sachsen-Coburg-Gothasche Landesgrenze .

11,8

5,7

12,5

2,19

242

1 796 1 796

38,2

16,4

218

93

771

771

39,3

45,6

16,9

19,6

Böber

6,1

5,7

i4,5

2,54

227,5

Mündung

6,1

10,0

1,64

1    895

2    083

812

889

^

CO -rf "fr cO

20.6

14.6

46,8

34,8

20,1

14,8

267

212

115

90

217,5

2 157

919

354

15,1

Frieda (r. d. Werra, Km 64,3) Rösebach..............

Für die Nesse im

697

298

10,6

246

Lutter

8,7

i,9

20,5 10,79

225,5

258

104

27,8

492

197

49,2

11,2

19,7

2,5

25,0 j 10,00

5i,o

20,4

128

5i

Rosoppe

6,2

200,5

529

212

888

Sickeroderwasser (Rode)

5,8

198

0,4

2,5    6,25

356

52,9

55,5

21.2

22.2

891 I 080

55,6

22,2

22

357

55,7

Mündung

163,5

5,8

432

64,3

22,3

25,7

34,5    5,95

I 152

461

68,5

27,4

66,4    26,6

385

154

Für die Frieda im ganzen:

535

214

Wehre oder Wohra (1, d. Werra,Km 54,6) Hollsteine...................

26,9

309

Steinbach

1,6

16,5

10,31

25,3

292,5

Ob

ow

102

T43

27,5

W ollsteinerbach

22,5

258,5

2,8

45,6

io,5

17,4

34,o

12,14

50,2

19,2

141

54

Cn

10

Schemmerbach

18,2

4,3

31,0

7,21

227,5

CO    W Tt

vO "fr

"fr 10    10 Ob

172

197

213

359

54,9

37,3

20,9

14,2

38,8    14,8

167

64

Rodebach

16,9

218,5

i,3

9,o

6,92

957

363

Hösbach .

3,7

21,0

5,68

1 043

396

13,2

197,5

Sonter (Sontra)

9,6

182

3,6

¹5,5

4,3i

1 122 1 244

1 293

426

472

Ob Cn Ob Ob -P» OJ Oj \D Ob Cn O ~Ob

15,4

24,8

25,1

22,5

24.2

20.3

491

55,7

21,2

65,8

25,0

86

32

61,4    23,4

54.6

20,8

227

197

87

75

*) Der Wasserzufluß zur Nesse durch den Leinakanal ist bei den Berechnungen unberücksichtigt geblieben.

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

Höhe

über

Länge

Fallhöhe

NN

der

Teil

strecke

auf 1 km ganzen Lauf-H länge

im

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

km

ni

km

1/sek

100

9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht •.. v lang nicht unter-    1 , ¹ " unterschrittene    liehe    schrittene

1/sek

PS

PS

aus | aus Spalte j Spalte 9a I 9^ PS i PS

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte loXSpalte 5)

mittlere 9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

jähr

liche

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

lob

na

Sonter (Sontra)

Vierbach

OS tC

Os

182

2,6

8,0

3,o8

2 888

1 120

89,0

34,5

Übertrag

818

312

174

Schweinsbach

3,4

164,5

3,6

9,5

2,64

2    938

3    106

1 140 1 207

90,5

82,0

35,i

3i,9

89,8

34,8

233

90

Mündung

156,5

3,4

8,0

2,35

3 257 3 349

3 383

1 267

1 304

1 318

86,0

84,0

32,6

302

117

33,4

78,7    30,6

79,i

30,8

269

105

79,5

31,⁰    _

Für die Wehre im ganzen:

1622

624

Sonter oder Sontra (r.d. Wehre, Km 9,6) Am Mühlberg.................

8,0

218,5

Ulfe

3,8

17,0

4,47

4,2

201,5

684

274

Netra

1,5

8,0

5,33

1 259

498

193,5

Mündung

182

2,7

u,5

4,26

1 290 1 558

1 595

tO \D

Cn

<Js

k)

Os    05    05 C-J

^4    CT, GO ^4 O

Cb    i*. 00    M G\

12,2

26,5

27,2

26,2

26,8

68,0

67,2

26,8

26,5

102

181

40

72

Ulfe (r. d. Sonter, Km 4,2) Lindenaubach..........

Für die Sonter im ganzen:

283

112

256

Br ei tau, Kalkofen

i,5

10,5

7,00

245,5

475

Krauthausen

3,8

30,5

8,03

475

CO 00 Cn Cn

33,2

38,1

13,0

i4,9

2,4

215

519

202

4i,7

Mündung . .

201,5

2,4

13,5

5,62

547

575

213

224

30,7

32,3

16,2

12,0

39,9    15,6

3i,5

12,3

12,6

Für die Ulfe im ganzen:

152

59

76

30

228

89

Alter Hainsbach (r. d. Werra, Km 40,3) Km 2 oberhalb der Mündung.......

Aliendorf, Eingang............

2,0

1,0

194

185

1,0

9,o

9,00

Mündung .

146,5

1,0

38,5

38,50

103

103

108

40

40

43

05

O-.

\o

VO ■'T rb IO

40,6

16,0

41

16

41,6

16,6    _

Für den Alten Hainsbach:

41    16

Geister (1. d. Werra, Km 20,8) Ungsterode............

12,2

279

Großalmeroder Bach

11,2

263

1,0

16,0

16,00

133

50

Am Dachskopf

9,o

225

2,2

38,0

237

90

21,3

40,9

8,0

15-5

17,27

297

113

46,1    17,5

101

38

297

113

5i,3

3i,i

19,5

11,8

Fahrenbach

4,7

180

4,3

45,o

io,47

Papierfabrik bei Witzenhausen

2,0

153,5

2,7

26,5

9,81

2,0

Mündung

20,0 | 10,00

133,5

m m nd v£> co

136

34,2

13,0

M7

56

159

176

176

4^ -L-    42-    OJ

05 C/t    o    "*-4

4^- Cn    Cb    4^

14,2

15,6

43,2    16,4

47,2    17,9

117

44

182

48,0

18,2

Für die Geister im ganzen:

94

36

459

174

Fulda

Km 210 oberhalb der Mündung

210,0

563

1,0

Feldbach

36,0

36,00

209,0

527

Sparbroder Wasser

i 207,3

481

i,7

46,0

27,06

108

234

38

82

13.7

22,2

263

411

92

67,2

23,6

114

40

1,8

30,0

16,67

144

C4 LO 1-1 cc r-~50

24,9

24,0

Maiersbach

205,5

45i

Cn 4^-

IC

158

Am Scheltersberg

i 200,3

383,5

5,2

67,5

12,98

192

75,2

7i,i

26,3

71,8

25,2

129

45

24.9

82,6

29,0

430

151

Schmalnau

j 196,6

348

3,7

35,5

9,59

Lütterbach.

i9T>6

309

5,o

39,o

7,80

’Ö” 3.......o"3.......ö’

725

254

725

254

'p f*

Cn m

33,o

24,4

805

282

73,4

25,7

272

95

1 199

1 347

420

47i

1054

27,0

32,8

36,7

99,3

34,8

496

174

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mfin-

dung

km

Höhe

Länge

Fallhöhe

über

NN

der

Teil

strecke

km

im

auf

ganzen

1 km Lauflänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle Ä und Ergänzungen der Wasserkartei

g Monate lang nicht unterschrittene

Kilometrische

Wasserkraft

Qjlä

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte io X Spalte 5)

mittlere jährliche

1/sek j 1/sek

mittlere

jähr

liche

9 Mon ate lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

aus

Spalte

9a

9b

mittlere j ähr-liche

gMonate lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

nb

Lütterbach

191,6

309

Im Bienengarten

188,0

286,5

3,6

22,5    6,25

2 067

723

129,2

45,2

Übertrag

1441    505

Fliede

182,0

260

6,0

26,5    4,42

2 129 2 129

746

746

I33,i

94.1

46,6

33,o

131,2

45,9

472

165

Giesel (Neselbach)

180,1

255

i,9

5,o    2,63

2 280 4814

802

1 741

100,8

126,6

97,4

34,2

584

205

35,4

45,8

Horas

5,i

10,0

1,96

4    883

5    166

1 768 1 882

128,4

101,3

46,5

36,9

127,5

46,2

242

88

i75,o

245

10

Lüder (Schwarza)

163,2

230,5

11,8

14,5    1,23

5 413 5 413

1981

1981

11

12

Preuß.-hessische Landesgrenze Hess.-preußische Landesgrenze

Jossa, oberer Mündungsarm .

162,0

139,9

229.5

212.5

1,2

1,0    0,83

5 611 2 060 7 495 2 757

t-1 \£>    O C4

'sO \o    o\ cT

o vo \Q \0

38,8

24,4

25,3

22,9

103,7

67,8

37,8

24,8

529    193

800

293

138,7

211,5

1,2

1,0

0,83

7 503 10 489

2    769

3    967

62,2

23,0

75

28

62,3

87,1

23,0

32,9

13

Aula

133,3

208

5,4

3,5

0,65

10494 11 154

3    969

4    253

87,1

72,5

32,9

27,6

87,1

32,9

105

39

14

Haune

116,9

16,4

9,o | 0,55

11    200

12    089

4 274 4 621

00 10 cf vo

27,8

25,4

72,6

27,7

392

150

199

15

Solz

2,6

i,5 I 0,58

12 908 16 532

4 960

6385

68,8

26,4

1 128

433

71,0

95,9

27,3

37,o

H4,3

197,5

16

Rohrbach

4,3

2,0

o,47

16    562

17    182

6 399 6 647

96,0

37,o

250

96

CO VT) O CTN CO M

37T

31,2

110,0

195,5

17

Ulfe

102,3

189.5

7,7

6,0

0,78

17 209

17 633

6659

6833

80,8

3L2

347

134

80,9

137.5

31.3

53-3

17    821

18    202

18

Haselbach . .

97,o

186

5,3

35

0,66

6    912

7    072

138,2

53,6

1 064

413

139,°

120,1

53.9

46,7

19

Gude

90.3

181

6,7

5,o    0,75

18558 18 753

121,3

47,2

643

250

7 221 7 303

122.5

140.6

47,7

54,8

20

Wichte

80,9

175

94

6,0

0,64

18    985

19    089

I4L5

55,2

948

37o

7 401 7 445

142,4

122,2

55,5

47-6

21

Beise

6,4

4,o

0,62

19 426

19 536

7 586

7 632

124,3

121,1

48,6

47,3

123,2

48,1

1 158

452

74,5

171

22

Pfieffe .

69,0

167,5;

5,5

3,5

0,64

19    625

20    001

7 670 7 824

121,7

128,0

47,6

50,1

121,4

47,4

777

303

20 075 20 946

7    857

8    197

128,5

50.3

128,2

50,2

705

276

23

Kehrenbach

65,7

164.5

3-3

3.o

0,91

190,6

74,6

24

Mülmisch

59,4

158

6,3

6,5

1,03

21 018

21 273

8 226 8 328

191,0

74,8

630

247

I9b3

219,1

74,9

85,8

25

Unter dem Opferplatz

52,2

150

7,2

8,0

I.II

21 409 21 625

8382 8 469

220,5

240,0

86,3

94,o

219,8

86,0

1385

542

26

Büchenwerra, oberhalb

1,8

5.0

2,78

21 784 21 784

8 532 8 532

241,8

605,6

94,7

237,2

240,9

94,4

1 734

680

50,4

145

27

Eder

5,4

2,5

0,46

21 803 21 803

8 540 8 540

606,1

100,3

237,4

39,3

605,8

237,3

1 090

427

45,o

142,5

28

21 912 50 879

8583 19 507

100,6

100,8

i73,o

39,5

66,3

39,4

543

213

Baune

2,9

1,0

o,34

42,1

1415

50913

5i 233

19 522

19 650

I73T

220,3

66,4

84,5

i73,o

66,4

502

193

29

Grundelbach

31,6

10,5

4-5

o,43

137

30

Ahne- und Wahlebach .

4,5

2,5 ! 0,56

5i 4i7

5i 566

19724

19 783

221,1

288,8

84,8 110,8

220,7

84,6

2317

888

27,1

134,5

51    737

52    615

19852 20 199

289,7

289,2

m, o

1 3°i

500

278,9

111,2

107,1

3i

Losse .

i,9

1,0

o,53

25,2

133,5

52 641

20 209

279,0

107,6

279,0

107,4

530

204

zu übertragen j 21692

8 287

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

15

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: 0 = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlaaf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über

Mün- NN d 1111g

km

Länge Höhe (jer

Fallhöhe

auf i km

strecke ganzen Lauf-L H län£e

Teil-

km

im

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere lang nicht unterschrittene liehe

Kilometrische Wasserkraft Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

jähr-

liche

jähr-

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

9 Monate lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte jähr-

9a

9b

mittlere 9Monate lang nicht unter-liche schrittene

1/sek 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

PS

KJ

o>

Ol

vO

00

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11 b

Losse

25,2

133,5

PS

32

Nieste

24,6

133

0,6

o,5

0,83

53 782

20 619

446,4

171,1

33

Espe

17,0

129,5

7,6

3,5

0,46

53 788 54 614

20 621 20 927

446,4

251,2

171,2

96,3

Übertrag 21692    8 287

446,4    171,2

268

103

34

Osterbach

9,7

126

7,3

3,5

0,48

54 772 54 960

20    987

21    058

252,0

263,8

96,5

101,1

251.6

96,4

I 912

733

so

35

Mündung

120

9,7

6,0

0,62

55 n6 55 284

55 697

21 118 21 182

21 339

264,6

342,8

345,3

101,4

I3L3

264,2

344,o

101,2

1 929

739

131.8    3 337    1278

132,3    _

Für die Fulda in Preußen: 29138

11 140

Schmalnau (1. d. Fulda, Km 196,6) Km 7,5 oberhalb der Mündung ....

Gichenbach

Ol    M

KJ    Ol

47i

2,3

49,o

21,30

422

211 3°8

74

108

44,9

15,8

0,5 km oberhalb des Schiitzenhofs

3,5

396

1,7

26,0

474

16,5

15,29

PS o

VO

fO

'w

126

126

55,o

19,3

51,0

17,9

87

30

Mündung

348

3,5

48,0

494

17,3

i3,7i

394

138

5i,7

18,1

181

54,o    18,9

Für die Schmalnau im ganzen:

268

63

93

Lütterbach (r. d. Fulda, Km 191,6) Km 12,5 oberhalb der Mündung. . . .

12,5

480

Rauschelbach

12,0

467

o,5

13,0

26,00

126

188

44

66

Rodholzer Bach

i,3

30,0

23,08

10,7

437

Feuersteins Mühle

|    5,o

356,5

5,7

80,5

200

343

70

120

co on    to

L k> L co

11,4

15,2

16,2

16,9

44.8

15.7

58

20

14,12

ps o

582

582

204

204

82,2

55.3

28,8

65.3

22,8

372

130

i9,4

Mündung

309

5,o

47,5

9,50

61,8

21,6

720

252

Lüder oder Schwarza (1. d. Fulda, Km 163,2) Hessisch-preußische Landesgrenze

68,4    ₍ _

Für den Lütterbach im ganzen:

23.9

309

739

108

258

19,9

297

800

296

H5.5

42,7

Blankenau, oberhalb

19,0

284

o,9

13,0

14,44

CO X

§S

co 00 (J\ o\

CS Ct

116,4

43,o

116,0

42,8

104

39

66,4

24,6

Jossa

17,3

270

i,7

14,0

8,24

cs o

842

312

69.4

67,9

25,2

115

43

25,7

Kalte Lüder

2,4

10,5

4,38

1 074

397

47.o

i7,4

14,9

259,5

Großenlüder, Große Mühle

8,3

6,6

14,5

2,20

1 125 1 349

416

499

49.3

29.7

18,2

11,0

48,2

17.8

116

43

245

PS o

Bimbach .

5,6

240

2,7

5,o

1,85

1 45i 1 546

537

572

3i.9

28,6

11,8 10,6

30,8

11,4

203

75

Unterbimbach, Erbach

4,7

238,5

0,9

i,5

1,67

1 581 1 648

585

610

29,2

27,5

10,8

10,2

28,9

10,7

78

29

Mündung

230,5

4,7

8,0

1,70

1 652 x 770

1 884

611

655

697

27,6

27,6

10,2

25

30,1

32,0

10,2 11,1

11,8

31,0

ii,4 I r46 |

54

Für die Lüder in Preußen:

787

292

Schlitz (1. d. Fulda, Km 150,7) Vereinigung von Lauterbach und Altefeld

Preußisch-hessische Landesgrenze.....

11,8

10,5

239

234

i,3

5,o

3,85

2 183

2 191

841

845

84,0

32.4

84,2

32,4

84,4 j 32,5    _

Für die Schlitz in Preußen:

109

109

42

42

Haune (r. d. Fulda, Km 116,9) Fuß des Eichbergs.........

39,o

268

Nüst

344

256,5

4,9

ii,5

2,35

PS O

1    506

2    283

572

867

35.4

53.4

13.4

20,3

Hasel (Großenbach)

30,9

249

3,2

7,5

2,34

2 303 2 499

875

957

53.⁶

20,4

53.9

48,7

20,5

18,7

!72

65

Rein

7,7

15,0

L95

23,2

234

2 763

1 068

53.9

20,8

5i.3

19,8

395

152

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: 0 = oberhalb, u = unterhalb (1er Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Höhe

über

Länge

Fallhöhe

der

NN

Teil

strecke

km

im

auf

ganzen

1 km Lauflänge

ni

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere j ähr-liehe

1/sek 1/sek

Kilometrische Wasserkraft Q • h

100

9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte loXSpalte 5)

jähr-1 iche

PS

lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

9a

aus mittlere |9Monate lang nicht

1    ,-1.    unter-

9b    liehe    schrittene

Spalte jähr-

PS

PS

PS

PS

PS

8b

9a

9b

10a

10b

11a

11 b

Rem

23,2

234

6,0

Paßgrund

17,2

225

9,o

1,5°

Eitra

8,7

8,5

i3,5

i,59

so.......s

2 830

2    947

3    024

1 096

1 145 1 177

42,4

44,2

48,1

16,4

17,2

18,7

211,5

Übertrag

43,3

16,8

567

260

217

101

Mündung

199

8,7

12,5

L44

so

3 139 3 523

3 624

49,°

1 227 1 381

1 425

52,2

i9,5

19,9

5i,4

19,1

20,2

20,5    __

Für die Haune im ganzen:

416

447

1690

162

176

656

Nüst (r. d. Haune, Km 34,1) Aschenbach............

10,1

318

Nässe

•8,0

2,1

i5,5

7,38

302,5

Südlich Mackenzell

4,0

278,5

4,o

24,0

6,00

os os

466

622

715

715

177

236

34,4

37,3

13.1

14.2

272

42,9

272

39,3

16,3

15,0

40,1

15,2

160

61

Mündung

256,5

4,o

22,0

5,50

41,0

15,6

777

295

42,7

Pfieffe (r. d. Fulda, Km 69) Landebach ...........

16,2

Für die Nüst im ganzen:

164

324

62

123

13,3

252

Essebach

8,9

4,4

32,5

7,39

219,5

487

Bahnhof Mörshausen

3,5

189,5

5,4

30,0

5,56

677

190

264

on o

14,0

i4,7

779

Mündung . .

167,5

3,5

22,0

6,29

779

304

304

43,3

49,o

16,9

19,1

40,4

15,8

218

85

871

340

54,8

5i,9

20,2

182

7i

21,4

Für die Pfieffe im ganzen:

400

156

Eder (1. d. Fulda, Km 45) Fabrik oberhalb Erndtebrück

Benfe .

168.4

166.5

vO \D 00

L9

10,0

5,26

518

Elberndorfer Bach

164,6

464,5

1,9

n,5

6,05

873

176

297

Cn K) to 00

9,3

18,0

910 1 221

Röspe

159,8

449,5

4,8

15,0

3,12

1    480

2    110

310

416

55.i

38,i

18,8

13,0

54,o

18,4

103

35

504

718

Kappel (Westerbach)

154,2

421

5,6

28,5

5,09

2 368 2 923

806

995

46,2

107,4

42,2

14,4

203

69

120,5

75,i

i5,7

36,5

41,0

25,6

114,0

38,8

638

217

Triifte

3,5

9,o

2,57

150,7

412

3 256 3 582

1 109 1 220

83,7

76,7

28,5

26,1

79,4

27,0

278

94

Altmühlbach

o,7

i,5

2,14

150,0

4io,5

Rinther Bach

2,3

6,5

2,83

3 590 3885

1 222

1 323

76,8

109,9

26,2

37,4

76,8

2652

54

18

147,7

404

3    956

4    130

1 361 1 404

112,0

123,9

38,5

42,1

II 1,0

38,0

255

87

Odebornbach

146,7

401

1,0

3,o

3,oo

4    146

5    923

124,2

42,2

124

42

1 410 1 996

124,4

183,6

42,3

61,9

Leisebach

139,6

379

7,i

22,0

3,io

6 241 6 426

2 107 2 172

193,5

192,8

65,3

65,2

188,6

63,6

1339

452

Elsoff

128,6

346

11,0

33,o

3,oo

10

Elbrighäuser Bach

108,5

298

20,1

48,0    2,39

6    894

7    519

2336 2 555

2o6,8

179,7

70,1

6l,I

199,8

67,6

2 198

744

11

Linspher Bach

103,4

289.5

5,i

8,5

1,67

8 250 8 420

2 818 2 880

197,2

140,6

67,4

48,1

188,4

64,2

3 787

1 290

12

Nempfe

11,1

19,0

i,7i

92,3

O SO

8    600

9    030

2    944

3    100

143,6

154,4

142,1

48,6

725

248

49,2

53,o

13

Nuhne

89,9

2,4

4,o

1,67

9 632

10055

3 316 3468

164,7

167,9

56,7

57,9

159,6

54,8

1772

608

14

7,8

12,0

i,54

10 266 12 5°5

3 544 4328

i7i,4

192,6

59,2

66,7

169,6

195,2

58,6

67,8

407

141

1523

529

Tabelle 11

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von

Mtn- NN

düng km

Länge Höhe der

-»,    nn * 1    HU

über leil-

Fallhöhe

auf 1 km

strecke ganzen Lauf-L H länge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

li

mittlere 9M°nate jährliche

lang nicht unterschrittene

km

l/sek

1/sek

Kilometrische Wasserkraft O • h

IOO

mittlere 9M°nate jährliche

PS I PS

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

lang nicht unter

schrittene

aus

Spalte Spalte jährliche

9a

PS

aus

Cin o⁴

mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

11 b

Orke

82,1

254,5

15

Itter . .

8,4    12,5    L49

16 481

5 741    245,6

85,5

73,7

242

16

16    721

17    311

5    839    249,1

6    069    268,3

87,0

Übertrag    13 406

247,4    86,2    2 078

4 574

724

Werbe

56,0

214,5

17,7    27,5    1,55

94,i

17

17    668

18    078

Wese

38,9

189

17,1    25,5    1,49

6219    273,9

6 391    269,4

96,4

95,2

271,1

95,2    4 798

1 685

18

Elbe

29,5

173,5

9,4    i5,5    1,65

18 411 18 753

6 543 274,3 6 690 309,4

271,8

96,4    4 648

1 648

97,5

110,4

19

Schwalm

16,9

158,5

12,6    15,0    1,19

19 168 19 672

6    877    316,3

7    109    234,1

312,8

112,0

2 940

1 053

H3,5

84,6

19837 7185 236,1 27842 10 431 331,3

85,5

124,1

235,1

85,0    2 962

1 071

20

Ems

5,9

7,o    1,19

11,0

I5L5

21

Mündung

142,5

11,0

9,0    0,82

27987 10498 333,0 28 733 10 819 235,6

28967    10924    237,5

332,2

124,5

1 960

735

124,9

88,7

236,6

89,2    2 603

89,6    _

Für die Eder im ganzen: 35 395

981

Röspe (1. <1. Eder, Km 159,8) Langes Meinscheid ........

12 471

2,3

469

Zinse .

o,9

458

i,4    11,0

7,86

420

610

143    33,o

Mündung

449,5

o,9    8,5    9,44

630

207

214

57,6

59,5

11,2

19,5

20,2

58,6

\D

00

53

18

Kappel oder Westerbach (1. d. Eder, Km 154,2) An der Mühle........

Für die Röspe:

53

18

5,9

478,5

Bortlinggraben .

2,9    34,5    n,9°

3,o

444

Aue, oberer Ortseingang

1,6    19,0    11,88

L4

425

CO CO

277

482

54°

94

164

184

11,2

19,5

Mündung

421

i,4

4,0    2,86

540

555

184

189

64,2

i5,4

i5,9

21,9

5,3

5,4

60,8

15,6

20,7

5,4

97

22

33

Odebornbac't (I. d. Eder, Km 146,7) Hesselbach .................

Für die Kappel im ganzen:

119

41

14,3

511

Osterbach

12,2

485

2,1    26,0    12,38

Säßbach

IL5

478

o,7

7,0    10,00

Cn -P*    OJ

m Os

COVO W

in

152

155

4i,7

46,1

46,9

13,7

15,2

46,5

15,4

33

Diedesbach

9,2

462,5

2,3    15,5

6,74

559

666

I7¹

184

220

34,9

37,7

15,5

n,5

36,3

12,0

83

28

Schwarzenau (Marienwasser)

2,9    23,5

8,10

53,9

12,4

17,8

6,3

439

740

244

Lausebach

2,8    17,5

6,25

1 144

378

59,9

7h5

19.8

23,6

56,9

18,8

165

55

3,5

421,5

Mündung

3,5    20,5

5,86

1 357 1 645

448

543

84,8

96,4

28,0

31,8

78,2

25,8

219

72

401

1 777

586

100,2

33-o

35i

116

34,3

Schwarzenau oder Maiienwasser (1. d. Odebornbaches, Km 6,3) Westlicher Fuß des Herrnbergs . . .

104,1    _

Für den Odebornbach im ganzen

851

282

580

Lützelbach

0,8    25,0    31,25

555

Linker Zufluß vom Peterskopf

1,6    43,o

26,88

140

156

46

5i

4-7

512

214

247

7i

82

57,5

47,5

14,4

13,7

I9,i

15,8

49,7

16,4

80

26

Großer Rüsselbach

3,4

487

1.3    25,0    19,23

263

87

50,6

16,7

49,°

16,2

64

21

Linker Zufluß vom Rilgeskopf

0,9    16,0    17,78

304

100

54,i

17,8

2,5

47i

2,5    32,0    12,80

321

337

106

57,i

in

43,i

18,8

14,2

55,6

47,4

18,3 i 50

15,6

ns

16

39

Mündung

439

404

133

5i,7

17,0

Für die Schwarzenau im

ganzen:

312    102

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Gre 11 zp 1111 kte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Miin-

dung

km

Höhe

iiber

Länge

Fallhöhe

NN

der

Teil

strecke

im

auf

ganzen

1 km Lauflänge

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

1/sek 1/sek PS

Kilometrisclie Wasserkraft Q • h

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

9 Monate mittlere lang nicht unterschrittene

jähr

liche

9 Mon ate lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

aus

Spalte

₉a

9b

mittlere 9Monate jährliche

lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

Lausebach (r. d. Odebornbaches, Km3,5) 0,9 km oberh. Forsthaus Homrighausen

493

Litzige

co

481

o,9

12,0

13,33

165

Untere Brücke am Reifelsclieid

1,6

36,0

198

54

65

22,0

44,6

7,2

14,6

22,50

2,2

445

247

82    55,6

Mündung-

421,5

2,2

23,5

10,68

247

288

82

95

26,4

18,4

50,1

16,5

80

26

8,8

28,6

9,4

30,8

Für den Lausebach im ganzen:

10,1

63

21

143

47

Elsoff (1. d. Eder, Km 128,6) Bürbach, oberhalb.......

4°3

Mennerbach

383

i,9

20,0

io,53

ss o

381

133

557

195

40.1

50.2

14,0

17,6

Mündung

346

4,i

37,o

9,02

625

219

56,4    19,8

53,3

¹8,7

219

77

Für die Elsoff:

219

77

Nuhne (1. d. Eder, Km 89,9)

Ähre

28,4

466

Bäche

25,8

443

2,6

23,0

8,85

513

180

Liese

3,3

42,5

12,88

595

208

"'r

LO \o

15,9

26,8

22,5

400,5

ss c

653

80,4 28,2

265

93

Weive

20,1

378

2,4

22,5

9,38

770

805

933

229

270

282

327

84.1

72.2

75,5

69,5

29,5

25,3

26,5

24,4

73,8    25,9

177

62

Hedebach

14,6

5,5

41,0

337

7,45

o SS

1 184 1 260

414

88,2

30,8

78,8    27,6

433

152

441

67,4

23,6

4

Ölfe

4-3

23,0

5,35

10,3

3H

ss o

Mündung

266,5

10,3

47,5

4,61

1 376 j 482 1 691 | 592

2 239

784

73,6

78,0

103,2

25,8

27,3

36,1

Für die

70,5    24,7

90,6    31,7

Nuhne im ganzen:

303

933

2 111

106

327

740

Orke (1. d. Eder, Km 82,1) Zufluß vom Glindfeld.....

28,4

436

Dillmecke

26,3

412

2,1

24,0

ii,43

ss c

K) <J\ O cn

124

4i,7

Linker Zufluß bei Medelon

22,1

367,5

4,2

44,5

10,60

547

596

143

186

203

44,5

58,0

46,1

14.2

15.2

51,2

19,7

15,7

17,4

215

73

Gelängebach

19,9

350,5

2,2

17,0

7,73

620

821

211

47,9

Medebach

18,3

338

1,6

12,5

7,81

279

64,1

16,3

21,8

47,o

16,0

103

35

Brüline . .

17,6

o,7

4,5

6,43

839

1 003

285

65,5

64,8

22,0

104

35

34i

64,5

22,3

21,9

333,5

1 034 1 301

352

442

66,5

66,5

22,6

22,6

65,5

22,2

46

16

Aar (Wilde Ah, Ogge)

13,1

3io,5

4,5

23,0

5,ii

Heimbach

7,9

36,0

4,56

1 507

3 236

512 1 117

77,o

147,6

26,2

50,9

71,8

24,4

323

110

5,2

274,5

Mündung-

254,5

5,2

20,0

3,85

3 325 3 534

3 635

1 152

1 233

1 273

151,6

136,1

139,9

149,6

5i,7

i 182

408

52,5

47,5

138,0

48,2

718

251

49,o    _

Für die Orke im ganzen

: 2 691

928

Aar oder Wilde Ah, Ogge (1. d. Orke, Km 13,1) Referinghausen ......

20,9

443

Straßenbrücke oberhalb Obr. Sc hiedorn

18,5

4i7

2,4

26,0

10,83

308

399

Hallebach

17,6

o,9

12,5

13,89

108

140

CM O» Cn 04

n,7

19,4

56,2

19,7

5i

18

404,5

Cn -£» CO M

144

57,i

4,i

3bO

7,56

192

4i,4

20,0

U,5

47,6

16,7

195

68

Tabelle B

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Neerdar

Eschenbeck

Mündung

Itter (1. d. Eder, Km 73,7) Marbeck............

Kuhbach

Rechter Nebenbach

Mündung

Schwalm (r. d. Eder, Km 16,9)

Gers

Gilsa .

Urft"

Olmes

Efze

Mündung

Gilsa (1. d. Schwalm, Km 28,3) Koppbach ..............

Treisbach

Unterhalb Michelbachmündung

Mündung

Losse (r. d. Fulda, Km 25,2) Eschenstruth .........

Hergesbach

Wedemann

Oherkaufungen

Setzebach

Diebaclisgraben

Mündung

Nieste (r. d. Fulda, Km 24,6) Wengebach............

Endschlagbach..........

Ingelheimbach

Wellebach

00

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: u — oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Entfernung von über

Mün- NN düng

km

Länge Höhe der

Fallhöhe

auf 1, km

strecke ganzen Lauf-L H län^e

Teil-

km

im

Abflußmenge Q

(nach Tabelle A und Ergänzungen der "Wasserkarte)

Kilometrische

Wasserkraft

6 • h

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

mittlere 9Monate mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte jähr-9    b liehe

1/sek 1/sek

8a

8b

PS

9a

PS

9b

ln p

10a

10b

mittlere 9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

PS

PS

na

nb

13,5

8,9

CO VO

1,1

36,7

28,3

25,1

13,7

7,1

V>

4,0

20,0

17,1

15-7

11,0

7,5

6,3

15,1

13,9

8,8

8,2

373,5;

349,5

3io,5

330

3i9,5

256,5

242

202,5

196

192

173

163,5

158.5

239,5

233

218

196

300

274,5

258,5

207

176,5

169

133,5

291

272

206

200

4,6    24,0    5,22

8,9    39,o    4,38

i,7    10,5

6,18

O 53

5,4    63,0    11,67

1,1    14,5    13,18

8,4    6,5

3,2    4,o

11,4    19,0

6,6    9,5

7,i

5,o

1 187

1 381 1 404

1 729

Cn Cn    4^ tO

CO N)    CN ON

^    Cn Cn

590

415

483

491

605

103

181

204

229

230

<D    10

cf    cf h-T

NO    t— NO

75,7

16,4

54,3

-<i a\ vl H 00    4^ io

21,7

Übertrag 246

67,0

23,4

308

25,2

21.5

26.5

Für die Aar im ganzen: 1164 j

68,6

24,0

610

10

23,8

30,2

30,3

86

108

214

408

57,8

77,6

22,4

312

121

30,2    85

33

o,77

1,25

1,67

i,44

0,70

53 o

4    848

5    386

5 403 5 609

5    851

6    094

6    296

7    708

8 005

1    921

2    147

2 154 2 245

2 352 2 459

2    547

3    112

3 246

ON Go ^4 ^-4 G> G>

67,5

93,7

OO vO ^4 ^4

O0P4

90,7

54,o

56,0

Für die Itter im ganzen:

14,8

26,8

26,9

37,5

39,3

35,4

36.7

21.8

22,7

CO

ST

67,4

95,7

89,2

55,o

26,8

38,4

36,0

22,2

ganzen:

397

216

1 091

589

390

154

86

438

238

158

2 286    920

1,1

6,5

5,9i

53 o

i,7    15,0

4,0    22,0

2,9    25,5

8,82

5,50

8,79

1,4    16,0    11,43

4,7    5i,5    10,96

3,5    30,5

8,71

00 M MD NO CO N IO 00 CO CO CO ^    ^ ’nT >0

138

189

Go t—t MD NO *O0 4^-

CO so

204

204

226

42,9

26,7

i8,o

11,2

41,4

28,2

29,6    12,4

Für die Gilsa im

17,4

11,8

ganzen:

70

30

113

183

47

77

53 o

ON^ 4^ Ca) vl vj 4^ 4^ mm cn vl Cn Ca)    VO CO Ni Qv

139

167

33,o

5i,7

12,2

19,1

53,2

19,6

74

27

CO Cn

1,2

7,5

6,25

177

229

275

275

323

361

ON CO ONCn CO Cn 00 ON

76,0

60,9

20,2

25,1

74,6

27,6

35i

130

3°,i

24,0

28,1

22,6

70,4

26,0

246

91

6,3    35,5

5,63

1 002 1 074

1 148

37i

397

425

1,2

19,0 15,83

5,1    66,0    12,94

0,6

6,0    10,00

63 0

244

3i9

Ov 04^

Ca)    M »0

CO Ca) —

90

118

156

231

236

62,6

60,5

64,6

NO CO OC hT CO

54,5

62,3

63,8

61,8

22,9

74

27

23,2

22,4

62,6

23,2

394

146

23,9

die Losse im

1139

421

14.2

15.3

20,2

23,1

23,6

47,9

63,0

17,8

23-4

244

9*

38

14

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Ent-

fer- Höhe

Länge

Fallhöhe

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

nung

von über

Müu- NN düng

der

Teil-

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-L H län^e

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

1/sek 1/sek

Kilometrische Wasserkraft Q • h

IOO

9Monate mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

jähr

liche

PS

lang nicht unterschrittene

aus

PS

aus

Spalte Spalte jährliche

9a

PS

't! vO

mittlere 9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8b

9a

10 a

10b

II a

11 b

Wellebach

Heiligenrode, oberhalb

00

Cn K>

200

167

3,7    33,0    8,92

702

777

260

287

62,6

23.2

Übertrag

282

105

Mündung

133

4,5    34,o    7,56

777

826

287

306

62,4

25.6

21.7

66,0

60,6

24,4

22,4

244

273

90

101

Schede (r. d. Weser, Km 428,8 oberhalb Geestemünde)

Wellerser Bach................

23,1    _

Für die Nieste im ganzen:

799    296

Nordöstlich der Hünenburg

04 q\

00

191

160

3,2    31,0    9,69

co 00 vO vO cO cO

141

35,7

13,7

Mündung

118,5

3,6    41,5    11,53

455

141

173

42,4

52,5

16,3

47,4

18,1

171

65

i9,9

Nieme (r. d. Weser, Km 413,6) Gemark.-Grenze Löwenhagen - Imbsen

Für die Schede:

171

65

Steimcke

* j»

229

185

3,8    44,0    11,58

261

286

94

103

30,2

50,0

10,9

18,0

4,2    73,5    17,50

Mündung

iii,5

377

136

66,0

23,8

58,0

20,9

244

88

Schwülme (r. d. Weser, Km 400,8) Lödingsen...............

Auschnippe................

Für die Nieme:

244

88

24,0

16,9

185

166,5

7,i    18,5

2,61

Dohbach

4,4    21,5

4,89

421

944

152

346

11,0

46,2

4,0

16,9

12,5

145

Ahle

8,2

4,3 M,o

3,26

1 176 1 269

51,8

19,0

228

84

430

463

57,5

4i,4

21,0

15,1

131

Mündung

8,2    27,0

1 422 3 446

518 1 220

46.4

113.4

16,9

40,1

43,9

16,0

189

69

3,29

104

3 682

117,2

4i,5

961

340

1 305

42,9    _

Für die Schwülme im ganzen:

121,1

Auschnippe (1. d. Schwülme, Km 16,9) Km 6 oberhalb der Mündung......

Lamfertbach..................

1 378    493

1-

220

2,8    22,5

8,04

197,5

Mündung

166,5

3,2    31,0

9,69

411

442

523

152

163

194

o 00

cO cf c-O 'd-

50,7

12,2

15,8

46,8    17,3

150

55

Ahle (r. d. Schwülme, Km 8,2)

Km 18,7 oberhalb der Mündung. . .

Km 17 oberhalb der Mündung......

18,8    _

Für die Auschnippe:

150

55

18,7

305

17,0

280

i,7    25,0    14,71

279

95

Lohgrundbach

3,o    44,5    14,83

279

95

41,0

4L4

14,0

14,1

14,0

235,5

3«r

49,o

16,7

147

50

Ausschnippe

6,0

8,0    76,5

9,56

551

130

787

vcf cf 10 io

19,3

17,9

69,4

23,7

555

190

159

Rehbach .

1,8

136

4,2    23,0

5,48'

901 1 041

309

358

86,1

57,o

29,5

19,6

62,6

21,6

263

9i

Mündung

131

1,8

5,o

2,78

1 244 1 981

2 024

429

687

702

68,2

55,i

23,5

19,1

55,7

19,3

100

35

Cn

19,5

Rehbach (1. d. Ahle, Km 1,8) Km 12 oberhalb der Mündung . .

Schlarper Bach (Rehbach) . . . .

Für die Ahle im ganzen:

1 065    366

12,0

275

8,4

208

3,6    67,0    18,61

198

302

69

Försterei Volpriehausen

1,2    18,0    15,00

105

-fc* 04

Cn jJN o> 00

12.8

15.8

48,6

17,0

58

20

7,2

190

04 04

122

122

Malliehagenbach

3,7

162,5

3,5    27,5    7,86

52,0

27,3

18,3

9,6

33,5

n,8

117

41

505

Mündung .

136

3,7    26,5    7,16

663

177

232

39,7

47,5

737

258

i3,9

16,6

18,5

50,2

17,6

186

52,8

Für den Rehbach im ganzen:

361

65

126

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fer- Höhe nung

von über

Mün- NN düng

km

Länge der

nn •<    inl

Teilstrecke ganzen

Fallhöhe

auf 1 km Lauflänge

km

Abflitßmenge Q

(nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9Monate mittlere

lang nicht unterschrittene

1/sek 1/sek PS

Kilometrische Wasserkraft O . h

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

jähr

liche

jähr

liche

9 Mo n at e lang nicht unterschrittene

PS

aus

aus

Spalte Spalte    jähr-

9a 9b    liehe

mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

II a

11 b

Diemel (1. d. Weser, Km 387,6) Eimelroder Bach...........

99,3    438

Waldecksche Grenze

96,5    405,5

2,8    32,5

11,61

o cs

405

135

47,o

i5,7

Holzbach

93,3    373

3,2    32,5

10,16

405

135

41,1

i3,7

46,4

i5,5

148

50

o cs

Itter

9°,3    348

3,o    25,0

8,33

5io

585

170

195

17,3

16,2

54,4

18,3

163

55

o cs

721 1 621

245

Rhene

82,6    301

7,7    47,o

6,10

55i

60,1

98.9

20,4

33,6

o cs

Hoppecke

5,6    31,0

1    766    601

2    426    841

107,7

1344

36,7

46,6

5,54

103,3

354

795

271

77,o    270

cs o

Glinde

5,6    21,0

2 571    893

4 283    1 475

138,4

48,0

775

269

3,75

142,4

160,6

49,5

55,3

7i,4    249

Wäschebach

61,6    206

9,⁸    43,o

4 458 1 535 4 823 1 670

167,2

211,7

57,6

73,3

4,39

c cs

163,9

56,4

918

316

Orpe

58,4    195,5

3,2    10,5

3,28

5 303 1 847

5 433 1 892

232,8

178,2

81.1

62.1

222,2

774

2 178

757

cs o

Name

. : 52,9    178

5,5    17,5

3,i8

5    5io

6    329

1    917

2    220

180,7

201,3

62,9

70,6

179,4

62,5

574

200

cs o

6 804 6 989

2 390

2 455

216,4

169,8

76,0

59,7

208,8

73,3

1 148

403

Twiste

45,9    161

7,o    17,0

2,43

cs o

IO

Egel (Eggel)

i 36,1    149,5

9,8

ii,5

1,17

O ES

7 385 10 366

2    600

3    801

179.5

121,3

63,2

44,5

174,6

61,4

1 222

430

Warme

5,i

8,5

1,67

10    683

11    475

3    928

4    229

125,0

191,6

46,0

70,6

123,2

45,2

1 207

443

31,0    141

cs o

12

Esse

18,4    120,5!

| 12,6    20,5

1,63

11    667

12    664

4 306 4 705

193,2

71,2

985

363

194,8

206,4

7i,9

76,7

o cs

13    031

14    466

4852

5 407

209,4

77,9

2638

982

212,4

201,1

79,¹

75,2

13.

Holzape

9,4    108

9,o    12,5

i,39

o cs

14

Mündung

96

9,4    12,0

1,28

14    808

15    402

5 54°

5 760

205,8

1974

77,o

73-7

203,4

76,1

1 831

685

15580    5829

198,2

74,2

199,4

Für

74,6    _

die Diemel im ganzen:

1 863

697

16 445

5 921

Itter (1. d. Diemel, Km 90,3) Fuß des Ohrenbergs.......

15,0    557 I

Westlich Schwalefeld

2,1

37,o

17,62

12,9    520

CS O

180

180

65

65

G\

n,5

12,8

Aalbach

8.7    437

4,2    83,0

19,76

cs o

Dommelbach

6,8

i,9    24:0

12,63

270

425

90

53,4

17,8

44,5    15,3

187

64

140

53,7

17,7

413

o cs

465

Mündung

348

6,8    65,0

956

655

900

155

220

3°6

58,7

62,6

86,0

19,6

21,0

56,2

74,3

18,6

25,2

29,3    _

Für die Itter im ganzen:

107

505

799

35

171

270

Dommelbach (r. d. Itter, Km 6,8) Km 4 oberhalb der Mündung.....

4,0    520

Rechter Nebenbach

3,2    504,5!

0,8    15,5

19,38

cs c

Mündung

3,2    9b5

28,59

100

135

33

45

19,4

38,6

413

190

65

54,3

6,4

12,9

46,4    15,⁸

18,6    _

Für den Dommelbach:

148

148

5i

51

Rhene (r. d. Diemel, Km 82,6) ] Winner (Aarbach).........

Bicke ................

7,5

368

2,4    23,0

9,58

5,t    345

CS o

Mündung

5,i    44,o

8,63

290

505

105

185

KJ

OJ

O-N co

10,1

i6,o

301

660

240

57,o

20,7

50,3    I“,4

257    94

Für die Rhene:

257

94

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Höhe

Länge

Fallhöhe

der

über

NN

auf 1 km

strecke ganzen Lauf-L H län8'e

Teil-

km

im

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

1/sek 1/sek

Krlometnsche

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

100

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene liehe

jähr-

PS

lang nicht unterschrittene

PS

aus mittlere Spalte Spalte jährliche

aus

9a

PS

ON Ph

in er

PS

9 M o n a t e lang nicht

unter

schrittene

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

ua

nb

Hoppecke (1. d. Diemel, Km 77) Rechter Nebenfluß...........

29,9

588

Waldecksche Grenze

27,4

552

2,5    36,0

14,40

Linker Nebenfluß

3,7    80,0

21,62

230

230

7»    33,i

78    49,7

11,2

16,9

60,5

20,6

224

76

23,7

472

330

113

71,3

24,4

Bremeke

6,4    72,5

430

148    48,7

16,8

i7,3

399,5

ii,33

68S

810

Linker Nebenbach

8,1

9,2    78,5

321

8,53

233    77,6    26,4

277    69,1    23,6

63,2

21,6

404

138

91,8    3i,3

845

288

Mündung .

8,1    51,0

270

6,30

1 342 1 407

457    H4,5

477 88,6

39,o

30,1

98,2    33,4

1 712

582

795

270

Glinde (r. d. Diemel, Km 71,4) | Krämerskohl .............

36,7    _

Für die Hoppecke im ganzen: 2 268

107,9

772

289

Erlinghäuser Bach

271

i,5

18,0

12,00

275

102

33,o

Mündung

1,8    22,0

12,22

33°

122

40,3

12,2

U,9

249

365

135

44,6

16,5

42,4

15,7

76

28

Orpe (r. d. Diemel, Km 58,4) Hasselbicke............

Für die Glinde:    76

28

n,5

259

Rhoderhammer

6,0

227,5

5,5    365

5,73

585

Biggenhammer

2,6    17,5

6,73

585

215

215

33,5

39,4

12,3

14,5

3,4

210

636

636

235

235

42,8

26,6

15,8

9,8

41,1

15,2

107

40

Steinbach

o,3

197

3,i i3,o

4,i9

654

27,0

10,0

84

3i

814

241

Mündung

195,5

o,3

1,5

5,oo

819

301

303

27,4

40,1

41,0

10,1

15,0

40,8

15,1

12

Twiste (r. d. Diemel, Km 45,9) Watter............... .

15,2    _

Für die Orpe im ganzen: 203

76

12,1

182

Erpe

8,6

176

3,5

6,0

i,7i

Mündung

161

8,6    15,0

1    806

2    725

722

30,9

i,74

1 099

47,4

12,3

19,1

2 981

1 201

5i,9

20,9

49,6

20,0

427

172

Egel oder Eggel (1. d. Diemel, Km 36,1) Eder......................

Für die Twiste: 427

172

9,i

174,5

Protzmühle bei Daseburg

2,0

160

7,i    i4,5

2,04

745

283

Mündung

2,0    10,5

5,25

745

283

15,2

394

5,8

i4,9

149,5

792

301

41,6

15,8

40,4

i5,4

81

31

Esse (r. d. Diemel, Km 18,4) Brücke bei Kelze........

Für die Egel:    81

31

12,1

155

Lempe

7,7

i44,5i

4,4 io,5

2,39

823

Mündung

120,5

7,7    24,0

1 258

321

486

19,7

39,2

7,7

15,2

3,¹²

1 435

555

44,8

i7,3

42,0

16,2

323

125

Für die Esse: 323

125

Holzape (r. d. Diemel, Km 94) Donnebach ..............

8,7

179,5

Fuldebach

7,4

166

i,3    13,5

10,38

Mündung

108

7,4    58,0

7,84

380

500

594

141

185

220

39,4

39,2

46,4

14,6

i4,5

42,8

15,8

3!7

117

17,2

Für die Holzape: 317

117

Bever (1. d. Weser, Km 379,8) Jordan ...............

Lebersiek..............

10,0

180,5

9,6

175,5!

0,4    5,0

12,50

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

16

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: 0 = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über

düng km

Länge Höhe der Teilstrecke

hallhöhe

auf

im ,

1 km

ganzen Lauf-H länge

Kilometrische

Wasserkraft

Q • h

IOO

Abilußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere ? Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

lang nicht unterschrittene liehe

jähr-

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10X Spalte 5)

aus

aus

Spalte Spalte jähr-

km

1/sek

1/sek

PS

PS

er. p

HH VO

mittlere 9 Monate lang nicht unter-liche schrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10 b

na

Lebersiek

Tiefes Tal

0N vo

ON

175,5

390

145

36,8

13,7

2,7    25,5

9,44

150

487

181

46,0

4i,4    15,4

112

42

Mündung

6,9    55,5

8,04

543

201

43,7

17.1

16.2

94,5

726

269

58,4

51,0

18,9    352

130

21,6

Für die Bever im ganzen:

464

172

Nethe (1. d. Weser, Km 368,4) Willebadessener Bach.......

40,8

216

Helmerte

35,8

187

5,o    29,0

5,80

606

Taufnethe

3i,9

169,5

3,9    17,5

4,49

914

207

315

354

41,0

12,0

14,1

Öse

26,4

5,5    20,0

3,64

1 020 1 400

352

489

45,8    15,8

51,0    17,8

43,4

15,0

169

58

149,5

Aa

5-5    17,5

3,i8

1 471

1998

5i5

699

53,5

63,5

18,7

22,2

52,2

18,2

287

xoo

20,9

132

Brucht

18,5

126

2,4

6,0

2,50

2    290

3    528

804 1 232

68,2

72,8    25,6

88,2

30,8

23,9

375

131

Bruchhausen, Straßenbrücke

8,5

107,5

10,0    18,5

1,85

3    569

4    610

1 246 1 621

88,7

31,0

213

74

89,2.

85,3

31,2

30,0

Mündung .

8,5    16,0

1,88

5166 5166

1 821 1 821

95,6

97,i

9i,5

5 600

1 977

105,3

33,7

34,2

9°,4

31,8

904

318

101,2

35,7

860

303

37,2    _

Für die Nethe im ganzen: 2 808

984

Rottmünde (r. d. Weser, Km 366,2) Km 7,6 oberhalb der Mündung......

Glashütte Rottm finde, 1. Nebenbach . .

Cn

CO CT,

330

1,8    85,0

47,22

245

85

30

Mündung

5,8    i54,o

26,55

141

50

14,2

13,3

9i

236

83

22,0

5°,°

17,6

290

102

Für die Rottmünde: 290

102

Grube (1. d. Weser, Km 363,8)

Km 8,8 oberhalb der Mündung......

Liitmarsen, Abzweigung d. Mühlgrabens

00

M 00

160

130

4,i    30,0

7,32

448

Mündung

4,7    39,o

8,30

448

\D

32,8

37,2

n,8

i3,4

9i

558

46,3

16,7

41,8

15,0

196

70

Für die Grube:

196

70

Holzminde (r. d. Weser, Km 352,1) Im Mecklenbruch............

16,5    450

i,4 4o,o

28,57

Silberborn

15,1

410

70

122

Fohlenplacken, Brücke

11,0    312

4,1    98,0

23,90

261

261

ON

20,0

29,2

62,4

6,9

10,0

45,8

15,8

188

65

Hasselbach

9,7    213,0

21,96

57,3

21,7

20,0

75,8

26,4

735

256

i,3

99

429

150

94,2

32,9

905

317

97,5

34,i

Mündung

85

i,3 M,o

10,77

923

323

34,8

98,4

34,4

128

45

99,4

Für die Holzminde im ganzen: 1 051

366

Hasselbach (r. d. Holzminde, Km 1,3) Sägemühle bei Schießhaus........

Fuß des Sommerbei'gs ...........

M MO

6t 00

340

280

2,3

6o,o

26,09

145

5i

i3,3

2,7    71,0

26,30

145

5i

13.4

Nagelbach

00

209

185

65

43,4

15,2

117

4i

Dirne Holzminde

2,7    66,0

24,44

2,1

143

2,1    44,°

20,95

243

284

441

85

99

154

17, t

20,8

24.2

32.3

64,4

22,5

174

61

96,0    33,6

202

7i

Mündung

99

476

167

99,7

35,o

Für den Hasselbach im ganzen:

493

173

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u= unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über

Mün- NN düng

km

Länge Höhe der

Fallhöhe

auf

im ,

1 km

strecke ganzen Lauf-L H län^e

Teil-

km

Kuometrische Wasserkraft Q • h

IOO

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und. Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate jährliche

1/sek 1/sek PS

lang nicht unterschrittene

j ähr-liehe

lang nicht unterschrittene

PS

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

aus

Spalte

aus

Spalte

9b

PS

mittlere 9 M o n a t e jährliche

lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11 b

Dürre Holzminde

(1. d. Hasselbachs, Km 2,1) Km 5,1 oberhalb der Mündung

Gehrengrundbach

04 Ol

00

360

285

i,3    75,o

57,69

52

Mündung

3,8 142,0

99

143

37,37

157

Cn    04 m

Cn    -t* CO

3°,°

37,o

58,7

10,4

12,7

47,8

16,6

182

63

20,6

die Dürre

182

63

Beverbach (r. d. Weser, Km 345,3) Am Heidbrink..............

220

Arholzener Bach

189

i,3 3ho

23,85

Südlich Löbach

2,6    59,0

22,69

152

203

130

254

2 54

Förster Wiesen

3,2    40,0

12,50

cs"

90

39i

Mündung

84,5

2,1

5,5

2,62

39i

426

tO h Cn ON t''    Cn

IO    00 CO CO CO Tf

MM    M

W Oi    04

1—i —J    Q\ ON

00 ~On    M 04

4°>9

10,2

11,2

12,6

16,1

20,2 11,1

17,1

3,6

3,9

51,8

40,4

10,7

18,2

i4,i

3,8

Für den Beverbach im ganzen:

135

129

22

286

47

45

100

Glesse (1. d. Weser, Km 337,6) Glesse ...............

V.

180

Linker Nebenbach

öl

117

4,3    63,0

14,65

248

265

Mündung

79,5

2,5

37,5

15,00

294

CT\ IO v£> 00 On    O

04 04

SO ON

00 04

444

13,0

14,2

15,9

42,0

15,0

105

38

Für die Glesse:

105

38

Lenne (r. d. Weser, Km 320,4) Vorwohler Bach..........

16,5

189

Holzener Bach

10,8

5,7

49,5

8,68

139,5

Spiilig

i,4

80,5

9,4

59,o

6,28

622

740

00 o\

M 10

CS CS

-M Cn

CN-f^

01 o

18,9

16,3

62,0

21,8

583

205

Mündung

72,5

i,4

8,0

5,7i

1 234 1 470

1 487

437

522

CO

oj

\D öi

27,4

29,8

528

84,9

30,1

84,4

30,0

118

42

Für die Lenne im ganzen:

701

247

Emmer (1. d. Weser, Km 304,3) Beber . ................

46,3

145

Heubach

40,9

134,5

5,4

10,5

i,94

1    240

2    088

Diestelbach

6,5

14,0

2,15

44°    24,1

737    44,9

Oi CO

CO öl

49,4

17,4

321

113

34,4

120,5

2    507

3    221

888

53,9

1 145

46,4

.19,1

i6,5

Wörmke

10,4

15,0

i,44

24,0

105,5

4 345 4 856

Tlialer Bach

12,5

15,5

!,24

1 550 1 734

62,6

60,2

54,5

i9,4

567

202

22,3

21,5

n,5

90

Mündung

67,5

ii,5

22,5 I 1,96

5 559 5 664

6 125

1    987

2    025

2 191

68,9 m,o

120.0

24,6

64,6

23,0

808

288

39,7

42,9

U5,5

4L3

1 328

475

Für die Emmer im

ganzen:

3 024

1 078

Exter (1. d. Weser, Km 269,3) Ullenhausen..........

21,3

220

Vallentruper Bach

15,6

156

5-7

64,0

11,23

308

114

348

Alme

12,0

116

3,6

129

40,0

11,11

435

161

Bremker Bach

1,5

13,0

8,66

515

191

10.5

103

536

W emke .

3,5

26,0

638

198

236

7,43

7,o

77

780

841

290

313

Mündung

7,o

22,0

3,i4

55

980

366

iß N    ^ O, ■’^f    00

■*t CO CO    t>-    00 vrT Ö

tO tO    ^    '3"    IO C4 cO

12,8

14,3

43,5

16,1

157

58

17,9

16,5

17,1

17,5

21,5

9,8

n,5

45,5

52,7

28,6

Für die Exter im

16,8

i9,5

10,6

ganzen:

68

25

184

200

609

68

74

225

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasseriauf

Lfd.

Nr.

itnd

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über

del NN Mün-

düng km

Höhe

Länge

Fallhöhe

der

auf

im .

1 km

strecke ganzen Lauf-H länge

Teil-

I.

in

km

in

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte).

mittlere 9Monat« jährliche

1/sek 1/sek

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

lang nicht unterschrittene

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

aus

Spalte

aus

Spalte jähr-

9b liehe

mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11b

Kalle (1. d. Weser, Km 252) Heidelbeck, unterer Ortsausgang . . . .

10,0    140

Westerkalle

3,8    75

6,2    65,0    10,48

Mündung

48

3,8    27,0    7,11

273

521

637

104

198

28,6

37,o

10,9

14,1

41,2    15,6

157

59

242

45,3

17,2

Für die Kalle: 157

59

Werre (1. d. Weser, Km 242,1) Hasselbach.............

49,8    109

Haferbaeli

40,5    89

9,3    20,0    2,15

Bega

3i,3    72

9,2    17,0    1,85

2 074 2 439

705

833

44,ö

454

15,2

15,4

Aa

23,7    62,5

7,6

2 855 6 798

9,5    1,25

983

2 420

52,8

85,0

18.2

30.2

49,o

16,8

451

155

Else

13,8    52

9,9    10,5    1,06

7 038 10045

2    509

3    583

88,o

3i,4

86,5

30,8

657

234

106,5

38,0

10 508 14 830

Quernheimer Mühlenbach

9,4    49,5

4,4

2,5    0,57

3 759 5 333

111,4

39,8

109,0

38,9

1 079

385

14    93i

15    518

Mündung

44,5

9,4

5,o |    0,53

16 093

5 37i 5 594

5 812

CO CO 00 CO Cjx JO tn 4^-

30,4

30,6

84,8

30,5

373

134

29,6

83,8

30,2

788

284

30,8    _

Für die Werre im ganzen:

3 348    1 192

Else (1. d. Werre, Km 13,8) Spradower Bach........

7,6

Brandbach

3,7    3,5

o,95

3,9

Mündung

3-9

5,o    1,28

3    962

4    285

1 437 1 560

37,6

54,8

i3,7

20,0

55,o

20,0

214

78

52

4 322

1 574

55,3

20,1

Für die Else:

214    78

Oker“)

Kgl. Forst Altenau, Jagen 61 . Kgl. Forst Altenau, Jagen 62 .

124,2    720

123,4    640

0,8    80,0 j 100,00

Oberhalb des Dammgrabens

123,0    597

0,4    43,0

107,50

Schul tal

2,5    140,0

56,00

v) Cn    ■£>•

m kO C/i Cn

45,o

48,4

63,4

39,8

14,0

15,0

20,4

12,9

55,9

i7,7

22

120,5    457

130

378

42

72,8    23,6

56,3

18,2

141

46

Großer Gerlachsbacli

119,9    438

0,6

19,0131,67

121

H9,7

38,3

123,5

39-6

74

24

129

197

127,3    40,9

86,5.    27,8

Schwarzes Wasser

n8,8    422,5

1,1

15,5

14,09

89,0

28,6

98

31

649

Weißes Wasser

114,3    364

4,5    58,5

13,00

843

208

270

9b4

109,6

29,3

35,i

1    601

2    220

513

Große Ranke

2.4    27,0

11,25

717

208,1    66,7

249,8    80,7

158,8

50,9

7i5

229

in,9 337

2 275 2 33°

736

Gose

104,4    187,5

7,5    149,5

19,95

755

82,8

464,4    150,5

252,8

81.8

607

196

255,9

Radau

9,3    56,5

6,08

2    641

3    139

860 1 029

526,4

190,9

I7L4

62,6

495.4    161,0

37i6

1 208

95,1    131

Am Warberg bei Lengde

90,2    105

4,9    26,0

3    218

4    3i5

5,31

1 061

1 436

195,7

229,1

64,5

76,3

193,3

63.6

1 798

591

4 34i 4 34i

10

Ecker

83,1

88

7,1

17,0

2,39

1 447 1 447

230,5

103,7

76,8

34,6

229,8

76,6

1 126

375

11

9,6    8,5

0,89

4    643

5    527

1 580 1 897

111,0

49,2

37,8

16,9

107,4 |    36,2

763

257

Ilse

73,5    79,5

5 96° 8 516

12

3,5

2,0

o,57

2    103

3    076

53,o

48,5

18,7

17,5

51,1 I 17,8

491

171

Altenau

70,0

77,5

8 673

3 150

18,0

49,0 j 17,8

172

62

49,4

Für die Oker bis zur Altenau: 9 723

3 197

*) Das Okergebiet gibt Wasser an die Innerste ab; dies ist nicht berücksichtigt.

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkrälte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

W asserlauf

Lid.

Nr.

und

Grenz punkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Höhe

Länge

Fallhöhe

der

iiber

Teil-

im

auf

NN

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A. und Ergänzungen der Wasserhärte)

mittlere 9M°nate jährliche

1/sek J 1/sek

Kilometnsche Wasserkraft Q • h

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

lang nicht unterschrittene

mittlere

jähr

liche

9 Mon ate lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte

9b

mittlere 9Monate j ähr-liche

lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

nb

Schwarzes Wasser (l.d.Oker, Km 118,8) Km 4,5 oberhalb der Mündung......

55°

Polstertal

496

2,0    54,0

27,00

9i

29

137

44

7,8

Mündung

2,5    73,5

29,40

12,9

422,5

194

62

57,o

48,6    15,6

122

18,2

Für das Schwarze Wasser: 122

39

39

Kellwasser (r. d. Oker, Km 117,8) Steile Wand, Straßenbrücke.....

Blochschleife

Cn Q\

f-

00

805

585

1,0    220,0

220,00

30

10

66,0

5,8    179,5

30,95

124

4°    38,4

22,0

12,4

67,2

21,7

390

126

Mündung'

405,5

310

100

95,9

3i,o

Für das Kellwasser:

390

126

Kalbe (r. d. Oker, Km 116,3) Oberes Schweinstal.......

3,9

516

Große Hüne

2,5

96,0

38,40

i,4

420

122

244

39

78

CT* a\

O 00

Mündung

385

1,4

35,0

25,00

15,0

19,5

300

96

75,o

24,0

68,0

21,8

95

30

Für die Kalbe:    95

30

Große Hüne (r. d. Kalbe, Km 1,4) Km 2 oberhalb der Mündung.....

2,0

518

Kleine Hüne

1,¹

465

0,9

53,0

58,89

78

25

45,9

in

36    45,4

14,7

14,7

Mündung

420

1,1

45,0

40,91

•47,6

15,4

52

17

122

39    49,9

16,0

Für die Große Hüne:    52

Weißes Wasser (1. d. Oker, Km 114,3) Schalk.....................

17

3,8

414,5

Riesenbach

0,8

12,0

15,00

3,o

402,5

3i9

105

425

140

00

r-C on 10

15,8

19,7

Große Bramke

0,8

371,5'

2,2

31,0

14,09

473

608

156

200

66,6

63,2    20,8

139

46

Mündung .

364

0,8

7,5

9,38

619

204

57,o

58,i

22,0

i8,8

19,1

57,6    19,0

46

15

Gose (1. d. Oker, Km 104,4) Kleines Bärental.........

Für das Weiße Wasser im ganzen:

185

61

n,9

500 I

Abzucht des Herzberger Teichs

5,8

288

6,1    212,0

34,75

2.1

Dorpke

39,0 18,57

123

227

42

77

42,7

42,2

14,6

U,3

3.7

249

Gelmke

0,8

2,9    45,5

15,69

252

3°7

85

104

OO C9 vo CO

15,8

16,3

44,5

15,0

93

32

203,5

Mündung

187,5

0,8    16,0

20,00

411

485

498

139

164

169

64,5

97,o

99,6

21.8

32.8

56,4

19,0

164

55

98,3

33,3

79

27

33,8    _

Für die Gose im ganzen:

336

114

Radau (r. d. Oker, Km 95,1) Km 19,4 oberhalb der Mündung

19.4

700

Abbearm .

17,6

587

1,8    113,0

62,78

55

120

Baste

16,5

539

1,1

48,0

43,64

17    34,5

38    52,4

10,7

16,6

216

281

Tiefenbach

2,8    127,0

45,36

69    94,3

90 127,5

73,4    23,4

81

26

3°,i

40,8

13,7

412

Riefenbach .

10,9

286

2,8    126,0

45,00

400

550

128    181,4

176    247,5

58,1

79,2

154,4    49,4

269,4

86,8

432

754

138

243

Sclilewecker Bach

3,9    79,0

20,26

7,o

207

OP -05

647

698

210

228

291,2

141,4

94,5

46,2

864

286

158,2

52,0

617

203

Mündung .

7,0    76,0

10,86

955

3i'8

i75,o

103,7

57,9

34,5

111,4

37,6

780

263

131

1 097

375

119,1

40,7

Für die Radau im ganzen: 2 664

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o == oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

W as serlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Länge Höhe der

im

über Teil-

Fallhöhe

NN

auf 1 km

strecke ganzen Lauf-H länge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

Kilometrische

Wasserkraft

Q_iA

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte io X Spalte 5)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

j ähr-liehe

lang nicht unterschrittene

j ehrliche

aus

aus

Spalte Spalte

9a

km

1/sek 1/sek

PS

PS

PS

'Tj VO

mittlere 9Monate jährliche

langnicht

unter

schrittene

PS

PS

8b

9a

9b

10a

10b

11a

11 b

Tiefenbach (1. d. Radau, Km 13,7) Landesgrenze...............

2,6    600

Marienbach

2,0    560

0,6

40,0

66,67

32

10

Mündung . .

2,0    148,0

74,00

73

23

21,3

54,o

ON

412

150

48

111,0

35,5

82,5    26,2

165

52

Für den Tiefenbach:

165

52

Ecker (r. d. Oker, Km 83,1) Km 37,7 oberhalb der Mündung

37,7

860

Königsbach

36,9    792

0,8

68,0

85,00

32

10

Abbe

34,9    653

2,0    139,0

69,50

64

20

27,2    8,5

44,5    13,9

Große Peseke

33,2    548

i,7    105,0

61,76

138

191

265

44    95,9    30,6

61    118,0    37,7

70,2

22,2

140

44

Fulelohnsbach

30,6    502

2,6    46,0

17,69

307

424

85    163,7    52,5

98    54,3    17,3

140,8

45,i

239

77

136

64,6

20,7

168

54

Abzweigung der Stimmecke

8,6    257,0

29,88

449

144

75,o

134,2

24,1

43,o

i74,o

56,6

r 496

487

22,0

245

716

235

213,9

Schamiah

13,8    140

8,2    105,0

12,80

477’)

157")

61,1

70,2

20,1

609

Teilung der Ecker (Eckergrjben)

12,3    132

i,5

8,0

770

208

266

78,0

41,0

26,6

14,2

69.6

23,4

57i

192

5,33

41,6

14,4

62

22

791

Mündung (Eckergrabenmiindung)

88

12,3    44,o

3,58

791

884

275

275

3i7

42.2

28.3

31,6

U,7

9,8

30,0

10,6

369

130

n,3    _

Für die Ecker im ganzen: 3 045

1 006

Ilse (r. d. Oker, Km 73,5) Km 49,5 oberhalb der Mündung

49,5

860

Oberhalb des Namensteins

48,5    817

1,0    43,0

43,oo

56

Kellbeek

46,6    577

1,9    240,0

126,32

56

co co

24,1

70,7

7,7

22,7

101

168

32

Tiefenbeek

43,8    397

2,8    180,0

64,29

53

127,6

108,0

99,2

31,6

188

60

40,4

34A

147,2

47,o

412

132

Schwarzer Graben

i,5    58,o

38,67

290

424

'■3

136

186,4

59,8

164,0    52,6

42,3    339

556

179

Ilsenburg, Eisenbahnbriicke

38,8    241

3,5    98,0

28,00

597

655

193

215,0

167,2

69,2

54,o

189,5

60,9

284

91

Nonnenbach

32,7    168,5

6,1    72,5

11,89

655

992

212

212

330

283,4    59,4

77,9    25,2

175,3

97,9

56,7

32,2

614

597

198

196

Ochsenbach

24,6    125,5

8,1    43,o

1 35i

456

H7,9

7b7

39.2

24.2

5,3i

Stimmecke

8,9

28,0

3,i5

1 561 1 671

77,3

26,6

626

215

544

590

82,9    28,9

52,6

18,6

15,7

97,5

1    825

2    181

664

55,o

19,8

490

176

798

57,5

29,9

20.9

10.9

Börssum, Eisenhahnbrücke

6,6

85

9,i    12,5

i,37

3L7

11,8

288

107

6,6

5,5

0,83

2 447 2 447

926

926

33,5

20,3

12,7

7,7

Mündung

79,5

2 545

973

21,1

8,1

20,7

7,9

137

52

Für die Ilse im ganzen: 3 636

1 227

Tiefenbeek (1. d. Ilse, Km 43,8) Am oberen Meineckenberg.....

640

i,3    128,0

98,46

Linker Nebenbach

512

45

Großes Sandtal .

0,8

440

0,6

72,0

120,00

54

67

112

0,8

43,o

53,75

Mündung .

397

134

m 10 ro

MM et CO

ON-fc». 00 04

8o,4

60,2

13.»

20,4

72,6

22,8

44

14

25.2

i8,8

66,1

21,0

53

17

72,0

Für die Tiefenbeek im ganzen:

23.1

97

31

*) V₃0 der Ecker fließt durch die Stimmecke zur Ilse.

HH

to

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: 0 — oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Höhe

Länge

der

Fallhöhe

über

Teil-

im

auf

NN

1 km

strecke ganzen Lauflänge

L *H

km

Abflußmenge Q

(nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

1/sek 1/sek

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

100

Wasserkraft für die Strecke L

(Spalte 10 X Spalte 5)

9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

jähr-

liche

PS

lang nicht unter-

schrittene

PS

aus

Spalte Spalte jähr-a    b liehe

OS Ph

aus

Os pH

mittlere 9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

11 b

Loddenke (r. rt. Ilse, Km 43) Km 1,9 oberhalb der Mündung ,

600

Am Tannenklinz

565

0,6

35,o

58,33

23

Mündung .

363

1,3    202,0

155,38

23

50

7    i3,4

7    35,7

16    77,7

4,i

10,9

24,9

56,7    i7,9

74

23

Für die Loddenke:

74

23

Schwarzer Graben (l.d.Ilse, Km 42,3) Km 1,6 oberhalb der Mündung......

1,6

54o

Wasserfall

0,9

480

o,7

60,0

85,71

27

Mündung .

0,9    141,0

156,67

27

9    23,1

9    42,3

7,7

14,1

339

41

14    64,2

21,9

53,2

18,0

48

16

den Schwarzen Graben:

48

16

Leine (1. d. Aller) Etzelsbach......

273,o

284,5

Geisiede

263,8

248

9,2

36,5

3,97

701 1 090

269

417

27,8

32,9

10,7

12,6

Beber

4,3

13,0

3,02

259,5

235

Lutter

258,6

231,5

o,9

3,5

3,89

1 119 1 322

429

5io

33,8

5i,4

13,0

19,8

33,4

51,6

12,8

19,9

144

55

46

18

Steinbach

7,2

24,5

3,40

251,4

207

SO PO

1 33° 1 461

513

565

5i,7

49,7

20,0

19,2

1 775 1 905

687

736

60,4

66,1

23,4

25,5

55,o

21,3

396

153

Schleierbach

245,5

186,5

5,9

20,5

3,47

Molle

243,0

180

2,5

6,5

2,60

2 106 2 197

820

859

73,i

574

28,5

22,3

69,6

27,0

411

159

Dramme

234,7

162

8,3

18,0

2,17

2 265

2 309

889

909

58,9

50,1

23,1

i9,7

58,0

22,7

145

57

2 662 2 960

1 060 1 185

57,8

67,2

23,0

26,9

54,o

21,4

448

178

Garte

4,4

10,0

2,27

230,3

152

Lutter

223,8

I4L5

6,5

10,5

1,62

3 086

3 640

1 240 1 467

70,1

59,o

28,1

23,8

68,6

27,5

302

121

3    948

4    129

1 596

1 672

61,5

Os O

25,9

24,8

400

161

23,7

Espolde

214,3

128

9,5

13,5

1,42

65,6

26,4 j '    623

251

10

Bever

212,6

126

i,7

2,0

1,18

5 105 5 729

2 057 2 288

ONCn

29,2

27,0

11

Moore

204,0

116

8,6

10,0

1,16

5 736 5 957

2 291 2 379

27,0

27,6

67,6

27,0

115

46

6 215 6 602

12

Rhume

3,8

4,o

1,05

2 481 2 629

72,1

69,3

28,8

27,6

70,6

28,2

607

243

200,2

112

6 620 20 797

2 636 7 667

69,5

108,1

69,4

27,6

264

105

27,7

39,9

13

Urne

185,9

104,5

i4,3

7,5

0,52

109,7

40,5

' 569

579

21 413 25 752

7 901 9 466

iii,3

108,2

14

Aue

180,0

102

5,9

2,5

0,42

108,6

40,0

641

236

15

Gande

2,1

1,0

0,48

25 949 27 017

9 54i 9 94°

109,0

129,7

4o,i

47,7

177,9

101

16

27    046

28    114

9 951

10347

129,8

160,2

47,8

59,o

129,8

47,8

273

100

Wispe

i5,7

9,o

o,57

162,2

92

17

28    661

29    424

10555

10 832

163,4

167,7 -

6o,2

6i,7

161,8

59,6

2 540

936

W arnebach

156,9

89

5,3

3,o

o,57

18

Giene

148,1

85,5

8,8

3,5

0,40

29 558 29 930

10    882

11    020

168,5

H9,7

62,0

44,i

168,1

61,8

891

328

30 078 30 500

11 074 11 226

120,3

305,0

44,3

112,3

120,0

44,2

1 056

389

19

9,o

9,o

1,00

306,9

113,0

2 762

1 017

zu

übertragen 13 633

5 132

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-fer-nung von

Mün- NN düng

km

Länge Höhe der

,. ,    rr\ ■ ,    IUI

über leil-

Fallhöhe

auf

i km

strecke ganzen Lauf-L H län&e

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere •j ähn liche

1/sek 1/sek

Kilometrische

Wasserkraft

Q ,_h

Mittelwerte für die Strecke L

100

9 Monate mittlere pMonate lang nicht unterschrittene

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

jähr

liche

PS

lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

aus

PS

9a

PS

Spalte jähr-9b liehe

mittlere 9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

11b

Despe

i39,i

76,5

20

Saale

6,2

31 140    11 472

227,3

83,7

132,9    72

4,5    0,73

21

Haller

128,3    69

4,6

3,o    0,65

3i 293 33 383

11    532    228,4

12    296    217,0

84,2

79,9

Übertrag 13633    5x32

227,8    84,0    1 412

521

22

Rössingbach

120,6

64,5

7,7

4,5    0,58

33    489    12 339    217,7

34    822    12 832    202,0

80,2

74,4

2i7,4

80,0

1 000

368

23

Innerste

114,0

60,5

6,6

4,0    0,61

34    935

35    211

12 878 202,6 12 991 214,8

202,3

74,6    1558

574

74,7

79,2

215,2

79,4

1 420

524

35 356    13 051    215,7    79,6    _

Für die Leine bis zur Innerste: 19 023

7 119

Geisiede (1. d. Leine, Km 263,8) Km 8 oberhalb der Mündung . . .

. 8,0    340

Pferdebach

2,4    276,5

5,6

63,5 ii,34

253

Mündung

248

2,4

28,5    11,88

364

389

VO 00 GO Cn cO ■'3-

4^    -L*    to

ON    Oj    CO

To    To    ^

10,9

16,4

17,6

44,7 i7,o

107

4i

Für die Geisiede:

107

41

Rhume¹) (r. d. Leine, Km 200,2) Hahle ..................

29,5    147

Renshäuser Bach

20,0    141

9,5

6,0    0,63

Oder

15,7    136

4,3

5,o

1,16

3 438 3 652

1 344    21,7

1 427    42,4

8,5

16,6

Söse

2,7

4,5

1,67

3 712 10 317

16,8

42,8

16,7

184

72

1 450    43,x

3683    172,3    61,5

13,0    131,5

3

Einlauf des Mühlgrabens bei Northeim .

4,5    117

8,5

14,5

i,7i

xo 389 13 624

3 7X1    173,5

4821    233,0

62,0

82,4

172,9

61,8

467    167

14 132 14 132

5014 241,7    85,7

5014 156,9    55,7

237,4

84,0

2 018

714

Mündung

112

4,5

5,o

1,11

157,2

55,8

707

14 177

5031    157,4    55,8    _

Für die Rhume im ganzen: 3 376

251

1 204

Oder (r. d. Rhume, Km 15,7) Forsthaus Oderbriick.....

54,7

780

Einfluß in den Oderteich . Ausfluß aus dem Oderteieh

53,6

1,1

52,4

724,5

724,5

55,5 50,45

89

301

Rehbacli

51,6

670

0,8

54,5 68,12

29    44,9

97 205,0

14,6

66,1

346

402

Keilwasser

46,0

484,5

5.6

185,5 33,12

in 235,7 129    133,1

75,6

42,7

220,4    70,8

176

57

Oh 40 CO CO U'

Sperrlutter

33,7

3X8

12,3

166,5    13,54

211 214,9 239    99,5

69,9

32,4

i74,o    56,3

136,9    44,7

974

315

1 684

550

Lutter

29,8

285

3.9

33,o    8,46

I 2«7 I 972

421    174,3

647    166,8

57,o

54,7

2 155 2 487

707    182,3

817    185,0

59,8

60,8

i74,6    57,2

681

223

Barbiser Bach

4,3

25,5

253

32,0    7,44

Eichelngraben

22,2

234

3,3

19,0    5,76

2    778

3    022

913    206,7

996    174,1

67,9

57,4

195,8    64,4

842

277

Mühlenbach ²)

15,6

195,5

6,6

38,5    5,83

3 143 3 210

1 040 181,0 1 064 187,1

177,6    58,6

586

194

59,9

62,0

Sieber

4,4

3 327 3 54i

1 106 1 183

194,0

180,9

64,5

60,5

190,6    63,2

1 258

417

11,2

173

22,5    5,11

Hackenbach

7,4

158,5

3,8

0,5    3,82

3 700 6 335

1    240    189,1

2    130    242,0

63,4

81,4

185,0    62,0

814

273

6387

6 490

2 150 2 189

244,0

197,3

82,1

66,5

243,0

81,8

923

311

10

7,4

Mündung

136

22,5    3,04

6 605

2 233

200,8

67,9

199,0    67,2

1 473

497

IG*-

Für die Oder im ganzen: 9 411 |    3 114

') Die für die Rhume gewonnenen Werte sind oberhalb der Odermündung zu klein, da der unterirdische Zufluß vom Harzrand her, der durch die Rhumequelle vermittelt wird, nicht berücksichtigt ist.

²) Unterhalb des Eichelngrabens sind die gewonnenen Werte zu hoch, da die Oder unterirdisch Wasser an die Rhume abgibt.

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.j

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Höhe

über

Länge

Fallhöhe

der

Teil-

im

auf

NN

1 km

strecke ganzen Lauf-H länge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere j ähr-liche

Knometnsche Wasserkraft Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

9 Monate mittlere lang nicht jähr.

liehe

9 Monate lang nicht

aus

unter

schrittene

unter

schrittene

aus

Spalte Spalte

I km

1/sek

l/sek

PS

PS

in pa

9b

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

j ähr-liehe

PS

PS

PS

8b

9a

10a

10b

11a

nb

Sperrlutter (r. d. Oder, Km 33,7) Am Doktors Kopf...........

Wäschegrund

CO

450

43i

1,0

19,0

19,00

cs o

131

43

24,9

8,2

Breitenbeek

3,2

358

3,9

73,o

18,72

197

357

554

65    36,9

12,2

118

183

66,8

69,2

22,1

22,9

51,8    17,2

202

67

Mündung

318

3,2

40,0

12,50

685

226

28,2

77,4    25,6

Sieber (r. d. Oder, Km 11,2) Km 34,3 oberhalb der Mündung

Sonnenberger Bach.......

85,6

Für die Sperrlutter im ganzen:

248

450

82

149

34,3

33,o

790

706

i,3

84,0

64,62

42

63

14

21

27,1

47,7

9,o

i5,9

Lange Schluft

31,1

562

i,9

144,0

75,79

59,4

19,7

113

37

94

31

Fischbach

29,8

530

i,3

32,0

24,62

209

69

71,2

5i,5

23,5

17,0

55,3

18,2

72

24

Große Kulmke

8,6

180,0

240

417

79

138

G4 M

19,4

28,9

20,93

21,2

350

cs o

698

Brücke

4,2

48,0

1 084

231

358

146,1

123,9

48,3

40,9

116,7

38,6

1 004

332

ii,43

17,0

302

cs o

Große Lonau

4,6

58,0

12,61

1 542 1 542

509

509

176.3    58,2

194.4    64,2

150,1

49,6    630

208

k)

244

Große Steinau*)

00

IJ

209

4,2

35,o

8,33

1 651 1 830

546

607

208,2

152,4

68,9

50,6

201,3

66,6

926

306

2 022 2 182

672

Kleine Steinau

o,9

3,5

3,89

727

168,4    56,0

84,9    28,3

160,4

53,3

674

224

205,5

2 195 2 395

73i

801

85,4    28,4

106,6    35,6

85,2

28,4

77

26

Mündung

173

7,3

32,5

4,45

2 635

890

”7,3

112,0

37,6

818

39,6    _

Für die Sieber im ganzen: 4 314

274

1 431

Fisch bach (1. d. Sieber, Km 29,8) Km, 2,4 oberhalb der Mündung . , .

Obere Sonnenkappe..........

to

680

641

1,0

39,o

39,oo

115

38

146

48

Gn 4^ 00 00

14,8

38,1

Mündung

530

i,4

III,O j 79,29

177

59

140,3

46,8

128,0

42,4    179

59

Für den Fischbach: 179

59

Große Kulmke (r. d. Sieber, Kn» 21,2) Km 4,8 oberhalb der Mündung.......

4,8

480

Kratztal

i,3

3,5

440

40,01 37*69

104

34

Kleine Kulmke

2,0

392

i,5

48,0 32,00

135

177

355

44

58

117

12,8

i4,i

i8,6

24,6

49,9

16,4

75

25

Mündung

350

2,0

42,0    21,00

386

127

26,7

77,8

25,6

156

5i

Für die Große Kulmke im

ganzen

231

76

Kleine Kulmke (r.d.Gr.Kulmke,Km 2) Km 2,1 oberhalb der Mündung......

Schwarze Kulmke..............

480

1,0

48,0    48,00

432

63

21

Mündung

392

1,1

40,0    36,36

157

178

52

59

30,2

574

64,7

10,1

18,9

60,9

20,2

67

22

21,5    _

Für die Kleine Kulmke:    67

22

Große Lonau (r. d. Sieber, Km 12,4) Lonauer Birkental..............

Mariental

o'

Ln

425

2,5

85,0    34,00

34o

89    ;    30

30,3

Mündung

244

3,5

96,0    27,43

147

179

50

61

40,3

49,i

10,2

13,7

44,7

45,2

16,7    _

Für die Große Lonau:

156

156

53

53

*) Unterhalb der Großen Lonau sind die errechneten Werte zu hoch, da

Sieber

Wasser an die Rhumequelle abgibt.

Pie Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

17

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über Teil-

Mün- NN düng

Länge Höhe (jer

Fallhöhe

Kilometrische

auf

im ,

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

Abflußmenge 0 (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9Monate mittlere 9Monate

lang nicht unterschrittene

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

j ähnliche

lang nicht unterschrittene

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

jähr

liche

aus

ans

Spalte Spalte

9b

mittlere 9 M 0 n a te

lang nicht unterschrittene

jähr

liche

km

km

1/sek 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

II a

Söse (r. d. Rhume, Km 13) Km 37,8 oberhalb der Mündung

37,8

560

Großes Ifental

0,8

37,o

55,o

68,75

505

63

21

Wolfstal

i,7

74,o

107

35

43,53

35,3

431

151

49

Kleine Söse

i,4

39,o

33,9

27,86

207

67

392

Große Limpig

29,9

321

4,o

71,0

291

375

95

123

rO vO    I>»    tp vp

eO    uS    h vO

■■d- -f VO IO CO vO

i4,4

15,2

21,3

18,7

26,5

21,8

56,2

69,4

18,2

22,6

96

97

3i

32

17,75

Osteroder Bach

20,8

9,i

116,0

12,75

844

910

278

300

149,8 116,o

49,3

38,2

108,2

35,6

433

142

205

1 346

1 519

CO t"-

^ o

*3- 10

171,6

120,3

57.1

40.2

143,8

47,6

1 309

433

Bremke

18,4

186

2,4

19,0

7,92

121,8

40,6

292

97

1 555 1 686

5i9

Markau

12,8

163

5,6

564

123,2

69,3

41.1

23.2

23,0

4,11

Buchenbach

5,8

143

7,o

20,0

2,86

2 109 2 586

708

870

86,7

74,o

29,1

24.9

78,0

26,2

437

147

2 783

2 818

943

79.6

76,8

26,0

538

182

956

55,8

Mündung

I3B5

5,8

ii,5

1,98

27,0

18,9

3 235

1 110

64,1

60,0

20,4

348

118

22,0

Für die Söse im ganzen: 3 550

1 182

Große Schacht (1. d. Söse, Km 30) Km 3,4 oberhalb der Mündung.....

3,4

460

Großes Mollental

3,o

436

0,4

24,0

60,00

58

Ilasetal

o,7

36,0

76

19

25

34,8

39,i

11,4

12,9

5B43

2,3

400

Rauhe Schacht

i,4

5bo

36,43

104

113

35

38

53,5

41,2

18,0

13,8

46,3    15,4

46,3    15,4

32

65

22

0,9

349

141

47

Mündung

324

o,9

25,0

27,78

254

263

84

87

■^1 Cn C JH Oh 4^

73.i

17,1

23,3

24,2

71,8    23,8

65

21

Für die Große Schacht im ganzen:

162

54

Rauhe Schacht

(1. d. Großen Schacht, Km 0,9) Kanapeeklippe...........

3,5

660

Schachtkappe

3,o

565

0,5

95,o

190,00

20

30

Haspelloch

2,1

472

0,9

93,o

103,33

57

Mündung

349

2,1

123,0

58,57

75

113

CtJ 10 H M CnvO O

H-t CO

o o

58,9

43,9

L3,3

10,3

vO Ov Ov

to

45,o    15,0

55,o

18,2

4°

14

116

38

Urne (1. d. Leine, Km 185,9) Km 29,7 oberhalb der Mündung

Für die Rauhe Schacht im ganzen:

156

52

29,7

310

Lakenbach

28,5

280

1,2

30,0

25,00

Lummerke

4,o

68,0

127

235

44

82

OJ O JH O 00

11,0

13,9

17,00

24,5

212

Repkebach

21,8

176

2,7

36,0

3i9

421

ui

147

54,2

56,1

18,9

19,6

47,i

16,4

188

66

13,33

672

2,8

Spiiligbach

19,0

154,5

21,5

7,68

878

235

307

89,6

67,4

72,8

25,4

197

69

3i,3

23,6

Bewer .

6,6

25,5

3,86

1 050

1 743

O

vO M rOv£>

80,6

67,3

28,2

23,5

74,o

25,9

207

73

12,4

129

Diesse

9,6

120

2,8

9,o

3,21

1    950

2    445

r"- to GO vO VXD 00

75,3

78,5

26,5

27,8

7L3

25,0

471

165

2    479

3    108

878 1 104

79,6

65,9

28,2

23,4

79,o

28,0

221

78

Krummes Wasser

5,2

11,0

2,12

4,4

109

3 151 3 989

1 121

1 43i

66,8

4o,7

23,8

14,6

66,4

23,6

345

123

Mündung

104,5

4,4

4,5

1,02

4 339

1 565

42,5

i*5,3

187

67

44,3

16,0

¹

Für die Ilme im ganzen: 1816

641

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u= unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über

M,“-    ™

düng

km

Länge

Höhe der

Fallhöhe

auf

im ,

1 km

strecke ganzen Lauf-H    länge

Teil-

km

ni

li

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

Kilometrische Wasserkraft Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte roXSpalte 5)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte jähr-9    b liehe

1/sek

1/sek

PS

PS

kJ C/3

mittlere 9Monate

lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8h

9a

10a

10b

na

11 b

Repkebach (1. d. Ilme, Km 21,8) Forsthaus Sievershausen¹) ....

Mündung ...............

3,3

295

176

3,3

119,0

36.06

152

206

^-4    Cn

tsi    Ob

54,8

74,3

19,1

26,0

64,6

22,6

213

75

Für den Repkebach:

213    75

Spüligbach (1. d. Ilme, ICm 19) Km 6,8 oberhalb der Mündung . .

Hellenta!

Cn 0\

240

o,9

13,0

14,44

227

107

338

37

118

15,5

52,1

10 CD

Teichbach

2,4

37,o

15,42

3,5

190

129

56,7

54,4

19,0

131

46

Mündung

154-5

3,5

35,5

10,14

693

^r

W C4

49,3

19,9

17,2

24,6

59,8

20,9

209

73

70,3

Für den Spüligbach im ganzen:

340

119

Diesse (r. d. Ilme, Km 9,6) Holzmühle ...........

12,2

240

Rotes Wasser

2,2

33,o

15,00

10,0

207

237

85

35,6

Hanebach

4,8

315

113

35,4

12,8

12,7

54,o

11,25

44,6

16,0

214

77

5,2

153

479

172

53,9

Mündung

120

5,2

33,o

6,35

539

629

194

226

34,2

19.4

12,3

37,o

i3,4

192

70

39,9

14,4

Innerste²) (r. d. Leine, Km 114) Mühlenteich......'........

Für die Diesse im ganzen:

406

147

98,4

559

Sumpfteich, oberhalb „    unterhalb

98,0

54°

0,4

10,0

25,00

119

40

97,5

54°

247

82

29,8

61,8

10,0

20,5

Hasenbach

o,3

7,5    25,00

97,2

532,5

265

88

66,2

64,0

21,2

19

Zellerfelder Bach

5,9

73,5

12,46

301

100

37,5

22,0

12,5

9L3

459

548

181

Wildemanner Bach

85,6

386

5,7

73,o

12,81

871

288

68,3 in,6

22,6

36,9

52,9

17,6

312

104

Laute

78,3

296,5

7,3

89,5

12,26

1 006 1 562

332

516

128,9

I9L5

120,2

39,7

685

226

42,5

63,3

1 716 1 774

568

588

210,4

185,7

69,6

61,6

201,0

66,4

1 467

485

Lindental

5,3

55,5

10,47

73,o

241

Grane .

67,4

5,6

46,0

8,21

2 056 2 075

684

690

215.3

170.4

71,6

56,6

200,5

66,6

1 063

353

195

Eisenhütte Kunigunde

60,6

160,5

6,8

34,5

5,07

2 171 2 732

723

919

178,2

138,5

174,3

58,0

976

325

59-4

46,6

145,9

49,4

992

336

Neile

10,3

36,5

3,54

3 024 3024

1 030 1 030

153,3

107,0

52,2

36,5

50,3

124

3 556 4071

1 232 1 428

125,9

90,0

43,6

31,6

116,4

40,0

1 199

412

Hengstebach

42,6

107

7,7

17,0

2,21

4 286 4 443

92,4

32,6

711

251

1 518

1 584

94,7

67,1

33,5

23,9

10

Nette

9,3

14,0

1,51

33,3

93

11

Riehe

27,7

86

5,6

7,o

1,25

4673

7 575

1 681

2 753

70,6

94,7

68,8

24,6

640

229

25,4

34,4

12

Beuster

22,5

80,5

5,2

5,5

1,06

7    707

8    872

2 806

3 253

96,3

94,o

95,5

34,8

535

195

35T

34,5

13

Hildesheim, Eisenbahnbrücke

16,4

6,1

6,0

0,98

8971 9 195

3294

3 386

95.1

90.1

34,9

33,2

94,6

34,7

492

180

74,5

14

Bruchgraben

4,6

63,5

11,8

11,0

o,93

9 352 9 352

3 450 3 450

O o\

33,8

32,1

90,8

33,5

554

204

15

Mündung

60,5

4,6

3,o

0,65

o| 9 576

U; IO 804

i 10833

3    542

4    045

4057

89.1

70.2

88,0

32,5

1 038

384

32,9

26,3

7o,3

26,4

323

121

26,4    _

Für die Innerste im ganzen: 11 006

70,4

3 811

*) Von Km 6 bis Km 3,3 fließt der Repkebach am Hange entlang, h = o.

²) Die Innerste erhält künstlichen Zufluß aus dem Okergebiet und das Innerstegebiet gibt Wasser an die Nette ab. Beides ist in den Spalten 8—11 nicht berücksichtigt.

Ui

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Wesergebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von

Mün- NN düng

km

Länge

Höhe der

..,    ,mi

über I eü-

strecke ganzen

Fallhöhe

auf 1 km Lauf-länge

li

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und -Ergänzungen der Wasserkarte)

Kilometrische Wasserkraft Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte xoXSpalte 5)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate [lang nicht

j ehrliche

lang nicht unterschrittene

jähr

liche

unter

schrittene

aus

aus

►Spalte Spalte

1/sek 1/sek

PS

PS

in P3

9b

PS

mittlere j ähr-liche

9 Mo nat e lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8b

9a

₉b

10a

10b

11 a

11 b

Zellerfelder Bach

(r. d. Innerste, Km 91,3) Eulenspiegler Teich.....

Bei der Neuen Aufbereitung

3,2    520

1,8    500

1,4    20,0    14,29

200

200

Mündung . .

1,8    41,0    22,78

459

323

O    Os Os

•<J    Os Os

--3    -P*. K>

OJ    bi CO

Os Qs Os

9,4

15,0

24,4

59,6    19,7

107

35

Für den Zellerfelder Bach: 107

35

Wildemanner Bach

(r. d. Innerste, Km 85,6) Unterer Spiegeltaler Teich .

Oberes Rabental.......

3,7    470

0,6

16,0    26,67

3,i    454

153

180

50

59

13,3

15,2

Grumbach

1,2

405

i,9

49,o    25,79

Mündung .

386

1,2

19,0    15,83

261

530

556

86

67,3

56,8

18,7

108

36

175    83,9

22,2

27,7

184

86,0

28,4

88,0

Für den Wildemanner Bach im ganzen:

29,1

103

34

211

70

Grumbach

(r. d. Wildemanner Bachs, Km 1,2) Km 4,4 oberhalb der Mündung ....

Kuttelbach

00    *

5i5

0,6

11,0    18,33

504

99

162

33

18,1

Mündung

405

3,8

99,0    26,05

269

54

89

42,2

70,1

f-.⁰'

23,2

56,2    i8,6

214

7i

Für den Grumbach:

214

71

Schildau (r. d. Nette, Km 27,1) Km 13,1 oberhalb der Mündung. .

13,1    38o

Rosen tal

i,7

60,0 35,29

IG4

320

87

Grane

9-5

260

i,9

60,0    31,58

125

3°    30,7

43    39,5

10.6

13.6

168

222

Wroclisebach

5,2    176

4-3

84,0    19,53

58    53,i

77    43,4

18,3

15,0

46,3

16,0

88

30

33i

115

396

Schallerbach .

3,3

28,5    8,64

138

64,6

34,2

22,5

n,9

54,o

18,8

232

81

i,9    H7,5

450

157    38,9    13,6

36,6

12,8

42

i,9

15,0

7,89

575

201

45,4

15,9

46,2

16,2

88

Mündung

132,5

597

209

47,i

16,5    _

Für die Schildau im ganzen:

529

3i

184

Tabelle 11

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkle

Rheingebiet

W asserlauf

Lfd.:

Nr.

und

j Grenzpunkte seiner Teilstrecken

! Entfernung von der Mündung

Höhe

Länge

Fallhöhe

über

NN

der

Teil-

strecke

auf 1 km ganzen Lauf-H länge

im

Abflußmenge Q

(nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9M°nate lang nicht unterschrittene

j ähr-1 iche

Kilonietrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

100

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

mittlere 9 Monate jährliche

lang nicht unterschrittene

aus

Spalte Spalte jähr-9a 9h liehe

aus

mittlere 9Monate lang nicht unterschnittene

km

km

ni

111

1/sek 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11 b

Main (r. d. Rheins) Preußisch-bayrische Grenze......

Kinzig.................

. . . 66,7

55,5

99,7

97,5

11,2

2,2

0,20

222 122

66 635

444,2

133,3

Pegelstelle Frankfurt

35,6

90,3

19,9

7,2

0,36

222 651

236713

66 794 71 013

445,3

852,2

133.6

255.7

444,8    133,4    4 982

1 495

Nidda

25,0

86,5

10,6

3,8

0,36

239 127 239127

7i 737 7i 737

860,9

860,9

258,3

258,3

856,6

257,0    17 046

5 114

O SS

Schwarzbach (Goldbach)

18,6

85,1

6,4

i,4

0,22

239 504 257 326

71 850 77 196

862,2

566,1

258.7

169.8

861,6

258,5    9 J33

2 740

Wickerbach

8,3

83,1

io,3

2,0

0,19

ES O CO

258    446

259    668

77 532 77 898

568,6

493,4

170,6

148,0

567,4

170,2

3631

1 089

Mündung

80,8

8,3

2.3

0,28

260 071 260 532

260 650

78 019 78 157

78 192

494,i

729,5

729,8

148,2

218,8

493,8    148,1    5086

729,6    218,9    6056

218,9__

Für den Main in Preußen: 45 934

1 526

1 817

Tettau (durchHaßlach u.Rodach z.Main) Sachsen-Meiningensche Grenze......

| Langenau

ii,7")

6,9*)

565

495

13 781

4,8

70,0

14,58

1,1

Klettnitzbach

18,0

16,36

477

ES O P O

280

487

84

146

5,8

75,o

12,93

Bayrische Grenze

402

00    On Cn

ON    00 OS

'Ll    'LJ 'LJ

170

206

260

COVO    -P*

CO to VO O CO CO    00

12,2

23,9

27,8

26,6

86,2

25,8

95

28

112,1

33,6

100,4

30,1

582

175

Für die Tettau: 677

203

Steinach (durch d. Rodacli zum Main) Alte Mutter..................

I Linker Nebenbach

44,i*)

42,9*)

650

620

1,2    30,0    25,00

o SS

155

160

47

48

n,6

14,2

Sclimiedsbacli

40,7*)

555

2,2

65,0    29,55

Göritz

39,3*)

527

1,4    28,0    20,00

200

300

60

90

59,i

60,0

i7,7

i8,o

53,2

16,0

117

35

I Rottenbach

36,5*)

484

2,8    43,0    15,36

320

550

650

770

96

165

195

64,0

84,5

99,8

62,0

18,6

87

26

19,2

25,4

92,2

27,6

258

77

Engnitz

30,8“)

430,5

5,7    53,5    9,39

960

1 754

231

288

526

72,3

29.9

21,7

81,2

24,4

463

139

90,1

175,4

27,0

52,6

Glasbach

27,4*)

396,5

3,4    34,0    10,00

cs o

Rohgraben

19,3*)

334

8,1    62,5

7,72

1 839

1 919

179,6

53-9

611

183

552

576

183,9

148,1

55.2

44,4

2 119 2 224

636

667

1-1 H-l

O ON O Gö Cn O't

49.i

3°.2

155,8

46,8

1 262

379

Grenze zw. S. Meiningen 11.S.Coburg-Gotha

I5,i*)

3i5

4,2    19,0

4,52

c ss

2 269 2 269

681

681

102,6

68.1

30,8

20,4

101,6

30,5

427

128

Sulzbach

I4-I‘)

312

1,0    3,0

3,oo

71,6

21,4

72

22

2 499 2 659

750

798

75,o

63,8

22,5

i9.i

Weickenbach

8,9*)

299,5

5,2    12,5

2,40

cs o

2 759 2 829

828

849

66,2

54,3

CT\ .CO ös\6

H H

65,0

19,5

338

101

10

Bertholdsbach

5,o*)

292

3,9    7,5

1,92

60,6

18,2

236

7i

O SS

11

Bayrische Grenze

283 !

5,o    9,o

1,80

3 479 3 529

3686

1 044

1 059

1 105

66,8

63,5

66,3

20,0

I9,°

19.9

64,9

19,4

324

97

Für die Steinach:

4195

1 258

Göritz (r. d. Steinach, Km 39,3 oberhalb der bayrischen Grenze) Pechgraben..................

SchleifegTiind.................

3,2

620

i,9

583

i,3    37,o    28,46

170

Mündung

1,9    56,0    29,47

185

527

230

Oh Cn cn

ON H

Os Cn ^4    4^ CO

00 Cn L

* 14,5

16,4

61,2

18,4

116

35

20,3

Für die Göritz:    116

35

Tabelle 11

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: 0 = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

Länge

Höhe der über Teil- lm

Fallhöhe

NN

auf 1 km

strecke ganzen Lauf-L II läl^e

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

Kilometnsche

Wasserkraft

Qjü1

100

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke 1^ (Spalte io X Spalte 5)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte jähr-

km

1/sek 1/sek

PS

PS

in p

mittlere 9 M o n a t e lang nicht unter-liehe schrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

lob

11 a

Engnitz (1. d. Steinach, Km 30,8 oberhalb der bayrischen Grenze)

Ölse, Georgshiitterbach...........

Ölse, Kleiner Bärenbach..........

484

472,5

1,1    11,5    10,45

450

Rögitz

2,6

456

r,5    16,5    11,00

460

135

138

144

47,o

50,6

14.1

15.2

Mündung

2,6    25,5

9,81

217

52,8

7bo

15,8

21,3

5i-7

15,5

78

23

430.5

794

238

77,9

23,4

74,4

22,4

193

58

Für die Engnitz im

ganzen:    271

81

Itz (r. d. Mains) Krellsen......

Truckenthaler Wasser

43,8*)

40,6*)

415

384

3,2 3i,o

9,69

445

11

Griimpen

37,o*)

360

3,6    24,0

6,67

690

134

207

43,i

46,0

12,9

13,8

840 1 420

252

56,0

Effelder

33,8*)

343

3,2    17,0

5,3i

Fornbach

26,9*)

3i7

6,9    26,0

1    520

2    275

KO \o (N IO

682

3,77

75,4

80,7

85,8

16,8

22,6

24,2

25,7

5RO

78,0

i5,3

23,4

184

250

55

75

Roden

24,3*)

307

2,6    10,0

3-85

2 655    796

2 770

831

100,1

106,6

30,0

32,0

93,o

27,8

642

193

Sulzbacli

18,1*)

291,5

6,2    15,5

2 838    851

4 017    1 205

109.3

100.4

32,8

30,1

108,0

32,4

28r

84

2,50

102,6

30,8

636

191

Füllbach

n,7*)

279,5

6,4    12,0

1,88

4    197    1 259

5    197    1 559

104,9

97,7

3i,5

29,3

5 457 5 707

1 637

1 712

102,6

74,2

30,8

22,3

100,2

30,0

641

192

Wohlbach

6,3*)

272,5

5,4

7,o

1,30

Bayrische Grenze

264

6,3    8,5

5    927    1 778

6    007    1 802

75,6

22,7

408

122

i,35

6 357    1 9°7

77,o

81,1

85,8

23,1

24,3

25,7

83,4

25,0

525

158

die Itz: 3 567    1 070

Griimpen (1. d. Itz, Km 37 oberhalb der bayrischen Grenze)

Rechter Zufluß von der Dürren Fichte . .

I3D

592

Steinbach

11,1

523

2,0    69,0    34,50

o,9

28,0    31,11

130

205

39

62

00 CO

13,4

19,1

Boosgrund

10,2

495

Rußbach

6.7

430,5

3,5    64,5    18,43

220

265

66

80

00 4^

20.5

14.6

66,1

19,8

59

18

100

126

61,7

55,2

16,6

193

58

Mündung

360

6,7    7o,5    10,52

580

174

44,2

C/J Cn

52,6

61,0    18,3

Für die Grümpen im

15,8

352

106

ganzen:

604

182

Effelder (1. d. Itz, Km 33,8 oberhalb der bayrischen Grenze)

Km 14,6 oberh. der Mündung........

14,6

600

Aschenbach

13,6

546

1,0    54,o    54,00

85

26

11

0,6    26,0    43,33

115

34

COVO

13,8

14.9

Hämmern, Nordende

13,0

520

130

130

39

39

in i»

16,9

53,o

15,9

32

10

9,8

Zweite Mühle in Schwarzwald

10,8

465

2,2    55,0    25,00

250

250

75

75

hx

18,8

16,6

47,5

14.3

104

3i

Bachbiegung am Görzenberg

8,5

414

2,3    51,0    22,17

73,2

22,0

168

50

Ketschenbach

4,9

382,5

3,6    3b5    8,75

410

410

123

123

90,9

35.9

27,3

10,8

40,0

12,0

144

43

505

152

615

4,9    39,5

8,06

184

44,2

49,6

13,3

i4,9

Mündung

343

755

226

60,9

18,3

55,2

16,6

270

81

Für die Effelder im

ganzen:

718

215

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: 0 = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Miin-

dung

km

Höhe

Länge

Fallhöhe

über

NN

der

Teil

strecke

km

im

ganzen

auf 1 km Lau f-länge

ni

nr

Abllußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

9 Monate lang nicht unterschrittene

1/sek 1/sek

mittlere j ähr-liche

8a

8b

Kilometrische

Wasserkraft

Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

mittlere

jähr

liche

9 Monate lang nicht unterschrittene

aus

aus

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte xo X Spalte 5)

Spalte Spalte jähr-

9a

9b

mittlere 9Monate lang nicht unter-liche schrittene

PS

PS

PS

PS

PS

PS

9a

9b

10a

10b

na

nb

Sinn (r. d. Fränkischen Saale) Schmale Sinn (Bayrische Grenze)

Jossa .................

6,5*)

2,0*)

225

213

4,5    12,0

2,67

3 589

1076

95,8

28,7

4 086

6341

102,4

30,7

461

138

1225 1 901

109,1

158,5

32,7

47,6

Bayrische Grenze

208

2,0

5,o

2,50

6383

1 914

159,6

47,9

i59,o

47,7

318

95

Schmale Sinn (r. d. Sinn) Bayrische Grenze .......

Hammersbach..........

Für die Sinn:

779

233

17,0

340

650

3,i    23,0

7,42

13,9

3i7

788

Mündung

13,9    92,0

6,62

878

225

1 378

4^    10 KJ    w

i-t ON O-i VO 0-1    O-i On    Cn

48,2

i4,5

58,5

58,1

91,2

17,6

i7,4

53,4

74,6

16,0

22,4

27,4    _

Für die Schmale Sinn:

166

50

1037

311

Jossa (r. d. Sinn, Km 2 oberhalb der bayrischen Grenze)

Langer Grund................

1 203

361

25,5

360

Handtal

1,2    15,0

12,50

24,3

345

400

487

120

146

50,0

48,7

15,0

14,6

Orbergrund

5,i 5i,o

10,00

61,4

18,4

3i3

94

19,2

294

741

222

875

262

74,i

38,2

22,2

n,5

Rohrbach

13,5    59,o

4,37

5,7

235

Mündung

5,7    22,0

3,86

1 795 1 948

538

584

78,4

75,2

23.5

22.6

58,3

17,5

787

236

213

2 255

676

87,0

81,1

24,3

26,1

Für die Jossa im ganzen:

462

139

1 562

469

Kinzig (r. d. Mains, Km 55,5) Km 80,5 oberhalb der Mündung ,

Gremmelsbach...........

80,5

270

79,i

248,5

i,4    21,5

15,36

270

378

ft CO CO HH

4i,5

46,8

12,4

14,0

Ahlersbach

77,2

i,9    23,5

12,37

225

438

131

54,2

Elm (Schwarzbach)

74,6

204

2,6    21,0

8,08

523

553

157

166

42,3

16,3

12,7

50,5

15,2

96

29

Steinebach

66,1

8,5    34,o

4,00

955

286

44,7

38,2

13,4

n,5

43,5

13,0

»3

34

170

1    641

2    59i

492

777

65,6

80,3

i9,7

24,1

5i,9

15,6

441

132

Ulmbach

63,2

161

2,9    9,0

3,io

Salz

8,5    14,0

1,65

2    804

3    105

841

932

86,9

5i,2

26,1

i5,4

83,6

25,1

242

73

54,7

147

1 026 1 495

Bracht

7,5

7,5

1,00

47,2

139,5

Orb

3,i

2,5

0,81

44,i

137

Bieber

34

2,5

o,74

40,7

134,5

Birkigsbach

21,6

i9d

i4,5

0,76

16,9

14,9

53,8

16,2

457

137

56,0

61,5

63,1

62,9

64,1

76,4

16,8

18,4

□N ON

19,2

22,9

52,9

62,3

63,5

120

15,8

18,6

19,0

397

193

216

119

58

65

10

Griindau

7,4

6,5

0,88

11 030 11 298

3 309

3 389

83,8

99,4

25,1

29,8

80,1

24,0    1 53°

459

14,2

H3,5

11    601

12    673

3480 3 802

102,1

H5,3

30,6

34,6

100,8

30,2

746

224

Fallbach

12,7

n,5

0,91

117,2

35,2    1488

446

i,5

102

Mündung

98

i,5

4,o

2,67

13 °73 3 922 13481 4044

14 062

4 219

119,0

359,9

375,5

Für

35,7

108,0

367,7

112,6

1 -

die Kinzig im ganzen

110,3    552

: 6 471

166

1 942

Elm oder Schwarzbach (r. d. Kinzig, Km 74,6)

Km 11,7 oberhalb der Mündung

[Gundhelm ...........

u,7

442

2,2

72,0

32,73

9,5

370

132

40

43,2

13,0

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fpr-

¹⁶¹ Höhe nung

von über der Mündung

Länge

Fallhöhe

NN

der

Teil-

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-L II län8'e

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere I9 Monate j ähr-liclie

1/sek

lang nicht unterschrittene

Kilometrische W asserkraft

Q • h

IOO

mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte loXSpalte 5)

jähr

liche

aus

aus

Spalte i Spalte

9b

mittlere 9M°nate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

₉b

10a

10b

11 a

Gundhelm

Cm

370

Gerzmiihler Grabenmündung

i,7

70,0 41,18

132

40

54,4

16,3

00

300

172

172

52

70,8

21,2

62,6

18,8

106

32

52

Fuß des Gerlingsherges

so

250

²,9

50,0

17,24

29,7

8,9

207

62

32,7

9,8

207

62

35,7

25,0

10,7

95 :    28

7,5

In der Schliichternschen Aue

2,9

35,o

12,07

215

387

n6

35,8

10,8

104

31

387

n6

to 4L. M ON

14,0

6,4

Mündung

204

2,0

11,0

5,50

402

121

22,1

6,6

21,7

6,5

43

13

Für die Elm im

ganzen:

348    104

Steinebach (r. d. Kinzig, Km 66,1) Hintersteinau.............

14,4

345

Schrumpfmühle

12,1

330

2,3

15,0

6,52

Obere Waltersmühle

1,6

25,0

15,62

320

320

""

96

20,9

50,0

Cn Ob O

10,5

305

■P o

360

108

53,i

16,0

85 |    26

360

108

56,2

108,0

16,9

32,4

Ürzellbach

9,8

284

o,7

21,0

30,00

109,5

32,8

77

23

370

ui

• 580

Sandkaute

6,0

3,8

174

III,o

83,2

33,3

25,0

54,5

14,34

96,8

29,0

368

110

229,5

770

231

Mündung

170

6,0

770

231

110,4

76,4

33,i

22,9

59,5

9,92

950

285

28,3

85,3    25,6

512

154

94,2

Für den Steinebach im ganzen:

1 042

313

Ulmbach (r. d. Kinzig, Km 63,2) Westfuß des Lieh’eberges.......

Steinauer Stadtwald, Jagen 45 ... .

8,1

5,8

37o

35o

2,3

20,0

8,70

156

Mündung

161

5,8

189,0

32,59

156

301

47

47

90

VO CO    w

rO Cf 00

M IO

4,i

15,2

29,4

74,4

22,3

432

130

Für den Ulmbach:

432

130

Salz (r. d. Kinzig, Km 54,7) Salzer Wasser.........

21,1

390

Grenzstein 830

18,9

37o

2,2

20,0

9,09

59i

177

Königliche Forst Steinau, Jagen 75 ... .

12,4

290

6,5

80,0

59i

178

Cn to OJ oo*Cj

16,1

21,8

12,31

914

274

Beginn des Eckardrother Grabens . . . .

5,i

90,0

17,65

914

274

112,5

161,3

33,8

48,4

92,6

27,8

602

181

7-3

200

W ahlert

5,6

165

i,7

35,o

20,59

1 310 1 310

393

393

231,2

269,7

69,4

80,9

196,2

58,9

1 001

300

Rolandquelle

i,5

10,0

6,67

1 397 1 397

419

419

287,6

93,2

86,3

28,0

278,6

83,6

474

142

4,i

155

Mündung

147

4,i

8,0

i,95

1 456 1 456

1 563

95,2

28,6

143

43

437

437

469

97,i

28,4

30,5

29,1

8,5

9,2

29,4

8,8

121

36

Für die Salz im ganzen:

2 341

702

Bracht (r. d. Kinzig, Km 47,2) Landesgrenzstein 531.......

15,0

3H

Preußisch-hessische Grenze

1,0

14,0

14,00

14,0

300

Reichenbach

8,2

158

5,8

142,0

24,48

520

520

156

156

72,8

127.3

C/4 10 00 M

M "00

786    236

1670    501

159,8    48,0

927

278

192.4

58,6

W C/i

Fuß des Stürzbergs

3,7

13,0

3,5i

4,5

145

Eisenbahnbrücke unterhalb Hesseldorf .

2,8

5,o

i,79

1 840    552

1840    552

64,6

33.o

vp MD

Co 4^

61,6

18,5

228

68

i,7

140

1960 1960

588

588

34,o

10,2

95

28

Mündung

139,5

i,7

o,5

0,29

1992

598

. V    S" V’

00    *<l M

IO N r--.

5,8

1,7

io

Für die Bracht im ganzen:

1 260

377

04

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

Fallhöhe

] Länge Höhe i der

, I    im

über | Teilstrecke ganzen

NN

Ii

auf

i km Lauf-lange

km

m | km

Abllußmenge Q (nach Tabelle A i und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

1/sek 1/sek

Kilometrische W asserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

jähr

liche

8a

8b

100

Wasserkraft : für die Strecke L

i (Spalte ioXSpalte 5)

mittlere |9 Monate aus : aus jähr- la”ftefht Spalte Spalte

liehe i schritten e

PS

PS

J: p:

<Js Ah

mittlere 19 Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

PS

PS

9a

₉b

ioa

i iob

ii a

ii b

Reichenbach (1. d. Bracht, Km 8,2) Bilstein.................

6,0

265

Riedbach

o,7

10,5    15,00

5,3

254,5

130

39

19,5

Ol

Eisenbahnbrücke oberhalb Hellstein . . j 1,8

3,5

84,5

490

147

118,3

04

Ol

cn 00

24,14

170

568

127,7    38,3

447

134

568

Sotzbach (Krötenbach)

o,5

160

i,3

10,0

7,69

170

170

I37,i

43,7

41.1

13.1

44,4    13,3

58

17

Mündung .

158

o,5

2,0

4,00

Ob -t⁻CO N 00 lOCO cc

176

264

265

45,i

35,2

13-5

10,6

10,6

35,3

10,6

18

35,4    _

Für den Reichenbach im ganzen:

523

156

Riedbach (r. d. Reichenbachs, Km 5,3) Fischborn . ..................

3,i

304,5

Beginn des Engtals

1,0

2,1

300

4,5 |    4,50

334

Mündung

254,5

2,1

45,5

21,67

334

360

100

100

108

15,0

72,4

4,5

21,7

78,0    23,4

75,2    22,6 :    158

47

Für den Riedbach:

158

47

Bieber (1. d. Kinzig, Km 40,7) Schwarzbach............

11,8

208,5

Roßbach

9,8

2,0

16,5

8,25

192

CO

555

166

Lützelbach .

6,7

165,5

3,i

26,5

8,55

649

745

195

224

Cn 00

13,7

16,6

Kasselbach

4,0

16,5 !

4,12

950

285

63.7

39.i

19.1

n,7

59,6    17,8

185

56

2,7

149

1 108

1 365

332

410

45,6

73,3

13,7

22,0

42,4

12,7

170

5i

Mündung

134-5

2,7

14,5

5,37

1 398

74,2

22,2

200

60

419

75,i

22,5    _

Für die Bieber im ganzen:

555

167

Nidda (r. d. Mains, Km 25) Hessisch-preußische Grenze .

32,0

109

Nidder

29,6

107,4

2,4

1,6

0,67

9 896

2 969

66,3

19,9

Preußisch-hessische Grenze Hessisch-preußische Grenze

25,0

21,5

106

104,9

4,6

i,4

0,30

9 906

14 923

14    975

15    793

2 972

4 477

4492

4 738

66,4

44,8

19,9

13,4

664

44,8

19,9

i3,4

159

206

48

62

44,9

69,5

Eschbach

20,6

o,9

0,4

o,44

104,5

15    798

16    354

Ursel

14,6

102

6,0

2,5

0,42

4 739

4 906

69.5

68,7

bb 00    00 Oi

69,5

20,8

63

19

Westerbach (Breitlachengraben)

9,9

7,5

0,76

4-7

94,5

69,2

20,8

415

124

69,6.

128,6

20,9

38,6

129,8

39,0

1 285

386

131,0

178,4

39,3

53,5

Schwalbach (Sulzbach)

4,4

4-5

1,02

o,3

90

Mündung

8g,7|

o,3

o,3

1,00

17 517    5 255

17 820 j 5346

17822    5 346

178,7

178,2

53,6

53,5

178,6

178,2

53,6

53,5

178,2    53,5    _

Für die Nidda in Preußen:

786

236

53

16

2 967

891

Usa oder Us (r. d. Wetter) Eschbach ............

5,6-)

246

Michelbach

3,3"»

226

2,3

20,0

8.70

550

700

165

210

Holzbach

2,2“)

11,0

10,00

215

!= O

708

212

Preußisch-hessische Grenze

2,2

12,0 |    5,45

932

280

CC O    CO CO

rA 6    6 6

Tf N    IO

14,3

21,0

70,4

21,1

77

23

21.2

15.2

203

962

289

52,4

15,7

Für die

51,6

15,4

114

34

Usa in Preußen:

191

57

Seemenbacli (1. d. Nidder) Hessisch-preußische Grenze.........

0,9 km unterh. der hessisch-preuß. Grenze

10 Chi

263

260

o,9

3,o |    3,33

530

159

Preußisch-hessische Grenze

2,4

35,o j 14,58

53°

159

225

6oo

180

CO    —

6i 6j o\

5,3

23,2

26,2

Für

82,4

24,7

198

59

Seemenbach:

198

59

*) Statt der Entfernung von der Mündung

hier die Entfernung von

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten,

18

Tabelle B

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Erlenbach (r. d. Nidda) Throner Mühle.......

Köpperner Gemeindewald, Jagen 7 . . . .

Preußisch-hessische Grenze

Schwarzbach oder Goldbach (r. d. Mains, Km 18,6) j Straßenbrücke oberhalb Vockenhausen.

Dais......................

Hattersheim, Wegebrücke . . . ,

Mündung..............

Walluf (r. d. Rheins, Km 520) Oberhalb der Wambacher Mühle.

Warmer Bach

Lochmühle bei Marxhütte

Reckebach

Mündung

Nahe (1. d. Rheins, Km 498,8) Gonnesweiler..........

Söter Bach

Freisbach

Heimbach

Schwollenbach

Idarbach

Bollenbach

Hahnenbach

Kellenbach (Simmerbach) .

Gäulsbach

Glan

10

Alsenz

11

Gräfenbach (Ellerbach)

12

Guldenbach

13

Wiesbach

Mündung

00 I

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u= unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

km

6,8*)

5,o*)

17,2

15,2

2,8

10,1

8,7

7,8

6,3

U5,7

112,3

109,1

98,9

89,7

76,6

70,8

59,5

53,6

48,5

37,6

22,8

17,3

n,7

7,4

Länge Höhe der über Teilstrecke

NN

295

275

191

210

Fallhöhe

im

auf

ganzen

1 km Lauflänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 19 Monate lang nicht unter-

jährliche | schrittene

Kilometrische Wasserkraft 0 • h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

mittlere 19 Monate jährliche

|1 ang nicht unterschrittene

aus

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

aus

Spalte j Spalte } jähr-9 b ! liehe

9a

! mittlere ^Monate lang nicht unterschrittene

km

1,8

5,o

2,0

188,5!

12,4

1/sek ! 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b | 9a

10a

10b

11 a

11 b

20,0

84,0

11,11

16,80

21,5    io,75

88,5 j 7,14

385

385

528

455

821

116

116

42,8

64,7

12,8

i9,4

158 |    88,7

26,6

76,7

23,0

384

115

136

246

100

88

2,8

12,0

4,29

1 181 1 181

1 222

354

354

366

330

271

240

196

82,5

375

361

347

316,5

283,5

247

226

185

1,4

o,9

1,5

6,3

3,4

3,2

10,2

9,2

I3,i

5,8

u,3

169,51

156

5,9

5,1

10,9

132,5;

14,8

59,0 ! 42,14

31,0    34,44

44,o J 29,33

113,5    18,02

14,01    4,12

14,0 |    4,38

30,5

2,99

33,o |    3,59

36,5 l 2,79

21,0 I 3,62

41,0

3,63

15,5 |    2,63

13,5 |    2,65

23,5

2,16

90

27

O J3

140

150

150

184

194

254

615

1 160

1 241 1 981

4 046 4982

5    234

6    134

6 794 8 084

8 460 8 593

10 208 12 251

12 361

15 489

15 612 15 850

16 152 26 605

42

45

45

55

58

22,5

1,52

110

102

94

87,5

81

5,5

5,6

4,3

7,4

8,0

i,45

8,0 [    1,43

6,5 |    1,51

6,5 !    0,88

*) Statt der Entfernung von der Mündung ist hier die Entfernung von der

26 901 28 638

28    695

29    709

29    769

30    907

31    662

32    509

32 695

Für den Erlenbach:

384

115

48,9

58,6

84,3

50,7

25,3

15,2

15,7

7i,4

51,6

21,4

i5,4

52,4

Für den Schwarzbach im ganzen:

37,9

48,2

11.4

14.5

50,0

15,0

885

144

1 029

45

266

43

309

14

5i,7

44,o

54,o

35,o

15,5

13,2

16,2

10,5

49,o    H,7

40,4

12,1

74

255

76 {    45,8    13,7__

Für die Walluf im ganzen:    374

184

348

372

594

Cn Cm Cn 10

\D    O Oi

k> 4^    00 in

7,6

15,2

52,6    15,8

168

1 214 1 495

121,0

178,9

22

76

112

50

1 570 1 840

187,9

171,1

2038 2 425

2 538 !

2 578

3 062

3 675

3    708

4    647

4684 4 755

4846 7 982

8 070 8 591

8608

8913

8931

9 272

9 499 9 753

189.6

292.6

306,3

3H,9

370,6

322,2

325,1

410.5

4i3,7

342,4

348,9

404,4

408,9

415,3

416,1

424,8

425.7

466.7

478.1

286.1

rO CO CO    cO CT\00_

\Q    vOcO v£>i-h to N

mm CO 10    10 IO *0 CO

9L9

93,6

III,2

96,7

97,5

123,2

124,1

102,7

104,7

121,3

122,7

124,6

124,8

127,4

127,7

140,0

143,4

85,8

9 808 |    287,7 |    86,3

Für die

Grenze angegeben.

90,1

27,0

919

276

183,4    55,o    1 687

180,4    54,1    2 363

299,4    89,8    1 737

341,2    102,4

3 856

323,6    97,i I 1 909

412,1 | 123,6

2 102

345,6

406,6

4i5,7

425,2

472,4

286,9

103,7

3 767

122,0

6 018

124,7

127,6

I4G7

86,0

2 286

2 381

2 031

2 123

Nahe im ganzen: 33 347

506

709

521

1 157

573

631

1130

1 805

686

714

609

637

10 004

co

VO

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o — oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken i

Ent

fer

nung

von

der

: Miin-| düng

| km

Länge

Fallhöhe

Höhe über ; Teil-NN strecke

der

km

im

auf

ganzen

1 km Lauflänge

Abflußmeiige Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

9 Monate lang nicht unterschrittene

Kilometrische Wasserkraft Q • h

IOO

mittlere j ähr-liehe

1/sek

mittlere jährliche

1/sek | PS

9 Monate lang nicht unterschrittene

Wasserkraft für die Strecke L für die Strecke L (Spalte IoX Spalte 5)

aus mittlere Spalte Spalte j jähr-9a j 9b liehe

Mittelwerte

aus

9 M o n a t e langnicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8h

9a

9b

10a

10b

11a

nb

Traunbach (1, d. Nahe, Km 105,8) Taubenfloß ...............

14.2

520

Hengstbach

12,3

489

i,9

3T>°

16,32

PO

360

108

Bleidenbach

10,1

453.5

2,2

35,5

16,14

450

135

00 Os

Götzenbach

6,2

389

3,9

64,5

16,54

5io

570

690

153

171

82,3

94,3

04 *<r

77,4

23,2

170

5i

104,2

3L2

406

122

Mündung

337

6,2

52,0

8,39

770

207

231

114,1

64,6

34,2

i9,4

1 080

77,6

324

Heimbach (r. d. Nahe, Km 98,9) Km 4 oberhalb der Mündung . . .

Langenbach..............

90,6    27,2

Für den Traunbach im

23,3

481

144

ganzen: 1 057

317

4,o

2,5

366

348

1,5

18,0

12,00

360

108

395

118

43,2

55-3

13,0

16,6

Reichenbach

1,0

14,0

14,00

1,5

334

Mündung

316,5

i,5

17,5

11,67

402

850

121

255

56,3    16,9

99,2

29,8

55,8

16,8

56

17

936

104,2

3L3    156

Schwollenbach (1. d. Nabe, Km 89,7) Hußweiler, Südausgang..........

281 j 109,2    32,8

Für den Heimbach im ganzen: 212

47

64

Hambacli

04 Cn

C/l

00

340

318

i,7

22,0

12,94

Mündung

283,5

3,8

34.5

9,08

400

775

900

120

232

270

51,8

70,4

81,7

15,5

21,1

76,0

22,8

289

87

24,5    __

Für den Schwollenbach:

289

Siesbach (1. d. Nahe, Km 82,7) Rötsweiler......... . . .

87

3,4

310

Fuß des Eichelsberges

i,7

E7

20,0

11,76

290

330

99

Mündung

263

1,7

27,0

15,88

330

99

Cn 04 KJ 00 ■£* 00

<J\

360    |    108

54,8

16,4

93

28

57,2

17,2

Idarbach (1. d. Nahe, Km 76,6) Km 17 oberhalb der Mündung .

Für den Siesbach:

93

28

17,0

500

Hohlbach

16,0

476,5

1.0

23,5

23.50

Scheres Mühle

15,0

458

1,0

18,5

18,50

180

270

54

81

42,3

50,0

12,7

15,0

Ziegelhütte bei Sens weil er

i3,5

434,5

1,5

23,5

15,67

300

300

37°

370

90

90

in

in

55,5

47,o

16,6

14,1

52,8

52,5

15,8

15,8

53

79

16

24

58,0

48.5

-fc*

Steinbach

ii,4

407

2,1

27,5 j 13,10

420

760

126

228

55,o

114,4

i6,5

34,3

51,8

15,6

109

33

Vollmersbach

Cn

258

9,9

149,0

15,05

1 090 1 260

327

164,0

139,2

41,8

1 378

413

378

49,2

Mündung

247

i,5

11,0

7,33

92.4

27,7

1 290

387

93,5

94,6    284

28,0

140

42

Steinbach (1. d. Idarbachs, Km 11,4)

| StraßenbrückeSenswei 1 er-Brnchweiler

Unterster linker Zufluß...........

Für den Idarbach im ganzen:

1 759

528

*co Co

465,5

425

2,1

40,5

19,29

Mündung

0,8

18,0

220

33°

66

99

42,4

74,2

22,50

12,7

22,3

407

340

102

76,5

75,4

22,6

60

18

23,0

Für den Steinbach:

60

Vollmersbach (1. d. Idarbachs, Km 1,5) I Km 2,5 oberhalb der Mündung ......

Wegebrücke östlich des Bismarckturms . .

320

290

18

i,5

30,0

20,00

160

160

48

48

32,0

51,2

9,6

i5,4

i Mündung

258

1,0

32,0

32,00

170

52,8

15,8

53

16

5i

54,4

16,3__

Für den Vollmersbach:    53

16

18*

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o oberhalb, u — unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von

Mün- NN düng

Länge Höhe ; der über

Fallhohe

Teil-

im

auf

1 km

l strecke ganzen Lauf-H länge

JL

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche I schrittene

1/sek | 1/sek

*9 Monate (lang nicht i unter-

Kilometrische Wasserkraft O • h

100

mittlere 9 Monate

iähr- lang nicht ja ui    unter-

liehe ; schrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte io X Spalte 5)

PS

PS

8a

8b

9a

₉b

Fischbach (1. d. Nahe, Km 66,5) Wegebrücke Kempfel d-Asbach . . . .

15,7

Ebesbach

11,6

438

353,5

!    4,i

84,5    20,61

C= o

190

Beckenmühle oberhalb Herr stein . .

2,5

38,5    15,40

325

57 | 39,2 98 { 50,0

11,8 15,0

)p

315 !

CS O

03 03

Cn ON

o o

108

108

55,4

40,1

16,6

12,0

Wörresbach

2,2

24,5 11,14

290,5

395

118

Hosenbach

63

222

5,6

68,5

12,23

cs o

465

5‘io

865

44,o

140

177

260

56,9

13,2

17,1

Mündung

209,5

1,3

12,5

9,62

72.2

83.2

21,7

25,0

880

264

Hosenbach (1. d. Fischbachs, Km 1,3) Km 3,7 oberhalb der Mündung.....

Harzklippen..................

CO

310

295

0,9

15,0

16,67

cs o

200

200

60

60

Allenbergklippen

1.9

260

0,9

35,o | 38,89

cs o

Mündung

222

1,9

38,0

20,00

230

230

275

69

69

82

Hahnenbach (1. d. Nahe, Km 59,5) Lindenschied .............

24,2

320

Rhaunenbach

18,3

5,9

27,0

4,58

293

cs o

837

251

Sulzbach (Wildenbach)

247

9,2

46,0

5,00

cs o

1 586

476

1 707 1 818

512

Mündung

185

9,1

62,0

6,81

545

2043

613

Kellenbach oder Simmerbach (1. d. Nahe, Km 53,6)

Külzbacli

36,0

323

Kauerbach

10,6

23,5

2,22

25,4

299,5

Brühlbach

18,0

281

7,4

18,5 |    2,50

1    681

2    049

504

615

cs o

Pegel bei Kellenbach

8,7

218

9,3

63,0

6,77

2 218 2711

cs o

Mündung

169,5

8,7

48,5

5,57

2 930 2 930

3 128

Brühlbach (1. d. Kellenbachs, Km 18) Tiefen liach................

Lametbacli .................

7,6    360

3,3    3i7

4,3

43,o

10,00

o cs

Mündung .

281

3,3

36,0

300

440

10,91

493

Steinalp (1. d. Glan) Grünbach........

5,7

248,5

2,6

Todtenalp

37,0

14,23

3,i

211.5

cs o

277

Mündung

181

3,i

30,5

9,84

815

Todtenalp (r. d. Steinalp, Km 3,1) Fuß des Roten Berges :.......

7,i

310

2,1

Auerbach

5,o

268

42,0

20,00

*) 0,8 km dieser Strecke liegen in Bayern.

1 Monate jlang nicht

mittlere ,9

Spalte | Spalte jähr- ' unter_ liehe | schrittene

aus

aus

9a

PS

10a

52,7

42,0

64,6

84,0

84,7    25,4

Für den Fischbach im

00    MW

G^\D    0->

o L 00

55.o

9b

PS

10b

15,8

12,6

19,4

25,2

ganzen:

PS i PS

11 a

11 b

132

40

92

28

362

109

109

695

33

210

10,0

23,3

26,8

13,8

16.5

83.6

50,5

Für den Hosenbach im

85,4

123.8

25,0

15,2

75

22

96

29

ganzen:    171

51

11,5

23,8

25,6

37,i

4B7

82,4

24,7

758

227

i3i,4

39,4

1 196

359

i39,i

Für den Hahnenbach im

ganzen:    1 954

586

37,3

5L2

11,2

15,4

665 j 55,4 813    183,5

16,6

53,3

16,0

394

118

879

879

940

90

132

148

83

244

883    264

200

60

55,o

198,4

163,2

191,0

57,2

1 776

533

59,5

49,o

168,7

50,6

1 468

440

174,2

Für den Kellenbach im ganzen: 3 638 i 1091

30,0

48,0

53,8

39,4

80,2

86,9

40,0

52.3

9,o

14.4

16,1

50,9

15,2

168

50

Für den Brühlbach:    168

11,8 24,1

26,1

12,0

50

83,6

25,1

259

78

Für die Steinalp:

259

78

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasser lauf

Lfd.

Nr.

und

G r e n 7. p u 11 k t e seiner Teilstrecken

Entfernung von über der Mündung

Höhe

Länge

der

Teil-

NN

Fallhöhe

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

1/sek

Kilometrische W asserkraft

Q • h

100

9 Monate mittlere 9-Monate lang nicht ■ - ,    lang nicht

unter-    Juni- unterschrittene    liehe    schrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte roXSpalte 5)

aus

aus

Spalte

Spalte

9a

9b

mittlere 9 M 0 n a 4 e

1 jrn g nicht unterschrittene

jähr

liche

1 'sek

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

i Auerbach

268

Kaueralp

253

0,9    15,0    16,67

300

90

50,0

15,0

320

440

96

132

53,3

44,5

16,0

13,4

51,6    15,5 ;    46

14

Mündung

211,5

4,1    41,5    10,12

538

161

54,4

Für

49,4    14,8

16,3    _

Todtenalp im ganzen:

203

249

61

75

Gräfenbach oder Ellerbach (1. d. Nahe, Km 17,3) Straßenbrücke bei Roxheim.

5,4    148

Fischbach (Ellerbach bei der Lohrer Mühle)

3,0    29,0    9,67

2,4    119

\D 4^ \D -O M CO

46,2

Mündung

102

2,4    17,0    7,08

1 014

304

70,6

71,8

13,9

21,2

71,2

21,4

171

51

21,5    _

Für den Gräfenbach:

171

51

Guldenbach (1. d. Nahe, Km 11,7) 'Fischlerbach................

24,3    374

R h e i 11 b ö 11 e r h ii 11 e

22,7    365

1,6    9,0    5,62

476

143

26,8

8,0

476

Pfädchensgraben

2,8    55,0    19,64

143

93,5

28,0

96,0

28,8

269

81

19,9    310

Seibersbach

4,o    59,5    14,88

501

526

150

158

15.9    250,5

Halmenbach

8,7    95,o    10,92

601

722

180

217

’t fO    ■'T CO

00 co    dC co

ON tN CO N

29,5

23,5

26,8

23,6

83,8

25,2

335

100

7,2    155,5

994

Mündung

94

7,2    61,5    8,54

1 075

1 138

298

322

34i

108,5

91,8

32,6

93,6

28,1

814

244

27,5

94,5

28,4

680

204

97,2

Für

29,2    _

Guldenbach im ganzen:

2 098    629

Morgenbach (1. d. Rheins, Km 494,1) Aderbach ....................

1,7    207

Am Ohligsberg

1,5    196

0,2

11,0    55,00

60

18

60

18

33,o

48,4

9,9

Mündung

75

1,5    121,0    80,67

14,5

65

20

52,4

15,7

50,4

i5,J

76

23

Für den Morgenbach

76

23

Wisper (r. d. Rheins, Km 488,2) Brücke unterhalb Wisper.....

Dornbach (Fischbach)........

25,0

20,2

NO    v£>

CN    CO

<0    CN

4,8    90,0    18,75

Gladbach

0,8    10,5    13,12

208

589

62

177

39,0

77,3

H.7

23,2

3 9,4

225,5

596

735

179

220

78,2

7°,4

23,5

21,1

77,8

234

62

19

Naurother Bach

16,1

3,3    3i,5

9,55

194

760

880

228

264

72,6

85,8

21,8

25,7

7i,5

21,4

236

7i

Ernstbach

4,o    39,o

9,75

12,1

155

950

Werkerbach

9-8

340.5

2,3    14,5

6,30

1 198

CJ to Ui CO vO Cn

92,6    27,8

75,5    22,6

89,2

26,8

357

107

Groloclibach

54    38,5

1 231

i 369

369

411

77.6    23,3

97.6    29,3

76,6

23,0

176

53

743

4,4

102

1 463

1 553

101,0

439

466

io4,3

8l,2

3i,3

24,4

30,3

545

164

Tiefenbach

2,2

ii,5

543

2,2

90,5

1 573 1 668

Mündung

2,2

16,5

7,5°

74

1 675

472

500

501

82,3

125,1

125,6

24,7

37,5

37,7

8i,8

24,6

180

54

125,4

37,6

276

83

Für die Wisper im

ganzen

1 832    551

Dornbach oder Fischbach (1. d. Wisper, Km 20,2) Am Mühlberg.........

2,1    280

Fischbacli

0,9    22,5    25,00

1,2    257,5

198

59

368

110

Mündung

1,2    2r,5    17,92

236

381

14

CO    Ui vO

Ui    Co c/i

NO

00 00

20,5

67,1

20,2

81

24

Für den Dornbach

81    24

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Länge Höhe der über Teil- lm

Fallhöhe

auf

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

NN

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate jährliche schrittene

lang nicht unter-

Kilometrische

Wasserkraft

QaA

100

mittlere 9 Monate jähr- ! liehe j schrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte iöx Spalte 5)

|1 ang nicht unter-

aus

Spalte t Spalte

aus

km

l/sek

1/sek

PS

PS

in p

mittlere |9 Monate jährliche

lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

Forstbach (r. d. Rheins, Km 472,5) Domäne Offenthal ..........

34

220

Südlich Patersberg

1,4

160

2,0    60,0    30,00

Mündung

69

1,4    91,0    65,00

170

170

180

51

5i

5 BO 110,0

15,3

33,o

54    117*0

H3,5

34,o

159

48

354

Für den Forstbach:

159

48

Hasenbach (r. d. Rheins, Km 471,8) Am Flachsberg...............

2,5

140

Feuerbach

0,9

87

1,6

53,o    33,12

Mündung

68,5

0,9    18,5    20,56

140

265

273

42

80

82

46,4

13,9

54,5

16.4

56,1

16,8

55,3

16,6

50

15

Für den

50

15

Lahn (r. d. Rheins, Km 442,5) Km 237 oberhalb der Mündung .

Feudingerbach (Riippersbach) . .

237,0

234,9

402

387

2,1    15,0    7,14

Ilse

234,3    383

0,6    4,0    6,67

566 1027

170

308

40,4

68,5

12,1

20,6

Banfebach

226,5    323

7,8    60,0

7,69

1 030

1 325

309

398

68,7

101,9

20,6

3°,6

68,6

20,6

4i

12

Perfbacli

220,5

288,5

6,0    34,5    5,75

1    610

2    307

483

692

123,8

132,6

ih 00 ds ro CO

112,8

33,8

880

264

Dautphe

208,0

243

12,5    45,5    3,64

3    064

4    779

919

1 434

176,2

174.0

52,9

52,2

154,4 I 46,4

926

278

Wetschaft

189,5

191

18,5    52,0

2,81

5    59i

6    145

1 677 1 844

203,5

172.7

6i,o

51,8

188,8 :    56,6

2 3⁶°

708

6 803 8 279

2041 I 191,2 2 484 j 125,8

182,0

54,6

3 367

1 010

Ohm

187,2

187,5

2,3    3,5    D52

Allna

168,1

19,¹    J5,5

0,81

8 297 17 480

2489

5 244

126,1

141,6

'Tt- u-. CO LO

rC ci 10 rO cO

126,0 |    37,8

290

87

172

Zwester Ohm

159,3

166

8,8    6,0    0,68

17    908

18    749

5 372 5 625

i45,i

127-5

43,5

38,2

143,4 |    43,o

2 739

822

r.

Salzböde

156,7

164

2,6

2,0

o,77

19 017 19 518

5 705 5 855

129.3

150.3

38,8

45,i

128,4    38,5

1 130

339

19    565

20    891

5    870

6    267

150,5

45,2

39i

117

150.7

94,o

45.2

28.2

10

11

Preußisch-hessische Landesgrenze Hessisch-preußische Landesgrenze

155,6

152,4

163,5

161

i,¹

0,5    0,45

20 929 20 984

6 279 6 295

94,2

28,3

94,i

28,2

104

31

104,9

3i,5

Lumda

150,4

160

2,0

1,0    0,50

20 992 22 112

6 298 6634

105,0

3i,5

210

63

105,0

90,7

3i,5

27,2

12

Preußisch-hessische Landesgrenze Hessisch-preußische Landesgrenze

145,5

137,3

158

4.9

2,0    0,41

154,5

13

D orlar

5,2    3,5    0,67

22 331 25 296

132,1

151

14

Dill

123.6

146,5

8,5    4,5    0,53

25 574 25 574

6699 j 91,6 7 589 ; 169,5

7672 j 171,3

7672    135,5

91,2

27,4

447

134

27,5

50,8

5i-4

40,6

170,4

5i,i

886

266

15

Solmsbach

8,1

25 792

35 781

7 738 10 734

136.7

175,3

136,1

40,8

1 157

347

4,o    0,49

4i,o

52,6

H5,5

142.5

16

36    359

37    350

10908 |    178,2

11 205 j 175,5

176,8

53,o

1 432

430

Cn U\ to CtJ

0\Cn

Mühlbach (Iserbach)

112,3

141

3-2

i,5

o,47

17

Ulmbach

105,6

137

6,7    4,o

0.60

37 408

37 676

11 222

11 303

175,8

226,1

175,6

52,6

562

169

52-7

67,8

18

Kallenbergbach

102,5

135

3,i

2,0

0,65

38 005

38 761

38 834

11 402 11 628

11 650

228,0

25L9

252.4

Cn CO

CTsL

75-7

227,0

252,2

68,1

75,6

zu übertragen

1 521

456

782

235

19225

5 768

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd. Nr. !

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fpr-

ler Höhe nung

von über der Mündung

Länge

Fallhöhe

NN

der

Teil-

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-L H län^e

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

Kilometnsche

Wassei'kraft

Mittelwerte für die Strecke I,

IOO

9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte ioXSpalte 5)

lang nicht unterschrittene

jähr-

liehe

aus

aus

Spalte Spalte

km

km

1/sek i 1/sek

PS

PS

cd in

9b

mittlere 9M°nate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

nb

Kallenbergbach

102,5

135

19

Weil

94,6

128

7,9

7,o

0,89

39 954

11986    355,6    106,7

20

Kerkerbach

68,5

26,1

i3,5

0,52

H4,5

40 234 42 755

12 070 12 826

358,1

222,3

107,4

66,7

Übertrag

356,8    107,0

19 225 2 819

5 768

846

21

Emsbach

63,5

110,5

5,o

4,o

0,80

43    492

44    253

13048 13 276

226,2

354,0

67,9

106,2

224,2

67,3

5 852

1 756

44 5i 1 47 208

13    353

14    162

356.1    106,8

165.2    49,6

355,0

106,5

1 775

532

22

Elbbach

4,3

i,5

o,35

59,2

109

47 364 51 967

23

Aar

53,3

106

5,9

3,o    0,51

14    209

15    590

165,8

265,0

165,5

49,6

712

214

49,7

79,5

24

Rupbach

37,4

95

15,9

11,0

0,69

52 208 55 072

15    662

16    522

266,3

380,0

265,6

79,7

1 567

470

79,9

114,0

25

Dörsbach

27,3

89

10,1

6,0

o,59

26

Gelbach

26,7

88,5

0,6

0,5

0,83

55474    16642

55 736 I 16 721

55 967    16 790

57 019    17 106

382.8    114,8

328.8    98,9

330.2

473.3

99,i

142,0

381,4

329,5

114,4

6 064

1 819

99,o

3 328

998

27

Mühlbach

20,6

82,5

6,1

6,0

0,98

57 020 60 035

17    106

18    010

473.3

588.3

142,0

176,5

473,3

142,0

284

85

28

Emsbach

8,4

9,5

1,13

60    216

61    695

18 065 18 508

590.1

697.2

177,0

209,2

589,2

176,8

3 594

1 078

12,2

73

29

Mündung

63,5

12,2

9,5 !    0,78

62 008

62 347

62 570

18 602 18 704

699,0

209,7

5 872

1 762

700,7

486,3

210,2

145,9

487,2

18771

488,0

146,2

5 944

1 783

146,4    _

Für die Lahn in Preußen: 57 036

17 111

ßanfebach (r. d. Lahn, Km 226,5) Km 6,2 oberhalb der Mündung . . .

6,2

380

Banfe

4,8

367

i,4

13,0

9,29

445

i34

Mündung

4,8

550

165

4L3

50,4

12,4

15,1

44,o

9T7

323

697

209

63,9

57,2

17,2

275

82

19,2

Für den Banfebach:

275

82

Laasphe (1. d. Lahn, Km 225,7) Km 4,9 oberhalb der Mündung . .

4,9

420

Hülshofer Grund .

1,0

3,9

39i

29,0

29,00

Mündung

3,9

317,5

73,5 | 18,85

I7O

252

51    49.3

76 !    47,5

M M

io co

378

59,4    17,8

232

70

113 !    71,3

21,4

Für die Laasphe:

232

70

Perfbach (r. d. Lahn, Km 220,5) Gansbach...............

n,5

348,5

Diete

6,2

5,3

314,5

34,o |    6,42

Mündung

288,5

6,2

26,0

4A9

916 1 320

275

396

On Cn Cn CO C*> 00

I 715    514

7L9

VO vO VO

63,6

I9>¹

394

118

Für den Perfbach:

394

118

Ohm (1. d. Lahn, Km 187,2) Arxbach ..............

11,1

192,5

Rotes Wasser

²;3

189

8,8

3,5

0,40

Mündung

187,5:

2,3

1,5 : 0,65

35,i

59*5

59,7

1000 O £7

59,6    17,8

137

4i

17,9

Für die Ohm:    137

41

Dill (r. d. Lahn, Km 123,6) Fuß des Mühlbergs......

Roßbach ............

44,5

301

42,6

283

i,9

18,0

9,47

Treisbach

41,2

i,4

272,5

10,5

7,5°

432

830

130

249

40,9

62,2

868 ,

260

65,1

63,6

19,1

89

27

19,5

zu übertragen j

89

27

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o == oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunlae

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-| fer-| nung j von über

der NN Mün- N

' düng

Länge Höhe der

Fallhöhe

im

auf

Teilstrecke ganzen

1 km Lauf-lange

km

km

.Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9Monate jährliche

1/sek | 1/sek

Kilometrische Wasserkraft O • h

ZOO

mittlere 9 Monate iähr !1 anS meht Jdnl    unter

schrittene llCiie schrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

lang nicht unter-

PS

PS

aus

aus

Spalte [ Spalte

C\ P-t

cts in

in er

mittlere

jähr

liche

9Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

9a

₉b

10 a

10b

II a

11 b

Treisbach

41,2

272,5

Au

39,3

260

1,9

12,5

6,58

1 124

337

74,o

22,2

Übertrag

74,2

22,2

89

141

Dietzhölzbach

5,0    33,0    6,60

1    131

2    613

339

784

74,4

172,5

22,3

5',8

34,3

227

Nanzenbach

2,0

vo

3,00

2 874 4 276

862

1 283

189,7

128,3

56,9

38.5

181,1

54,4

906

272

32,3

221

Schelde

1,8

6,0 ;    3,33

4 368

4 515

129,6

38,9

259    78

1 310 1 354

i3!,o

150,3

39,3

45,i

30,5

215

Amdorf und Aar

2,6

7,5 !    2,88

4    557

5    056

1 367

1 5i7

151,0

45,3

272

82

I5i,7

145,6

45,5

43,7

27,9

207,5

Rehbach

4,6

12,5    2,72

23,3

195

OP OP

5 098 7 661

1 529

3 298

146,8

208,4

146,2

43,8

380

114

44,o

62,5

7    782

8    451

2 335 2 535

211,7

180,9

63,5

54,3

210,0

63,0

966

290

Onsbach (Lempbach)

12,3

I7i,5

11,0

23,5

2,14

9 044

9 400

2 713

2 820

193,5

190,8

58,0

57,2

187,2

56,2    2 059

618

12,3

25,0    2,03

Mündung

146,5

9 989

2 995

202,8

196,8

59,o

2 421

726

Weiherbach oder Haigerbach (r. d. Dill, Km 39,6) Erlenbach..............

60,8

Für die Dill im ganzen:    7 493

2 249

13,0

536,5

Liebenscheid, Unterste Mühle . .

1,5

ii,5

5io

6,

17,67

216

216

65

65

38,2    11,5

118,8    35,6

Winterbach

2,0 no,o 55,00

9,5

400

Lützelnbach

6,8

328

2,7    72,0    26,67

252

360

76

108

138,6    41,6

128,7

38,6

257

77

96,0

28,8

470

612

141

Provinzgrenze bei Waidmanns Mühle . .

2,6    33,0    12,69

184

125.3    37,6

77,7    23,3

110,6

33,2

299

90

4,2

295

828

828

248

9i,4

4,2

34,5    8,21

248

105,1

68,0

3i,5

20,4

274

238

7i

1 Mündung

260,5

938

281

72,5

21,8

Au (r. d. Dill, Km 39,3) Heisterberger Bach.....

Rabenscheid, Petersmühle

23,1    _I

Für den Weiherbach im ganzen:

77,o

304

91

1 098

329

10,5

530

8,7

500

1,8    30,0    16,67

Braunkohlengrube

8,0

480

o,7

20,0    28,57

204

204

238

238

61

61

7i

34,o

58,3

68,0

10.2

17,5

63,2

Langenaubach, Mühle

5,o

362

3,0    118,0    39,33

340

340

7i

102

102

93,6

20,4

28,1

19,0

44

13

113,6

133,7

69,4

40,1

20,8

344

34i

102

Mündung

260

5,0    102,0    20,40

544

163

90,2

27,0

451

111,0

Dietzhölzbach (1. d. Dill, Km 34,3) Burbacli..................

33,3    __

Für die Au im ganzen:

836

135

250

15,3

355

Mandelbach

2,6

12,7

33i

24,0    9,23

Simmersbach

9,6

298

3,1    33,0    10,65

474

700

840

142

210

Frohnhausen

5,6    39,o    6,96

985

252

296

On CO M 4-00 \D ■£*■

0\ 61 CTn 00

i3,i

22,4

26,8

20,6

82,0    24,6

254

76

4,o

259

Mündung

227

4,o

32,0    8,00

I 242 I 242

1 402

373

86,4

25,9

77,5    23,2

434

130

373

99,4

29,8

105,8    31-8

423

127

421

Schelde (1. d. Dill, Km 30,5) Tringensteiner Schelde.....

ii2,2    33,7

Für den Dietzhölzbach im ganzen:

1 111

333

3,9

259

Eibach

2,5

29,0    11,60

1,4

230

387

116

459

Mündung

215

i,4

15,0    10,71

499

138

150

44,9

49,2

53,4

00 in

i6,o

5i,3

15,4

72

22

Für die Schelde:

72    22

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasseilauf

Lfd.l

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

Höhe

Lauge

Fallhöhe

der

über

NN

Teil

strecke

im

auf

ganzen

1 km Lauflänge

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle Ä und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9Monate jährliche

1/sek 1/sek

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

lang nicht unterschrittene

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

mittlere 9Monate jährliche schrittene 9a

lang nicht unter-

aus

aus

Spalte Spalte jähr-9b liehe

mittlere 9 Monate lang ntcht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

Ha

Amdorf (r. d. Dill, Km 27,9)

Straßenbrücke Gusternhain — Roth . .    11,5

500

Gusternhain, Bachbiegung nach Norden 11,0

460

o,5

40,0

80,00

59

18

Bachbiegung nach Osten

10,5

420

o,5

40,0

80,00

59

74

18

22

47,2

47,2

59,2

14,2

14,2

53,2

16,0

27

Sägemühle oberhalb Schönbach

)?

360

i,5

60,0 | 40,00

74

22

29,6

00^4

vb 00

206

206

62

62

82,4

56,0

16,8

84

25

45,8

24,7

13,7

Erdbach

4,7

104,5

22,23

255,5

354

505

Medenbach

3,4

238,5

o,9

17,0

18,89

106

152

78,7

95,4

Cn

155

62,2

18,6

292

88

23,6

28,6

96,4

28,9

87

26

C4

SD

187

97,5

88,4

to to Ossp Cn

Donsbach

1,2

17,0 ! 14,17

89,4

26,8

107

32

2,2

221,5

639

192

90,5

797

Mündung

209

2,2

12,5

5,68

828

239

247

45,3

47,o

27,2

13,6

46,2

13,8

102

3i

14,1

Für die Amdorf im

ganzen:

699

210

Aar (1. d. Dill, Km 27,9) Ahrdt............

13,0

Siegenbach

10,8

Cn Os Os ^4

2,2

11,0

5,oo

CO

Os OS 10 Os

179

299

29.9

Weibach

5,8

5,o

23,0

4,6o

45,9

233

Mündung

207,5

5,8

25,5

4,40

1 297

1 435

1 735

00 O vo

520

59,7

63,i

0,00 Os Os

d\ ro r^oD

52,8

69,7

15,8

20,9

264

404

79

121

76,3    . 22,9

Für die

Aar im

ganzen:

668

200

Rehbach (r. d. Dill, Km 23,3) Mademühlen, östlich......

13,0

486

Seelbach (Rinnbach)

11,0

464

2,0

22,0

11,00

243

73

Guntersdorf, oberhalb

7,o

348

4,0

116,0

29,00

304

426

26,7

91

128

88,2

26,5

105,8

31,8

423

127

Hörbach, Andreasmühle

3,3

93,o

28,18

426

128

123,5

120,0

37,o

36,0

3,7

255

547

[64

Mündung

195

3,7

60,0

16,22

547

669

164

201

154,1    46,2

88,7    26,6

137,0

98,6

108,5    32,6

Für den Rehbach im

4UI

29,6

452

365

ganzen: 1 240

136

110

373

Ulmbach (r. d. Lahn, Km 105,6) Seilhofen, Mühle.........

17,0

440

Rodenberg

16,5

425

o,5

15,0

30,00

159

48

159

48

47,7

47,7

14,3

H,3

Bachbiegung bei Greifenstein . . .

12,0

290

4,5

i35,o ! 30,00

318

95

Lohrbach

6,8

5,2

89,0

17,12

201

318

504

95,4

28,6

71,6

21,4

322

97

95

54,4

16,3

151

Mündung

6,8

64,0

9,4i

581

174

86,3

70,4

21,1

366

110

54,7

25,9

16,4

137

756 |    226

62,9

18,8

428

128

71,1

Für den Ulmbach im

21,3

ganzen:

1 116

335

Kallenbergbach (r. d.Lahn, Km 102,5) Km 9 oberhalb der Mündung........

Südlich Oberförsterei Johannisburg . .

260

0,5

n,o ] 22,00

Cm

249

212

212

64

46,6

Faulbach

2,8

5,7

90,5

15,88

64    33,7

14,0

10,1

Föhterbach

1,8

i7,5

9,72

426 j 128 750    225

67,6

50,6

15,2

288

86

72,9

20,3

21,9

1,0

141

Mündung

135

1,0

6,0    6,00

760

1 115

228

334

73-9

66,9

22,2

20,1

734

22,0

132

40

67,2

1 125

338    67,5

Für den Kallenbergbach im

20,2

20,2

67

20

ganzen:

487

146

I)ie Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

19

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

W asserlauf

Ent-

fer-

Lfd.

Nr.

und

nung

von

Höhe

Länge

Fallhöhe

über

der

d er

Grenzpunkte seiner Teilsträcken

Mün

dung

NN

Teil

strecke

im

auf

gänzen

1 km Lauf-länge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

9 Monate lang nicht unterschrittene

Kilometrische Wasserkraft Q • h

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

km

km

mittlere j ähr-liche

1/sek

1/sek

mittlere 19 M o n a t e    aus

j ähr-liche

i 1 a n g nicht unterschrittene

aus

Spalte Spalte j ähr-9a 9b liehe

mittlere 9 M ° n a t e lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

nb

Föhlerbach

(r. d. Kallenbergbaches, Km 1) Selbenhausen ...........

4,o

201

Fuß des Biihlbergs

2,0

30,0

15,00

2,0

171

33°

99

49,5

Mündung

141

2,0

30,0

15,00

330

355

99

106

49,5

53,2

CO CO

M M

16,0

51,4    15,4

103

3i

Weil (1. d. Lahn, Km 94,6) Aubach .............

Für den Föhlerbach:

103

31

Niedgesbach

04    04

M Ob

394

4,5

54,5

12,11

339,5

453

602

136

181

54,9

Schnepfenbach

28,8

303

3,o

36,5 12,17

73-3

16,5

22,0

634

75,2

22,6

226

68

Laubach

8,3

82,0

9,88

696

190

209

77,2

68,8

23,2

20,6

83,4    25,0

692

208

20,5

221

991

Wiesbach

5,2

28,5

5,48

1 298

297

389

97,9

7i,i

29,4

21,3

15,3

192,5

1 434

1 774

430

532

Bleidenbach

4,4

19,5

4,43

10,9

173

1 882 2016

565

605

VO MD    MD

00 00 fO rO rx. CO n

23,6

23,6

25,0

22,1

74,8    22,4

81,0

24,3

389

356

117

107

W einbach

3,5

146

7,4

27,0

3,65

77,8    23,4

576

173

Mündung

128

3,5

18,0

5T4

2 245 2 439

81,9    24,6

125,4    37,6

127,5    38,2

446

134

2 521

756

129,6

Emsbach (1. d. Lahn, Km 63,5) Knallbach...............

38,9    !    _

Für die Weil im ganzen:

2 685    807

22,3

208,5

Dombach

17,8

182

4,5

26,5

5,89

747

Eisenbach (Hauserbach)

15,2

168

2,6

14,0

5,38

972

224

292

44,o

52,3

13,2

15,7

Laubusbach

10,6

4,6

20,5

4,46

1 021 1 219

306

366

54,9

54,4

16,5

16,3

53,6

16,1

139

42

147,5

3,5

16,0

4,57

1 305 1 561

392

468

58,2

7i,3

W,5

21,4

56,3

16,9

259

78

Wörs

7,i

I3L5

613

72,5

21,8

254

76

7,i

21,0

| Mündung

110,5

2,96

2 554

2 697

’tfMD    Ob

00 MD    O

'tN    CO

73,7

75,6

22,1

22,7

77,7

23,3

Elbbach (r. d. Lahn, Km 59,2) Roter Berg bei Wörsdorf . . .

79,8    _

Für den Emsbach im ganzen:

23,9

552

166

1 204

362

28,0

332,5

2,0

Kranstein

26,0

326

6,5

3,25

526

Schaf- und Holzbach

f-

Cn

86,0

526

Cn Cn 00 00

17,1

100,5

5,i

30,2

19,11

21,5

240

P 'O

724 2 115

217

634

138,4

239,6

ii9,4

35,8

537

161

4i,5

7i,9

O'

Lasterbach (Steinbach)

I5,i

167,5

72,5

ii,33

CTv

Salzbach

35,o

6,25

2    572

3    214

772

964

291,4

200,9

87,4

60,3

265,5

79,6

1 699

510

9,5

132,5

3 343 3 779

1 003

1134

208,9

103,5

62,7

31,0

204,9

61,5

1 147

344

Erbach

20,0

2,74

2,2

112,5

4 206 4 552

1262 1 366

115,2

72,4

34.6

21.7

109,4

32,8

799

240

Mündung

3,5 i i,59

109

4 603

1 381

72,8

21,8

160

48

22,0

73,2    _

Für den Elbbach im ganzen

Schafbach (1. d. Elbbachs, Km 21,5) Km 8,4 oberhalb der Mündung . . . . .

Östlich Halbs..............

4 342    1 303

00    00

O 4*.

419

408

11,0

27,50

Seebach

6,6

38,0

27T4

170

170

51

51

46,8

46,1

. 14,0 13,8

370

250

530

75

159

67,8

57,o

17,0

80

24

108,4

20,3

32,5

Mündung

i35,o

20,45

235

843

253

5L7

140,4

42,1

927

278

172,4    _

Für den Schafbach im ganzen:

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

Länge Höhe der über

Fallhöhe

NN

Teil

strecke

im

auf

I.

I km ganzen Lauf-H länge

Abflußmenge Q

(nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

9 Monate lang nicht unterschrittene

km

km

mittlere

jähr

liche

1/sek

1/sek

Kilometrische Wasserkraft Q • h

IOO

mittlere 9 Monate aus lang nicht unterschrittene 9 a

jähr

liche

PS

PS

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte io X Spalte 5)

aus

Spalte Spalte

PS

9b

PS

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

PS

PS

8a

8b

9a

10a

10b

11 a

11 b

Seebach (1. d. Schafbachs, Km 6,6) Südfuß des Palzhahns..........

2,0

408

Stahlhofen, südlich

1,0

403

1,0

5,o    5,00

260

260

78

78

13.0

85,8

3.9

25,7

Mündung

370

1,0    33,0    33,00

280

84

89,1

26,7

89

27

92,4

27.7

Holzbach (1. d. Elbbachs, Km 21,5) Seck...................

Für den Seebach:

89

27

4,8

388

Dappricher Hof

3,8

380

1,0

8,0    8,00

34i

102

Mündung

239,5

3,8    140,5 36,97

341

102

27,3

126,1

8,2

37,8

548

164

202,6

60,8

164,4    49,3

625

188

Lasterbach oder Steinbach (1. d. Elbbachs, Km 15,1) Krummbach...........

Für den Holzbach:

625

188

11,0

335

Hausen, oberhalb

4,o    33,5

8,38

7,o

301,5

480

480

144

144

Gadelheimer Mühle

2,5

260

4,5    4i,5

9,22

0:

ui

610 | 183 610 j 183

40.2

44.3

12,1

13,3

56,2

225,7

50,2

15,1

226

68

16,9

67,7

Mündung

167,5

2,5    92,5

37,oo

642    193

231,6

69,5

Aar (1. d. Lahn, Km 53,3) Hänges Mühle........

237,5*)    7i,2*)    :    _

Für den Lasterbach im ganzen:

579

174

805

242

38,0

316

Langenschwalbach

4,1    26,0

6,34

33,9

290

0!

ui

674

202

Breithardter Bach

28,0

5,9    45,o    7,63

817

245

42,7

62,3

12,8

18,7

245

Aubach

16,7

I7L5

n,3    73,5

6,50

Palmbach

4,7    21,5

4,57

12,0

150

u; 2 281

282

331

431

574

629

71,7

7L7

93,5

87,4

67,0

20,1

395

118

21,5

21,5

28,0

26,2

82,6

24,8

933

280

Mühlbach

4,8    20,5

684

95,8

7,2

4,27

97,4

28,7

29,2

91,6

27,4

43i

129

129,5

Mündung

106

7,2    23,5

3,26

oj 2 526 uj 2 677

j 2 864

758

803

859

102,6

30,8

492

148

107,9

87,3

32,4

26,2

90,4

27,1

651

93,4

Aubach (r. d. Aar, Km 16,7) An der Hirschstrut........

28,0

Für die Aar im ganzen: 2 902

195

870

8,3

260

Fischbach

6,9

244,5

L4 i5,5

11,07

199

60

Sauerbornsberg

2,4    39,5

16,46

ui

339

102

22,0

55,8

6,6

16,7

4-5

205

°i

389

117

u:

389

64,0

59,9

18,0

T44

43

117

28,9

19,2

8,7

Mündung

4,5    33,5

7,44

32,1

I7L5

475

143

9,6

144

43

Rupbach (1. d. Lahn, Km 37,4) Bremberger Bach..........

35,3    10,6    _

Für den Aubach im ganzen:

288

86

3,o

162

CO

Trasenbach

21,0    26,25

2,2

141

°!

94

28

Mündung

2,2    46,0    20,91

uj 225

68

24,7

47,o

7,4

14,1

95

262

79

54-8

16,4

50,9    15,2

112

34

Dörsbach (1. d. Lahn, Km 27,3) Klingelbacher Mühle. ........

Am Hasenberg............

Für den Rupbach: 112

34

16,0

12,0

272,5

4,0    32,5    8,12

240

576

Hasenbacli

6,3

153,5

5,7    86,5    15,18

u!

576

668

173

173

46,8

87,4

14,0

26,2

94,4

28,3

538

161

Mündung

89

6,3    64,5    10,24

ui

929

200

279

101,4

95,i

30,4

28,5

1 052

316    | 107,7

101,4

30,4

639

192

32,3

Für den Dörsbach im ganzen: 1 177

353

*) Auf Kartenblatt 484 ist die Breite der Farbbänder fälschlich um das iofache zu schmal gezeichnet.

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung [ von der Mündung

Länge Höhe : der über | Teil- lm

Fallhöhe

NN

auf 1 km

i strecke ganzen Lauflänge

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere    ___________

jähr- lanuft-ht jährliche

1/sek

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

100

9 Monate| mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

schrittene

1/sek

liehe

PS

PS

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

aus mittlere Spalte I Spalte jähr-9a ;

aus

PS

liehe

PS

9 M on at e lang nicht unterschrittene

PS

8b 1 9a

9b

10a

10b

Hasenbach (1. d. Dörsbachs, Km 6,3) Nieder Tiefenbach, Brücke.....

CO

Zwischen Hasen- und Stemmelmühle . . .

00 00

231

200

2,0    31,0    15,50

225

68

Mündung

1,8    46,5

25,83

225

68

34,9

58,1

10,5

17,4

153,5

261

78

20,2

62,8

18,8    113

34

Für den Hasenbach:    113

34

Gelbach (r. d. Lahn, Km 26,7) Staudt ...............

3°,°    252

Elgendorfer Bach

26,8    227

3,2    25,0

7,81

Biebrichsbach

24,6    209,5

2,2    17,5

604

700

181

210

7,95

724

217

Nieder Elberter Bach

22,8    197

1,8    12,5

6,94

905

272

940 1 240

282

372

N v£>    v£5 CO Cd CO

r^. lo cf 10 co 10 UDvO MO t''-

14,2

16,7

56,6

17,0

125

38

i7,3

18,8

19,6

22,1

64,0

19,2

115

34

Ahr

20,7    184,5

2,1    12,5

5,95

Eisenbach

I9A

178

1,6    6,5

4,06

1 264 1 700

379

510

75,2

69,0

22.6

20.7

74-5

22,4

156

47

Isselbach (Bornbach)

14,8    161

4,3 i7,o

1    715

2    316

5i4

695

69,6

9i,5

20,9

27,4

69,3

20,8

ui

33

3,95

Siilzbach

134

62,0

4,63

2 415 2 578

"4 ^4

•xj IO 04 -fc.

95,4

119,4

28,6

35,8

93,4

28,0

402

121

1,4

99

2    952

3    010

886

Mündung

88,5

1,4    10,5

7,50

3015

9°3

904

136.7

225.8

226,1

Für

128,0

38,4

1 7i5

5H

41,0

67,7

226,0

67,8

316

67,8    _

den Gelbach im ganzen: 2 940

95

882

Eisenbach (1. d. Gelbachs, Km 19,1) Steinefrenz ...............

8,2    271

Girod, Dollmühle

5,i .    240,5

3,i    30,5

9,84

Mündung

178

5,1    62,5    12,25

480

5io

144

153

47,2

62,5

14,2

18,8

601

180

68,0

20,4

347

104

73,6

22,1

Für den Eisenbach:    347

104

Mühlbach (1. d. Lahn, Km 20,6) Bücher Bach.............

21,6    247

Pissighofer Bach

17,1    214,5

4,5    32,5

7,22

713

Ehrer Bach

2,4    M,5

6,04

893

214

268

5i,5

53,9

154

16,2

14.7

200

942

Mündung

82,5

14,7    H7,5

1 039

283

312

56,9

83,0

I7A

24,9

7,99

1 479

444

118,2

Für

55,4

16,6

133

40

100,6

30,2

1 479

444

35,5

Mühlbach im ganzen:

1 612    484

Unterbach (r. d. Lahn, Km 17,2) Kemmenau, östlich.........

2,0    170

Oberbach

0,7    108

1,3    62,0 | 47,69

81

118

MD Os CG CG cO rf

Mündung .

79

0,7    29,0 | 41,43

11.6

14.7

49,7

15,0

35

10

122

50,5

15,2

Für den Unterbach:

35

10

Emsbach (r. d. Lahn, Km 12,2) Brücke bei Ruine Sporkenburg . .

Ems, oberhalb............

4,0    136

1,2

HO

2,8    26,9    9,29

325

ll

Mündung

1,2

73

37,0

30,83

325

GO CO Os Os

30,2

100,2

9-1

30,1

339

102,4

30,8

123

37

102

104.5

3L4

Für den Emsbach:    123

37

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: 0 — oberhalb, u unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Ltd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken .

Entfernung von der j Mün-| düng

Höhe

Länge

der'

Fallhöhe

über

NN

auf 1 km

strecke ganzen Lauf-H I länge

Teil-

im

Abflußinenge Q (nach Tabelle Ä und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate jährliche I schrittene

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke K

lang nicht unter-

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

mittlere 9 Monate

iähr- !1 a n g nicht J    unter-

liche

aus

aus

Spalte Spalte

mittlere 9 Monat e lang nicht unter

schrittjene

9a

9b

km

km

1/sek ! 1/sek

PS

PS

PS

PS

jährliche I schrittene

PS I PS

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

Mosel (1. d. Rheins, Km 436,2) Landesgrenze ............

240,4

140

Sauer

36,1    11,0

164 33° |    49 299

493.o

147,9

0.30

204,3

129

169 748 |    50 924

216 323 |    64897

509,2

843,7

152,8

253,1

501,1

150,4

18 090

5 427

Saar

199,2

!27 |

5,i

2,0

o,39

216 858 308 095

65057

92 428

845,7 1 016,7

253,7

305,0

844,7 253,4

4 308

I 292

Ruwer

. j 184,1

15,1

5,0

o,33

122

Kill

182,0

2,1

121 ■

1,0

0,48

309 264 312 547

92    779

93    764

1 020,6 1 500,2

306,2

45o,i

1 018,6

305,6

i5 38r

4614

Salmbach

161,2

20.8

7,5

H3,5

0,36

312 593

322 697

93 778 96 809

1 500,4 1 161,7

45o,i

348,5

1 500,3    450,1

3 151

945

324 179

327 214

97    254

98    164

1 167,0 818,0

1 164,4

349-3

24 220

7 266

350,1

245,4

Dhronbach

!. 149,0

12,2

3,o

0,25

110,5

327 47i 331 886

98    241

99    566

818,7 1 161,6

245,6

348,5

818,4

245,5

9984

2 995

Lieser

15,5

5,5

133,5

105

o,35

Kautenbach

106,5

96,5

27,0

8,5

0,31

332 556    99 767

336    674    101 002

337    837    101351

338    459 ! 101 538

1 163,9

1 043,7

1 047,3 1 320,0

1 162,8

348,8 |

18 023

5 407

349,2

313,1

314,2

396,0

1 045,5

313,6

28 228

8 468

Großbach

5,1

2,0

101,4

94,5

o,39

10

Altlayerbach

87,9

9D5

13,5

3,o

0,22

338    53i

339    127 I

101 559 101 738

1 320,3 746,1

396,1

223,8

1 320,2

396,0

6 733

2 020

339 392 339 919

11

101 818 101 976

746,7 1 189,7

224,0

356,9

746,4

223,9

1 o 076

3 023

Alfbach

80,8

89

7,i

2,5

o,35

1 190,1

357,o

8 450

2 535

12

340 130 343 381

102    039

103    014

1 190,5

1 201,8

357,2

360,5

Endertbacli

50,8

78,5

30,0    10,5

o,35

13

Flaumbach

10,6

3-0

0,28

344 254 344 821

103 276 103 446

1 204,9 965,5

361.5

289.6

1 203,4

361,0

36 102

10831

40,2

75.5

14

Eltzbacli

6,3

345 291 347 005

103    587

104    102

966,8 1 388,0

290,0

416,4

966,2

289,8

10 242

3073

33,9

73

2,5

0,40

15

Beybach

31,2

72,5

2,7

o,5

0,19

347 544 349 126

104 263 104 738

1 389,1

416,8

8 75i

2 625

1 390,2

663,3

4i7,i

199,0

16

Ehrenbach

26,6

4,6

2,5

70

o,54

PO PC

349    152

350    072

104    746

105    022

663,4 1 890,4

663,4

199,0

1 79i

537

199,0

567,1

17

Nothenbach

18,8

66,5

7,8

3,5

o,45

350 227 350 753

105 068 105 226

1 891,2 1 578,4

567.4

473.5

1 890,8

567,2

8 698    2 609

18

Mündung

18.8

7,o

o,37

35i 094 35i 546

105 328 105 464

1 579,2

473,8

12 318

3 695

1 579,9 1 300,7

474,o

390,2

59,5

352 166

105 650

1 301,8

390,6 1 24474

7 342

1 303,0    390,9    I__

Für die Mosel in Preußen: 249 020    74 704

Sauer (1. d. Mosel, Km 204,3) Our (Reichsgrenze)........

Gaybach...............

43,7

175

2,6

4,o

1,54

32 757

9827

504,5

I5i,4

4i,i

171

Schwarze Ernz

36,7

167

4,4

4,o

0,91

32    770

33    636

9 831 10 091

504,6

I5i,4

1 312

394

504,7

306,1

i5i,4

91,8

Prüm

22,6

14,1

12,5

0,89

33    780

34    568

10 134 10370

307,4

307,7

92.2

92.3

306,8

92,0

1 350

405

154,5

Trier weil er Bach .

5,i

136,5

17,5

18,0

1,03

35 497 45 765

10 649

13 730

315,9

47i,4

94,8

i4i,4

311,8

93,5

4 396

1 319

46 343

46 460

13 903 13 938

477,3

683,0

143,2

204,9

474,4

142,3

8 302

2 491

Mündung

5,i

7,5

i,47

129

46 575

13972

683,8

205,1

3487

1046

Our (1. d. Sauer, Km 43,7) Manderfeld.........

684,7    205,4__

Für die Sauer in Preußen: 18 847

5 655

92,0

481,5

Auw

89,7

464,5

2,3

17,0

7,39

432

130

3i,9

859

258

48,2

9,6

Medenbach

84,8

437

4,9

27,5

5-6i

14,5

1 075

322

60,3

18,1

54,2

16,3

266

80

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

^er Höhe | (jer nung    |

von über Teil-

Mün- NN düng

Länge

Fallhöhe

Kilometrische

Wasserkraft

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-L II länge

km

m km

Abflußmenge O (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9Monate mittlere 9Monate j ähr-liehe

1/sek 1/sek PS

Mittelwerte für die Strecke L

lang nicht unterschrittene

100

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

aus

aus

PS

Spalte

Spalte jähr-9b liehe

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11b

Medenbach

84,8

437

Weberbacli

80,5

419

4,3

18,0

4.19

1 397

419

58,5

Eiterbach

76,3

399

4,2

20,0

4.76

1 727 1 883

518

72,4

565    89,6

2 085 2 268

626

680

99,2

Alfersteg

74,o

395

2,3

4,o

i,74

39,5

M IO    IO 10    M

m MD    CT\ m    -<I

00 00 Co -Ca o\

Übertrag

65,4

94-4

40,1

266

80

19,6

28,4

12,0

281

396

92

84

119

28

Ihrenbach

7i,i

376

2,9

19,0

6,55

2 34° 2 34°

702

702

40.7

153,3

12,2

46,0

Braunlauf

69,1

368

2,0

8,0

4,00

2 462 2 804

739

841

161,3

112,2

48,4

33,7

157,3

47,2

456

137

6,6

21,0

3,18

2    936

3    960

881

1 188

ii7,4

125,9

35,2

37,8

114,8

34,4

230

69

347

Reichsgrenze

51,1

316,5

11,4

30,5

2,68

4 264 4 960

1 279 1 488

135,6

132,9

130,8

40,7

39,9

39,2

863

259

Irsen

26,7

79,o

2,96

5 461 5 461

1 638 1 638

146,4

161,6

139,6

4B9

1 591

477

43,9

48.5

24,4

237,5

6 290

7639

1    887    186,2

2    292    326,2

173,9

52,2

4643

1 393

55,9

97,9

10

4,i

17,5

4,27

Keppeshausen

20,3

220

11

12

Reichsgrenze . desgleichen .

Gentingen .

207

200,5

7,o

13,0

1,86

7 800 7 800

329,6

98,9

1 351

405

2 340    333,1

2 340    I45,i

99,9

43,5

5,o

185

4.6

15,5

3,37

7    890

8    015

2 367 2 404

146,8

270,1

146,0

43,8

1 022

307

44,o

81.0

8 170 8 170

2451    275,3

2451    163,4

82,6

49,o

272,7

81,8

1 254

376

13

Mündung

175

5,o

10,0

2,00

8 284    2 485    165,7

164,6

49,7

49,4

823

247

Für die Our in Preußen: 13 268 j 3 981

Braunlauf (r. d. Our, Km 69,1) Moderbach...............

10,8

426

Neidingen, oberhalb

6,3

4,5

16,0

3,56

410

St. Vither Bach

5,8

0,5

5,0

10,00

405

0 0    rO <N

Q\ Q\    Os

v£> VO CO

207

207

208

262

24,6

69,0

7,4

20,7

Mündung

368

5,8

37,0

6,38

I 024

307

69,3    20,8

55,6    16,7

69,2

20,8

35

10

60,4

18,2

65,3    19,6    _i

Für den Braunlauf im ganzen:

350

385

105

115

Irsen (1. d. Our, Km 24,4) Nördlich vom Wirtshaus Wehr

23,0

409

Mannerbach

17,0

360

6,0

49,o

8,17

s= o

513

8i8

154

Bommert

6,3

40,0

6,35

245

Cn 44-

10,7

320

O 53

Mühlbach

5,2

269,5

5,5

50,5

9,18

900

900

270

270

COCn to ^4

o\ io md md

Cn tO ON ON

17,2

24,8

54,6    16,4

344

103

cs o

Mündung

237,5

5,2

32,0

6,15

1 106 1 267

1 349

332

380

405

101,5

77,9

30,4

23,4

83,0

92,0

80,4

27,6

24,2

24,9    _

Für die Irsen im ganzen:

506

418

1 268

152

125

380

Gaybach (1. d. Sauer, Km 41,1) Geichlingerbach............

Notzenbach..............

8,1

255

2,9

22,0

7,59

5,2

233

5i9

156

Mündung

171

5,2

62,0

11,92

750

867

225

260

COOJ MD MD 4^ 44*

11.8

26.8

96,4

28,9

501

150

103,3

31,0

Prüm (1. d. Sauer, Km 22,6) Neuendorf, Wehr.......

Für den Gaybach:

501

150

87,0

502

Litzerbacli

83,8

478,5

3,2

23,5

7.34

414

Hermespand, unterhalb

80,5

450

3,3

28,5

8,64

539

124

162

30,4

46,6

9,i

14,0

700

210

60,5

18,2

53,6

16,1

177

53

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: 0 = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

| Entfernung von der Mündung

Länge Höhe der über Teilstrecke

NN

Fallhöhe

im

auf

1 km ganzen Lauf-H länge

km

km

Abflufimenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere (9 Monate lang nicht unterschrittene

1/sek 1/sek

jähr

liche

Kilometrische Wasserkraft

Q • h

IOO

mittlere 9 Monate aus lang nicht unterschrittene    9 a

jähr-1 iche

PS

PS

Mittelwerte für die Strecke L

Spalte

PS

aus

Spalte

9b

PS

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

jähr-1 iche

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

lob

II a

11b

Hermespand, unterhalb

80,5

450

700

210

374

11.2

Prüm

76,2

427

4,3

23,0

5,35

817

Übertrag 40,6    12,2

177

175

Cn Cn to 04

Mehlenbach

5,i

30,0

5,88

817

245

245

43.7

48,0

13.1

14.4

7LI

397

953

286

56,0

16,8

52,0

15,6

265

r 382

4i5

59.8    17.9

Meinbach

68,1

384

3,o

13,0

4,33

61,4

18,4

184

55

1 457 1 745

437

524

63,1    18,9

94.4

28,3

Alf

64,4

364

3,7

20,0

5,4i

Bierbach

63,1

i,3

5,o

3,85

1    853

2    552

556

766

100,2

98,3

3°.i

29.5

97,3

29,2

360

108

359

2 57o 2 880

771

Weschbisbach

8,8

3i,5

3,58

864

98,9

103,1

98,6

29,6

128

38

29.7

30,9

54,3

327,5

Mauel, östlich

47,7

306

6,6

21,5

3,26

3 488

3 603

1 046 1 081

114,0

34,2

1 003

301

124.9

II7.5

37.5

35,2

Staudenhof

2,6

16,0

6,15

3887

3887

1 166 1 166

126,7

239.1

38,0

7i,7

122,1

36,6

806

242

45,i

290

10

Echtershausen

38,5

267

6,6

23,0

3,48

3 958 3 958

1 187 1 187

241,2

72,4

627

188

243,4

137,7

73.o

41.3

4076 4 076

11

Wissmannsdorf, 1 km oberhalb

28,6

9,9

37,5

3,79

1 223 1 223

141,8

154,5

139,8

4i,9

923

277

42,5

46,4

229,5

12

Echtersbach

25,6

3,o

6,5

2,17

4 270 4 270

1 281 1 281

161,8

92,7

48,5

27.8

158,2

47,4

1 566

470

223

4 337 4 457

13

1 301 1 337

94,i

120,8

28.2

36.2

93,4

28,0

280

84

Oberweiserbach

3,5

9,5

2,71

22,1

213,5

14

Enz

11,8

10,3

23,5

2,28

4 549 4 757

1 365

1 427

123.3

108,5

37,o

32,6

122,0

36,6

427

128

190

15

5    101

6    713

1    530

2    014

116,3

149,0

112,4

33,8

1 158

34,9

44,7

347

Prümzurlay

7,3

180

4,5

10,0

2,22

16

6 773 6 773

149,7

44,9

674

202

2 032 2 032

Nims

3,3

161

4,o

19,0

4,75

150,4

321,7

454

96.5

17

Mündung

3,3

6,5

i,97

6 871 10 224

2    061

3    062

326.4

201.4

324,0

97,2

1 296

389

97,9

60,4

154,5

10 268

3 080

201,8

60,6

666

200

202,3

60,7

Enz (r. d. Prüm, Km 11,8) Wahlbach..........

die

im ganzen

10 715    3 214

23,9

337

Radenbach

16,0

7,9

61,5

7,78

275,5

691

1 108

207

Mettendorf

12,5

3,5

21.5

6,14

332

05 Cn 00 O»

o co

16,1

20,4

254

Schankweiler, Nordende

3,8

8,7

44,o

5,06

1 321 1 321

396

396

81,1

66,8

24,3

20,0

74,6

22,4

261

78

210

Mündung

190

CO

20,0

5,26

1 570

1 570

1 612

471

47i

484

794

82,6

84,8

23.8

24,8

²5>4

Für die

734

83,7

21,9

25,1

636

318

191

95

Nims (1. d. Prüm, Km 3,3) Altburgerbach..........

Enz im ganzen:

1 215

364

49,8

399,5

Annabach

46,3

377,5

3,5

22,0

6,29

05 05 5D 00

Thierbach

4,4

4L9

30,0

6,82

204

258

42,7

58,6

^4

b\ co

347,5

963

1 180

05 '3-00 10

CS CO

65.7

62,2

18,6

274

82

61,7

io

CNCO

Steinbach

39,7

336

2,2

ii,5

5,23

1 305

1 429

392

68,3

65,0

19,5

143

43

429

574

20,5

17,2

Balesfelder Bach

34,6

5,i

20,5

4,02

3i5,5

7,i

28,0

3,94

1 542 1 728

463

518

62,0

68,1

i8,6

20,4

59,7

17,9

304

9i

72,8

21,8

5i7

155

Ln

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fer‘ Höhe nung

von über

Mün- NN düng

km

Länge

Fallhöhe

der

Teil-

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-L H Iänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A [ und Ergänzungen 1 der Wasserkarte)

mittlere ]9Monate mittlere 1 a n g nicht unterschrittene

Kilometrische

Wasserkraft

QjLh

100

km

jähr

liche

jähr

liche

9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

aus

aus

Spalte Spalte

mittlere |9 Monate iälir lang nicht J. ¹ unter-liehe schrittene

1/sek 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a | 9b

10a i 10b

11 a

11b

Ehlenzbach

27,5

287,5

ff

2 295

688

73.0

Bitburg

22,0

270

5,5

17,5    3,i8

21,9

ff o

Birtlingen

15,5

238

6,5

2 475 2 475

742

742

78,7

121,8

23,6

36,5

32,0    4,92

Übertrag 1 238 75,8 |    22,8    417

37i

125

Sambach

5,2

10,3

220 |

18,0 j 3,46

ff o

2 701 2 701

8io

8io

132,9

93.5

39,9

28,0

127.4

38,2

828

248

ff o

Grasbach

5,o

201,5

5,3

18,5

3,49

2 902 2 982

— IO Ob CO CO

100,4

104,1

97,o

29,0

504

i5*

30.1

31.2

105,8

ff o

Nordöstlich vom Döllenberg . . . .

i,3

l8o

3,7

21,5

5,8i

3 079

3 198

9M

959

107,5

185,8

32,2

55,7

3i.7

561

168

ff o

10

Mündung

l6l

1,3

19,0

14,62

3 230 3 230

3 353

9⁶9

969

187,7

472,2

56,3

i4i,7

186,8

56,0

691

207

1 006

481,2

144,4

626

188

490,2

Albach (r. d. Mosel, Km 202,3) Onsdorfer Bach............

i47,i__

Für die Nims im ganzen: 4 865

1 458

207

Furt b. südlichst. Wasserliescher Steinbruch

CO

170

3,6

37,o

10,28

O ff

335

Mündung

128

2,8

335

100

100

42,0

15,00

34,4

50,2

10,3

15,1

371

in

55,6

16,7

52,9

15,9

148

44

Für den Albach:    148 |

44

Saar (r. d. Mosel, Km 199,2) Blies (Landesgrenze)......

Lixinger Bach..........

118,3

112,4

194

192

ff

46523

13 957

158,2

47,5

5,9

2,0

o,34

ff o

47    903

48    078

14 371

14 423

Fechinger Bach

105,0

189,5

7,4

2,5

o,34

ff o

162,9

163,5

48,9

49,o

160,6

48,2

948

284

Sulzbach

100,4

188

4,6

1,5

o,33

ff o

48    513

49    236

14 554

14 771

164,9

162,5

164,2

49,2

1 215

364

49,5

48,8

50 244 50 786

15 073 15 236

165,8

152,4

164,2

49,7

45,7

49,2

755

226

Köllerbach (Piittlinger Bach)

90,3

185

10,1

3,o

0,30

ff o

52    336

53    291

15 701

15 9§6

154,7

46,4

1 562

469

Bist

83,3

182

7,o

3,o

o,43

i57,o

229,2

47,J

68,8

O ff

12,1

Ellbach (Rodener Bach)

71,2

177,5

4,5

o,37

O ff

56    201

57    905

16    860

17    372

235,4

70,6

1 648

494

241,7

214,2

72,5

64,3

58    743

59    215

17 623 17 764

217,3

236,9

65,2

7i,i

215,8 ,    64,8

2611

783

Prims

68,7

176,5

1 r.

1,0

0,40

Nied

59,2

172

9,5

4,5

o,47

59 385

70386

17 816 21 116

237,5 i

330,8 :

71.2

99.2

237,2 ;    71,2

593

178

Reinbach (Dürrmiihlenbach)

53,5

169

5,7

3,o

o,53

ff o

71 417 85 960

21 425

25 788

335,7

455,6

100.7

136.7

333,2

100,0

3165

950

10

Salzbach

42,7

163

10,8

6,0

0,56

86 247 86431

25 874 25 929

456.4

136,9

2 601

780

457,1

484,0 j

137.1

145.2

11

Fähre oberhalb Mettlach

36,4

160

6,3

3,o

0,48

87 747 87 944

26 324 26 383

487,7

146,3

5 267

1580

491,4

422,1

147,4

126,6

o ff

12

Breinsbach

27,5

150,5

8,9

9,5

1,07

88 304 88 304

26 491 26 491

423,0

126,9

2 665

800

423.9

944.9

127,2

283,5

88 804 88 860

13

Leukbach

10,4

17,1

142

8,5

0,82

14

Wiltinger Bach

8,6

134,5

8,5

7,5

0,88

89    308

90    204

26 641 26 658

26    792 |

27    061

950,2

728,7

732,3

793,8

285,1

218,6

947,6

730,5

284,3

219,2

8 434 !    2 530

7 597 ¹    2 279

219,7

238,1

ff o

15

Mündung

127

8,6

7,5

0,87

90764 90 947

27 229 27 284

798,7

79i,2

239,6

2374

796,2 i 238,8

6 768

2 030

9i 237

27 369

793,8

792,5 I 237,8

6816

2 045

Blies (r. d. Saar, Knl 118,3) Landesgrenze ..........

238,1    __

Für die Saar in Preußen: 52 645    15 792

7,o

198

21 456

6 437

7,o

122,3

36,7

4,o

o,57

123,4 |    37,o j 864 |    259

Für die Blies:

864

259

Cn

Ca>

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o — oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd,

Nr.

und

I Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fer" Höhe der nung    uei

von über Teil-

Mün- NN düng

Länge

Fallhöhe

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-L II länSe

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate jährliche

1/sek | 1/sek

lang nicht j unter-1 schrittene

Kilometrische Wasserkraft O • h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte xoXSpalte 5)

mittlere

jähr

liche

PS

9 Mon at e lang nicht unterschrittene 9 a

aus

aus

Spalte Spalte

9b

mittlere 9Monate

lang nicht unterschrittene

j älir-liehe

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

iob

11 b

Prims (r. d. Saar, Km 68,7)

Km 60,4 oberhalb der Mündung......

Wegebrücke Hermeskeil — Züsch. . . .

60.4

57,4

540

500

9*

40,0

13,33

340

102

45,3

Ui

Oh

Altbach

51,8

93,o

16,61

340

102

56,5

13,6

17,0

67,3

20,2

377

113

407

470

828

141

10

vO

Aubach (Münzbach)

59,5

10,08

248

78,1

83,5

23,4

25,0

45,9

347,5

vC

Imsbach (Borsbach)

45,o

7,63

1 136

1 332

99,o

29,7

584

175

34i

400

U4,5

101,6

344

30,5

108,3

32,5

639

192

40,0

302,5

Oh

1 507    452

1 962    589

115,0

116,0

34,5

34,8

Löster Bach

33,4

263,5

39,o

5,9i

2    285

3    387

686

1 016

125,5

37,6

828

248

i35,o

133,8

40,5

40,1

O,

Ij

Nunkirchener Bach

24,5

3,95

27,2

239

CT,

Pegel bei Bettingen

19,0

2,84

5    143    1 543

6    795    2 038

203,1

i93,o

60,9

57,9

168,4

50,5

1 044

313

20,5

220

P¹

Gh

Theelbach .

18,5

2,80

7 387 7 387

2 216 2 216

209.8

206.8

62,9

62,0

201,4

60,4

1 349

405

13,9

201,5

Pegel bei Nalbach..

8,0

192

00

vO

9,5

1,61

7 678 2 303 10 573 3 172

10 767 10 767

3 230 3 230

215,0

170,2

173,3

208,9

64,5

51,1

52,0

62,7

210,9

171,8

63,2

51,6

1 392

1 014

418

304

Mündung

176,5

15,5

i,94

211,2

11 001

3 299

213,4

64,0

die Prims im

63,4

1 690

507

Altbach (1. d. Prims, Km 51,8) Km 6,2 oberhalb der Mündung .

ganzen: 8 917

2 675

6,2

540

Dombach

3,8

488,5

5i,5

21,46

10 LO vO

M CS

00 Cn KJ O

35,4

59,o

10.6

17.7

rO

00

81,5

2i,45

67,9

20,4

258

77

Mündung

407

358

107

76,8

23,0

Für den

Altbach:

258

77

Löster Bach (r. d. Prims, Km 33,4) Zusammenfluß von Dörren- und Rotbach

20,0

469

Oberste Mühle

18,5

460

in

9,o

6,00

Ck) 04 Oh Oh

o o

108

108

VO GTn

w \0

CN 10

•<1 Ob w £n

49,o

15,81

64,0

19,2

198

59

Felsbach

15,4

411

450

476

135

Bierfeld, Dorfmühle

12,0

363

UJ

48,0

14.12

143

71.1

67.2

21,3

20,2

IO

Lohbach

59,5

9,i5

5,5

303,5

PO PO

vO VO CS CS vO vO

188

188

88,4

57,3

26,5

17,2

77,8

65-3

23,4

19,6

265

424

80

127

801

926

240

278

73,3

67,3

22,0

20,2

Mündung

263,5

Ul

40,0

7,27

73,7

1 102

33i

80,1

Für den

22,1

405

122

24,0

Wadrillbach (r. d. Prims, Km 32,8) Brücke oberhalb der Felsenmühle . . .

Löster Bach im

ganzen: 1 292

388

19,6

470

Lauschbach

16,3

44°

CO

30,0

9,09

Bierfeld, 1,3 km oberhalb

vO

30,0

io,34

13,4

410

PO PO

350

450

105

135

9,5

14,0

Mühlenbach

Oh

10,8

363

47,o

18,08

00 Ol Cn Cn Oh    Oh Oh

Cn O Cn Cn

170

170

192

260

58,4

102,2

52,4

15,8

152

46

i7,5

30,7

109,0

32,7

283

85

H5,7

123,1

34,7

36,9

Seelbach

9*

vD

6,9

55,5

14,23

307.5

Mündung

P'

260,5

vC

47,o

6,81

995

1 125

1 334

298

338

401

141,6

132,4

39,7

516

155

76,6

42,5

23,0

83,7

90,8

Für den Wadrillbach im

25,1

578

173

27,2

Nunkirchener Bach

ganzen: 1 529

459

(r. d. Prims, Km 27,2)

Morbafch

Hösbach

cO    10

VO⁻    rf

264,5

258,5

00

6.0

3,33

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes m Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

20

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasser lauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

! Ent-

fpr—

er Höhe nung

von

A?.er NN Mündung

Länge der

über Teil- lm

Fallhöhe

auf

Kilometrische Wasserkraft n . h

I km

strecke ganzen Lauf-L H län^e

km

I km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate jähr- la"ftenr!.Cht jähr- lang nicht Hohe j schrittene liehe 1/sek | 1/sek PS

IOO

unter

schrittene

PS

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

aus

aus

Spalte Spalte jähr-9b

o-n Cu

t/2 CJ

PS

mittlere 9 Monate 1 an g nicht unter-liehe schrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

nb

Hösbach

4,5    258,5

Mündung

239

4,5

19,5    4,33

1 483    445

64,2    19,3

1 652

67,8

20,4

495

7i,5 |    21,4    _I

Für den Nunkirchener Bach:

305

92

305    92

Theelbach (1. d. Prims, Km 13,9) Zusammenfluß bei Sotzweiler . . .

17,5

260

Altbach (Dirminger Bach)

8,6

8,9

40,0

4,49

220

730

219

8,6

Mündung

201,5

18,5

2,15

2 384    715

2 895

868

ON    Ot W

tO    m hi

CO 00

°o t ^

CT\ lo CO

56,8

i7,o

488

146

Nied (1. d. Saar, Km 59,2) Landesgrenze .........

Für den Theelbach:

488

146

14,7    185

Ihner Bach

13,5    184

1,2

1,0

0,83

12 500    3 750

103,8

31,1

Mündung

13,5

12,0

0,89

13    658

14    139

4097 4 242

H3,4    34,o

'125,8    37,7

108,6    32,6

130

39

172

14 543    4 362

129,4    38,8

127,6 |    38,2

1 723

517

Seffersbach (r. d. Saar, Km 51,1) Dellbach.................

Für die Nied in Preußen:

1 853

556

6,2

202

Ritzerbach

5,2

27,5    5,29

1,0

174.5

662

J99

35,o

787    236

55,i

10.5

16.5

Mündung

167,5

1,0

7,0

7,oo

794    239

55,6    16,7

55,4

16,6

55

16

Steinbach (1. d. Saar, Km 40,6) Am Steinchen.............

Für den Seffersbach:

55    16

3,5    330

Unterhalb der Unteren Steinmühle . . .

i,9

280

1,6

50,0

31,25

150

45

46,9

Mündung

162

i,9

118,0

62,11

150

180

45

54

93,2

14,1

28,0

111,8

102,5

30,8

195

58

33,5

Für den Steinbach:

195

58

Leukbach (1. d. Saar, Km 17,1) Oberleuken, oberhalb.......

19,0    350

Haselmühle

4,5

29,0

6,44

14,5

321

342

103

342

103

22,0

79,8

6,6

23,9

Unterhalb der Untersten Stegmühle ....    10,6

230

3,9

91,0

23,33

437

131

Sprenkelhach bei Trassem

4,7    178

5,9

52,0    8,81

437

131

102,0

38,5

30.6

11.6

90,9    27,2

354

106

647    194

47,8    14,4

282

85

57.o

737

221

30,9

'P ^

CO M

Ende der Bachgabelung .

1,6    165

3,i

13,0

4A9

837

33,o

9,9

102

31

Mündung

142

1,6

23,0

14,38

837

251

251

35,i

120,4

10,5

36,1

124,6    37,4

896

269

128,8

Olewiger Bach oder Altbach (r. d. Mosel, Km 192,3)

Kernscheid ............

38,6    _

Für den Leukbach im ganzen:

199

937

60

282

6,0    193

Kandelbach

3,9

43,o

11,03

2,1

150

278

Mündung

124

2,1

26,0

12,38

398

410

S3

119

123

30,7

49.3

50,8

P

CG io

15.2

50,0

15,0

105

32

Ruwer (r. d. Mosel, Km 184,2) Lehbach...............

Für den Olewiger Bach:

105

32

40,4

428

Burkelsbach

36,5    407

3,9

21,0

5,38

661

Großbach

6,3

65,5

924

CO t-~ ON

M d

vO CO ^ Cn m ON

10.7

28.8

10,40

106,2

31,8

669

201

30,2    341,5

Schömericher Bach

23,2    298,5

7,0

43,0

6,14

1117 1 528

335    h6,2

458    93,8

34,9

28,1

1 678 1 827

98,4

29,5

689 |    207

503

548

103,0

172,3

30,9

5i,7

Rauruwerbach

18,8    257

4,4

4L5

9,43

2,8

30.5

10,89

1    955

2    084

586    184,4

625    226,9

178,4

53-5

785

236

55,3

68,1

230,3

69,1

645

194

Ln

lOi

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u == unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

i Ent-! fer-! nung von der Mündung

! km

Höhe

über

NN

Länge

Fallhöhe

der

Teil

strecke

im

auf

1 km ganzen Lauf-H länge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

9 Monate lang nicht unterschrittene

Kilometrische

Wasserkraft

Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte xoXSpalte 5)

km

mittlere

jähr

liche

1/sek

mittlere 9 Monate jähr-1 iche

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte

9a

9b

mittlere j ähr-liche

9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b ! na

11 b

Enterbach

16,0

226,5

Riveris .

6,8

9,2

67,0    7,28

2 269

681

165,2

49,6

Übertrag

159,5

Pegelstelle Kasel

3,6

3,2

18,5    5,78

2    573

3    061

772

918

187,3

176,9

56,2

53,i

141

176,2

52,9

2 788 1 621

838

486

Mündung

122

3,6

19,0

5,28

3 157 3 157

vO vo 4*-

182,5

166,7

54,8

50,0

179,7

54,o

575

172

3283

170,0

51,0

612

184

CO

CTN

Oi

173,3

52,0

Für die

im ganzen:

5 596    1 680

Rauruwerbach (r. d. Ruwer, Km 18,8) Hedderter Bach................

2,4

354

Fuß der Höhe 387

1,2

315

1,2

39,o

32,50

122

122

37

39,6

Mündung

1,2

58,0

48,33

37 :    59i°

n,9

17,7

257

129

39

62,3

60,6

18,2

18,7

Für den Rauruwerbach:

73

22

73

22

Riveris (r. d. Ruwer, Km 6,8) Km 10,7 oberhalb der Mündung . .

10,7

460

Misselbach

9,o

i,7

57,o

33,53

403

108

32

36,2

135

40

40,5

10,9

12,2

Untere Osburger Mühle

5,o

283

4,o

120,0

30,00

56,8

17,1

227

68

244

Osburger Bach

1,2

180

3,8

298

73

89

73,2

80,8

22,0

24,2

103,0

27,11

380

9D9

27,6

349

105

Mündung

1,2

20,5

17,08

461

114

138

103,0

78,7

30,9

23,6

159,5

488

146

83,4

81,0

24,3

97

29

25,0

Für die

Kill (1. d. Mosel, Km 182) Grafdell (Berke).......

Taubkill............

im ganzen:

673

202

119,1

492,5

H7,7

484,5

i,4

8,0

5,7i

787

Kerschenbach

112,1

5,6

27,5

1 195

04 IO Cn Oj 00 CT\

44,9

457

4,9i

58,7

^4 04 On ln

1 297 1 473

ON Cd CO 'd-

CO ^t-

63,7

61,2

18,4

343

103

65,4

19,1

19,6

Simmer

111,2

453

o,9

4,o

4,44

1 474 1 73i

442

5i9

65,4

7i,3

19,6

21,4

65,4 !

19,6

59

18

Wirft

109,5

446

7,o

4,12

Dahlemer Bach (Glaadtbach)

105,6

3,9

16,0

4,10

1    765

2    044

530

613

72,7

83,8

21,8

25,1

72,0

21,6

122

37

430

Wiesbach

97,o

I 8,6

31,0

3,60

2 076 2 322

cO

Cd C\ \D VO

85,1

84,4

25,3

329

99

83,6

25,5

25,1

399

2 77i 2 976

»3i

§93

99,8

104,2

91,7

27,5

789

237

29,9

3i,3

Tiefer Bach

95,o

2,0

7,o

3,50

104,6

31,4

209

63

392

Hillesheimer Bach

91,2

382

3,8

10,0

2,63

3 000 3 177

900

953

105,0

83,6

3i,5

25,1

3 296 3 39i

989

i oi7

86,7

83,1

26,0

24,9

85,2

25,6

324

97

Essinger Bach

85,9

369

5,3

13,0

2,45

3 523 3 7oo

i 057

I HO

86,3

74,o

25,9

22,2

84,7

25,4

449

135

Berlinger Bach

84,9

367

1,0

2,0

2,00

10

3 708

3815

I 112 I 144

74,2

96,9

22,3

29,1

74,1

22,2

74

22

Oosbach

79,2

5,7

i4,5

2,54

101,0

30,3

576

173

352,5

11

Michelbach

74,5

336

4-7

16,5

3,5i

4 133 4 989

I 240 I 497

105,0

i75,i

3i,5

52,5

5 243 5 4i4

1 573 1 624

184,0

164,6

179,6

53,8

844

253

55,2

49,4

Fischbach

72,2

2,3

7,o

3,04

329

13

Densborn, Treisbach

65,4

307

: 6,8

22,0

3,24

5 469 5 692

1 641 1 708

165,4

166.3

184.4

49,9

55,3

49,6

380

114

14

15,7

46,5

2,96

6 101 6 153

1 830 1 846

197,7

182,1

191,0

57,3

1299

390

59-3

54,6

192,1

57,6

3016

905

Tabelle B

Wasserlanf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Neidenbach

15

Erdorf

16

Aulbach

17

Talbach (Keutelbach)

18

Welschbilliger Bach

19

| Mündung

Ln

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Entfernung von über

Länge Höhe <Jer

Fallhöhe

Teil-

im

auf

der

Mün

dung

NN

1 km

strecke ganzen Lauf-L H län£e

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate j ähr-liche

1/sek 1/sek

lang nicht unterschrittene

Kuometnsche

Wasserkraft

Q • h

100

mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L

(Spalte loXSpalte 5)

jähr

liche

PS

PS

aus

aus

Spalte Spalte

'S) P

9b

mittlere 9 M o n a t e j ähr-1 iche

lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

nb

49,7

39,o

29,3

23,6

9,i

260,5

229,5

190

170

138

121

10,7

3LO

2,90

7 010    2103

203,3

61,0

9,7

5,7

H,5

9T

39,5

20,0

32,0

i7,o

4,07

3,5i

2,21

1,87

7 353 7 353

2 206 2 206

213.2

299.3

64,0

89,8

7    800

8    722

2 340 3T7,5 2 617    306,1

8 857 2 657 310,9 9044 2713 199,9

9 508 9815

2 852 2 944

210,1

183,5

Übertrag    8813

208,2    62,5    2 228

308,4

92,5    2991

2 646

668

897

95,2

91,8

93,3

60,0

63,0

55,0

308,5

205,0

92,6    1 758

61,5    2 972

527

892

10 104

3 031

188,9

186,2

55,8    1694

508

Berlinger Bach (1. d. Kill, Km 84,9) Berlingen.................

56,7    _

Für die Kill im ganzen: 20 456

6138

2,0

470

Südlicher Fuß des Seiderad

1,0

53,o

53,00

1,0

417

100

100

30

30

53,o

50,0

15,9

15,0

Mündung

367

1,0

50,0

50,00

51,8

15,5

107

32

53,5

Oosbach (r, d. Kill, Km 79,2) Alter Oosbach...........

16,0

Für den Berlinger Bach:

52

52

16

16

CO

433,5

Büdesheimer Bach

2,6

Cb

fj

411

22,5

8,65

323

Ölmühle Schwammert, oberhalb

3,o

36,0

12,00

cb

to

375

641

97

192

27,9

76,9

8,4

23,1

716

716

215

215

85,9

50,3

25,8

15,1

81,4

24,4

244

73

Mündung

352,5

3,2

22,5

7,03

257

60,2

18,1

55,2

16,6

177

53

Neidenbach (r. d. Kill, Km 49,7) Waxborner Bach............

Für den Oosbach im ganzen:

421

126

4,3    396

Malbergweich, nordöstlich

3,o    380,5

T,3

15,5

11,92

157

157

Mündung

260,5

3,0

120,0

40,00

183

l- L'.    10

(J\ H-to CO OO^J

73.2

CO ON

68,0

20,4

204

61

22,0 _|

Für den Neidenbach:

204

61

Aulbach (1. d. Kill, Kill 29,3) Scheuermühle...........

On

294,5

Spangdahlem

282,5

i,5

12,0

8,00

Brücke Dudeldorf -Binsfeld

3,7    235

2,3

47,5

20,65

CS M rO cO

98    26,2

98    67,5

7,9

20,2

Langer Bach

2,2    216,5

L5

18,5

12,33

ON o    ^ t

O *o    IO 10

\D VO CO

123

195

84,5

80,1

25,4

24,0

76,0

22,8

175

52

Mündung

190

2,2

26,5

12,05

922

196    8o,6

257    103,3

24,2

31,0

80,4

24,1

121

36

107,2

32,2

236

7i

277

iii,1

Welschbilliger Bach

(r. d. Kill, Km 9,1) Welschbillig......

33,3    _

Für den Aulbach im ganzen:

532

159

6,0    251

Möhner Bach

3,4

203

2,6

48,0

18,46

Weg nach Ittel

2,5

180

0,9

23,0

25,56

210

250

63    38.8

75

63.9

11,6 19,2

280

280

84    71,6

67,8

20,4

61

18

| Mündung

138

2,5

42,0

16,80

307

84

47,o

2i,5

i4,i

49,3

14,8

51,6    __

Für den Welschbilliger Bach im ganzen:

123

37

92

i5,5

184

55

Fellerbach (r. d. Mosel, Km 173,7) Spechtmühle bei Lorscheid......

si3,o

367

Farschweiler Bach

11,8

1,2

332

35,o

29,!7

2,3

62,0

26,96

170

240

10N

v£>    m

CTn    VO

r}- \D    vO

14,9

19,4

65,4

19.7

150

45

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

Höhe

Länge

Fallhöhe

der

über Teilstrecke

NN

im

auf

ganzen

1 km Lauflänge

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

1/sek 1/sek

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

100

9Monate mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene 9 a

lang nicht unterschrittene

jähr

liche

PS

PS

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

aus

Spalte

PS

aus mittlere Spalte jähr-9b liehe

9Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

II a

11b

Weigerbach

Cn

270

Nossersbach

L/l

180,5

5,o

89,5

303

9i

54,2

16,3

Übertrag

150

17,90

63,0

18,9

315

401

Mündung

118,5

4,5

62,0

13,78

534

580

120

160

174

On 00

21,5

22,1

76,8

23,0

346

104

Salmbach (1. d. Mosel, Km 161,2) Turnermühle bei Deudesfeld . , .

79,9    24,0    _

Für den Fellerbach im ganzen:

811

243

52,0

405

Lohsalmbach

48,6

362

3,4

43,o

12,65

92

38,7

Eisenschmitt

4,7

42,0

8,94

43,9

320

10 \D

154

46,0

00

Musweiler Mühle

36,8

260

7,i

60,0

8,45

00 00 on ON -£*• -4^

ON ON

ON

194

194

263

263

57,8

54,6

74,o

5i,9

64,3

15,6

19.3

244

457

73

137

Kailbach

27,6

214

9,2

46,0

43,8

22,2

i3.i

5,oo

1 108 1 801

332

540

55,4

Dörbach

21,4

185

6,2

29,0

4,68

84,3

i6,6

25,3

49,6

14,8

456

137

Gladbach

20,6

181

0,8

4,0

5,oo

1    883

2    046

ONCn M QN Cn

88,1

102,3

264

86,2

25,8

534

160

30,7

2 050 2 185

ON

ON

Cn

CTsCn

102,5

77,3

30,8

23,2

102,4

30,8

82

25

Bendersbach

7,2

25,5

3,54

13,4

155,5

Orschbach

7,6

138

5,8

17,5

3,02

2 287 2 450

686

735

81,0

74,o

24,3

22,2

79,2

23,8

570

171

Westfuß des Heidebergs

3,8

3,8

8,0

2,11

2 682

2 925

805

878

81,0

61,7

24,3

18,5

130

77,5

23,2

450

135

Mündung

H3,5

3,8

16,5

4,34

3 005 3005

3 035

902

902

910

63,4

62,6

18,8

238

7i

130,4

i3i,7

19,0

39,i

131,0

39,3

498

149

Kailbach (r. d. Salmbachs, Km 27,6) Oberkail, 2 km oberhalb........

39,5

Für den Salmbach im

3 529

1 058

15,0

385

Bierbach

4,0

11,0

334

5LO

12,75

Wachenbach, 0,4 km oberhalb

4,8

245

6,2 .

89,0

14,35

240

367

72

110

30,6

52,7

V* P

CO to

61,5

18,4

381

114

490

147

70,3

21,1

Mündung

214

4,8

31,0

6,46

490

147

3i,7

9,5

38,2

693

208

11,4

Dhronbach (r. d. Mosel, Km 149) Bischofsdhron. ...........

44,8    _

Für den Kailbach im ganzen:

13,4

183

564

55

169

30,4

439

Morbach

28,3

418,5

2,1

20,5

NO

416

125

491

147

40,6    12,2

49,i    14,7

Habach

25,1

386,5

3,2

32,0

10,00

565

639

170

192

56,5

87,7

17,0

26,3

52,8    15,8

169

51

Wahlholzer Bach

20,8

327,5

4,3

59,o

13,72

Schalesbach .

16,5

255

4,3

72,5

16,86

812

894

244

268

111,4

150,7

33,4

45,2

99,6    29,8

428

128

1 053

1 634

316

164,1    49,2

706

212

Merschbach

13,6

228

2,9

27,0

9,3i

490

177,5

152,1

53,2

45,6

Lichterbach

4,2

53,o

12,62

1 745 1 856

524

557

162,5

234,2

48,8

7o,3

157,3

242,8

47,2

72,8

456

137

1 020

306

9,4

175

Kleiner Dhronbach

6,7

2,7

22,0

8,15

1    991

2    125

597

638

251,3

173,2

75,4

52,0

153

Leyenkaul, Brücke

i,5

18,0

2 266 4 290

680

1 287

184.7    55,4

514.8    154,4

179,0

53,7

483

i45

12,00

516,0

154,8

774

232

5-2

135

4 310 4 310

1 293

1 293

517,2

203,0

155,2

60,9

Mündung

205,4

61,6

1 068

110,5

4 415

1 324

207,9    62,4__

Für den Dhronbach im ganzen: 5 104

320

1 531

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkrälte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über

m£-    ™

düng

Höhe

1 Länge

Fallhöhe

der

Teil-

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

1/sek 1/sek

Kilometrische W asserkraft O • h

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

9Monate mittlere lang nicht unterschrittene

jähr

liche

^Monate lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte

9a

9b

mittlere

jähr

liche

9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

Schalesbach (l.d.Dhronbachs, Kmi6,5) Morscheider Bach..............

Simm

o>

00 00

342

1,0    27,5    27,50

3i4,5

145

44

39,9

Mündung

255

3,8    59,5    15,66

436

131

68,3

12,0

20,5

581

174

91,0

79,6    23,9

302

9i

Simm (1. d. Schalesbaches, Km 3,8) Deuselbach................

27,3    _

Für den Schalesbach:

302

91

2,6

380

Edenbruchbach

2,1

364

0,5    16,0    32,00

150

45

Mündung

314,5

2,1    49,5    23,57

273

291

82

87

48,0

64,3

14,4

19,3

68,6

20,6

66,4

20,0

139

42

Lichterbach (1. d. Dhronbachs, Km 9,4) Berglicht..................

Für die Simm:

139

42

3,2

350

Mieseier Bach

i,7

287

i,5    63,0    42,00

90

27

37,8

Mündung

175

1,7    112,0    65,88

113

134

34

40

74,4

”.3

22,3

88,3

81,4

24,4

26,5    ___

Für den Lichterbach:

138

138

4i

Kleiner Dhronbach

(r. d. Dhronbachs, Km 6,7) Röderbach, 1,1 km oberhalb . .

41

25,5

480

Röderbach

24,4

448

1,1

32,0    29,09

161

315

Buser Mühle

i,9    45,o

23,68

4-* 00

22,5

O» O» CO CO Oi Ln

ON ON

Talfanger Bach

20,9

369,5

1,6

33,5

20,94

Bruderbach

17,6

330,5

3,3    39,o

11,82

420

676

126

203

ec vd

kO rf    m O    !>• Ok

L-    OkCO    GO L'

14,0

22,4

82,9

24,9

On

00

47

Co Co ■ a\ Ki

27,4

24,2

26,4

24,0

84,2

25,3

135

40

102,0

30,6

337

101

1 050 1 273

315

382

124.1

139.1

37,2

4i,7

Krennerichbach

13,3

283,5

4,3    47,o

io,93

Mordbach

3,9    38,5

9,87

1 463

1 544

9,4

245

1 662 1 780

Cn 4-    42* -L-

09    ONO»

4^ kO    O» \D

159,9

152,4

48,0

45,7

149,5

44,8

643

193

164,0

276,3

158,2

47,4

617

185

49,2

82,9

Leiwener Gemeindewald

6,5

200

2,9    45,o

15,52

286.9

86,0

832

250

Mündung

153

6,5    47,o

i 917 i 917

575

575

297.5

138.6

89,2

41,6

7,23

142,4

42,8

926

2 024

6o7

146,3

43,9

278

Frohnbach (r. d. Mosel, Km 134) Km 8 oberhalb der Mündung ....

Für den Kleinen Dhronbach im ganzen: 3 648

1 094

8,0

290

Aderfeldmühle

5,8

2,2

75,o    34,09

215

144

216

43

Mühle bei Dusemond

2,2

141

3,6    74,o

20,56

288

65

86

49.i

14,7

44.4

13.3

59.2

Mündung

105

2,2

36,0

16,36

35°

381

105

114

57.3

17,8

17,2

18,7

51,8

59.8

15.6

18,0

186

56

Lieser (1. d. Mosel, Km 133,5) Piitzborner Bach..........

62,3

Für den Frohnbach im ganzen:

132

318

40

96

56,0

368

Trömbach

47,o

324

9,0    44,0

4,89

1 106 1 216

332

54.i

Kleine Kill . .

34,8

246

12,2

78,0

6,39

365

77.7

16.2

23.3

3 C.

Lambach

24,5

198

10,3    48,0

4,66

1    496

2    492

449

748

95.6 116,x

28,7

34.8

86,6

26,0

1 057

3i7

Rommelsbach

16,1

158

8,4 4o,o

4,76

2 732

2 952

820

886

127.3

140.5

38.2

42.2

121,7

143.8

36,5

43.2

1 254

1 208

376

362

8,2    27,5

3092 3 206

928

962

147.2

107,4

44.2

32.2

3,35

114,2

34,2

936

281

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

W asserlauf

Ent-

fer-

Höhe

Länge

Fallliöhe

Lfd.

Nr.

und

nung

von über

der

Teil-

im

auf

der

Grenzpiiiiktet seiner Teilstrecken

Mün

dung

NN

1 km

strecke ganzen Lauf-L H lä”Se

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

Kilometrische

Wasserkraft

Q • h

IOO

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

jähr

liche

aus

aus

Spalte Spalte j ä li r -

9b

mittlere 9 M o n u t e

1 an £ nicht unter-liehe schrittene

km

km

1/sek 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9b

10a

10b

11 a

nb

Bieberbach

7,9

130,5

Oestelbach

3,5

116,5

4,4

14,0    3,18

3 880

1 164

123,4

37,o

Übertrag

4 455    1 336

3    928

4    089

1 178 1 227

124,2

37,2

546

164

124,9

134,5

37,5

40,4

Mündung

105

3-5

n,5    3,29

4 118

135,0

40,5

1 235

135,5

Kleine Kill (r. d. Lieser, Km 34,8) Niederstattfeld............

40,6    __

Für die Lieser im ganzen:

472

142

5 473    1 642

15,9

389

Walmerbach

n,5

352,5:

4,4

36,5    8,30

3i5

94

Heidsmühle bei Manderscheid

7,8

62,5

8,01

525

158

26.1

42.1

7,8

12,6

290

781

Fischbach

2,8

781

234

234

62,6

35,0    12,50

97,6

18,8

29,3

52,4

15,7

409

123

Ob

255

851

255

106,4

102,0

30,6

286

86

3i,9

990

Mündung

246

0,9

9,0    10,00

297

99,o

29,7

996

299

99,3

29,8

Veldenzer Bach (r.d. Mosel, Km 133,6) jAnnenberg, unterhalb...........

I Wellersbach..................

99,6

Für die Kleine Kill im ganzen:

29,9

6 s£

350

2,1

60,0    28,57

89

27

784    236

Cb

290

Thalveldenz, Kalmbach

2,5

90,0    36,00

200

250

60

75

57,i

90,0

17,1

27,0

4,4

200

275

82

94,5    28,4

236

7i

Mündung

105

4,4

95,o | 21,59

325

400

98

120

99,o

70,2

29,7

21,1

86,4

78,3    23,5

345

104

Kautenbach (r. d. Mosel, Km 106,5) Waschbach.................

25,9    __

Für den Veldenzer Bach im ganzen:

581

175

6,4

208,5

Kleinichenbach

1,0

5,4

16,5 | 16,50

192

Mündung

96,5

5,4

95,5

17,69

300 j 90

510 i 153

49,5

90,2

14,8

27,1

622

187

100,1

30,0

54i

162

110,0

Großbach (r. d. Mosel, Km 101,4) [Enkirch, Neumühle..........

33,o__

Für den Kautenbach:    541

162

2,0

123

Ahringsbach

i,3

113

o,7

10,0

14,29

275

39,3

Mündung

94-5

i,3

18,5 J 14,23

590

84,0

11,8

25,2

596

84,8

25,4

84,4    25,3

110

33

Ahringsbach (1. d. Großbachs, Km 1,3) Fuß des Rauenbergs.............

Steierbach...................

Für den Großbach:

110

33

00

Ob

300

2,0

241

59,o j 29,50

114

228

34

68

33,6

Neumühle

4,o

185

2,0

56,0

28,00

63,8

10.1

19.1

285

Mündung

4,o

72,0

18,00

285

86

86

79,8

71,8

21,5

144

43

23,9

5i,3

i5,4

113

54,o

16,2

3i5

Altlayer Bach (r. d. Mosel, Km 87,9) Hitzelbach..................

94 j 56,7

Für den Ahringsbach im ganzen:

17,0

216

360

65

108

7,i

207

Peterswalder Bach

5,2

168,5

1,9

38,5

20,26

236

7i

Linischbach

4,8

7L5

373

112

Ob CO

H,3

16,7

14,90

0,4

97

433

130

64,5

60,0

i8,o

288

86

5i3

154

Mündung

0,4

5,5

13,75

70,5

i9,4

21,2

9L5

527

158

21,8

7i,5

21,5

29

Alfbach (1. d. Mosel, Km 80,8) I Gillenfeld.............

72,5

Für den Altlay er Bach im ganzen:

317

95

36,8

393

Strohn, oberste Mühle

33,3

380

3,5

13,0

3-7i

544

163

2,8

51,0

18,21

544

163

20,2

99,i

6,1

29,7

102,4

30,7

287

86

IOO

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

^er Höhe Her nung    UC1

von    über Teil-

Mün- NN düng

Länge

Fallhöhe

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

Abflußmenge O (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

Kilometrische Wasserkraft y . h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

W asserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate aus lang nicht Unter

jährliche ■ schrittene

jähr-1 iche

lang nicht unterschrittene

aus

Spalte Spalte

mittlere 9M°n!>te j ähr-liehe

lang nicht unterschrittene

km

km

1/sek

1/sek

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

iol)

Diefenbach

30,5    329

i88

83,6

25,1

Sammetbach

9,3

124,0    13,33

Übertrag 94,o    28,2

287

874

86

262

21,2    205

235

Olkenbach

18,0    184,5

3-2

20,5

6,41

1 103

33i

104,4

70,7

3i,3

21,2

Füllersbach

6,9

43.0    6,23

1 180 1 195

354

358

75,6

74,4

22,7

22,3

73,2

22,0

234

70

11,1

Hi,5

Ueßbach

2,8    103,5

8,3

38,0    4,58

1 357 1 405

407

422

84,5

64.3

254

19,3

79,4

23,8

548

164

Mündung

89

2,8

14.5

5.18

1 581 3 230

3 251

KO -P* Ob^-1 kO 4^

975

68,4

20,5

568

170

72,4

167,3

21,7

50,2

167,8    50,4

168,4

470

141

50,5    _

Für den Alfbach im ganzen: 2 981

Ueßbach (1. d. Alfbachs, Km 2,8) Oldenbach (Nollenbach)........

32,1    354,5

893

Litzbach

6,7

43-5

6,49

25,4

311

Lutzerather Wald

16,6

260

8,8

51,0

5>8o

712

907

214

272

46,2

52,6

13,9

15,8

SS c

8.0

Elbesbach

8,6    17S

82,0    10,25

1 051 1 051

315

3i5

61,0

107,7

18,3

32,3

56,8

17,0

500

150

1 159 1 194

348

358

118,8

152,7

35,6

45,8

113,2

34,o

906

272

Erdenbach

3,4

43,5 12,79

5,2    134,5

Mündung

103,5

5-2

3i,o 5,96

1 280

1 509

1 649

384

453

495

163-7

89,9

49,i

27.0

158,2    47,4

94,1    28,2

538

489

161

Erdenbach (1. d. Ueßbachs, Km 5,2) Kliding, westlich.............

Fuß des Gombergs.............

98,3

Für den Ueßbach im ganzen: 2 433

29,5

Ob

(0

147

730

293

196,5

3,6

96,5    26,81

147

180

44

Mündung

134,5

2,4

62,0    25,83

229

54

69

OnvO Cn 4^

59-2

11,8 14,0

52,8

i5,9

127

38

17,8    _

Für den Erdenbach:

127

Eller Bach (1. d. Mosel, Km 73,7) Fuß des Heistert.............

38

Weilerbach (Waldbach)

00" vO

271

1.9

75,5 39,74

195,5

120

36

227

68

47,7

50,4

14.3

15,1

Brochemer Tal, 0,3 km oberhalb

00

4,3

95,5    22,21

100

312

94

69,3

20,8

59,8

18,0

257

77

Mündung

86,5

1,8

312

94

13,5    7,50

23,4

7,o

24,4    7,3

34o

102

7,6

44

13

Endertbach (1. d. Mosel, Km 50,8) Kaulenbach................

25,5

Für den Eller Bach im ganzen:

301

90

n,7    308

Maxmehrmüble

9,2    280

2,5

28,0    11,20

323

97

36,2

Farrendeier Tal

2,6

6,6

323

97

77,8

10,9

23,3

121

159,0    24,09

480

Mündung

78,5

2,6

538

567

144

161

170

115,6

34,7

88,0

26,4

96,7    29,0

90,4    27,1

638

191

Flaumbach (r. d. Mosel, Km 40,2) Reumundsbach..............

27,8    _

Für den Endertbach im ganzen:

92,7

235

873

70

261

18,3    255

Mörsdorfer Bach

8,8

112,5    12,78

9,5    142,5

375

112

Dünnbach

0,8    90

8,7

52,5    6,03

952

286

47,9

57,4

14,4

17.2

0,8

14,5    18,12

r 012 1 712

3°4

5M

61,0

310,2

18,3

93,i

59,2    17,8

5i5

154

Mündung

310,4    93,2

75-5

1 714

514

Mörsdorfer Bach

(r. d. Flaumbachs, Km 9,5) Wohnroth............

3IO,6    _

Für den Flaumbach im ganzen:

93,2

248

763

74

228

14,5    340

1-5

30,5    20,33

IOI

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen : o = oberhalb, u — unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fer- Höhe nung

von über der Mündung

Länge

der

Teil-

NN

Fallhöhe

im

auf

Kilometrische Wasserkraft Q • h

1 km

strecke ganzen Lauf-jl länge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

9Monate mittlere 9Monate lang nicht jähr lang nicht

liehe

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

km

km

mittlere

jähr

liche

1/sek

unter

schrittene

l/sek

unter

schrittene

PS

PS

aus

aus

Spalte Spalte jährliche

9a

PS

₉b

PS

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11 b

Mastershäuser Bach

13,0

309,5

268

80

45.6

i3,7

Sosberger Bach

8,8

238

4,2

7i,5    17,02

5i,5

15,4

216

65

04 04 00 04 CO "4

IOI

116

57.4

42,8

17,2

12,8

Bildbach

3,9

184

4,9

54,0    11,02

508

152

Mündung

142,5

3,9

41,5    10,64

542

577

163

173

56,0

57,7

zc

•<> Os

4*.    04 ~CO

49-4

59,6

14,8

242

72

17,8

61,4    _

Für den Mörsdorfer Bach im ganzen:

232

690

70

207

Dünnbach (r. d. Flaumbachs, Km 0,8) Kirchmühle..................

174

Fuß des Bachbergs

140

4,4

34,o    7,73

Os Os 04 04

193

Mündung

4,6

50,0    10,87

193

90

700

210

Os

Os sO sO

m Co

14.9

21,0

22,8

73,o    21,9

336

101

Für den Dünnbach:

336

101

Brohlbach (1. d. Mosel, Km 38,8) Brohl..................

6-5

217

j 2,5 km unterhalb Brohl

2,5

4.o

179

38,0    15,20

10 m

Os OS

M M

58

Mündung

4.0

104,0    26,00

58

29,6

50,7

to SO

75

222

67

57-7

17.3

54.2

16,2

217

65

Für den Brohlbach:    217

65

Eltzbach (1. d. Mosel, Km 33,9) Arbacli.................

44,o

35i

Mimbach

1,8

12,0

6,67

42,2

339

513

622

154

Karbach und Stellbach

36,4

293

5,8

46,0

7,93

73i

187

219

34.2

49.3

10,3

14,8

Lohbrücke

27,8

241

8,6

52,0

6,05

1 053

316

58,0

63,7

17.4

19.1

53,6

16,1

311

93

69,0    20,7

593

178

Hof Pyrmont

16,0

178

11,8

63,0

5,34

1 229 1 229

Os Os

74,4

65,6

22,3

19,7

Keldung

10,6

140,5

5,4

37,5    6,94

1 39i 1 391

417

417

74,3

96,5

22,3

29,0

70,0

21,0

826

248

Mündung

10,6

67,5    6,37

1 404 1 456

421

437

97,4

92,7

29,2

27,8

73

1 582

475

97,o    29,1

96,8

29,0

524

157

1 026

Beybach (r. d. Mosel, Km 31,2) Reifenthal.............

100,8

Für den Eltzbach im ganzen: 3 280

30,2

308

984

24,0

353,5

Schnellbach

6,1

17,9

74,o    12,13

279,5

379

114

46,0

447

Schloß Waldeck

10,5

168,5

7,4

134

67,0

13,8

20,1

111,0    15,00

645

668

194

200

96,8

81,9    24,6

606

182

Killgensmiilile, oberhalb

8,3

68,5    8,25

55,i

29,0

16,5

2,2

100

915

274

75,5

915

274

Mündung

72,5

2,2

27,5    12,50

114,4

22,6

34,3

65,3    19,6

542

163

920

276

114,7    34,4

252

76

115,0

Ehrenbach (r. d. Mosel, Km 26,6) Kobelsbach................

34,5__

Für den Beybach im ganzen: 1 400

421

n,4

255

Liesenfelder Bach (Preisbach)

9,2

200

2,2

55,0    25,00

216

342

65

103

54.o

Mündung

9,2

130,0    14,13

48,3

70

526

158

61,3

18,4

564

74.3

22,3

Für den Ehrenbach:

564

169

169

Nothenbach (1. d. Mosel, Km 18,8) Dreckenach...............

3,6

110

Keverbacli

2,4

20,0    8,33

1,2

90

373

112

450

j Mündung

66,5

1,2

23,5    19,58

135

31.1

88.1

9,3

26,4

452

136

88,5

88,3

26,5

106

26,6    _|

Für den Nothenbach:

32

106

32

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten

21

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Ent-

fer- Höhe nung

von über

Lange

der

Teil-

Fallhöhe

Kilometrische

Wasserkraft

der

im

auf

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Mün

dung

NN

I km

strecke ganzen Lauf-L H län£e

km

km

Abtlußmenge Q (nach Tabelle Ä und Ergänzungen der "Wasserkarte)

mittlere 9Monate mittlere 9Monate j ähr-liclie

1/sek 1/sek PS

lang nicht unter-

schrittene

jähr

liche

Mittelwerte für die Strecke L

100

1 a n g nicht unterschrittene

aus

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

aus

Spalte Spalte

9a

PS

PS

80

mittlere 9M°nate jährliche

lang nicht unterschrittene

PS

PS

Sa

8b

9a

10a

10b i

11 b

Löhrbach (r. d. Rheins, Km 433) Km 7 oberhalb der Mündung ....

7,o    19°

Hirzbach

1,9    40,0    20,85

5,1

150

215

255

64 !    44,8

76

49.9

13.4

15,0

F eisternachtbach

2,2    43,0    19,55

2,9    107

PS O

Mündung

61

2,9    46,0    15,86

275

400

619

82

120

53,8

63,4

16,1

19,0

51,8

15,6

114

34

186    .    98,2

80,8

24,2

234

70

Sain (r. d. Rheins, Km 428,6) Freilingen............

29,5    __

Für den Löhrbach im ganzen:

348

104

36,4    375

Zürbach

i,7    35,o    20,59

34,7    340

PS o

Ewighäuser Bach

3L9

268,5

2,8    71,5    25,54

240

255

72

76

49,4

65,1

14.«

19.5

PS o

295

88

75,3

Goddertbach

28,4    238

3,5    30,5

8,71

445

134

38,8

22,6

11,6

70,2

21,0

197

59

PS o

595

668

178

51,8

45,3

13.6

159

48

200

42,3

Niedersainbacli (Sardbach)

25,4    219

3,o    19,0

6,33

15,5

12,7

45,6

13,7

137

4i

PS o

773 1 281

232

384

08 08 CO CO

i4,7

i6,2

Stehbach

5,7    24,0

4,21

19,7    195

57,9

17.4

330

99

o PS

1 471 1 577

441

473

61,9

72,1

21

Rechter Zufluß

4,7    21,5

4,57

15,0    173,5

1 667 1 682

500

Iserbach

8,7    124

6,3    49,5

7,86

5°5

76,2

132,2

22,9

39,7

74,2

141,6

22,2

42,5

349

892

105

268

PS o

1    922

2    186

577

Brexbach (Ransbacher Wasser)

6,3    53,o

8,41

656

151,1

183,8

45,3

55,i

2,4

7i

PS o

2    256

3    000

Mündung

58,5

2,4    12,5

5,21

3 035

677

900

911

189,7

156,3

158,1

56.9

46,9

186,8

157,2

56,0

47,2

1 177

377

353

113

Niedersainbach oder Sardbach (1. d. Sain, Km 25,4)

Km 3 oberhalb der Mündung . . .

47,4    __

Für die Sain im ganzen:

3 618    1 086

3,o    254,5

Winterrother Bach

1.0

10,0    10,00

2,0    244,5

PS o

Mündung

219

2,0    25,5    12,75

100 cc "3- CC    O

'Th rt    lo

134

144

152

44.5

61,2

64,8

13,4

18,4

63,0    18,9

126

38

194

Für den Niedersainbacli:

Iserbach (r. d. Sain, Km 8,7) Km 2,2 oberhalb der Mündung

2,2    181

126

38

Steinebach

i,3    156

0,9    25,0    27,78

PS o

Mündung

124

i,3

32,0    24,62

180

255

264

54    50,0

76    |    62,8

COCA

00 o

79

65.0

63,9

19,2

83

25

19.5

Für den Iserbach:

83    25

Brexbach oder Ransbacher Wasser (1. d. Sain, Km 2,4)

Km 13,7 oberhalb der Mündung. . . .

13,7    230

Hinterster Bach

12,6    216,5

1,1

13,5    12,27

PS c

363

569

109

Mündung

7i

12,6    145,5    n,55

744

171

05 4^ CA 4*. •<1 Ca

13,4

19.7

75,8

22,8

955

286

223

85.9    25,8

Nette (1. d. Rheins, Km 419,7) Weiberner Bach..........

Für den Brexbach: 955

286

48,8    363,5

Rehbach

3,4

32,5    9,56

45,4    331

PS o

Nltzbacli

39,2    262,5

6,2

68,5

362

422

109

127

11,05

PS c

487

146

Berresheimer Bach

210

7,6

52,5    6,91

1 134

340

PS O

1 294 1 345

388

404

10.9

57,o    5,23

M CO *''! Cn -fc* 04 08 O VO    00O>    08 4^

08 OJ •£*    4^ bo 08 08

10,4

14,0

16,1

23,5

26,8

21,1

50,2

83,9

73,4

15,0

25,2

22,0

311

638

800

93

191

240

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkrälte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Ent

fer

nung

von

der

Länge

Höhe der über Teil- *nl

Fallhöhe

auf

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Mün

dung

NN

I km

strecke ganzen Lauf-L II länSe

Kilometrische

Wasserkraft

Q • h

IOO

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9Monate mittlere 9M°nate lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

jähr

liche

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

9a

aus mittlere Spalte jähr-9b liehe

g Monate lang nicht

unter

schrittene

km

km

l/sek 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

roa

10b

11 a

nb

Ruitscher Bach

20,7

153

Loehbach

5,5    24,0    4,36

1 511

453

65,9

19,8

15,2

129

1 55i r 621

465

486

67,6

Übertrag 66,8    20,0

1 749

524

367

110

Krufter Bach

8,5

98

6,7    31,0    4,63

75,i

20,3

22,5

Mündung

55,5

8,5    42,5 5,oo

1    672

2    187

2 326

ON CT5 Cn 'sO Cn O 00 Ob to

77,4

109,4

116,3

76,2

22,8

5ii

153

23,2

32,8

112,8

33,8

959

288

Nitzbach (r. d. Nette, Km 39,2) Achter Bach..............

34,9    _

Für die Nette im ganzen

3 586    1 075

10,6

356

Wilde Seifen

3,6    29,0    8,06

7,o

327

547

164

Mündung

262,5

7,0    64,5    9,21

557

647

T67

194

44,i

5T3

59,6

13,2

15,4

17,9

55,4

16,6

388

116

Für den Nitzbach

388

116

Wied (r. d. Rheins, Km 418,1) Km 92,7 oberhalb der Mündung.

92,7

380

Rechter Nebenfluß bei Steinebach . .

9B9

368

0,8    12,0    15,00

Hohenborner Bach

90,6

341,5

1,3

26,5    20,38

215

335

345

64

100

104

32.2

68.3

70,3

9.7

20,5

69,3

20,8

90

27

Papierfabrik Mühlenthal

87,8

295

2,8    46,5    16,61

4i5

124

68,9

21,1

20,7

76,4

505

152

83,9

23,0

214

64

Hatterter Bach

83,8

258,5

4,o    36,5    9,12

505

152

46,1

25,2

13.8

Boroder Bach

80,2

3,6    17,0    4,72

668

1 205

200

3Ö2

60,9

56,9

53,5

16,0

214

64

24B5

Sörther Bach

8,2

1 456 1 482

437

445

68,7

52,5

20,6

15,8

62,8

18,8

226

68

29,0    3,54

72,0

212,5

Niederölfener Bach

67,6

200

4,4    12,5    2,84

T 662 2 153

499

646

58,8

61,1

55,6

16,7

456

137

2 360

2 497

708

749

67,0

64,0

19,2

282

85

58,7

20,1

17,6

Holzbach

57,4

176

10,2

24,0    2,35

64,8

19.4

661

198

Bürdenbach

54,3

168

3,i

8,0    2,58

3 020 5 492

71,0

141,7

21,3

42,5

5    833

6    012

146,1

43.8

453

136

1 750

1 804

150,5

92,6

45.2

27,8

Mehrbach

9,1    14,0    1,54

45,2

154

10

6    3j8

7    359

1    895

2    208

95,o

28,5

864

259

97,3

186,9

29,2

56,1

Griesbach (Pfaffenbach)

5,9    15,0    2,54

39,3

139

11

J Brochenbach

30,4

127

8,9

12,0

i,35

7 597

8431

2 279

2 529

i93,o

113,8

57,9

34,i

190,0

57.o

1 121

336

12

Roßbach

26,8

3,6    9,5    2,64

8 601 8 671

2 580 2 601

116,1 228,9

34,8

68,7

115,0

34,4

1 024

307

117,5

8806

8806

13

Fockenbach

18,7

101

8,1    16,5    2,04

2 642 2 642

232.5

179.6

69,8

53,9

230,7

69,2

831    ^ 249

14

9 132 9 494

2 740 2 848

Dombach

:s

89,5

5,9 ii,5 i,95

186,3

185,1

183,0

54,9

1 482

445

55,9

55,5

15

Niederbieberbach

4,3

64,5

8,5    25,0    2,94

9 655 9 697

2 896 2 909

188,3

285,1

56,5

85,5

186,7

56,0

1 102

33i

16

Mündung

56

4,3    8,5    1,98

9 9i4

10 484

10572

2    974

3    145

3 172

291.5

207.6

209,3

87,4

62,3

288,3

208,4

86,4

62,6

2 45i

735

Holzbach (1. d. Wied, Km 57,4) Marienrachdorfer Bach........

62,8    _

die Wied im ganzen

896    269

12 367    3 710

25,0

248

Alter Bach

11,0    29,0    2,64

14,0

219

Hilgert.er Bach

11,8

212

2,2

7,o    3,18

1 425

1 547

428

464

37,6

49,2

ii,3

14,8

1 677

503

53,3

16,0

51,2    15,4

113

34

113

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u == unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Ent

fer

nung

von

Höhe

Länge

Fallhöhe

der

der

über

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Mün

dung

NN

Teil

strecke

im

auf

I km ganzen Lauf-jj länge

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

1/sek 1/sek

Kilometrische Wasserkraft

Q • h

100

9 Monate mittlere I9 Monate lang nicht • ••, lang nicht jani- unter. liehe schrittene 9a

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

unter

schrittene

PS

PS

aus

Spalte

PS

aus mittlere Spalte jähr-9b liehe

9 Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

II a

Hilgerter Bach

11,8

212

£3

Wambach

4,2

187

7,6

1 877

563    61,8

18,5

Übertrag

113

34

25,0    3,29

£= O

Mündung

176

4,2

11,0

2,62

2 087 2412

2 472

626

724

743

68.7

63,2

20,6

19,0

65,2

64,0

19,6    496

19,2

149

Griesbach oder Pfaffenbach (r. d. Wied, Km 39,3)

Km 4,1 oberhalb der Mündung

Winkelbach (Hallerbach) . . . .

64,8    19,4    __

Für den Holzbach im ganzen:

269

878

81

264

170

152

2,4

18,0

7,50

£3 O

Mündung

139

i,7

13,0

7,65

CO CO Ol 04    KJ KJ

■£- vO \D

159

249

251

39,7

63,4

u,9

19,0

63,8

63,6

19,0

108

32

19,1

Fockenbach (1. d. Wied, Km 18,7) Km 8,2 oberhalb der Mündung . . . .

Fockenbachs Mühle...........

Für den Griesbach:

108    32

KJ

cc

230

210

i,4

20,0

14,29

£3 O

235

70

Kurtscheider Wiese

1,6

235

70

Cn 04 00 04 00 ON

10,1

17,5

40,0

25,00

170

£3 O

Mündung

IOI

5,2

69,0

13,27

292

292

362

88

88

109

73,o

38,7

22,0

n,7

65,9    i9>⁸

105

32

48,0

Für den

43,4

Niederbieberbach (l.d.Wied, Km 4,3) Km 5,2 oberhalb der Mündung......

Mühlbach (Engelsbach)...........

14,4    _1

Fockenbach im ganzen:

13,0 | 226 |

331

to

t-

68

100

130

T16

1,0

14,0

14,00

£3 O

35o

Mündung

64

4,2

52,0

12,38

460

105

138

49,o

56,9

i4,7

17,1

63,8

19,2

268

80

57o

171

Brohlbach (I. d. Rheins, Km 408,4) Wirrbach.................

70,6    21,2    |

Für den Niedfrbieberbach:    268    80

10,9

193

Kreisgrenze

9,6

180

1,3

13,0

10,00

O £3

Gleeser Bach

6,9

2,7

48,0    17,78

290

290

00 co

29,0

51,6

Cn CO Ol -<1

132

O £3

34i

102

60,6

56,1

16,8

151

45

Schweppenburger Bach (Piinterbach) . . .

3,6

3.3

37,5    11,36

423

127 I

48,1

18,2

14,4

94,5

£3 C

478

54,3

Mündung

53,5

3,6

539

61,4

16,3

18,4

41,0

n,39

565

169

51,2

62,9

154

18,8

644    _

Für den Brohlbach im ganzen:

i9,3

169 |    51

226

546

68

164

Ahr (1. d. Rheins, Km 399) Schafbach............

76,1

378

Alendorfer Bach

3,4

18,5

5,44

72,7

359,5

£3 O

Mühlenbach

7LO

346,5

i,7

13,0

7,65

736 1 042

221

3i3

40,0

79,7

12,0

23,9

O £3

Ahbach

65,9

5T

29,0

5,69

1 102

1 255

33i

376

84,3

7L4

25.3

21.4

317,5

1    461

2    423

438

83,1

82,0 |    24,6

139

42

727

131,8

24,9

39,5

77,2 |    23,2 |    394

118

Trierbach

61,4

4,5

24,5

5,44

293

£3 O

Dreisbach

8,4

33,5

3,99

2502    751

3 558    1 067

136,1

142,0

40,8

42,6

134,0 |    40,2

603

181

53,o

259,5

3 809 3 948

1 143 1 184

152,0

216,0

45,6

64,8

147,0 I 44,1

1 235

370

Armutsbach

49,8

242

3,2

17,5

5,47

Adenauer Bach

6,9

3    978

4    478

1 193 1 343

217,6

201,1

216,8 i 65,0

694

208

31,0 | 4,49

42,9

211

7

Kesselinger Bach

36,8

184,5

6,1

26,5

4,34

£3 O

4    621

5    107

1 386 1 532

207.5

221.6

5    439

6    157

1 632 1 847

236,0

218,0

CO ro    10    00

10 o"    cf v£f    cf 10

NO VC    nO nO    r^v£>

204,3

228,8

61,2 i 1 410

68,6

1 396

423

4i9

Sahrbach

32,7

170

4,i

14,5

3,54

6 220

1 866

220,2

66,i

219,1

65,8

898

269

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

j km

Höhe

über

NN

Länge

Fallhöhe

der

Teil

strecke

im

auf

ganzen

Ii

1 km Lauflänge

km

ni

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

1/sek 1/sek

9 Monate lang nicht unterschrittene

Kilometrische W asserkraft

Q • h

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte xo X Spalte 5)

mittlere

jähr

liche

9Monate lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

aus

Spalte

PS

PS

9a

9b

mittlere 9Monate jährliche

lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

8a

8b | 9a

9b

10a

10b

11 a

Sahrbach

32,7    170

Pegel Walporzheim

16,3    110,5

16,4    59,5

3,63

6 563

1 969

238,2

7i,5

10

Talbach (Bachemer Bach)

12,4    97

3,9    13,5

3,46

6 961 6 961

2 088 2 088

252,7

240,9

75,8

72,3

Übertrag 6 769 245,4    73,6    4025

2 030 1 208

7055

7 116

2 116 2 135

244,1

260,4

73,2

78,1

242,5

72,8

946

284

11

Leimersdorfer Bach

8,3    82

4,i

15,0 |    3,66

12

Mündung

5i

8,3    31,0 i 3,73

7 252 7 456

2 177 2 237

265,4

278,1

79,6

83,4

262,9

283,7

78,9    1078

85,1    2355

323

7 756 |    2 327

289,3

706

Ahbach (r. d Ahr, Km 65,9) Obereher Bach (Ahbach) ....

86,8__

Für die Ahr im ganzen: 15173

4 551

11,7    4°8

Rudersbach (Niedereher Bach)

9,2    385,5

2,5    22,5 j 9,00

397

119

35,7

Mündung

317,5

9,2    68,0 |    7,39

740

.222

54,7

62,9

962

289

7i,i

21,3

18,8

579

174

Für den Ahbach:

579

174

Trierbach (r. d. Ahr, Km 61,4) Miillenbach.............

—I

415

Nohner Bach

CO

11,9    85,0    7,14

330

445

Wirftbach

1,6

761

133

228

31,8

9,5

10,5

6,56

49,9

15,0

3i9,5

827 1 011

248

54,2

Mündung

293

3,2    26,5 !    8,28

303

83,7

16,3

25,1

52,0

15,6

83

25

1 056

85,6

25,6

274

82

Armutsbach (1. d. Ahr, Km 49,8) Bremer Bach (Brümmers Bach)......

Ililterscheider Bach (Buchholzbach) . . . .

317 |    87,4    26,2    _

Für den Trierbach im ganzen:

357

107

vb *<!

279

269

0,8    10,0    12,50

331

99 I 4i,4

476    143

67,6

12,4

20,3

Mündung

242

1,9    27,0 I 14,21

69,3

20,8

132

40

500

150

71,0

Kesselinger Bach (r. d. Ahr, Km 36,8) Heckenbach..................

21,3    j_

Für den Armutsbach:    132

40

277,5

Herschbach (Weidenbach)

3-¹    48,5    15,64

229

257

544

77

163

40.2

54.4

12,1

16,3

Dennerbach

198

3,1    31,0    10,00

Mündung

184,5

0,9    r3,5 I 15,00

ON

GN l-l

IO

180

215

59.9

107,6

18,0

32,3

57,2

17,2

177

53

718

107,6

32,3

97

29

Renneberger Bach

(r. d. Rheins, Km 398,4) Brauerei oberhalb Linz . . .

215    107,7    32,3

Für den Kesselinger Bach im

274

82

00

120

Kalkofen

o,7

20,0    28,57

100

120

120

36

36

34,3

53,5

10,3

16,0

Mündung

1,1

49,o i 44,55

5i

130

39

57,9

17,6

55,7

16,7

61

18

Für den Renneberger Bach:

61 |

18

Sieg*) (r. d. Rheins, Km 369,1) Walpersdorf...........

150,0

373

Werthenbach

144,8

318

5,2    55,o

10,58

433

943

130

283

45,8

70,7

i3,7

21,2

Obernau

140,6

286,5

4,2    31,5

7,50

Netphe

139,4

280

1,2

6,5 i 5,42

1 123

1 399

337

420

84,2

75,8

25,3

22,7

77,4    23,2

325

9.8

Dreisbach

136,2

262

3,2    18,0 I 5,62

1 419 1 807

1 890

426    76,9

542    101,6

76,4    22,9

92

28

567

106,2

23,1

30,5

3i,9

103,9    31,2

332

100

*) Nach Aufstellung der Tabellen hat sich —

infolge Regulierung der Sieg

die Stationierung im Unterlauf geändert.

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

j Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

Fallhöhe

Länge Höhe der über Teil- lm NJ4 strecke ganzen

auf

1 km Lauflänge

li

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

9 Monate lang nicht unterschrittene

km

km

mittlere

jähr

liche

1/sek

1/sek

Kilometrische Wasserkraft Q • h

IOO

mittlere 9 Monate jlang nicht unterschrittene 9 a

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte ioXSpalte 5)

jähr

liche

PS

PS

aus

aus

Spalte Spalte

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

11 b

Dreisbach

136,2

262

Ferndorfbach

132,1

244

4,i

18,0

4,39

2 427

728

106,5

3².°

Übertrag I 108,4    32,6

749

444

226

133

Weisbach

2,4

8,5

3,54

2 515

5 758

754

1 727

110,4

203,8

33.1

61.1

129,7    235,5

Alchenbach

0,6

5 798

6970

1    739

2    091

205.2

174.2

61,6

52,3

204,5

61,4

491

147

129,1

234

1,5

2,50

Eisernbach

5,6

7 089

7 573

175.7

52,8

105

32

2 127 2 272

177.2

155.2

53.2

46,6

123,5

222,5

ii,5

2,05

Gosenbach

3,i

120,4

217

5,5

1,77

7    793

8    196

2 338 2 459

159,8

i45,i

157.5

47.2

882

265

47,9

43.5

Asdorf .

105,5

186

! i4,9

31,0

2,08

8 246 8452

2 474 2 536

146,0

175,8

43,8

52,7

145,6

43,6

45i

135

10

Hellerbach

102,6

180

2,9

6,0

2,07

8 910 10 372

2    673

3    112

185,3

214,7

55.6

64,4

180,6

54,2

2 691

807

11

Schönsteiner Bach (Elbbach)

84,0

149,5

18,6

30,5

1,64

PO PO

10 417

13 938

3    125

4    181

215.6

228.6

64,7

68,6

215,2

64,6

624

187

12

Wisserbach

82,4

147

1,6

2,5

1,56

14    375

15    300

4312

4 590

235,8

238,7

232,2

69,6

4 319

1 296

0\

238,9

71,6

382

115

13

Nister

79,3

142

3,i

5,o

1,61

15 330

17 677

4    599

5    303

239,1

284,6

7i,7

85,4

14

Holperbach

78,7

141

0,6

1,0

1,67

17 720 22 065

5    3i6

6    620

285.3

368,5

85,6 110,6

285,0

85,5

884

265

15

Seelbach

72,6

133

6,1

8,0

i,3i

22 074 22 546

6 622

6 764

368,6

295,4

110,6

88,6

368,6

110,6

221

66

16

Scharfenbach (Irsenbach)

69,6

128

3,o

5,o

1,67

22    746

23    069

6 824 6 921

298,0

385,3

296,7

89,0

1 810

543

89,4

115,6

17

Gierzhagener Bach (Schönenbach) . . .

64,9

121,5

4,7

6,5

1,38

23 199 23 807

6    960

7    142

387.4

328.5

116,2 98,6

386,4

33o,i

”5.9

348

18

Dattenfelder Bach

58,1

106

6,8

15,5

2,28

24 037 24 389

7211

7 317

33i,7

556,1

99,5

166,8

99,o

1 55i

465

19

Reidershofer Bach

49,2

93,5

8,9

12,5

1,40

24 749

24 840

7 425 7 452

564,3

347,8

169.3

104.3

560,2

168,0

3 809

1 143

20

Ottersbach

43,6

87,5

5,6

6,0

1,07

25 251

25 35i

7 575 7 605

353,5

271,3

106,0

81,4

350,6

105,2

3 120

936

21

Mühleiper Bach (Eitorfer Bach) . .

40,8

83,5

2,8

4,o

i,43

25 702 25 889

7 711 7 767

275,0

370,2

82,5 in,1

273,2

370,8

82,0

1 530

459

111,2

1 038

22

Krabach

36,1

78,5

i 4,7

5,o

1,06

25 979 26373

7 794 7 912

371.5

279.6

•iii,4

83,9

311

23

Brölbach

25,3

69

10,8

9,5

0,88

26 641 26 908

7    992

8    072

282,4

236,8

84,7

71,0

281,0

84,3

1 321

396

24

Hanfbach

1,6

23,7

66,5

2,5

1,56

27 282 31 392

8    185

9    4i8

238,4

7i,5

2 575

240,1

489,7

72,0

146,9

772

25

31    408

32    098

489,8

147,0

784

9 422 9 629

490,0

375,5

i47,o

112,6

235

Wahnbach

20,7

63

3,o

3,5

IA7

26

32    149

33    434

9645

10 030

376,i

334,3

112,8 100,3

375,8

112,7

1 127

338

Pleisbach

5,5

15,2

5,5

1,00

57,5

27

Agger

10,8

5i,i

I 4,4    6,4

33    699

34    783

10 110

io435

337,o

504,4

101,1

151,3

335,6

100,7

1 846

554

i,45

Mündung

10,8

4,i

0,38

34 873 52 409

10 462 15 723

505,0

151,5

2 222

667

505,7

199,2

i5i,7

59,8

47

52 778

15 828

200,6

199-9

60,0

60,2

Für die Sieg im ganzen

2 159

648

Ferndorfbach (r. d. Sieg, Km 132,1) Haarhausen, oberhalb.........

Grundbach (Insbach)............

18,5

340

0,6

17,9

5,5

334,5

9,17

9.

522

157

47,9

i4,4

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fer' Höhe | nung

| von über

Mihi- ^ j düng

j km

Länge

Fallhöhe

der

im

auf

Teilstrecke ganzen

J km

II

1 km Lauflänge

1.

Abflußmenge Q (nach Tabelle Ä und Ergänzungen der Wasserkarte)

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

mittlere 9 Monate mittlere 9Monate lang nicht unter-

jährliche schrittene

1/sek | I/sek

8a

8b

_ _    aus .. _

jähr- la°f™ht Spalte j Spalte liehe

schrittene

9a

PS

PS

ans

9b

mittlere ;9 jähr- ' liehe

Monate lang nicht unterschrittene

PS , PS

PS

PS

9a

9b

10a

10b    11a

1-

Grundbach (Insbach) . . . Miisener Bach (Winterbach)

17,9    334,5

14,4    306,5

3,5    28,0

8,00

662

199

53,o

15,9

63,4

19.0

222

67

Littfeld

8,6    272

5,8    34,5

922 1 097

277

329

73-8

65.3

22,1

19,6

5,95

Birlenbach

6,7

22,0

3,28

1    439

2    465

432

740

85,6

80,9

25,7

24,3

75,4

22,6

437

131

i,9    250

Mündung

244

i,9

6,0

3,i6

2    795

3    212

3 243

838

9i,7

964    | 101,5

27,5

30,4

973

. 86,3

102,0

25,9

578

173

30,6

194

58

Littfeld (r. d. Ferndorfbachs, Km 8,6) Lohmiihle bei Krombach

30,8    _

Für den Ferndorfbach im g.anzen: 1 431

102,5

429

5,5    310

Straßenbrücke bei Eichen .

2,6    17,5

6,73

2,9    292,5

585

176

585

176

39,4

4i,4

11,8

12,4

Mündung

2,9    20,5

7,07

272

1 026

308

72,5

21,8

57,o

17,1

165

50

Weisbach (1. d. Sieg, Km 129,7) I Dorf bach...............

Für die Littfeld:

165

50

11,4    312,5

Feuersbach

5,4    268,5

6,0    44,0

7,33

781

234

881

Breitenbach

4,i    260,5

1,3

8,0

6,15

264

57,2

54.2

17.2

16.3

Mündung

4,i    25,0

6,10

901

998

270

299

55,4

60,9

16,6

18,3

54,8

66,2

16.4

19,8

7i

21

271

81

235,5

1 172

35i

21,4

Gosenbach (r. d Sieg, Km 120,4) Grube Rosenzweig............

7i,5

Für den Weisbach im ganzen:

342    102

1,5    260

Unterster Zufluß

0,6    16,0

26,67

o,9    244

Mündung

0,9    27,0

105

190

32

57

28,0

57.0

217

30,00

206

62

61,8

18,5

59,4    17,8

53    ;    16

Für den Gosenbach:

53

16

Asdorf (r. d. Sieg, Km 105,5) Km 11,4 oberhalb der Mündung

11,4    250

Fischbach

1,0

8,5

8,50

10,4    241,5

433

837

130

36.8

251

48,0

11,0

14,4

Harbach (Wimmersbach)

5,o    210,5

5,4 3LO

5,74

53,2

16,0

287

86

1 015 1 310

304

393

58,3

64,2

17,5

19-3

Mündung

186

5,o    24,5

4,90

1 462

67,9

20,4

340

102

Hellerbach (1. d. Sieg, Km 102,6) Linker Nebenbach unterhalb Würge n do rf

438    71,6    21,5    _

Für die Asdorf im ganzen:

627    188

23,0    370

Burbach

21,6

i,4    20,0 | 14,29

350

335

ioo

385

116

47,9

60,8

14,4

18,2

Buchheller

•i,9    30,0

15,79

19,7

320

403

668

63.6

62,2

18.6

118    !

35

200

Mischebach

17,5    296,5

2,2

23,5

10,68

7i.3

I9.I

21,4

882 1 012

265

94,2

28,3

82,8

24.8

182

55

304

93,o

Wildenbach

13,2    257

4,3    39,5

9,19

27,9

Suderbach

8,5    224,5

4,7    32,5

6,91

1 173 1 697

352

509

107,8

H7,3

100,4

30,1

432

130

32,3

35,2

2 o8l 2 221

Tt v£> CS \D KO

143.8

104.8

130,6

39,2

614

184

43,i

Daadenbach

5,4    25,5

4.72

31-4

3,i    199

Mündung

180

3,i    19,0

6,13

2    369

3    286 3 521

cc

i 057

in,8 201,4

108,3

32,4

585

176

33,5

60,4

Buchheller (1. d. Hellerbachs, Km 19,7) Zusammenfluß der Quellbäche.......I

4,2    435

Mündung

4,2    115,0

27,38

165

50

320

265

8o

208,6

62,6

647

215,8

Für den Hellerbach im ganzen: 2 578

64,7

194

774

45,2

13,6

72,6    |    21,8

58,9 |    17,7 j 247

74

Für die Buchheller:    247    74

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Greuzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über

Mül NN

düng

Höhe

Länge

Fallhöhe

der

im

auf

Teilstrecke Sanzen

1 km Lauflänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere I9 Monate lang nicht unterschrittene

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

jähr

liche

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

mittlere

jähr

liche

9 Monate lang nicht

unter

schrittene

aus

aus

Spalte Spalte

9a

9b

mittlere 19 Monate

j ähr-liche

lang nicht unterschrittene

km

km

1/sek j 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

PS

9a

9b

10a

10b

11b

Daadenbach (1. d. Hellerbachs, Km 3,1) Fuß des Brachenberges ...........

11,2

350

Derscher Bach

o,5

10,5

21,00

10,7

339,5

150

280

45    3i,5

84    54,2

9,4

16,3

Friedewalder Bach

8,4

295

2,3    44,5

19,35

63,3

374

112

Dreisbacli

3,7    48,0

12,97

519

156

72,4

67,3

21,7

20,2

19,0

146

44

| 4,7

247

624

74,i

22,2

274

82

187    80,9

24,3

Mündung

4,7    48,0

10,21

771

231

78,7

23,6

199

917

276

28,1

86,2

25,8

Schönsteiner Bach oder Elbbach (1. d. Sieg, Km 84)

Kausen, südlich.............

93,6

Für den Daadenbach im ganzen:

4°5

825

122

248

14,6

350

Lindians Seifen

13,6

321

1,0

29,0

29,00

140

42

Steinebach

2,6

49,o

18,85

230

69

11,0

272

Selbach

i,9

165

9,i

107,0    11,76

300

413

68l

90

124

-P» Cn    -P»    -P-

00 CTn    G>    0

Oh Os    4^    Oh

12,2

13,0

17,0

14,6

50,0    15,0

64,4    i9,3

130

586

39

176

Mündung

H9,5

i,9

15,5

8,16

895

204

268

80,1

73,o

24,0

21,9

925

277

22,6

74,2

22,2

141

42

Wisserbach (r. d. Sieg, Km 82,4) Friesenhagener Bach..........

21,5

256

Für

75,5    . _

Schönsteiner Bach im ganzen:

857

257

Morsbach

9,o    54,o

6,00

12,5

202

916

1 238

275

55,o

Alzener Bach (Lauberbach)

9,5    43,o

4,53

37i

56,1

w h-l

pp 00 ln

3,o

159

1 568 1 733

63,6

19,0

604

181

Wipperbach (Brölbach)

2,9

n,5

3,97

470

520

71,0

68,8

21,3

20,6

o,r

147,5

1    783

2    341

535

702.

70,8

117,0

69,8

20,9

202

61

21,2

35,i

Mündung

147

0,1

o,5

5-oo

117,2

■2 347

706

35,2

12

Nister (1. d. Sieg, Km 79,3) Neustadt, Graue Mühle . . .

ii7,4    _

Für den Wisserbach im ganzen:

35,2

818

246

54,5

490

Roßbach

53,2

482,5

i,3

7,5

5,77

438

Schwarze Nister

44.9

368

8,3    H4,5

13,80

538

886

131

161

266

25,3

74,2

7,6

22,3

98,2

29,5

815

244

Käsebach (Enspeler Bach)

39,2

298

5,7

70,0

12,28

1 356

407

122,3

166,5

3&,7

50,0

1 567

1 939

179,4

53,8

1 023

307

470

Norkenbach

34,5

269,5

4,7    28,5

6,06

582

192,4

H7,5

57,7

35,2

129.0

38,7

606

182

2 319 2 386

Ov vO Ot Oh

Kleine Nister

14,3    69,5

4,86

140,5

116,0

42,2

34,8

125,8

37,8

1 799

540

20,2

200

Mündung

20,2

58,0

2,87

2    793

3    906

838 1 172

135,7

112,1

G> -£* G> 0 Oh ■<!

118,4

35,5

142

2 392

718

4 345

1 302

124,7

37,4

Schwarze Nister (r. d. Nister, Km 44,9) Zufluß unterhalb Hof............

Für die Nister im ganzen:

6 635

1 991

5,9

5n,5

Bach, Obere Mühle

5,o

498

o,9    13,5

15,00

Mündung

368

5,o    130,0

26,00

270

270

470

81

81

141

40,5

70,2

12,2

21,1

122,2

36,7

96,2    28,9

481

144

Käsebach oder Enspeler Bach (1. d. Nister, Km 39,2)

Zusammenfluß der beiden Quellbäche . . .

Für die Schwarze Nister:

481

144

5-7

416

Weißer Graben

2,5    63,0

25,20

3,2

353

220

280

66

84

55,4

48,1

f* ON ■P* CTv

! Mündung

298

3,2    55,o

I7,i9

372

I T2

63,9

19,2

56,0

i6,8

179

54

Für den Käsebach:

179

54

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von

Mfin- NN düng

Höhe

Lauge

Fallhöhe

der

im

auf

über Teilstrecke ganzen

1 km Lauflänge

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate jährliche

1/sek

Kilometrische

Wasserkraft

Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

lang nicht unterschrittene

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

mittlere 9 Monate jährliche

lang nicht unterschrittene

aus

aus

PS

PS

Spalte

Spalte

9b

PS

mittlere j ähr-liche

0 Monate lang nicht

unter

schrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11b

Kleine Nister (r. d. Nister, Km 20,2) Langenbach ..................

15,7

428

Mörlen

3,4

28,0

8,24

12,3

400

572

Luckenbach

6,9

5,4

122,5

277,5

22,69

572

772

172

172

47,i

129,8

14,1

38,9

Mündung

200

6,9

872

232

262

175,2    52,6

97,9    29,4

152,5    45,8

824

247

77,5

11,23

111,4

33,4

769

231

1113

333    125,0    37,5    _

Für die Kleine Nister im ganzen: 1 593

478

Seelbach (1. d. Sieg, Km 72,6) Marienthaler Bach...........

2,5

163,5

Weißenbrüchenbach

1,0

151

1,5

12,5

8,33

Mündung

133

1,0

18,0

18,00

220

310

323

O fO

Os Q\

Cn    Cn m

00    Ol 00

'0064

IO

17,4

57.o    17,0

57

17

Für den Seelbach:    57

17

Scharfenbach oder Irsenbach (1. d. Sieg, Km 69,6)

Nieder Irsen ...........

6,6

189 |

Schabernack, Furt

4,5

39,o

8,67

2,1

150

464

Mündung

128

2,1

22,0

10,48

464

608

M    MM

00 04 04 KJ    \D '£>

40,2

48,6

63,7

12,1

14,6

56,2

16,8

118

35

19,1    __

Für den Scharfenbach:

118

35

Gierzhagener Bach oder Schönenbach (r. d. Sieg, Km 64,9)

Km 5,2 oberhalb der Mündung......

5,2

200

Rommen, östlich

2,1

30,0

14,29

3,i

170 •

292

88

3,r

48,5

15,65

292

88

4L7

45,7

12,5

13,7

Mündung

121,5

352

106

55,i

50,4    15,1

156

16,5    _

Für den Gierzhagener Bach:

156

47

47

Brölbach (r. d. Sieg, Km 25,3) Niimbrechter Bach.........

32,2

210

Zwischen Grünthal und der Guxmühle .

5,i

20,0

3-92

27,1

190

Überdorfer Bach .

25,5

180

1,6

10,0

6,25

I 071 I 071

321

321

42,0

66,9

12,6

20,1

Weeger Bach (Werschbach)

17.4

142,5

8,1

37,5

4,63

I 126

1 339

338

402

70,4

62,0

21,1

18,6

68,6

20,6

110

33

Waldbrölbach

13.6

3,8

20.0

5,26

1787 1972

536

592

82,7

103,7

24,8

3LI

72,4

21,7

586

176

122,5

Krawinkler Bach (Horbach)

8,5

5,i

23,5

4;6i

2 048 3381

614 1 014

107,7

155,9

32,3

46,8

105,7

3L7

402

121

99

Dehrenbach

3,2

78,5

5,3

20,5

3,87

3641

3708

1 092 1 112

167,9

143,5

161,9

48,6

826

248

50,4

43,o

3878

4036

1 163 1 211

146,8

44,0

778

233

Mündung

69

3,2

9,5

2,97

4 HO

1 230

150,1

H9,9

45,o

36,0

36,6    _

Für den Brölbach im ganzen:

121,0

36,3

387

116

122,1

3 089

927

Waldbrölbach (l.d. Brölbachs, Km 13,6) Km 11,6 oberhalb der Mündung......

Lindscheider Bach

00 Ol

200

184

1,8

16,0

8,89

481

Mündung

122,5

9,8

61,5

6,28

785

144

235

42,8

49,3

12,5

14,8

1 333

399

83,7

66,5

20,0

652

196

25,1__

Für den Waldbrölbach:    652

196

Wahnbach (r. d. Sieg, Km 20,7) Scheider Bach (Markelsbach).....

Hirtsiefener Bach (Wendbach) . . . .

17,5

ii,5

154

6,0

26.5

4,42

127,5

842 1 012

253

37,2

Mündung

63

ii,5

64,5

5,61

304

66,9

11,2

20,1

1 285

386

72,1

21,6

69,5

20,8

799

240

Für den Wahnbach:

799

240

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

22

Tabelle B

Ermittelung

Abkürzungen: o

er natürlichen Wasserkräfte

oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fer' Höhe nung

von über

Mün- NN düng

Länge

der

Teil

strecke

Fallhöhe

im

auf

1 km ganzen Läufer länge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

Kilometrisclie

Wasserkraft

Q • h

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

jähr-

liehe

aus

aus

Spalte Spalte

mittlere 9Monate jährliche

lan g nicht unterschrittene

km

km

1/sek 1/sek

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

90

10a

10b

11 a

11 b

Agger (r. d. Sieg, Km 10,8) Km 62,9 oberhalb der Mündung

62,9

270

Rengse

61,4

253

1,5

i7.o H.33

428

128

Bredenbrucher Bach (Genkel)

60,8

246

0,6

7,o    11,67

684

694

205

208

48,5    14,6

79,8

23,9

Linksseitige Agger (Steinagger)

56,0

4,8

43,8    9,12

1 093

328

81,0    24,3

99,7    29,9 •

80,4    24,1

48

14

202,2

Seßmar

51,6

182,5

4,4

i9,7    4,48

1    266

2    670

380

801

H5,5

119,6

34,6

35,9

107,6    32,2

516

155

Wiehl

9,5

39,5    4,i6

2    900

3    440

870 1 032

129,9

i43,i

39,o

42,9

124,8    37,4

549

165

42,1

143

Leppebach

34,2

121

•7,9

22,0    2,78

4467 7 55°

1    340

2    265

185.8

209.9

55,7

63,0

164,4    49,3

1 562

469

Loopebach

31,0

112

3,2

9,0    2,81

8 024

93i6

² 407 2 795

223,1

261,8

66,9

78,5

216,5    65,0

1 710

513

Schalkener Bach (Schlingenhach)

26,3

4,7

11,5    2,45

9 538 9 802

2 861 2 941

268,0

240,1

80,4

72,0

264,9    79,4

242,6    72,8

848

254

1 140

342

100,5

10 002 10 204

3 001 3 061

245,0

217,3

73,5

65,2

Naafbach

10,6

67

i5,7

33,5    2,13

Sülz

7,7

61

2,9

6,0

2,07

11 024 11 842

3 307 3 553

234,8    70,4

245,1    73,5

226,0

67,8

3 548

1 064

10

Mündung

51,1

7,7

11 880 17 042

3 564

5 113

245,9    73,8

219,8    65,9

245,5    73,6

712

214

9,9    1,29

17 536    5 260

226,2

223,0

66,9

67,9    _I

Für die Agger im ganzen:

1 717

515

Bredenbrucher Bach oder Genkel (r. d. Agger, Km 60,8)

Km 3,3 oberhalb der Mündung ....

12 350

3 705

290

Lantenbach

265,5

i,9

24,5    12,89

320

355

96

106

41,2

49,5

Mündung

246

i,4

19,5    13,93

399

120

Tt 00    t>-

CS Tt    vcT

MM    M

52,6

15,8

55,6    _

Für den Bredenbrucher Bach:

74

22

74

22

Linksseitige Agger oder Steinagger (1. d. Agger, Km 56)

Oberacher.................

230

Schurbach

224

o,7

6,0    8,57

575

600

172

49,3

Neustädter Bach (Dörspe)

0,1

203

2,6

21,0

8,08

180

48,5

M M

ON 00

53.0

Mündung

202,2

0,1

0,8    8,00

710 1 399

1 404

213

420

421

57,4

111,9

r5,9

138

41

17,2

33,6

33,7

112,1

33,6

Seßmar (r. d. Agger, Km 51,6) Fuß des Brunsberges.......

112,3    _

Für die Linksseitige Agger im ganzen:

149

44

3-5

220

Mühlenseßmar

1,2

10,0    8,33

2,3

210

Mündung

182,5

2,3

27,5    11,96

480 I 144 j 40,0 480 ! 144 ' 57,4

12,0

17,2

540 !    162 |    64,6    19,4

61,0

18,3

140

42

Wiehl (1. d. Agger, Km 42,1) Km 30,6 oberhalb der Mündung

Wildbergerhütte.......

Für die Seßmar:

140

42

30,6

28,5

330

310

2,1

20,0

9.52

460 | 138 460 I 138

43,8

44,8

13,1

13,4

Dreschhäuser Bach

26,5

2,0

19,5    9,75

290,5

Denklinger Bach (Asbach)

18,2

229

8,3

61,5    7,4i

590 |    177

640 1    192

51,2    15,3

102

31

57,5.

47,4

17.2

14.2

Dreisbach

11,8

197

6,4

32,0    5,00

o so

1106

332

1 407 |    422

82,0

70,4

24,6

21,1

64,7    19,4

537

161

1 722

517

86,1

25,8

78,2    23,4

500

150

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u — unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Ent

fer

nung

von

der

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Mün

dung

Länge Höhe rler über Teilstrecke

Fallhöhe

im

auf

Kilometrische

Wasserkraft

NN

1 km ganzen Lauf-H länge

Abflußmenge Q

(nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere lang nicht unterschrittene

jähr

liche

jähr

liche

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte roXSpalte 5)

9 Monate lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

9a

aus mittlere 9Monate Spalte jähr-9b liehe

lang nicht unterschrittene

km

km

1/sek 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11b

Dreisbach

11,8

197

2057

6x7

108,8

Alpebach

6,7

5,i

170

27,0    5,29

32,6

Übertrag 1 139

342

Mündung

6,7

2 262 2 557

114,2

34,2

582

175

679

767

27,0    4,03

H9,7

103,0

35,9

30,9

143

3083

113,6

34,i

761

228

924

124,2

37,3    _

Für die Wiehl im ganzen: 2 482

745

Leppebach (r. d. Agger, Km 34,2) Niederwette.............

CT\

cc

290

Herreshagener Bach

2,5

31,5    12,60

<-C

00

258,5

370

in

46,6

Scheeler Bach

6,4

65,5

424

127

10,23

43,4

14,0

13,0

58,2

17,4    372

112

193

00

Cn

214

256

73,o

106,9

21,9

32,1

Gelpe

5,o

163

2,4

30,0

12,50

Mündung

5,o

42,0

8,40

895 1 127

268

338

111,9

94,7

121

1 292

388

^ vO foecT cT cON cO

109,4

101,6

32,8

30,5

263

508

108,5    _

Für den Leppebach im ganzen : 1 143

79

152

343

Loopebach (1. d. Agger, Km 31) ! Piihlenbach..............

bi

Lützenbach

00 00

181

2,0

54,o

27,00

160

48

43,2

13,0

127

210

63

50,0    15,0

ioo

30

Mündung

0,8

15,0

18,75

255

264

76

r^oo

vO

10 ’Tf

17,0

i4,3

79

14,8

48,6    14,6

39

12

49,5    _

Für den Loopebach im ganzen:

139

42

Sülz (r. d. Agger, Km 7,7) Klemenseichen......

Unterfelder Bach (Breun) . .

42,7

245

36,3

192

6,4

53,o

8,28

626

188

Hofstadter Bach

5,9

37,o

6,27

836

25 t

51,8

52,4

i5,5

i5,7

30,4

155

1 056 1 095

66,2

59,3    17,8

350

105

10

y:

| Kürtensülze

25,9

128,5

4,5

26,5

5,89

64,5

i9,9

19,4

Dürscheider Bach (Diirschbach)

22,2

116,5

3,7

12,0

3,24

1    384

2    928

4i5

878

81.5

24,4

94,9

28,5

73,o    21,9

328

98

Lennefer Bach

3,2

12,0

3,75

3 093    928

3 442    1 033

97,6    29,3

361

108

100,2

129,1

30,1

38,7

130,3    39,o

417

125

19,0

104,5

Altenbrücker Bach

4,5

12,0

2,67

3    507

4    114

1 052 1 234

I3L5

109,8

39,4

32,9

H,5

92,5

Brünsbach

9,6

81,5

4,9

11,0

2,24

4 378 4 523

1 3i3 1 357

116,9

101,3

35,i

30,4

H3,4    34,o

5io

153

Mündung

61

9,6

20,5

2,14

4 733 4 789

5 162

1 420 1 437

106,0

102,5

31,8

30,8

103,6

106,5

31,1

32,0

508

152

1 022

307

1 549

110,5

33,2    _

Für die Sülz im ganzen: 3 496

1 048

Kürtensülze (r. d. Sülz, Km 25,9) Sürth..................

10,0

180

Altenbach

7,3

167

2,7

13,0

4,81

789

237

Olpebach

4,6

934

280

3»,ö

46,7

tsi

144

23,0

5,oo

n,4

14,0

Mündung

128,5

2,7

i5,5

5,74

1 234 1 519

1 544

370

456

463

61,7

87,2

18,5

26,2

54,2

16,2

249

75

87,9    26,4

88,6    26,6    _

Für die Kürtensülze im ganzen:

237

486

7i

146

Lennefer Bach (1. d. Sülz, Km 19) V ellingen................

Loxsteeg................

04 Cn 00 00

160

139

2,0

21,0

10,50

153

j Mündung

3,8

34,5

9,io

510

5io I 153

104,5

607

182

55,2

vO rO vO

50,8

15,2

193

58

Für den Lennefer Bach:

193

58

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fer" Höhe nimg

von über

A?"1    NN

Mün

dung

Länge

Fallhöhe

der

Teil-

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

Abllußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9M»nate lang nicht unterschrittene

Kilometrische

Wasserkraft

0_!_h

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

jähr

liche

mittlere

jähr

liche

9 M o 11 a t e lang nicht

unter

schrittene

aus mittlere Spalte Spalte jähr-9b liehe

aus

9a

9 Mo nate lang nicht unterschrittene

km

km

1/sek 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

Wupper (r. d. Rheins, Km 335,8) Wernscheidter Bach (Lingese) ....

Kerspe..................

108,8

104,6

317

29D5

4,2    25,5    6,07

Hönninge

97,3

270,5

7,3    21,0

2,88

1 048 1 947

3i4

584

Cn 0\ OnGj M ON

19,1

16,8

2 254 2 651

676

795

64,9

72,4

19,5

21,7

60,5

18,2

442

133

Wipperführter Bach (Gaulbach) .

96,2

267,5

1,1

3,o    2,73

Nettebach (Neye)

94,5

264

1.7

3,5    2,06

2    681

3    016

804

905

73,2

62,1

22,0

18,6

72,8

21,8

80

24

Bever

3,8    7,0    1,84

90,7

257

Dörpebach

80,4

233,5

10,3    23,5

2,28

Radevormwalder Bach

7,2    21,5    2,99

73,2

212

PO PO PO PO

3 126

3 485

3    729

4    401

5 010

5360

938

64,4

63,2

19,0

107

32

1 046

64,1

i9,3

19,2

1 119 1 320

68,6

100,3

20,6

3°,¹

66,4

W,9

252

76

1 503

1 608

114.2

160.3

107,2

32,2

1 104

33i

34,3

48,1

5 842 1 753 6186 1 856

174,7

194,2

52,4

58,3

167,5

50,2

1 206

362

Herbringhäuser Bach

61,9

176,5

ii,3 35,5    3h4

Schwelme

56,6

160,5

5,3 l6,o 3,02

6864 7 102

2 059

2 131

215.5

214.5

64,6

64,4

204,8

61,4

2 314

694

Burgholzbach

16,6    40,0    2,41

7 642    2 293

8178    2453

230,8

i97,i

69,2

59,i

222,6

66,8

1 180

354

40,0

120,5

10

Mörsbach

6,6    20,5

9 537 9632

2 861 2 890

229,8

299,6

213,4

64,0

3 542

1 063

3,u

33,4

100

11

Eschbach

29,3

9D5

4,i

8,5    2,07

Po PO

10    022

11    158

3007

3 347

3H,7

231,0

93,5

69,3

305,6

9D7

2 017

605

11    298

12    080

12

Senkbach

26,0

83

3,3    8,5    2,58

3389 3 624

233,9

3H,7

70,2

93,5

232,4

69,8

953

286

12 170 12 483

3 651 3 745

3i4,o

258,4

94,2

77,5

312,8

93,8

1 032

310

13

Höhscheider Bach

16,8

64

9,2    19,0    2,07

14

Krähwinkeler Bach (Schmerbach)

4,7    8,5    1,81

12 891 13065

3867 3 920

266,8

236,5

80,0

71,0

262,6

78,8

2 416

725

12,1

55,5

15

13 190 13 355

3    957

4    006

238,7

267,1

71,6

80,1

237,6

7i,3

1 117

335

Diepenthaler Bach

11,1

53,5

1,0

2,0    2,00

16

Diirscheider Bach

7,4

47,5

3,7    6,0

1,62

13385 13 694

4 016 4 108

267.7

221.8

80,3

66,5

267,4

80,2

267

80

o'"s

17

Dhünn

1,1

38,5

6,3    9,o    i,43

13789    4 137

14178    4253

223,4

202,7

67,0

60,8

222,6

66,8

824

247

18

Mündung

1,1

i,5    1,36

14 343 4 303

18 185 5 456

205,1

247,3

61,5

74,2

203,9

61,2

1 285

386

37

18195    5 458

247,4

74,2

272

82

247,5

Für

74,2    _

die Wupper im ganzen:

20 410    6125

Dörpebach (1. d. Wupper, Km 80,4) Dörpmühle.................

2,0

258,5

Hagermühle

1,1

250

0,9

8,5    9,44

Mündung

1,1

16,5    15,00

320

320

96

96

30,2

48,0

9,i

14,4

233,5

350

105

52,5

15,8

50,2    15,1

55

16

Für den Dörpebach:

55

16

Radevormwalder Bach

(r. d. Wupper, Km 73,2)

Km 3 oberhalb der Mündung Brunsbach...........

290

00

257

1,2    33,o    27,50

Mündung

212

1,8    45,0    25,00

200

300

60

90

55,0

75,0

16.5

22.5

80,5

24,2

344

103

86,0    25,8    __

Für den Radevormwalder Bach:

145

44

145    44

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o == oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasser lauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über der Mündung

Höhe

Länge

Fallhöhe

NN

der

Teil-

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere j ähnliche

Kilometrische Wasserkraft O • h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

9 Monate mittlere lang nicht jährliche

unter

schrittene

Q M

lan

CTQ o

aus

aus

unter

schrittene

Spalte Spalte

9a

9b

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 XSpalte 5)

mittlere 9Mon?te

lang nicht unterschrittene

j ähr-liche

km

km

1/sek

1/sek PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11b

Herbringhäuser Bach

(1. d. Wupper, Km 61,9) Km 2,1 oberhalb der Mündung

Km 0,8 oberhalb der Mündung

2,1

0,8

220

200

1,3

20,0

15,38

Mündung

176,5

0,8

23,5

29,38

220 !) 220 !)

661)

66l)

33,8

64,6

10,1

19*4

238 >)

7i *)

67,2

20,2

54

16

69,9    ___

Für den Herbringhäuser Bach:    54

21,0

16

Mörsbach (1. d. Wupper, Km 33,4) H un dsschüpp e............

Ronsdorfer Bach

o\ 00

185

"i

163

1,3

22,0

16,92

Mündung

100

6,7

63,0

9,40

225 ²)

892 ²)

I 136 ²)

68²)

38,1

268 ²) 34i²)

83,8

n,4

25,1

106,8

32,0

95,3

28,6

638

191

Für den Mörsbach:

638

191

Ronsdorfer Bach

(1. d. Mörsbachs, Km 6,7) Klarenbach ..........

3,7

200

Leierbach

0,8

6,0

7,50

2,9

194

266

80

Mündung

163

2,9

31,0

10,69

537

667

l6l

200

20,0

57,4

64,4

i9,3

187

56

7i,3    21,4    _|

Für den Ronsdorfer Bach:

187

56

Eschbach (1. d. Wupper, Km 29,3) Fabrik bei Preyersmiihle......

Bollinghäuser Bach...........

195

On

00

180,5

1,2

14,5

12,08

I Mündung

91,5

5,8

89,0

15,34

383³)

443³)

782^)

115³) 133³)

235³)

46,3

68,0

13,9

20,4

94,o

120,0

36,0

28,2

545

164

Für den Eschbach:

545

164

Senkbach (1. d. Wupper, Km 26) Km 4 oberhalb der Mündung . . . .

Linker Nebenbach...........

ln O

160

1,5

30,0

20,00

130

240

250

72

75

48,0

52,5

Eckpunkt der Kreisgrenze

0,5

10,5

21,00

2,0

119,5

263

Mündung

83

2,0

36,5

18,25

263

79

79

55.2

48,0

b\ co

53,8

i6,2

27

3i3⁴)

94⁴)

17,1

52,6

15,8

105

32

57,i

Für den Senkbach im ganzen:

132

40

Dhünn (1. d. Wupper, Km 1,1) Km 33,6 oberhalb der Mündung.

33,6

205 1

Purder Bach

1,2

13,0

32,4

10,83

192

Kleine Dhünn

27,2

5,2

45,0

8,65

147

PO PO

228

428

68

128

24.7

37,o

7,4

11,1

Großheider Bach

3,3

21,5

6,52

735

1 104

220

331

63,6

72,0

50,3

15,1

262

79

19,1

21,6

23,9

125,5

1 334

1 406

400

422

87,0

72,7

26,1

21,8

79,5

23,8

262

79

Eifgenbach

18,0

5,9

30,5

5,17

95

Scherfbach

i3,3

75,5

4,7

19,5

4,15

OP OP

1    646

2    333

494

700

85,1

78,9

23,6

466

140

96,8

25,5

29,0

2 543 2 848

00

Cn G\ 4* Co

105,5

98,3

31,6

29,5

101,2

30,3

476

143

Leimbach

9,i

61

4,2

14,5

3,45

Dünnwalder Bach

6,7

18,0

2,69

3 088 3 168

926

950

106,5

102,4

30,8

430

129

85,2

32,0

25,6

2,4

43

J Mündung

38,5

2,4

4,5

1,88

3468 3 828

3 842

1 040 1 148

1 153

93,3

72,0

28,0

21,6

89,2

71,1

72,2

26,8 !    598

21,6

171

21,7

Für die Dhünn im ganzen: 2 665

179

5i

800

') Da im Oberlauf des Baches die Barmer Talsperre zur Wasserversorgung von Barmen liegt, sind diese Werte zu groß.

²)    Da im Salbachtal die Talsperre zur Wasserversorgung von Ronsdorf liegt, sind diese Werte zu groß.

³)    Da im Oberlaufe des Baches die Talsperre zur Wasserversorgung von Remscheid liegt, sind diese Werte zu groß.

⁴)    Bei Km 1,5 Talsperre zur Wasserversorgung von Solingen, daher diese Werte zu groß. Die oberhalb gelegenen Wasserkräfte sind somit ausgenutzt.

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

W asserlaui

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über

düng

Höhe

Länge

der -.    im

Teil-

Fallhöhe

auf

strecke ganzen

1 km Lauflänge

Abflußmenge Q

(nach Tabelle Ä und Ergänzungen der Wasserkarte)

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

100

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

km

km

mittlere j ähr-liche

1/sek

9 Monate mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte Spalte

9a

mittlere

jähr

liche

9 Monate lang nicht unterschrittene

1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

Eifgenbacli (r. d. Dhünn, Km 18) Hufebach................

10,3

188,5

Fuß des Bleimes Berges

6,0

150,5

4,3

38,0

8,84

532

160

Mündung

6,0

55,5

9,25

532

160

47,o

49,2

14,1

14,8

95

687

206

63,5

56,4

16,9

338

101

Erft (1. d. Rheins, Km 292,9) Bodenbach............

19,0    _

Für den Eifgenbach:

338

101

100,9

321

Kolvenbach

i,7

17,0

10,00

99,2

304

334

100

Schleidbach

96,2

272

3,o

32,0

10,67

464

139

33,4

49,5

10,0

14,8

491

147

52,4

51,0

15,2

153

46

Eschweiler Bach

1,3

19,0

14,62

566

170

82,7

15,7

24,8

94,9

253

Wachendorfer Bach (Mersbach) .

89,0

205

5,9

48,0

8,14

,601

908

180

272

87,9

73,9

26,4

22,2

85,3

25,6

in

33

1024 1128

307

Veybach

81,1

152

7,9

53,o

6,71

1184

338

355

83,4

75,7

25,0

22,7

23,8

78,6

77,6

23,6

23,2

464

139

Düssei (r. d. Rheins, Km 284,4) Düssei................

79,4

Für die Erft bis zum Veybach:

613

184

1 341

402

20,7

146

Klein Poth

7,4

31,0

4T9

13,3

115

Mettmanner Bach

6,9

6,4

42,0

6,56

73

CO co

786

786

VO

CO cO C4 <N

32,9

51,6

9,9

15,5

900

1 319

270

396

59,o

122,5

55,3

i6,6

354

106

i7,7

36,8

Hochdahl, Schloß

5,5

60

i,4

13,0

9,29

Teilung der Diissel bei Glashütte . . . . j

5,5

16,0

2,91

1 379 1 379

414

414

128,1

40,1

38,4

12,0

125,3

37,6

175

52

44

1710

513

45,o

13,4

49,8    14,9    _

Für die Düssei bis Glashütte

248

74

Angerbach (r. d. Rheins, Km 257,5) Hofer Mühle...............

777

232

Gützenhofer Bach

Kl    Kl

Cn    \Q

100

80

3,9

20,0

5T3

Hornberger Bach

23,0

60,5

2,9

i9,5

6,72

CO CO

740

780

222

234

38,0

52,4

11,4

15,7

830

902

249

55,8

Bahnhof Ratin gen

19,4

45

3,6

15,5

4,3i

271

38,9

16.7

11.7

54,i

16,2

157

47

293

Abzweig, d. RahmerBaches b.Angermund

13,6

5,8

10,0

1,72

293

42,1

16,8

12,6

40,5

12,2

146

44

5,o

35

17,2

5,2

100

1 031

3°9    *7,7

Für den Angerbach bis Angermund

5,3

403

30

121

Ruhr (r. d. Rheins, Km 248,2)

Weg von Silbach nach Grönebach . .

Zufluß aus der „Strei“...........

213,2

595

212,4

583

0,8

12,0

15,00

164

Hillebach (Kill) .

210,0

513

2,4

70,0

29,17

242

49

73

-^1 Kl

O f-ON Ob

7,4

21,2

81,0

24,3

Neger

200,6

9,4

160,5

17,07

313

700

194

58

94

210

9i,3

H9,5

27,4

35,8

352,5

Gierskoppbach

197,6

3>o

23,5

329

7,83

Schwarzmecke

5,7

29,5

5,i8

191,9

299,5

CO so CO

1    152

2    349

2    423

3    158

346

705

727

947

196,6

183,9

189,7

163,6

59.0

55,2

56,9

49,i

158,0

186,8

47,4

56,0

1 485

446

560

168

Elpe

1,0

190,9

4,o    4,00

3 631 3 897

1 089 1 169

188,1

155,9

56,4

46,8

175,8

52,8

1 002

301

295,5

so

Valme

189,7

1,2

4,5 ;    3,75

3    9i7

4    641

1 175 1 392

156,7

174,0

156,3

46,9

156

47

47,o

52,2

291

2,8

12,5

4,46

4    689

5    948

1 407 1 784

175,8

265,3

174,9

52,4

210

63

52,7

79,6

268,2

80,5

75i

225

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte sei.ner Teilstrecken

Ent-

fer" Höhe nung

von über

Mi\n- NN düng

Länge

Fallhöhe

Kilometrische

Wasserkraft

der

Teil-

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-L H läll§'e

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht unterschrittene

lang nicht unter-liche schrittene

jähr-

jähr

liche

100

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte loXSpalte 5)

aus

aus

Spalte Spalte

km

km

1/sek 1/sek

PS

PS

ON fl,

9b

mittlere 9Monate j ähr-1 iclie

lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

11 b

Gepke

186,9

278,5

Nierbach (Wehrstapel)

185,0

272

i,9

6,5

3.42

6 224

1 867

212,9

63,9

Übertrag

4 358

1 308

6 279 6673

1    884

2    002

214,7

209,5

64,4

62,8

213,8

64,2

406

122

Henne

180,7

258,5

4,3

13,5

3,M

10

Glasmecke

178,2

249

2,5

9,5

3,8o

6837 8 642

2 051 2 593

214,7

328,4

64,4

98,5

212,1

63,6

912

274

Wenne

6,0

15,5

2,58

9 018 9 168

2 705

2 750

342,7

236,5

102,8

71,0

335,6

100,7

839

252

172,2

233,5

12

Giesmecke

165,1

217,5

7,i

16,0

2,25

9 935

14 264

2 980

4 279

256,3

320,9

76,9

96,3

246,4

73,9

1 478

443

13

Mühlenbach

158,0

7,i

18,0

2,54

14 792 14 966

4 438

4490

332,8

380,1

99,8

114,0

326,8

98,0

2 320

696

199,5

14

Hellefelder Bach

150,6

183

7,4

i6,5

2,23

15 283 15 35i

4 585

4 605

388.2

342.3

116,5

102,7

384,2

115,2

2 728

818

15

Welpke

147,6

177

3,o

6,0

2,00

15 537 15 59°

4 661

4677

346,5

311,8

104,0

93,5

344,4

103,4

2 549

765

16

Wanne

146,1

172,5

i,5

4,5

3,oo

15825

15 955

4 748

4786

316.5

478.6

314,2

94,2

943

283

95,o

143,6

17

Erlbach

142,3

161,5

3,8

11,0

2,89

16 021 16 197

4 806 4 859

480,6

468,1

479,6

144,2

140,4

143,9

719

216

18

Röhr

141,6

160

o,7

i,5

2,14

16371

16450

470,6

4 911 4 935

473,1.

352,0

I4L9

105,6

141,2

1 788

536

19

Mohne

4,4.

7,5

1,70

16463 20 173

4 939 6 052

352,3

342,9

105,7

102,9

352,2

105,6

247

74

137,2

152,5

20

Bachumer Bach (Haßbach)

i34,i

148,5

3,i

4,o

1,29

20 410 28 289

6 123

8 487

347,o

364,9

345,o

104,1

109,5

103,5

1 518

455

21

Wimberbach

124,8

133,5

9,3

15,0

1,61

28373

28475

8 512

8 542

366,0

458,4

109,8

137,5

365,4

109,6

1 133

340

22

Hönne

7,8

10,0

1,28

28    914

29    144

8 674

8 743

465,5

373,o

139,6

111,9

462,0

138,6

4297

1 289

117,0

123,5

23

Abbabach .

6,6

10,0

1,52

29 656 33 925

8897 10 178

379.6

515.7

376,3

112,9

H3,9

154,7

2 935

880

110,4

H3,5

24

Baarbach

107,6

2,8

2,5

0,89

34 327 346h

10 298 10383

521,8

308,0

156,5

518,8

155,6

3 424

1 027

92,4

308,6

25

Elsebach

99,8

102,5

7,8

8,5

1,09

34    730

35    462

10 419 10 639

309,1

386,5

92,7 116,0

92,6

864

259

26

Lenne .

93,7

96

6,1

6,5

1,07

35    857

36    088

10 757 10 826

390,8

386,1

388,6

116,6

117,2

115,8

3031

909

27

Volme

88,2

5,5

4,5

0,82

36567 64 433

10 970

19 330

39L3

528,4

117.4

158.5

388,7

116,6

2 371

7ii

9L5

28

Borbach

74,2

78

14,0

r3,5

0,96

64 557 74039

19367

22 212

529,4

710,8

158,8

213,2

528,9

158,6

2 909

873

29

Bleß (Ölbach)

65,2

9,o

8,0

0,89

75 223 75 308

22 567 22 592

722.1

670.2

216,6

201,1

716,4

214,9

10 030

3 009

70

30

Sprockhöveler Bach

58,8

66

! 6,4

4,0

0,62

75 686

76451

22 706 22 935

673,6

474,o

67L9

201,6

6047

1 814

202.1

142.2

31

Deilbacli

21,8

14,0

0,64

77 139 77 7i4

23 142 23 314

478.3

497.4

476,2

142,8

3 048

9i4

143,5

149,2

37,o

52

32

Rinderbach (Vogelsangsbach)

22,6

14,4

11,0    0,76

78874 81 047

23    662

24    314

504,8

616,0

151,4

184,8

501,1

150,3

10 924

3 277

4i

33

Oberhäuser Zechenbach

8,4

28

14,2

13,0

0,92

82 147 82 502

24 644 24 751

624,0

759,o

187,3

227,7

620,2

l86,0

8 931

² 679

34

Mündung

8,4

3,o

0,36

25

83 328

83 438 83 730

24    998

25    031

25 119

766,6

3<*M

301,4

762,8

228,8

10 832

230,0

90,1

300,9

90,2

2 528

90,4    _

Für die Ruhr im ganzen: 94 109

3 250

758

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

! Ent-! fer-I mmg ' von

Mün- NN düng

| km

Länge Höhe ,jer

über Teil- *m

Fallhöhe

auf

strecke ga'tzen

1 km Lauflänge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

9 Monate lang nicht unterschrittene

Kilometrische

Wasserkraft

Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

km

mittlere

jähr

liche

1/sek

1/sek

IOO

mittlere jährliche

PS j PS

9 Mo n at e lang nicht unterschrittene 9 a

aus

Spalte

aus

Spalte • 9b

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

mittlere 9Monate jährliche

1 ang nicht unterschrittene

PS

PS | PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 b

Hillebach oder Kill (r.d.Ruhr, Km 210) Hildfeld...................

Springebach

V* *■

Cn

Cn Cn C-N CO

VC

0,5 n,o

22,00

183

55

40,3

Mündung

3,5    56,0

16,00

305

92

48,8

12,1

14,6

513

387

116

61,9

18,6

55,4

16,6

194 !    58

Für den

194

58

Neger (1. d. Ruhr, Km 200,6) Gutmeckebach...........

14,1

536,5

| Renaubach

13,6

518

o,5    18,5

37,oo

125

216

38

Gierschlade

1,1

28,0

25,45

65

46,2

55-0

CT\OJ Ln vT>

12,5

490

Lahmelose

9,7

446

2,8    44,0

15,71

260

346

78

104

60,6

18.2

67

20

432

800

130

Grube Luna

4,o

382

5,7    64,0

11,23

240

Mündung

352,5

4,o    29,5

7,38

1 038 1 038

1 197

312

312

359

*<l m    00 Qn    Oi    Q\

O, Ob    kO ^4    -fc*.    O't

Oh Ob    boCo    4*    io

19,9

i6,3

20,4

26,9

35,o

23,0

61,2

18,4

171

5¹

103,2

82,4

88,3    26,5

Für die Neger im

3LO

24,8

588

330

ganzen: 1 156

176

99

346

Lahmelose (r. d. Neger, Km 9,7) Km 6,4 oberhalb der Mündung . . .

Südlich vom Kuhlenberg.......

6,4

5,5

600

595

o,9

5,o

5,56

184

55

Sibacher Hütte

2,8    75,0

26,79

184

55

10.2

49.3

3,o.

14,8

2,7

520

276

83

61,6

18,5

172

52

276

Mündung

446

2,7    74,o

27,41

368

83

110

73,9

75,7

22,2

22,7

30,3

88,3

26,5

238

7i

100,9

Für die Lahmelose im

ganzen:

410

123

Gierskoppbach (r. d. Ruhr, Km 197,6) Bruchhausen, Schützenzelt........

8,2

44o

Medebach

o,3

5,o

16,67

7,9

435

180

245

54

74

30,0

43,i

9,o

12,9

Elleringhausen

5,o

384

2,9    51,0

17,59

368

110

2,6

Gierskopp, oberhalb

34,o

13,08

368

HO

2,4

350

! Mündung

2,4    21,0

8,75

500

500

150

150

329

735

220

Q\ 4* Oh 4* Oh 4* CO Cn 004* 04    00 4* m

19,4

14,4

19,6

13,1

19,3

53,9

56,8

54,o

Für den Gierskoppbach im

16,2

17,0

16,2

ganzen:

156

148

130

434

47

44

39

130

Elpe (1. d. Ruhr, Km 190,9) Felbecke.............

10,5

440

Bremecke

2,8    34,5

12,32

7,7

405,5

Wasserfall

5,o

365

2,7    40,5

15,00

400

480

120

144

49,3

72,0

14,8

21,6

560

600

168

180

84,0

78,0

23.4

211

63

Mündung

5,o    69,5

13,90

83,4

25,2

25,0

295,5

724

217

100,6

92,0

27,6

460

138

30,2

Für die Elpe im

ganzen:

671

201

Valme (1. d.Ruhr, Km 189,7) Unter Valme...........

11,0

Brabecke

8,3

04

CO M

04    00

2,7    35,0

12,96

256

Bilmecke

2,4    313

5,9    70,0

11,86

925

1 147 1 221

Mündung

2,4    22,0

9,i7

291

1 259

r^oo    co

u-    -rt-kO    r"

CS co fO    co

33,2

109,7

136,0

112,0

H5,5

10,0

32,9

40,8

33,6

34,6

122,8

113,8

Für die Valme im

36,8

34,1

ganzen:

725

273

998

218

82

300

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

Höhe

über

NN

Länge

der

Teil

strecke

Fallhöhe

im

auf

1 km ganzen Lauf-H länge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

Kilometrische

Wasserkraft

Q ■ h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

km

km

mittlere

jähr

liche

1/sek

mittlere 9 M 0 n a *e aus

lang nicht unterschrittene 9 a

jähr

liche

Spalte

aus mittlere Spalte jähr-9b liehe

9Monate lang nicht unterschrittene

1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

xoa

10b

11 a

nb

Brabecke (1. d. Valme, Km 8,3) Gellinghausen...........

Bödefelder Bach (Palme)......

7,8    472

5,4    434

2,4

38,0

15,83

Brabecker Gemarkungsgrenze

2,8    400

2,6

34,o

13,08

250

500

75

39,6

150

65,4

11,9

19,6

625    188    81,8

73,6

22,0

191

57

Mündung

383

2,8

17,0

6,07

625

188

37,9

24,5

11,4

669 j

201

40,6

39,2

11,8

110

33

12,2

Für die Brabecke im ganzen:

301

90

Bödefelder Bach oder Palme (r. d. Brabecke, Km 5,4) j Bödefeld, oberhalb.......

3,o    5°o

unterhalb

1,5

468

i,5

32,0

21,33

210

210

Mündung

434

1,5

34,0 I 22,67

63    44,8

63    47,6

13,4

14,3

52,2

15,6

78

250

75

56,7    17,0__

Für den Bödefelder Bach:    78

23

23

Nierbach oder Wehrstapel (1. d. Ruhr, Km 185) Moseboller Bach........

5,o    380

2,1

Berlarer Bach .

37,5

17,86

2,9    342,5

197

Mündung

I 2,9

272

70,5

24,31

320

394

59

35,2

96    77,8

10,6

23,3

118

95,8    28,7

86,8

26,0

252

76

Für den Nierbach: 252

76

Henne (1. d. Ruhr, Km 180,7) Niederhenneborn...... .

15,4-    39°

Rarbach

3,3

34,5

io,45

12,1

355,5

308

92

I Enkhausen

6,9 3io

5,2

45,5

8,75

540

162

32,2

47,2

VC

810

810

243

59,o

17,8

3°7

92

. Löttmaringhäuser Bach

1,0    264,5

5,9

45,5

7,7i

997

243

299

KJ O

Cn Co

21.3 18,7

69,7

20,9

4ii

123

Mündung

258,5

1,0

6,0

6,00

1 795

1 805

538

542

76,9

107,7

23,i

32,3

io8,3

108,0

32,4

108

32

32,5    _

Für die Herme im ganzen:

826

247

Löttmaringhäuser Bach

(r. d. Henne, Km 1)

E i n li a u s

12,0    410

J Höringhausen

10,5    391,5

1,5

18,5

12,33

256

77

31,6

9,5

Löllinghausen

6,7    330

3,8

61,5

16,18

33°    1    99

53,4

16,0

62,4

441

18.7

237

7i

Remblinghäuser Bach

1.2    270

5,5

60,0

10,91

132

517 !    155

71,4

56,4

21,4

16,9

661

198

Mündung

264,5

1,2

5,5

4,58

735

220

72,1

33,7

21,6

10,1

64,2

19.2

353

106

808

35,4

10,6

42 1    13

242

11,1

37,0

Für den Löttmaringhäuser Bach im ganzen:

632    190

Kelbke (1. d. Ruhr, Km 175) Fuß der Hard...........

3,o    295

Schürenbach

1,7,    266,5

i,3

28,5

21,92

113

34

Wallmer Bach

1,4    261

o,3

5,5

i8,33

290

87

24,8

53,2

7-4

16,0

Mündung

240,5

1,4

20,5

14,64

290

422

465

87

127

140

53-2

61,8

16,0

18,5

53,2

16,0

16

68,1

65,0

19,4

9i

27

20,4

Für die Kelbke im ganzen:

107

32

Wenne (1. d. Ruhr, Km 172,2) Wittmecke (Arpe) .........

22,4    341

Leisse

16,6    309,5

5,8

3L5

5,43

881

264

47,8

1 33i

399

74,i

i4,3

22,2

Salwey

12,2    285

4,4

24,5

5,57

1 939

582

108,0

91,0

27,3

400

120

32,4

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

23

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-| fer-111mg von über der Mündung

Höhe

Länge

der

Teil-

NN

Fallhöhe

im

auf

i km

strecke ganzen Lauf-H länge

Abllußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

9Monate lang nicht unterschrittene

Kilome Irische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

W asserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

km

km

mittlere jährliche

1/sek | 1/sek

^Monate lang nicht unter

mittlere jährliche schrittene 9a

aus

aus

Spalte Spalte j jährliche

9h

mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS j PS j PS

PS

8a

8b

9a

10a

10b

11 b

Salwey Arpe .

12,2

285

2,6

243,5

9,6    4i,5    4,32

Mündung'

233,5

2,6

10,0

3.85

3 356 I 1007

3    883    1 165

4    279 | 1 284

4329 [ 1299

i45,o

167.7

164.7

166,7

43,5

50,3

49,4

Übertrag

156,4

165,7

46.9

49,7

400

120

1 501

45°

431

129

50,0    _

Für die Wenne im ganzen: 2 332

699

Salwey (1. d. Wenne, Km 12,2)

| Obersalwey.............

Niedersalwey ...........

366

353

2,0    13,0

6,5°

35°

i°5

Marpe

4,4

318,5

2,6

350

105

-£*• tO Os bJ 4^ 00

34,5

13,27

420

Esselbach

2,1

298,5

2,3    20,0

8,70

761

126

228

55.7

66,2

CO Os t ^ OS VO tO vO CTn

51,0

15-3

133

40

806

242

68,2

20,4

157

Mündung

285

2,1

13,5

6,43

1 373

1 417

412

425

70,1

88,3

91.1

47

21,0

26,5

27,3

89,7

26.9

188

56

Für die Salwey im ganzen:

478

143

Röhr (1. d. Ruhr, Km 141,6) Rackenbach............

21,3

340

Endorfer Bach

1,9    42,5

22,37

19,4

297.5

190

57

Bönkhäuser Bach

17,6

272,5

1,8    25,0

13,89

492

148

Ol

12,8

20,5

526

670

158

201

70,7

21.2

127

38

73.1

Stockumer Bach (Setmecke)

14,9

248,5

2,7    24,0

8,89

59.6

21.9

17.9

771

231

1 120

336

68,5

112,0

20.6

33.6

64,0

19,2

173

52

Seelbach (Linnepe)

14,6

0,3

3,o

10,00

245,5

Sorpe

208,5

5.5    37,o

6.73

1 120 1 890

336

567

112,0

127,2

33,6

38,2

112,0

33.6

34

10

Mündung

160

9,i    48,5

2    186

3    214

656

964

I47J

i7i,3

44,i

5i,4

5,33

3 7io

i 113

197.7

59,3

137,2

184,5

41,2

55,4

Für die Röhr im ganzen:

755

226

1 679

5°4

2 768    830

Seelbach oder Linnepe (r. d. Röhr, Km 14,6) Hellefelder Bach......

299

Weistbach

2,0    21,5

10,75

277,5

462

578

139

173

49,7

53,7

14,9

16,1

Mettmecke

264,5

i,4    13,0

9,29

616

185

57,2

55,4

16,6

78

23

732

220

66,2

Mündung

245,5

2,1

19,0

9,05

17,2

19,9

770

231

69,7

20,9

68,0

20,4

143

43

Für den Seelbach im ganzen:

221 66

Sorpe (1. d. Röhl-, Km 9,1) | Krähe..............

12,5

308

I Hespe

9,2

274

3,3    34,o

10,30

524

157

692

208

54,o

50,0

16,2

15,0

Langscheid, südlich

4,7    34,o

7,23

4-5

240

CO 00 CO 00

263

263

63,5

61,5

19,0

18,4

56,8

17.0

267

80

Mündung

208,5

4,5    3i,5

7.00

1 028

308

66.8

72,0

21,6

20,0    301

90

Für die Sorpe im ganzen:

568

170

Mohne (r. d. Ruhr, Km 137,2) Rattmerstein bei Brilon.....

63,0

409

Briloner Bach

60,6

385

2,4    24,0

10,00

440

600

132

180

44,o

Briloner Stadtforst, Jagen 217 .

56,0

352

4,6    33,o

43,o

7,i7

13,2

12,9

960

288

Romecke

5,9    39,5

6,69

960

288

68,8

64,2

20,6

19,3

55,9

16,8

257

77

50,1

312,5

Biber

45,7

292.5

4,4    20,0 j 4,55

1 200 1 320

1 518

360    80,3

396    60,1

24,1

18,0

455

69,1

20,7

72,2

64,6

21,7

19.4

426

284

128

85

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasser lauf

Lfd.;

Nr.

und

Ent-

fer- Höhe nung

von über

Länge

Fallhöhe

der

der

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Mün

dung

NN

auf

im ,

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

Teil-

Abflußmenge O (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9Monate mittlere lang nicht unterschrittene

Kilometnsche

Wasserkraft

Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

j ähr-

liehe

IOO

jähr

liche

9 M o n a t e lang nicht unterschrittene

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

aus mittlere Spalte Spalte jähr-9b liehe

aus

oMonate lang nicht

km

111

km

l/sek 1/sek

PS

PS

hj vo

PS

PS

unter

schrittene

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 b

Biber

45,7

292,5

1 720

516

90,0

27,0

Übertrag

Glenne

4L4

270

4,3

22,5    5,23

PS o

Westerbach

37,o

4,4

252,5

17,5    3,98

2    069

3    336

621

1 001

108,2

132,8

99,i

29,8

4^ VO to ON ON

290

128

32,5

39,8

Heve (Fismecke)

24,4

216

12,6

36,5    2,90

3    606

4    524

1 082 1 357

143,5

131,2

43,o

39,4

138,2

4i,4

608

182

PS o

4    949

5    050

1 485

1 5i5

143,5

149,0

43,o

44,7

137,4

41,2

1 73i

5i9

Stockum

4,4

20,0

203

13,0    2,95

fS c

Hevebach

ii,7

181,5

8,3

21,5    2,59

5 456 1 637 5 456 1 637

161,0

i4i,3

48,3

42,4

i55,o

46,5

682

205

Große Aupke

3,3

161

8,4

5 747 7 408

1    724

2    222

148.8

180.8

44,6

54,2

i45,o

43,5

1 204

361

20,5    2,44

Pi o

10

Mündung . .

3,3

8,5    2,58

7 674 7 772

2 302

2 332

187,2

200,5

56.2

60.2

184,0

201,9

55,2

60,6

1 546

666

464

200

152,5

7 879    2 364

203,3    61,0    _I

Für die Mohne im ganzen:

7 830

2 349

Glenne (1. d. Mohne, Km 41,4) Fuß der Hohen Wart........

8,8

350

Schlagwasser

5,8

34,5

11,5°

315,5

Lürmecke

2,2

287

04

bs

28,5

7,92

so PO

397

763

861

1 186

119

229

45,7

60,4

13,7

18,1

Mündung

to

17,0

270

7,73

1 267

04 to 00 Cn Cn O ON 00

68,2

9i,7

20.5

27.5

00

rO

64,3    19,3

94,8    28,4

231

209

69

63

Westerbach (1. d. Mohne, Km 37) Langer Bach...............

Roniecke...............

97,9    29,4    _

Für die Glenne im ganzen:

440

132

SO

339,5

ON

276,5

63,0    14,65

472

811

142

243

69,1

54,i

20,7

16,2

Mündung

ON

24,0

.252,5

6,67

918

275

61,2

57,6    i7,3    207

62

18,4    _i

Für den Westerbach:

207

62

Hevebach (I. d. Mohne, Km 11,7) Hettmecke................

17,5

291,5

Große Schmalenau

9,6

241

50,5

6,39

762

1 068

229

320

4».7

79.5

00 ON

Kleine Schmalenau

C/I

33,5

5,i

207,5

7,44

£ °.

Mündung

181,5

LO

26,0

1 198 1 488

359

446

89,1

75,9

26.7

22.8

84,3

25,2

379

114

5,io

1 661

498

84.7

Für

80,3

24,1

410

123

Hönne (1. d. Ruhr, Km 117) Glarbach..............

25.4    _I

den Hevebach im ganzen:

789    237

19,4

225

Wellingse (Borke)

18,8

3,5

5,83

221,5

759

Asbeck

11,8

48,0

6,86

1 53°

228

459

44,2

105,0

13,3

3i,5

173,5

1 746 1 900

524

570

119,8

1134

112,4

33,7

787

236

35,9

Bieberbach

8,7

155

18,5

5,97

2 247 2 728

'S*

00

00 45».

I34.I

113,8

34,o

40,2

34,i

123,8

37,i

384

115

Öse

12,5

4,i7

5,7

142,5

2    931

3    969

»79 i 191

122.2

132.2

36,7

39,7

118,0

35,4

354

106

Mündung

19,0

3,33

123,5

4 269

I 28i

142,2

42,7

137,2

41,2

782 :    235

Für die Hönne im

ganzen: 2 307

692

Wellingse oder Borke (r. d. Hönne, Km 18,8) Langenholthausen . . .

255

Orle

04

30,5

8,24

O)

224,5

628

760

188

228

5i,7

76,0

i5,5

22,8

Mündung

3,o

10,00

76,6

23,0

23

221,5

771

231

77,i

23,1

Für die Wellingse:

23

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-

fpT—

ler Höhe nung

von über

J-¹ NN

Mün

dung

Länge

Fallhöhe

der

im

Teilstrecke ganzen

auf 1 km Lauflänge

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere jährliche

1/sek 1/sek PS

lang nicht unterschrittene

Kilometrische Wasserkraft Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

jähr

liche

IOO

9 Monate lang nicht unterschrittene

aus

Spalte | Spalte

W asserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

PS

aus

ir er

mittlere 9 Monate jähr- jla“ft“cht liehe

schrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11b

Öse (1. d. Hönne, Km 5,7) Sundwigerbach .......

Deilinghofer Bach.......

n,5

269

2,1

33,5

15,95

9,4

235,5

325

₉8

425

128

Westiger Bach

7,9

215,5

i,5

20,0

13,33

455

136 !

| Mündung.................

Westiger Bach (1. d. Öse, Km 7,9) I Ihmerterort...............

142,5

7,9

73,o

9,24

790

237

Cn Cn 04 o    JH

o ^ co

i5,5

17,0

18,2

21,9

58,7

17,6

SS

26

1038

84,4

3¹¹

95,9

28,8

Für die Öse im

25,4

667

200

ganzen:

755

226

Westigerb ach

10 cf

321

255

3,o

66,0

22,00

248

Eisenbahnbrücke bei Westig

i,3

30,0

23,08

248

1,2

225

Mündung.............

Lenne (1. d. Ruhr, Km 93,7) Schwarzer Seifen.........

215,5

1,2

9,5

7,92

300

300

335

CO    ■<! ■<!

OO    4^

100

M On    Cn    Cn

04 p    -<r    ^

00 io    b    b\

i6,4

17,2

20,8

63,2

19,0

82

25

7,i

25,2

7,6

3°

26,5    8,0

Für den Westiger Bach im

ganzen:

112

34

120,4

497

Nesselbach

U7,3

458,5

3,i

38,5    12,42

Sorpe

112,3

404,5

5,o

54,0 j 10,80

00    00

368

595

110

178

45,7

64,3

13,7

19,3

Gleierbach

109,8

388,5

2,5

16,0

6,40

1002 1350

301

405

108,2

86,4

86,2

25,9

43i

129

32,5

25,9

93,8

28,1

234

70

Latrop

103,0

349

6,8

39,5

5,8i

1579

1636

474

491

101,1

95,i

30,3

28,5

Milchenbach

97,i

5,9

26,5

2 083 2 708

625

812

121,0

121,6

b« 04

108,0

32,4

734

220

322,5

4,49

Hundembach

85,4

269,5

n,7

53,o

4,53

3135 3 292

940

988

140,8

i49,i

131,2

39,4

774

232

42,2

44,7

3 950 6 527

1185 1958

178,9

169,0

164,0

49,2

1 919

576

53,7

50,7

Germaniahütte

80,0

5,4

14,0

255,5

2,59

6 800 6 800

Elspebach

78,1

247

i,9

8,5

4,47

6    831

7    670

2 040 2 040

2 049 2 301

176,1

304,0

305,3

338,2

172,6 |    51,8

932

280

52,8

91,2

91,6

ioi,5

304,6 |    91,4

579

174

Repebach

76,4

239,5

i,7

7,5

4,4i

359,0 s 107,7

610

Bigge

72,6

232

3,8

7,5

i,97

8    609

9    047

2 583 2 714

183

379,7

178,2

H3,9

53,5

10

Fretter Bach

67,4

5,2

8,0

9 182 17 33°

2 755 5199

180.9

266.9

54,3

80,1

179,6 |    53,9

682

205

224

L54

Öster (Ebbebach, Ebbeckebach)

56,0

u,4

21,0

1,84

17    490

18    345

5 247 5 504

269,3

337,5

80,8

101,2

268,1

80,4

1 394

418

203

12

Verse

45,i

bi

10,9

18,5

19 053 21 137

5    716

6    34i

350,6

359,3

105,2

107,8

344,0 |    103,2

3 922

1 177

1,70

13

Rahmede

30,0

158,5

15,1

26,0 j

21 911

23 787

6    573

7    136

372,5

409,1

ui,8 122,7

365,9

109,8

3 988

1 196

1,72

14

Brachtenbach

4,5

8,5

25,5

1,89

24 334 24 979

7 300 7 494

418,5

472,i

125.6

141.6

413,8

124,2

6 248

1 874

150

25 379 25 526

15

Nahmer Bach .

11,0

118

i4,5

7 614 7658

479,7

564,1

143,9

169,2

475,9 ! 142,8

2 142

643

32,0

2,21

16

Mündung ..............

Sorpe (r. d. Lenne, Km 112,3) Rennern ecke...........

96

11,0

22,0

26    548

27    073

7    964

8    122

586,7 |    176,0

541,5 |    162,4

575,4 i 172,6

8343

2 503

2,00

27 866

8 360

557,3 j 167,2

Für die

549,4 j 164,8

im ganzen:

6043

1 813

38 975

11693

4,5

475

Niedersorpe

2,8

45,0 | 16,07

i,7

43°

298

89

47,9

33°

Mündung

Cn

i,7

99

49,5

HH h-t

00 b

25,5 I 15,00

348

50,8

104

52,2

15,7

15,2

86

26

Für die Sorpe:

86

26

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Ent-

fer-

Lfd.

Nr.

und

nung

von

der

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Mün

dung

Länge Höhe der

über Teilstrecke

NN

Fallhöhe

im

auf

I km ganzen Lauf-H länge

Kilometrische

Wasserkraft

Q • h

km

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate aus iähr lang nicht 1. ¹    unter-

liehe schrittene

1/sek    1/sek    PS

j ähr-1 iche

Mittelwerte . für die Strecke L

IOO

lang nicht unterschrittene

aus

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

Spalte Spalte jähr-

PS

OS PL,

9b

PS

mittlere 9Monate

lang ment unter-liehe schrittene

PS

PS

Ol

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

11 b

Latrop (1. d. Lenne, Km 103) S törmecke............

Grubensiepen

Cn Cn

47i

452

19,0

19,00

70

21

i3,3

4,o

Fuß des Kleinen Bamicke

52,0

26,00

300

90

78,0    23,4

400

380

380

114

114

98,8

43,i

29,6

12,9

88,4    26,5

177

53

Oi

Mündung

5LO

n,33

349

625

188

70,8

57,o    17,0

256

77

Hundembach (1. d. Lenne, Km 85,4) | Rinsekebach..................!

21,2

Für die Latrop im ganzen:

433

130

10,1

360

00

Selbekebach .

12,5

15,62

9,3

347,5

256

368

77

110

ON

Aa (Albaumer Bach) .

6,4

311

Ol

36,5

40,0

46,3

12,0

13,9

12,59

523

1 217

157

365

56,0

16,8

162

49

65,8

85,2

i9,7

25,6

Rahrbach (Olpe)

17,5

7,oo

3,9

293,5

fO

Mündung..............

Aa oder Albaumer Bach

(1. d. Hundembachs, Km 6,4) Fuß des Dürrenbergs.......

Fuß des Schmallenbergs.....

269,5

24,0

6,15

1    547

2    456

2 577

7,o

5,5

464

737

108,3

151,0

96,8

29,0

242

73

773    158,5

32,5

45,3

47,6

154,8

46,4

604

181

465

416

£n

49,o

32,67

127

127

38

38

Für den Hundembach im ganzen:

1 008

303

4i,5

44,4

12,4

13.3

Heinsberger Bach

4,2

370,5

64

45,5

35,oo

212

610

64

59,3

17,8

77

23

183 •

74,2

86,4

22,3

25,9

Mündung

59-5

I4,i7

311

694

208

98,3

92,4

27,7

388

116

Heinsberger Bach (r. d. Aa, Km 4,2) Frenkelsbach . ................

29,5    _

Für die Aa im ganzen

465

139

4,o

428

Hardenscheid

27,0

14,21

2,1

401

340

102

48,3

344

103

49,9

i4,5

15,0

Mündung.............

Rahrbach oder Olpe

(1. d. Hundembachs, Km 3,9) Welse benennest.......

37o,5

30,5

H,52

5<i,3

15,1

106

32

349

105

50,7    15,2    _

Für den Heinsberger Bach:

106

32

10,0

411

Benolpe

7,o

376

35,o

11,67

392

392

00 00

. 45,7

13,7

Dornbach (Silberbach)

5,4

355

CT,

21,0

13,12

454

136

5i,4

15,4

Oi

Mündung................

Elspebach (r. d. Lenne, Km 78,1) Burbeckebach..............

293,5

61,5

n,39

757

909

227

273

59,6

86,2

17,9

25,9

55,5

94,8

16,6

28,4

103,5 3i,o    _

Für den Rahrbach im ganzen

89

27

512

601

154

181

5,5

293

Bremkerbach

2,7

265

Ol    00

28,0

10,00

Melbecker Bach

°<4

248,5

16,5

7,W

Mündung

247

1,5

3,75

CO OO'-J CTNC/1 04 O» Cn    ON

50    O 05

i68

201

227

249

252

56,0

48,1

54,2

31,1

16,8

i4,4

16,3

51,2

15,4

118

35

9,3

3i,3

9,4

13

Veischede (1. d. Lenne, Km 77,5) Apollmicker Bach..............

Wegebriicke oberhalb Kirchveischede . j

3i,5    9,4

Für den Elspebach im

131

39

12,5

9,5

37i

332,5

38,5    12,83

375

375

112 112

48,1

i4,4

Bremckerbach

6,8

32,5

12,04

45,2

13,6

300

488

563

146

*■

01

Hengsbeckbach

2,3

260

40,0

8,89

169

58,8

50,1

17,6

15,0

52,0

15,6

140

42

to

rr.

Mündung

L5,5

6,74

202

225

60,0

50,6

18,0

15,2

55,o

16,5

248

74

54,4

244,5

16,4

125

38

259

58,2    17,5    _

Für die Veischede im ganzen

513

154

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Ent-

fer" Höhe nung

von über

Länge

Fallhöhe

der

Teil-

im

auf

der

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Mün

dung

NN

1 km

strecke ganzen Lauf-L H IällSe

km

km

Abflußmenge O (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9M°nate mittlere langnicht unterschrittene

1/sek 1/sek PS

Kilometrische Wasserkraft Q • h

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

jähr

liche

j ähr-li che

9 Monate langnicht unterschrittene 9 a

aus

aus

Spalte Spalte jährliche

9b

mittlere 9^1°n^te lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

nb

Bigge (1. d. Lenne, Km 72,6) I Rothemühle..........

42,4

353,5

Wendener Bach

4,5

23,0

5,n

37,9

330,5

Olpebach

3i,i

306,5

6,8

24,0

3,53

1 018 1 460

305

438

52,0

5i,5

15,6

15,4

Brachtpebach

29,3

300

1,8

6,5

3,61

1    947

2    633

584

790

68,7

95,i

20,6

28,5

60, i

18,0

409

123

Liester

18,1

11,2

26,5

2,37

2    682

3    930

805 1 179

96,8

93,i

29,0

27,9

96,0

28,8

173

52

273,5

Ihnebach

260

5,i

13,5

2,65

4 661 6 312

1 398 1 894

110,5

187,3

33.2

50.2

101,8    30,6    1 140

342

Mündung

13,0

28,0

2,15

232

6    424

7    327

8 148

168,8    50,6

861

258

1    927

2    198

170,2

157,5

51.1

47.2

2 444 !    175,2

52,6

166,4    49,9    2 163

649

Olpebach (r. d. Bigge, Km 31,1) Rehringhäuser Bach..........

Günsebach................

die Bigge im ganzen: 4 746    1 424

O 04 00 Cn

340,5

2,7

26,5    9,81

3i4

532

680

160

204

Mündung

3,06,5

0,8

7,5    9,38

52,2

63,8

15,7

I9A

686

206

64,3

19,3

64,0    19,2

51

15

Brachtpebach (1. d. Bigge, Km 29,3) Berlinghausen, oberhalb.......

Rose.....................

Für den Olpebach:

51    15

5,o

326,5

3,2

316

1,8

10,5

5,83

Mündung

300

3-2

16,0

5,oo

480 1 152

1 248

144

346

Cn IO CO

ONO

60,0

18,0

374

62,4

Liester (1. d. Bigge, Km 18,1) Blomberger Bach..........

Hösinghäuser Bach.........

18,7    _

Für den Brachtpebach:

192

192

57

57

15,8

15,4

390

384

0,4

6,0

15,00

33°

■r,

Ingemerter Bach

10,6

4,8

45,o

9,38

550

165

ONÖ.

14,8

15,5

339

Herpelbach

6,7

3,9

29,5

7,56

642 1 009

!93

303

18, i

22,9

55,9

16,8

268

81

309,5

Mündung

273,5

6,7

36,0

5-37

1 239

1 376

1 651

372

413

495

93,7

73,9

28,1

22,2

85,0

25,5

332

100

81,3

244

Ihnebach (1. d. Bigge, Km 13) Schmale Becke...........

88,7    26,6

Für die Liester im ganzen:

545

164

1 145

345

8,2

345

Ränkebach

5,2

306

3,o

39,0    13,00

452

Wesebach

3,6

1,6

15,0    9,38

632

136

190

58,8

59,3

00 ON

291

677

8ro

203

63,5

61,4

18,4

98

29

Mündung

260

3,6

31,0

8,61

243

69,7

19,0

20,9

73,7

22,1

265

80

903

271

Fretter Bach (r. d. Lenne, Km 67,4) Ostentroper Bach..............

Müllenbach.................

77,7    __

Für den Ihnebach im ganzen:

23,3

363

109

6,0

266,5

3,3

246,5

2,7

20,0

7,41

Mündung

224

3,3

22,5

6,82

00    M    ON

Cn    K)    -£■

Cn    w    vo

195

216

48,1

14,4

49,2

14,8

256 |    58,3

53,8

16,2

178

53

Öster, Ebbebach oder Ebbeckebach (1. d. Lenne, Km 56) Schirtenbecke, südlich........

17,5    __

Für den Fretter Bach:

178

53

12,7

370

Himmelmert

2,7

50,0

18,52

10,0

320

Nuttmecke

7,3

280

2,7

40,0

14,81

294

294

88

88

54,4

43,5

420

126

62,2

04 ON •<1 O 04

00

52,8    15,8

143

43

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent

fer

nung

von

der

Mün

dung

Länge Höhe der

über Teilstrecke

NN

Fallhöhe

im

auf

1 km ganzen Lauf-H länge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

Kilometrische Wasserkraft Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht • - ,    lang nicht

J f nl " unter-liehe schrittene

unter

schrittene

aus

aus

Spalte

9a

Spalte jähr-

9b

mittlere 9Monate lang nicht unter-liche schrittene

km

km

1/sek 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

11b

Nuttmecke

Gi

280

672

202

75,7

22,7

Elsebach

CO

218

5,5

62,0    H,27

Mündung

203

1,8

15,0    8,33

0: I 221 U: 2 038

2 084

366 • 611

137,6    41,3

169,8    50,9

Übertrag 106,6    32,0

171,7

51,5

143

586

3°9

Grünebach (r. d. Öster, Km 2,6) Landemert..............

625    173,6    52,1    __

Für die Oster im ganzen: 1 038

93

312

Steinkuhle, unterhalb

iO rf

Ij

4—

G» G> Os CO

0,8

20,0    25,00

126

38

126

Schmelzhütte

2,0

276

2,4

84,0    35,00

38

3i,5

44,i

9.5

13.2

252

252

76

76

88,2

63,0

w Ki

00 o\ Co oi

66,2

19,8

159

48

Mündung..............

Elsebach (1. d. Öster, Km 1,8) Friedlin, Fabrik.........

Schleifmühle............

11,0

9-5

226

2,0

1,5

50,0    25,00

27,0    18,00

68,2

294

88

20,4

136

4i

73,5    _

Für den Grünebach im ganzen:

22,0

295

89

228

228

68

68

Habbel

2,2

47,o    21,36

41,0

48,7

12,3

14,6

7,3

290

273

82

58,3

53,5

16,0

118

35

' r.

456

Mühlhoff

i,4

16,5    ii,79

137

53,8

5,9

273,5

Mündung

218

5,9

55,5    9,4i

co ^

Ob GO

uOvO GO

178

205

245

61,8

18,6

87

26

69,9

64,4

21,0

i9,3

70,6

21,2

Verse (1. d. Lenne, Km 45,1) Klame..............

76,9    _

Für den Elsebach im ganzen:

417

125

23,1

622 186

17,5

354

Bremecke .

13,8

3,7

29,0    7,84

325

<1 Q\ G> GO G> 4^

205

220

53,6

67,4

16.1

20.2

Wettringhofer Bach

10

285,5

4,3

39,5    9A9

Schwarze Ahe (Ahe)

in

246

4,0

39,5

9,88

879 1 052

264

316

80,8

103,9

24.2

31.2

74,i

22,2

319

96

Mündung

184,5

5,5

61,5

11,18

1 162 1 634

1 876

349

490

563

114,8

182,7

209,7

34,4

54,8

62,9

109,4

196,2

32,8

58,8

438

131

1 079    324

Schwarze Ahe oder Ahe (r. d. Verse, Km 5,5) Höllmecke...........

Für die Verse im ganzen: 1 836

551

292

Vogelsang

G>

280

0,8

12,0

15,00

cO O 00 cO CS CO

LO CO vO Cn

42,4

Mündung

246

2,3

34,o

14,78

48,8

12,7

14,6

472

T4²

69,8

59,3    17,8

136

4i

Rahmede (1. d. Lenne, Km 30) Ober Rahmede..........

20,9    __

Für die Schwarze Ahe:

136

41

Füllbecke

GO

10

276

3,5

44,o

12,57

232

Mündung

158,5

4,5

73,5

16,33

300

43°

645

90

129

194

37,7

70,2

n,3

21,1

105,3

31,6

87,8    26,4

395

118

Nette (r. d. Lenne, Km 28,3) K o li 1 b e r g............

Für die Rahmede:

395

118

Steinwinkler Bach

G> Cn

273

i,4

33,o

23,57

240 |

157

Mündung

155,5

3,6

84,5

236

47

7i

37,o

55,4

11,1 16,6

23,47

283

85

66,4

60,9

18,2

219

66

i9,9

Grüner Bach (r. d. Lenne, Km 16,6) Selberger Bach................

Lösseier Bach...............

Für die Nette: 219

66

cs"

169

18,0

16,36

I5i

Mündung

130

1,2

21,0

17,50

OJ G) 10 O-N'sO G> Cn

88

109

Qs

119

Qs On4^ \p G> oo

61 04

H.5

i9,o

66,4

19.9

8o

24

20,8    _

Für den Grünen Bach:

80

24

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Rheingebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

. Entfernung von der Mündung

Länge Höhe dei.

..,    ., im

über 1 eil-

Fallhöhe

auf

Kilometrische

NN

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

km

km

111

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der "Wasserkarte) j

mittlere 9 Monate: mittlere 9 jähr- l^ng nicht i3V,r. I¹

liehe 1/sek

unter

schrittene

1/sek

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

jähr

liche

PS

IOO

Monate ang nicht unterschrittene

aus

aus

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

Spalte | Spalte jährliche

PS

ON Ph

cn    ps

. 9b

PS

mittlere ^Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b :

11 a

nb

Nahmer Bach (1. d. Lenne, Km n) Ehemaliger Kragelohshammer......

Langenscheider Bach...........

282

240

1,5    42,0 j 28,00

PS o

180

210

54

Wordener Bach

2,8

63

50,4

49,i

15,1

i4,7

3-2

174.5

65,5 ] 23,39

62,0

18,6

174

52

pp o

Mündung

ji8

3,2

56,5 j 17,66

320

360

525

96

108

158

74,8

63,6

22,4

19,1

78,2

23,4

250

Volme (1. d. Ruhr, Km 88,2) Wiebelsaat.............

92,7    27,8    _

Für den Nahmer Bach im ganzen:    424

75

127

43,5

355

Schleipe

40,5

328,5

3,o    26,5

8,83

PS o

O <N rOCC kO t"

ON >0 CO CO <-H CI

55,6

62,2

VO 00

Jubacli

38,3

3ii

2,2    17,5

7,95

pp o

840 1 050

Kierspebach

34,2

281,5

4,i    29,5

7,20

O :P

252

3i5

66,8

75,6

20,0

22,7

64,5

i9,4

142

43

Elspe

3i,3

264

2,9    17,5

6,03

1 366 1 632

87,0

26,1

357

107

410

490

29,5

29,5

PS o

Schlechtenbacli (Halver Bach)

23,2

212

8,1

52.0

6,42

1    981

2    270

594

681

H9,5

145,7

35,8

43,7

109,0

32,6    316

95

O SS

Sterbeckebach

17,7

176.5

5,5 .    35,5

6,45

2    849

3    307

855

992

182,9

213,3

164,3

49,3 i 1 33i

399

54,9

64,0

PS o

Epscheidbach

16,1

168,5

1,6    8,0

3 7ii

4047

1 113 1 214

239.4

202.4

71,8

60,7

226,4

67,9 :    1 245

374

5,oo

O PS

Ennepe

2,8

105

13,3    63,5

4 089 4 474

1 227 1 342

204.4

213.4

61,3

64,0

4,77

PS o

203,4

61,0

325

98

Mündung

2,8    13,5

4,82

5 355 9 364

1    606

2    809

255,4

451,3

76,6

135,4

234,4

70,3 ‘    3 u8

935

9i,5

9 482

2 845

;    457,o

454,2

136,2 |    1 272

382

I37A

Schlechtenbach oder Hälver Bach (1. d. Volme, Km 23,2)

Heesfelder Hammer...........

Für die Volme im

ganzen:

8 106

2 433

270

Halverscheid, westlich

i,3    15,0

u,53

1-

255

O PP

375

Mündung

2,5    43,o

17,20

375

112    43,2

64,5

112

13,0

i9,4

212

458

137

78,8

23,6

71,6

21,5

179

54

Sterbeckebach (r. d. Volme, Km 17,7) Reineberg..................

Sprengstoffabrik...............

Für den Schlechtenbach:    179

54

r-

CT,

283

239

i,4    44,o

31,40

O 5=

168

50

Werth

i,5    39,o

26,00

235

70

52,8

61,1

lOOO

200

O PS

245

74

286

s,:,

Mündung

176,5

23,5 | 21,36

63,7

61,1

62,4

18,7

94

28

M CO

CTNCO

66,4

336

101

71,8

19,9

73

22

21,5

Epscheidbach (1. d. Volme, Km 16,1) Riiggebein.................

Für den Sterbeckebach im ganzen:

167

50

2,5

227

Reckhammer

1,4

196

1,1    31,0 | 28,18

PS o

Mündung

168,5

1,4    27,5 i 19,64

180

315

385

54

94

116

!>• On vO

O »-I 'O

10 vo

15,2

18,6

68,8

20,6

96

Eilper Bach (1. d. Volme, Km 6,4) Mäcking.................

22,7    __

Für den Epscheidbach:

29

96

29

34

197

Selbecker Bach

2,0

156

1,4    41,0

29,29

C PS

184

55

Mündung..............

Ennepe (1. d. Volme, Km 2,8) Halver Bach............

2,0    34,0 [ 17,00

294

88

53,9

50,0

16,1

15,0

122

367

110

62,4

56,2

16,8

112

18,7    __

Für den Eilper Bach:

112

34

34

37,2

344

Rehbrauk

33,5

322,5

3,7    21,5 | 5,81

481

145

27,9 !    8,4

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkie

Rheingebiet

W asserlauf

LfdJ

Nr.

und

G r e n z p 11 n k t e seiner Teilstrecken

Ent-

' fel" Höhe (jer nung    UVL

von über \ Teil-der Mündung

| Länge

Fallhöhe

im

auf

NN

i km

strecke ganzen Lauf-H länge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere jährliche

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte xo X Spalte 5)

gMonate mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte

Spall e

9a

9b

mittlere 9Monate jährliche

lang nicht unterschrittene

km

m km

1/sek

1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11b

Rehbrauk

33,5

Steinbacli

23,4

322,5 237,5!

10,1    85,0    8,42

570

171

48,0

M,4

Heilenbecke

13,5

178,5

9,9    59,o    5,96

1 346 1 440

• 404

432

H3,3

85,8

34,o

25,7

80,6

24,2

814

244

Hasper Bach

3,6

120,5

9,9    58,0    5,86

2 019

2 57i

606

772

120,3

150,7

36,1

45,2

103,0

30,9

1 020

306

Mündung

3,6    15,5    4,3i

3 433 3 852

1 031 1 157

201,2

166,0

60,4

49,9

176,0

169,4

52,8

1 742

523

105

4 009

1 204

Heilenbecke (1. d. Ennepe, Km 13,5) Wellenbecke...............

172,8    51,9

Für die Ennepe im

50,9

610

183

ganzen:

4186

1 256

Grimmeisberg

o.    c)

10    cO

243

217

2,0    26,0    13,00

368

110

Mündung

178,5

3,0    38,5    12,83

368

552

47,8

110

166

47,2

70,8

14,3

14,1

59,o

17,7

177

53

21,3

—

Für die Heilenbecke

Hasper Bach (r. d. Ennepe, Km 3,6) V ö r d e...................

177

53

ON

Großer Kettelbach

Os O

223

163

3,4    60,0    17,65

Mündung

120,5

2,6    42,5    16,35

320

360

96

108

56,5

58,9

419

126

68,5

63,7

19,2

166

50

20,6

Deilbach (1. d. Ruhr, Km 37) Stumpesberg...........

Für den Hasper Bach:

166

50

11,0

123

Hardenberger Bach

8,7

102.5

2,3    20,5    8,91

476 1 202

143

Elfringhäuser Bach (Feldersbach) . . .

6,2

83

2,5    19,5    7,8o

361

42,4

93,8

12,7

28,1

1 270 1 904

381

96,4

28,9

241

72

Mündung

52’

6,2    31,0    5,00

2 173

57i

652

99,i

29,7

95,2

28,6

108,6

101,9

30,6

Für

32,6    _

den Deilbach im ganzen:

632

190

873

262

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

24

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u == unterhalb der Grenzpunkte

Maasgebiet

W asserlauf

Lfd.

Nr.

und

Ent

fer

nung

von

der

Länge Höhe der über Teil- lm

Fallhöhe

auf

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Mün

dung

NN

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länge

km

km

Abflußmenge O (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9Monate jährliche

1/sek 1/sek

lang nicht unterschrittene

Kilometrische

Wasserkraft

Q • h

IOO

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte io X Spalte 5)

mittlere

jähr

liche

9 Monate lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

9a

aus mittlere Spalte jähr-9b liehe

9 Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

j 10b

11 a

11b

Amei (zur Ambleve und Ourthe) ■(■) Meyeroder Bach.............

Emmelsbach

20,8")

16,7')

433,5

418

4,i    15,5    3,78

Vieux Moulin

12,3*)

390

4,4    28,0    6,36

1 252 1 740

376

522

47,3

110,7

14.2

33.2

1 945 1 945

584

117,2

35,2

516

155

Ligneuvillebach (Fangebach)

9-3*)

356

3,0    34,0    11,33

584

123,7

220,4

37,1

66,1

2 035 2 162

Rechtbach

6,0*)

334,5

3,3    21,5

6,52

610

649

230,6

141,0

69,2

42,3

225,5

67,6    676

149,2    44,8

203

Warche

i,6*)    298

4,4    36,5

8,30

2 414 2 922

492

148

724    157,4

877    242,5

47,2

72,8

Reichsgrenze............

Rechtbach (1. d. Amei, Km 6) Berührung der Reichsgrenze . . .

Mitte der Strecke als Grenzfluß .

285

1,6

13,0

8,12

3 263 7 455

7 455

979

2 236

270,8

605,3

81,2

181,6

256,6

77,0

1129

339

3,o

377,5

2 236    605,3

181,6

605,3    181,6

968

290

Für die Amei bis zur Reichsgrenze:

3 781

1 135

1.5

366

i,5 ii,5

7,67

476

476

143

143

36,5

100,0

11,0 30,0

Mündung..............

Warche (r. d. Amei, Km 1,6) Tiefenbach.............

L5 3i,5

21,00

334,5

508

152

106,7

103,4

31,0

155

46

32,0

Für den Rechtbach:

35,o

558,5

155

46

Holzwarche

30,8

540,5

4,2    18,0

4,29

558

167

Sosterbach

22,4

506

8,4    34,5

1 277

383

23.9

52,5

7,2

15,8

4,n

62.0

18,6

521

156

Champagne

19,4

500

3,o

6,0

2,00

1 737

1 850

521

555

71,4

37,o

21,4 11,1

39,o

ii,7

117

35

Unterhalb des Walker Baches

16,0

3,4    41,0

12,06

2 044 2 044

459

Longfayer Bach (Bayehonbach)

13,6

407,5

2,4    5i,5

21,46

2 255 2 255

CJ\ <J\    Q\ Q\

-•4 --4    t—I M

ON Q\    bl OJ

40,9

246,5

12,3

74,o

272,0

483,9

81,6

145,2

259,2

77,8

881

264

2 433 2 812

730

Monter Bach (Tros-Marais-Bacli)

8,9

349

4,7    58,5

12,45

844

522,1

350,1

156,6

105,0

503.0

150,9

I 207

362

Warchenne

6,3

2,6

19,0

7.3i

2    992

3    260

898

978

372.5

238,3

m,8

7i,5

361,3

108,4.

1 698

509

330

Mündung

298

6,3    32,0

5,08

3 377 4038

4 192

1 013 1 211

1 258

246,9

205,1

213,0

74,i

61,5

63>9

242,6

209,0

72,8

62,7

631

189

1 3i7

395

Longfayer Bach oder Bayehonbach (r. d. Warche, Km 13,6)

Km 4 oberhalb der Mündung......

Für

die Warche im ganzen:

6 372

1 910

4,o

565

Letzter Moorgraben

o,5    35,o

70,00

3,5

530

50

15

Chansterbacli

2,6

475

0,9    55,0 [ 61,11

90

27

35,o

55,o

10.5

16.5

142

Pouhonbach

2,1

o,5

417

58,0 | 27,62

196

43

59

86,8

54,i

26,0

16,2

70,9

61,6

21,2

18,4

64

19

129

39

250

375

75

O N CT' M

vo t'*

20,7

21,4

Mündung..................

Monter Bach oder Tros-Marais-Bach (r. d. Warche, Km 8,9)

Km 4,5 oberhalb der Mündung.....

o,5    9,5

19.00

407,5

379

IM

72,0

21,6

71,6

21,5

36

Für den Longfayer Bach im ganzen:

229

69

4,5

570

Wegebrücke Xhoffraix-Hockai . . . .

3,8

530

0,7    40,0

57J4

54

16

30,9

110

Mont, westlich

1,8    105,0

58,33

33

64,2

\p \p

L* Li

2,0

425

220

220

66

66

128,3

96,2    28,9

173

52

Mündung

349

f) Nach der „Wasserkarte der Norddeutschen Stromgebiete.“ —

2,0    76,0 | 38,00

83,6

38,5

25,1

268

80

101,8

30,5

92,7    27,8

185

56

Für den Monter Bach im ganzen: 358 j 108

Statt der Entfernung von der Mündung ist hier die Entfernung von der belgischen Grenze angegeben.

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Maasgebiet

Wasser lauf

Lfd.

Nr.

end

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über der Mündung

Höhe

Länge

Fallhöhe

NN

der

auf

im ,

1 km

strecke ganzen Lauf-n länge

Teil

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

100

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate aus lang nicht unterschrittene

jähr

liche

lang nicht unter-

schrittene

jähr

liche

aus

Spalte Spalte

mittlere 9 Monate lang nicht unter

km

m km

l/sek 1/sek

PS

PS

er. p

9b

jährliche schrittene

PS PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

na

nb

Warchenne (1. d. Warche, Km 6,3) Mühle unterhalb Weismes.......

00

470

Hotleux, nördlich

Li*

440

30,0    12,50

Talerweiterung bei Ar im 011t

3,6

380

2,0

60,0    30,00

390 1    117

117

390

468

48,8

117,0

14,6

35,i

128,7

38,6

257

77

Mündung

330

3,6

50,0

13,89

468

661

140

140

198

140,4

65,0

42,1

19,5

78,4    23,5

282

Weser (zur Ourthe)

Km 20,5 oberhalb der Reichsgrenze . . .

91,8    27,5    _

Für die Warchenne im ganzen

539

85

162

Rechter Zufluß . .

20,5") 19,5')

543

518

1,0

25,0

25,00

140

42

215

64

35,o

64,5

10,5

i9,4

Rötgen, südliche Gemarkungsgrenze. . .

18,5*)

488

1,0

30,0

30,00

292

292

88

88

87,6

Kiesgrube

16,0*)

424

2,5

64,0

25,60

74,8

26.3

22.4

76,0

22,8

76

23

108

83,5

25,0

209

63

108

92,2

45,5

■27,7

13,6

Steiribach (Eschbach)

12,2*)

376

3,8

48,0

12,63

486

Getzbach

6,6*)

303,5

5,6

935

.146

280

61,4

121,1

18,4

36,3

53,4

16,0

203

61

72,5

12,95

1 156 1 693

135,4

40,6

758

227

347    149.7

508    161,7

44,9

48,5

Hill

2,2*)

261,5

4,4

42,0

9,55

2,2

Reichsgrenze

18,5

8,41

1 914 3 919

574    182,8 ■

1 176    329,6

54,8

98,9

172,2

334,2

. ON

758

227

100,3

243

4 030 j 1 209

Steinbach oder Eschbach (1. d. Weser, Km 12,2) Oberster linker Zufluß ....

338,9    _

Für die Weser bis zur Reichsgrenze

101,7

735

220

2 739

821

Wegebrucke

LO C cÖ ro

455

0,5

10,0

20,00

445

150

200

45

60

Beginn der Talenge

1,0

30,0

65,0

9,o

19,5

32,5

32,50

2,0

412,5

Eschbach

i,4

398,5

0,6

14,0

23,33

250 i 250    |

75

75

81.2

58.3

24,4

17,5

73,i

64,2

22,0

19,2

73

22

38

Mündung

376

1,4

22,5

16,07

300

400

449

90

120

135

70,0

64,3

21,0

i9,3

68,2

20,5

95

28

Getzbach (1. d. Weser, Km 6,6) Km 8,3 oberhalb der Mündung . .

8,3

540

72,2

Für

21,7

den Steinbach im ganzen:

206

61

Oberster linker Zufluß

0,8

13,0

16,25

7,5

527

210

210

63

Schwarzbach

6,2

469

i,3

58,0

44,62

268

63

34,i

93,7

10,2

28,1

Forst Eupen, Jagen 83

4,0

405

2,2

64,0

29,09

322

80    |    119,6

97    |    93,7

106,2

32,0

138

4i

35,9

28,1

102,1

30,6

225

68

160

2,0

352

2,0

53,o

26,50

114

114

110,5

100,7

33.2

30.2

490

147

Mündung

2,0

48,5

490

147

129.8

118.8

115,2

34,6

230

69

04 04

o\Co

24,25

124,5

37,4

303,5:

537

161

249

75

Hill (1. d. Weser, Km 2,2) i Graben aus dem Wallonischen Venn . . .

130,2    _

Für den Getzbach im ganzen:

842

253

17,5

Klefay, Rand des Venns

17,0

590

580

i 0,5

10,0

20,00

220

220

66

66

44,o

Jagen 124

15,0

542

2,0

38,0

41,8

13,2

12,5

19,00

330

99

62,7

Spohrbach

132

517

1,8

25,0

13,89

330

494

59»

99 I 45,8

148

68,6

18,8

13,7

52,2

15,6

104

31

179

143,8

20,6

43,i

57,2

17,2

103

31

j Ternellbach

8,5

4,7

113,0

24,04

404

8o6

242 I 193,8

58,1

168,8

50,6

793

238

*) Statt der Entfernung von der Mündung

hier die Entfernung von der belgischen

Grenze angegeben.

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Maasgebiet

Ent-

Wasserlauf

fer-

Lfd.

Nr.

und

nung

von

der

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Mün

dung

Länge Höhe der über Teilstrecke

NN

Fallhöhe

im

auf

1 km ganzen Lauf-H länge

Kilometrische

Wasserkraft

Q • U

IOO

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht    lang nicht

unter- 1dl 1    | unter

schrittene liehe | schrittene 9a

j ähnliche

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte ioXSpalte 5)

aus'

aus

Spalte Spalte jähr-

9b

mittlere 9 M o n at e lang nicht unter-liche schrittene

km

km

l/sek 1/sek

PS ! ps

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11 b

Ternellbach

Forst Eupen, Jagen 121

ON 00 O Ol

404

363

2,5

41,0

16,40

ff

910

273

149,2

44,8

Übertrag

1 000

300

162,0

O ff

1 066 1 066

So er

308

2,8

55,o

19,64

320

320

174,8

209,4

48,6

405

122

52,4

62,8

ff o

Mündung

261,5

3,2

46,5

14,53

1 222 1 950

2 005

367

585

602

240,0

283,3

291,3

224,7

67,4

629    189

72,0

85,0

287,3

86,2

87,4    __

Für die Hill im ganzen:

919

276

2 953

887

Geulbach oder Göhlbach (r. d. Maas) Hauset, Kupfer Mühle..........

Eisenbahnbrücke..............

228,5

i,9

18,0

9,47

210,5

Moresnet, Teich

185

2,8

25,5

9,11

OP OP

5io

5io

153

153

48,3

46,5

14,5

14,0

618

700

185

210

56,3

93,3

16,9

28,0

5i,4

i5,4

144

43

StraBenbriicke

o,9

12,0

13,33

173

ff o

761    228

1 350    405

101,4

168,8

30,4

50,6

97,4

29,2

88

26

Belgische Lan desgrenze

168

0,4

5,o

12,50

1 360

169,4

50,8

68

20

408

Für den Geulbach bis zur Reichsgrenze:

170,0

51,0

300

89

Roer (zur Maas) Kleine Roer.....

527

Rickeivennbach (Windgen Bach)

524,5;

0,4

2,5

6,25

ff o

521

780

156

32,6

Schwarzbach

3,8

25,0

6,58

234

5i,3

Cn \Q 00

499,5

ff o

Reichensteiner Bach

'39,8*)

480

3,i

19,5

6,29

1 045 .314 1 275    382

68,8

80,2

6o,o

i8,o

228

68

20,6

24,¹

ff o

1 378 413 1 528 458

86,7

83,4

25,0

259

78

290,8

20,0

87,2

Schwalm

136,7")

421

3,i

59,o

19,03

ff o

1 738 3 246

310,8    93,2

963    289

Laufenbach

135,2")

400

i,5

21,0 | 14,00

521

974

330,7

454,4

99,2

136,3

*9

M o n tj o i e, unterhalb

i34,o")

380

1,2

20,0

16,67

3 331    999

3591    1077

466,3

598,6

460,4

138,1

691

207

139,9

179,6

ff o

Höfenerbach (Kluckbach)

132,1*)

367,5

i,9

12,5

6,58

3675 3 675

1 102 1 102

612,6

241,8

183,8

605,6

181,7

727

218

72,5

ff o

3 725

3845

1 118

1 154

245.1

297.2

73,5

89,2

243,4

73,0

462

139

Rohrener Bach (Holderbach)

128,8*)

342

3,3

25,5

7,73

ff o

Tiefenbach

121,9")

300,5

6,9

4L5

6,01

4 145 4 35i

1 244 1 305

320.4

261.5

96,i

78,4

308,8

92,6

1 019

306

ff o

4671 4 869

1 401 1 461

280,7

248,3

84,2

74,5

271,11    81,3

1 871

561

Erkensruhr

116,9")

275

5,o

25,5

5,io

ff o

10

Urft

112,3*)

256

4,6

19,0

4,i3

ff o

4969

5 943

1 491

1 783

253.4

245.4

76,0

73,6

250,8

75,2

1 254

376

11

Schilsbach

106,9*)

240

5,4

16,0

2,96

6 070 11 775

1 821 3 532

250,7

348,5

75,2

104,6

248,0 !    74,4

1 141

342

ff o

12 115 12 275

3634

3 682

358,6

306,9

353,6

106,1

1 909

573

107,6

92,1

12

Heimbach

92,9*)

14,0

35,o

2,50

205

13

Kall

79,4*)

13,5

31,0

2,30

174

ff C ff o

12 598

12 748

3 779 3 824

3i5,o

293,2

94,5

88,o

311,0

297,2

93,3

89,2

4 354

1 306

4 012    1 204

14

Rinnebach

73,6")

159

5,8

15,0

2,59

O ff

13    090

14    719

3 927 4416

301.1

381.2

90,3

ii4,4

Kreuzau

67,7*)

143

5,9

16,0

2,71

14805 14 865

15 032

4 442 4 460

4 5io

383,4

402,8

407,4

115,0

120,8

122,2

382,3

114.7

2 217

665

405,1

121,5

2 390

717

*) Statt der Entfernung von der Mündung ist

die Entfernung von der

Reichsgrenze angegeben.

Tabelle B

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Schwalm (r. d. Roer, Km 136,7) Drosbach...............

Elsenbornbach

Döppeskaulbach (Fuhrtsbach) . . . .

Mündung

Döppeskaulbach oder Fuhrtsbach (r. d. Schwalm, Km 5)

Zusammenfluß der beiden Quellbäche . . .

Rechter Nebenbach

Mündung

Laufenbach (1. d. Roer, Km 135,2) Rochusmühle...............

Oberhalb der Straßenbrücke

Mündung

Höfenerbach oder Kluckbach (r. d. Roer, Km 132,1)

Km 1,5 oberhalb der Mündung .

Rechter Nebenbach.........

Mündung

Beigenbach (1. d. Roer, I<m 129,9) Rechter Nebenbach..........

Linker Nebenbach

Mündung

Rohrener Bach oder Holderbach (r. d. Roer, Km 128,8)

Km 3,0 oberhalb der Mündung . . .

Rohren, südöstlich

Dürholderbach

Mündung

Riwelsbach (r. d. Roer, Km 126,1) Km 2,5 oberhalb der Mündung . . . .

Eicherscheider Wald, Jagen 46.....

Mündung

Tiefenbach (1. d. Roer, Km 121,9) Huppenbroicher Mühle.........

Linker Nebenbach

Mündung

00

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: 0 —oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

| Entfernung von über

Miin- NN düng

! Länge Höhe der

Fallhöhe

Maasgebiet

Teil-

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-H länge

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere j ähnliche

Kilometnsche Wasserkraft 0 • h

Mittelwerte für die Strecke L

IOO

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

9 Monate mittlere 9 Monate aus aus    mittlere 9^1°n^te

IaungtenrV'ht jähr- la"|tetht Spalte Spalte    jähr- 1 a

schrittene liehe schrittene    9 j liehe schrittene

km

km

1/sek 1/sek

PS

PS

er

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b na

nb

13,2    542

11,1    531

5,o    475,5

421

3,6    55i,5

3,o    54i,5

475,5

2,5    484

1,5    470

400

1,5    450

1,1    428

367,5

2,1

6,1

5,o

o,6

3,o

1,0

1,5

0,4

1,1

11,0

5,24

360

108

55,5    9,10

54,5 i 10,90

10,0

16,67

66,0 j 22,00

14,0    14,00

70,0146,67

22,0155,00

60,5 i 55,00

560

168

18,9

51,0

5,7

i5,3

960 1 302

1 508

200

220

342

190

190

260

60

90

120

288

39i

87,4

i4T,9

26,2

42,6

69,2

20,8

422

127

453 i 164,4    49,3

153,2 j

46,0

766

230

Für die Schwalm im ganzen: 1 188 !    357

60

66

103

00

lo 10

33,3

48,4

75,2

26,6

88,7

121,3

33,o

49,5

66,0

10,0

14,5

61,8    18,6

22,6    1

den Döppeskaulbach:

185

185

56

56

8,0

26,6

105,0

3L5

36,4    _

Für den Laufenbach:

158

158

47

47

9-9

14,8

57,8    17,3

19,8    _

Für den Höfenerbach:

64

64

19

19

KJ

470

44o

350

3,o    49°

2,4    460

1,0

385

342

2,5    490

1,6    432

321,5

2,9    430

2,3    407

300,5

0,7    30,0 42,86

1,8

0,6

1,4

1,0

o,9

11

90

27

160

48

38,6

80,0

11,6

24,0

90,0 j 50,00

30,0    50,00

75,o 53,57

43,o    43,oo

58,0

64,44

1,6    110,5    69,06

0,6    23,0 38,33

2,3    106,5 46,30

220

66

110,0

33,o

95,o    28,5

171

51

95

28

95

28

47,5

50,9

130

180

206

75

75

100

130

150

198

39

54

62

OJ    10 10

O    KJ KJ

69,6

77,4

Für den Beigenbach:    171

14.2

15.3

20,9

23,2

88,6    26,6

60,2

18,1

84

83,0    24,9

83

51

25

25

Für den Rohrener Bach im ganzen:

167    50

CO 00    m

co w    d\

rj- »o vß

i4,5

15,5

60,4

18,1

97

29

20,7    _|

Für den Riwelsbach:

39 I 49,8 j H,9 45 | 69,4 | 20,8

80,6

24,2

97

29

59

9i,7    27,5

185

56

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Maasgebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Entfernung von über

Mün- NN düng

flöhe

Länge

Fallhöhe

der

Teil-

im

auf

1 km

strecke ganzen Lauf-L H länSe

km

km

Abflußmenge O (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere j äh r -liehe

1/sek 1/sek

Kilometrische Wasserkraft

IOO

9Monate mittlere 9Monate lang nicht unterschrittene

Mittelwerte für die Strecke L

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte 10 x Spalte 5)

jähr

liche

lang nicht unterschrittene

aus

Spalte

aus

Spalte

PS

PS

cd Ul

9h

mittlere 9Monate jährliche

lang nicht unter-

schritten©

ps : ps

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11b

Erkensruhr (r. d. Roer, Km 116,9) | Km 9,2 oberhalb der Mündung ....

Schwarzbach...............

CTs CO"

54°

1,1

40,0

36,36

500

90

27

32,7

Keikaulbach (Piingelbach)

Ln

bv

2,5

96,5

403,5

38,60

140

42

54.o

ON'O

io 00

370

in

Mündung

5,6

275

128,5

22,95

477

143

142,8

109,5

42,8

32,8

98,4    29,5

166,5

246

74

974

49,9

932

280

292

Keikaulbach oder Püngelbach (1. d. Erkensruhr, Km 5,6) Km 2 oberhalb der Mündung . .

Königl. Forst Höfen, Jagen 38 .

223,5    67,0

Für die Erker

im ganzen: 1178

354

2,0    530

i,4    497

0,6

33,o

55,oo

75

Mündung

•i,4

403,5

93,5

66,79

75

107

04    K) to

to    W

41,2 | 50,1

12,4

15,0

60,8

18,2

85

26

7i,5

Sauerbach (r. d. Erkensruhr, Km 0,8) Km 3,9 oberhalb der Mündung......

Zusammenfluß der beiden Quellbäche . . .

21,4

Für

Keikaulbach:

85

26

'I

00

44o

1,1

394

46,0

41,82

90

Mündung

287

2,8

107,0

38,21

130

27

39

r-C erv ro *3-

ii.3

14.9

220

66

84,1

66,9

20,0

187

56

25,2

Urft (r. d. Roer, Km 112,3) Haubach.............

Für

den Sauerbach:

187

56

42,1    478

Genfbach

36,5    442,5

5,6

35,5 j 6,34

Wahlener Bach

30,7    406,5

5,8

36,0

6,21

602

803

181

241

996

299

Kailbach

26,0

374

4-7

32,5 | 6,92

1 159

348

*1 <1 CO ON    o

rO    v£> CO

11.5 15.0

18,6

24,1

55,9

85,2

16,8

25,6

400

97

120

Olef

6,7

19,3    332,5

41,5 i 6,19

1 305 1 483

392

445

90,3

91,8

27,1

27.5

Lörbach

6,8

1 661 5 123

498

1 537

102,8

252,6

30,8

97-3

29,2

652

196

12,5    299

33,5 !    4,93

75.8

Haftenbach

6,0    277,5

6,5

21,5

3,3i

5 403 5 433

1 621 1 630

266,4

179.8

259,5

77,8

1 765

530

79.9

53.9

Mündung

256

6,0

21,5 | 3,58

5 583 5 613

1 675

1 684

184.8

200.9

182,3

54,6

1 185

356

55,4

60,3

5 705

1 711

204,2

Olef (i. d. Urft, Km 19,3) Jansbach...........' .

61,3

Für die

202,6

60,8

1 216

365

Urft im ganzen: 5 542

1 664

24-5

546

Tröglichtenbach

23.4

525,5

1,1

20,5

18,64

Wiesbach

i9.7

481

3,7

44,5

12,03

OP OP

230

39°

504

69

117

42.9

46.9

12,9

I4,i

Pretherbach (Holleratber Bach)

12,2

403,5

7,5

697

151

209

60,6

72,0

18,2

21,6

53,8

16,2

199

60

77,5

io,33

92,6

27,8

694

208

Reifferscheider Bach

9.9

384

2,3

i9,5

8,48

so PO

1 097 1 828

329

548

113,3

i55,o

34,o

46,5

1    892

2    744

568

823

160.4

140.5

48.1

42.2

157,7

47,3

363

109

Dieffeubach

5.7

362,5

4,2

21,5

5,12

Mündung.................

Pretherbach oder Hollerather Bach (r. d. Olef, Km 12,2)

Ramscheid, südöstlich........

332,5

505

5,7

30,0

5,26

2    925

3    205

3 462

878    149,8

962    168,6

145,2

1 038

182,1

44,9

50,6

54,6

Für die

175,4

43,6

52,6

610

183

1 000

300

Olef im ganzen: 2 866

860

Linker Nebenbach

486

1,2

19,0

15,83

Rechter Nebenbach

1,0

16,0

16,00

300

355

go

io6

UOOO rj- 10

14,2

17,0

470

370

in

59.²

17,8

58,0 |    17,4

58

17

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Maasgebiet

W asserlauf

Ent-

fer-

Höhe

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

nung

von über der Mün-

Länge

der

Teil-

NN

Fallhöhe

im

auf

düng

1 km

strecke ganzen Lauf-L H län£e

Abflußmenge Q (nach Tabelle Ä und Ergänzungen der Wasserkarte)

Kilometrische

Wasserkraft

Mittelwerte für die Strecke L

mittlere j ähr-liche

lang nicht unterschrittene

IOO

mittlere 9Monate jährliche

lang nicht unterschrittene

aus

W asserkraft für die Strecke L (Spalte 10 X Spalte 5)

aus

Spalte Spalte jährliche

9a

mittlere 9Monate

lang nicht unterschrittene

km

km

1/sek | 1/sek

PS

PS

PS

PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

| Rechter Nebenbach

Westfuß des Beyenberges

GJ Cn MO    o

470

440

1,1

30,0

27,27

390 |

435

117

130

106,4

118,6

3i,9

Übertrag

58

17

Plaußbach (Platißbach)

1,8

15,5

8,61

435

130

37,5

35,6

11,2

112,5

33,8

124

37

to

424,5

480

39,4

11,8

7i

21

660

144

198

4i,3

66,0

Mündung

403,5

2,1

21,0

10,00

731

219

73,i

69.6

20,8

146

44

Reifferscheider Bach fr.d.Olef,Km 9,9) ! Bleibach....................

21,9

Für den Pretherbach im ganzen:

399

119

467

| Heidbach (Manscheider Bach)

3,i

42,0

425

13,55

340

102

650

195

46,1

65,0

13,8

Mündung ...................

Heidbach oder Manscheider Bach (r. d. Reifferscheider Bachs, Km 4,1)

| Kriimmenbach.................

384

4,i

41,0

19,5

10,00

852

256    85,2

25,6

75T

22,6

308 ;    92

Für den Reifferscheider Bach:

308

92

4,1

487

2,6

Wildenburger Bach

37,o

14,23

i,5

45°

Mündung...................

Weidenbach (1. d. Roer, Km 108,9) Zusammenfluß der beiden Quellbäche . . .

0,5 km oberhalb Weidenbacher Mühle . .

425

i,5

25,0 J 16,67

240

290

310

72

87

93

34,2

48,3

10,3

H,5

50,0 :    15,0

75

22

5i,7

i5,5

Für den Heidbach:

75

22

2,5

2,0

380

358

o,5

22,0

44,00

90

90

Mündung

246,5

2,0    111,5

55,75

120

ü- bO <N 01 ro

Ob Cn C*ü Ob O p

Cb bb

n,9

15,1

58,6

17,6

117

35

Schilsbach (1. d. Roer, Km 106,9) Michelsbach...............

20,1

Für den Weidenbach:    117

35

2,1

34°

Lederbach

0,8    40,0

50,00

1,3

300

85

26

42,5

Mündung

240

i,3

60,0

46,15

135

160

40

62,3

48 !    73,8

68,0

20,4

88

26

22,1

Kall (1. d. Roer, Km 79,4) Wegebrücke bei Bickerath

Für den Schilsbach:

88

26

21,2

505

Witzerather Bach

19,7

485,5

i,5    i9,5

13,00

276

326

bO 00 00

35,9

62,0

io,8

18,6

Rollesbroicher Bach

l6,6

426,5

3,1    59,0 | 19,03

466

Keltzerbach

15,7

393,5

0,9    33,o I 36,67

496

516

706

M pH

-P* -P* bO O

155

212

88,7    26,6

181,9    54,6

189,2

150,5

56,8

45,2

75,4

22,6

234

70

185,6

55,7

167

50

Silberscheider Tiefenbach

3,4    72,5

21,32

12,3

321

875 1 005

2Ö2

302

Lukas-Tiefenbach

7,4    99,5

13,45

186,6    56,0

135,2    40,6

168,6

156,6

50,6

47.0

573

172

1159 !    348

bC

221,5

Mündung

174

4,9    47,5    9,69

1 323 1 511

1 629

597

453

488

177,9    53,4

146,4    43,9

157,9    47,4

152,2

45,6

746

224

Keltzerbach (1. d. Kall, Km 15,7) Lammersdorf, nördlich.......

Für die Kall im ganzen: 2 879

864

to

desgleichen

00

510

480

o,7

30,0

42,86

85

26

85

26

36,4

42,5

10,9

12,8

Saai'scherbach

1,1

55,o

50,00

50,0

15,0

55

16

425

115

180

34    57,5

54    !    81,0

17.2

24.3

| Mündung...............

Peterbach (1. d. Kall, Km 13.7) Fuß des Peteibeiges.........

393,5

0,7

3i,5 | 45,oo

190

57

25,6

83,2

25,0

85,5

Für den Keltzerbach im ganzen:

58

17

113

33

Nördlichste Klippen im Bachtal

460

430 |

0,8

30,0    37.50

Mündung

352,5!

0,9    77,5 86,11

00    o

bO bO    Ob

co co

1— M C4

22,5

5i,7

77,5

Cn Ob Cn CO

23,2

64,6    19,4

58    17

Tabelle B

Ermittelung der natürlichen Wasserkräfte

Abkürzungen: o = oberhalb, u = unterhalb der Grenzpunkte

Maasgebiet

Wasserlauf

Lfd.

Nr.

und

Grenzpunkte seiner Teilstrecken

Ent-fer-! nung I von der j Mündung

I km

Höhe

Länge

Fallhöhe

über

NN

der

Teil-

im

auf

I km

strecke ganzen Lauf-L H ,än«'e

km

Abflußmenge Q (nach Tabelle A und Ergänzungen der Wasserkarte)

mittlere |9 Monate

iähr lang nicht JJ¹¹¹    |    unter-

liehe I schrittene

1/sek | 1/sek

Kilometrische Wasserkraft Q • h

Mittelwerte für die Strecke L

100

mittlere 9 Monate jährliche

lang nicht unterschrittene

aus

aus

Spalte | Spalte

Wasserkraft für die Strecke L (Spalte roXSpalte 5)

PS

PS

Os CL,

9b

mittlere

jähr

liche

9 M o n at e lang nicht unterschrittene

PS j PS

PS

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11 a

11b

Silberscheider Tiefenbach

(r. d. Kall, Km 12,3)

Km 3,2 oberhalb der Mündung

3-2

480

Silberscheid, östlich

i,3

60,0

46,15

1-9

420

100

100

30

30

46,2

52,i

crjvo to 10

Mündung

321

i,9

99,o

52,11

130

39

67,7

20,3

59,9

18,0

114

34

Für den Silberscheider Tiefenbach: 114

34

Inde (1. d. Roer, Km 44,7)

| Königliche Forst Rötgen, Jagen 69 ... .

| Grölisbach (Sclileebach)...........

48,1

45,9

400

2,2

44,5

20,23

355,5

240

430

72

48,6

129

59,i

Lensbach .

4.0

55-0

13,75

4L9

300,5

5i5

| Hasselbach

36.7

5-2

55,o

10,58

625

154

188

70,8

66,1

<N 00

m“ ds

01 M

65,0

19,4

260

78

245,5

Münsterbach (Inde)

26,3

166

10,4

79,5

7,64

825 1 320

248    87,3

396 |    100,8

76,7

23,0

399

120

26.2

30.2

Omei'bach

17,5

126

8,8

40,0

4,55

x 818 3 33i

545 :    138,9

999 |    151,6

19,8

36,0

1 246

374

41,7

45,5

3 708 3 994

1 112 1 198

168,7

116,2

50,6

160,2

48,0

1 410

423

Wehebach

9,6

7,9

23,0

2,91

34,9

120,2

103

4 265

1 280

36,0

950

285

37-2

124,1

Für die Inde bis zum Wehebach: 4 265

1 280

Hasselbach (r. d. Inde, Km 36,7) Solchbach................

3,6

309

Krebsbach

o,7

13,5

19,29

2,9

295,5

160

240

Gieschbach

1,8

1,1

22,5

20,45

273

| Mündung

245,5

1,8

27,5    15,28

270

445

495

00 01    M    CO

rt    co to

30-9

49,i

55,2

68,0

\D

16,6

20,4

52,2

71,8

15,6

21,6

57

17

Münsterbach oder Inde (1. d. Inde, Km 26,3)

75,6    _j

Für den Hasselbach im ganzen:

22,7

129

186

39

56

Reybach

18,5

262

[ Falkenbach (Inde)

ii,3

224

7,2

38,0

5,28

717 1 082

215

325

37,9

61,8

Breiter Bach

8,5

208

2,8

16,0

11.4

18.5

5,7i

O 53

Mündung

166

8,5

42,0

4,94

1 148 1 298

1 513

00 4^ v£> 4^

454

63,7

178

53

65,6

64,1

19,7

19,2

69,4

20,8

59°

177

74,7

22,4

Für den

Wehebach (r. d. Inde, Km 9,6) i Königliche Forst Hürtgen, Jagen 135 . . .

Hürtgenbach .................

Münsterbach im ganzen:

768

230

19,2

17,0

290

256

2,2

34,o

*5,45

308

418

92

47,6

125

5i,9

Cn 4^ OnOJ

Roter Wehbach

3,3

41,0

12,42

13,7

215

525

Roter Bach

7,6

158

6,1

665

158

200

65,2

62,1

00 MD ON ON

58,6

17,6

193

58

57,o

9,34

Mündung

103

7,6

870

910

2ÖI

273

81,3

65,9

24,4

19,8

55,o I 7,24

1 039

312

22,6

71.7

70,6

21,5

21,2

437

537

75,2    _

Für den Wehebach im ganzen: 1 167

131

161

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Bearbeitet nach der Tabelle B, den Meßtischblättern und nach Angaben der Triebwerksbesitzer

25

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte 1    der

der Mündung Tab. B

von

km

Nutz

gefälle

an den Motoren

h-Q

100

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

9

mittlere Monate iähr- lang nicht J    unter

schrittene

liehe

PS

PS

der

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

der

Besitzer

PS

7a

7b

Le ob schütz

Ratibor

Bleischwitz, Feldmühle...........

„    Getreidemühle.........

Burg Branitz, Walzenmühle u. Elektr. Werk

Boblowitz, Mühle..............

Wehowitz, Obermühle............

„    Niedermühle..........

Gr. Hoschütz, Mühle.............

Deutsch Krawarn, 2 Triebwerke......

Beneschau, 2 Mühlen............

Kosmiitz, Koleczkomiihle..........

Ellguth-Hultschin, 2 Triebwerke......

Oppa links der Oder

69,1

68,8

CnCn4^4*4^ to to to m

63,0

56,4

48,0

04 4h *—•

Hl 00 00^1 04 Cn I O\^0 4^ -4* O jo M 4»- Cn Cn I p p p p MD MD -4* io ij\ io O Cn MD MD

49

42

60

65

> 12

24

115

Für die Oppa: 3471,6

1388,5

Gold-Oppa links d. Oppa

Arnoldsdorf*), 2 Mühlen.........

Neustadt O. S. Wildgrund, Mühle.............

„    Langenbrück, Bischofmühle .......

„    »    Steinmühle.........

„    „    Straßenmühle .......

„    „    Mühle............

„    Wiese, Gräflich, Niedermühle......

„    Neustadt O. S , Appretur.........

„    »    Niedermühle.......

„    Kunzendorf, Neustädter Mahlmühle . . .

„    Jassen, Mühle...............

Kreiwitz, Mühle..............

Dittersdorf, Mühle.............

Kröschendorf, Mühle...........

Pommerswitz, Buschmühle........

Neustadt O. S. Dt. Rasselwitz, Niedermühle.......

,,    „    Gassenmühle.......

Neiße

Leobschütz

Leobschiitz Klein Glasen, Mühle . . . . Neustadt O. S. Glöglichen, Polaczkamühle ,,    Ober Glogau, 2 Mühlen .

Habelschwerdt Herzogswalde, Mühle.....

„    Schönfeld, Mühle........

„    Ober Langenau, Mühle    ....

„    Nieder Langenau, Niedermiihle

„    Habelschwerdt, Mühle.....

Holzstoffabrik .

Grafenort, Schloßmühle...........

„ Brettmühle............

Rengersdorf, Mühle.............

Glatz, 5 Triebwerke.............

Labitsch, Elektrizitätswerk..........

Mühldorf, Papierfabrik............

Giersdorf, Holzstoffabrik..........

Wartha, Stadtmühle.............

Sand, Mühle, Ziegelei und Magnesitwerk .

Grunau, Walkmühle.............

„ Neumühle..............

„    ! Kamenz, Papierstoffabrik..........

„    I Baitzen, Mühle................

Münsterberg | Ober Pomsdorf, Holzstoffabrik.......

Brucksteine, Mühle..............

Neuhaus, Mühle...............

Patschkau, Mühle...............

Glatz

Frankenstein

Neiße

Münsterberg

Grottkau

Neiße

„ Zündholzfabrik . .

Nieder Pomsdorf, Mühle . . .

,,    „ Buschmühle

Ellguth b. Ottmacbau, Kahler König, Mühle j Ottmachau*), Bischofmühle . .

Neiße, Große Mühle......

„ städtisches Wasserwerk

Habelschwerdtj Lauterbach, 4 Mühlen „    j ,,    2 Mühlen

„    Michaelsthal, Mühle .

„    Hain, Sägemühle . . .

Hotzenplotz (Goldbach)

„    „ 1. d.

„    „ Oder

(Prudnik)

76,7-77,0

73,8

7G9

70,0

68,7

68,3

65,5

62,5

59,9

56,5

54.5

51.6 50,0

47,4

38,7

35,8

34,4

31,6

29,1

24,8

OOUDCOOOOOOOOOOOOOOOO»0 rOCC t    ¹⁰ ^CO UOO N ^O^tONiOiG^

MD cf fö 10 't ci 4 H cO T+ IO ^ cf CO cf of hT cf cf cf

Cn 00 4-

44,1

34,i

io 4* 4* 4* O\~0 ^4 ON O ^4 4* MD Coil OJ

4^4^4)* tO -4“ -4* 10 H 04 04 tO tO M MMM Hi to 04 04 kO o N 4^ C04^ C4 p Cn vo CO ONOJ ^ ^ 'p ^ MD 00 00 CO io O 04 ijs O ~0 **4 i-t MD 00 Cn ^ ^ io in CO

> 12

20

24

20

3°

18

36

28

30

10

3°

30

25

10

35

85

*) Oberh. Arnoldsdorf Staubecken von 2,25Millionen cbm Inhalt.

Für die Hotzenplotz bis Ober Glogau:

Glatzer Neiße 1. d. Oder

O O O vO 00 CO G\ Cn Cü4*4*04 to H H

sj M Cn 4-4- 4- 4^ 4. 04 OJ to

173.7 iö9,7

163.7

157.6 154,3

151.6

145.6

145.2

142.2 133,3/134,8

130,0

127.8

118.9

117.2 H3,5 108,1

107.8

105.9

103,8

98,5

95,4

94,i

91,6

91,2

88,7

86,9

83,9

77,4

63,6

63,0

H< M 10 jh M w H W H p M ^ M W M JO m m 04 JH M Co 4^ -4>-O O O O ON ON tO 0061 vj CO io CO O ij H O Cn 04 io O cn io 61 Cn 00Ä 61 4^ O OOOOCnOOOOCnOOCnOOCoOO OOCn 0^00004^0000

04 to 04 M 1-1

1 282,2    512,9

OOCn    Cn    h    WO)    toO)-4W)OJOiO)(W    h    tß    w tn    W O)    M    m

Cn    CO    CO    h O    h) (w    <J\ to    IO >->    O    W    vO    O'iHCn    Q\ 04    m    O    -4*    Cn    00-4».    to    O»    tO    to

.°N P    ^    co    h JO    p\ vp    JO 04    00 p    O    -4»    -4*    p    On O»    COO    M    COM    Oi    M    v)    Ol    (W

io CO    io    co    ON M    ONtb    4s> vj    On 4*-    Co    0\    00    MD    4^ 00 61 Cn    MD    MD    m    mD    Co    MD    O»    00    4»-    m

9,2

14

10,2

15,1

₃88

120

61 C9 i cn on co o\ o o cn oi co m o md « Oh "as o> o> co md on Co £* o

Für die Glatzer Neiße bis unterh. Neiße: 9 554,0 ¹ 3822,3

Bielseife rechts d.Gl.Neiße

LauterbacherWasser r.d.

„    „ Biel-

„    „ seife

5,oo

1,1

04 o H 04

- -

^1 tO 4- CO

12

15

80

35

10

40

200

250

324

190

50

188

115

60

132

160

75

25

24

60

16

50

30

40

280

60

36

O ^4 MD

*) Oberh.Ottmachau Talsperre im Bau.

Kreis

Gemarkung

Wasserlauf

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Teil-    Ent

strecke I fernung nach '

Spalte 1    der

der Mündung Tab. B

von

km

Nutz

gefälle

h-Q

Wasserkraft:-

100

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

der

an den Mo- ! mittleie j ähr-liche

toren

PS

7a

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

Monate lang nicht unterschrittene

PS

7b

der

Besitzer

PS

Rosenthaler Wasser

links der Glatzer Neiße

Habelschwerdt Seitendoi'f, Mühle

Höllenflössel links des Rosenthaler Wassers

1,0

Ebersdorf, Mittelmühle ,, Mühle . . .

EbersdorferWasser r. d.

„ Gl.Neiße

i,5

0,2

6,00

4,00

15.1

10.1

42* Os o m

Für das Ebersdorfer Wasser im

ganzen

25,2

10.1

Habelschwerdt

Wölfeisgrund*), Holzschleife........

„    Elektrizitätswerk.....

Urnitz, Holzschleife Wölfelsdorf......

„ Urnitzmnhle, Elektrizitätswerk . .

Wölfelsdorf, 4 Mühlen...........

„    4 Triebwerke.........

Wölfel r. d. Glatzer Neiße

'P L b 00 00

17,00

24,00

8,00

4,oo

19,00

11,56

10 O rO Ct fOOO

00" m" o" Ö cd 10

h O d h rt tO

10* «O CI M ro ■'tCO

d    m w

120

35

50

3ii

58

*) Bei Wölfeisgrund Staubecken von 0,91 Million cbm Inhalt.

Für die Wölfel im

ganzen:

194,1

78.0

Buckeiwasser r. d. Wölfel

Habelschwerdt

Hammer, Kistenfabrik . . . „ Holzschleife . . . „ Sägewerk . . . . „ Dampfsägewerk . Voigtsdorf, 3 Mühlen . . . Neu Weistritz, Holzschleife „    „ Papierfabrik

Alt Weistritz, 4 Mühlen . . Habelschwerdt, 3 Mühlen .

Kressenbach l.d.Gl.Neiße

4^4^4^.^.0202020202

9,9

9,5

8,8

8,1

6,6-7,7

5,o

4,2

i,i-3,4 0,1-0,4

3,8o

4,50

5,oo

5,oo

16,58

10,00

10,00

12,78

9,70

C'OOC'CNONtO to M M

M COvp )P )P O 0 00 Cn Cn \0 "o^'bsZn Co Cd 00 Cd

27,1

17

52

15

16

>190

120

130

97

> 55

Für den Kressenbach im

ganzen:

441,4

177,3

Neu Weistritzer Bach

rechts des Kressenhaches

Habelschwerdt Bielendoif, 3 Mühlen.......

„    | Neu Gersdorf, 5 Mühlen.....

„    j    Alt Gersdorf,    Mühle........

„    „    »5 Mühlen......

„    j    Gompersdoi'f,    Eulenmühle    ....

,,    |    „    3 Mühlen......

„    Seitenberg, Sagemühle Bielendorf

„    Schreckendorf, Schleifwerk 1 . . .

Landecker Biele r. d.

„    ,, Gl.Neiße

Olbersdorf, Pappenfabrik >,    Holzschleife .

„    Holzschleife.

2—4

Landeck, Stadtmühle

Nieder Tlialheimer Mühle . .

Glatz

Eisersdorf, Saalhausmühle Rengersdorf, Weberei . . . „    Weidenmühle

d d d    uc \Q vO vO t^CO CO CO

43,3-44,6

38,0-40,9

37,5

33,2-36,7

32,0

31,0-31,7

30,4

10,40

>8,05

3,oo

13,25

2,70

4,oo

*h c-n    m kj

M    cn p

^ b 00 Cn M

17,°

8,1

6,3    > 23

2,3

22,5

4,6

6,8

30,3

28,1-28,7

26,5

25.4

24.4

23.2

22.3 18,7

i7,4

13,8

9,8

9,o

7,9

5,3

i,7

o,7

4,40

2.80 5,oo 3,oo 0,90 4,00 3,oo

2.50 o,75

1.80

3.80 4,00

6.50 3,60

7,7

15

110

70

100

90

95

75

3°

28

150

55

200

80

Für die Landecker Biele im ganzen

1194,1

478.6

Habelschwerdt Neu Mohrau, Brettmühle bei Wilhelmsthal

„    i    Wilhelmsthal, Sägemühle..........

„    |    „    Stadtmühle..........

„    |    Schreckendorf“),Obermühle,Elektrizitätswerk

„    ,,    Niedermühle.........

Mohre 1. d. LandeckerBiele

O O Ol 9i p\

02 fo 00 ON

3,50

3,oo

3,60

4,oo

r,i5

Für die Mohre im ganzen

6,0

5,i

6,2

15,7

4,5

H !0 fOCO

cf cf cf vd

37,5    15,1

*) Oberhalb Seiten-beig Staubecken von 1,15 Millionen cbm Inhalt.

Habelschwerdt

Kamnitz, Mühle

Kamnitzbach 1. d. Mohre

2,5

5,2_5

Für den Kamnitzhach

7,8 '

3,1 !

to

Habelschwerdt

Kiessengrund, Schneidemühle „    Mahlmiihle . .

Klessenbach 1. d. Mohre

Alt Mohrau, Mühle

4,00

2,90

5,o_o

Für den Klessenbach im ganzen

4^- JO 02

00 00 Co 00

r r

O M ON

ON ON

11.5

4,7

Habelschwerdt

Heudorf, Mühle . . .

„ Mühle . . . Seitenberg, 2 Mühlen „    6    Mühlen

Johannisberger Bach

(Heudorf. Wasser) l.d.Mohre

4,8

3,8

3,0-3,3 1,2-2,3

8,00

5,oo

9,00

>7,9.£

CO Ox 02 4*. 92 Cn o d

2,0

1,2

00 102 JO

*4 02 io

46

Tabelle C

Kreis

Glatz

Glatz

Glatz

Glatz

VC'

o>

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Gern arkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke !

Bad Reinerz, Schmidts Waldmühle .... Weistritzl. d. GlatzerNeiße

Reinerz, Hintermühle............

„    Stadtmühle.............

„    3 Triebwerke...........

Hartau, Sägewerk..............

„    Glasschleife.............

„ Klarenliof, Elektrizitätswerk ....

» Sägewerk......

n Mühle........

Rückers, Elektrizitätswerk . .

Waldstein, 3 Glasschleifen .

Neuheide, Papierfabrik . . .

Altheide, 4 Triebwerke . . .

Oberschwedeldorf, Feldmühle „    Mühle . .

Niederschwedeldorf, Mühle

Zuckersiederei

Altwilmsdorf, Niedermühle . Soritsch, Mühle.......

Friedersdorf, Mühle.............

Goldbach, 4 Triebwerke..........

Goldbach—Burg'Waldstein, Glasschleife .

Friedrichsgrund, Glasschleife

Biebersdorf, 4 Triebwerke Hartau, Glasschleife . . . .

Waldenburg Friedland, Mühle......

Göhlenau, Jalousiefabrik .

„    Mühle .....

„    Bleiche.....

Tuntschendorf, Obermühle „    Untermühle

Mittelsteine, Kirchenmühle Niedersteine, Mühle ....

-,    Lottermühle

Neurode

Glatz

Pischkowitz, Mühle . Steinwitz, Holzschleife

Odergebiet

Teilstrecke nach Spalte 1 der

Tab. B

Nutz

gefälle

Wasserkraft:

h-O

Entfernung

von ,    an den

der

Mündung

100

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

Mo- mittlere

toren ■ jähr-liehe

Monate lang nicht unterschrittene

Stärke

der

Motoren

nach

Angabe

der

Besitzer

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7b

VO 00 OO    Ov Ob Ol 01^-^0404040404 (O to IO

26.4

25.5

25.3

24,4-24,9

23.7

23.3

22.5 22,2 21,1

20.7

17,8-18,8

W,5

13,2-15,5

5,90

28,1

n,3

19

M 04 M 00 O M *Coi) H H i w

11,40

4,00

4,oo

9,oo

3,oo

2,90

3,50

9,oo

6,00

13,05

3,00

2,00

2,40

1,5°

2,00

2,25

70,0

24,6

24,6

55.3

18.4

21.4 25,8

135,4

90,2

229,0

<D CO <»

1 00" cf cf cf

I Ol    «N

7,4

8,6

45

15

15

42

12

52,6

46,1

55,3

34,7

46,2

55,8

10.4

54.2

36.1 9t,6

21.1

18.4

22.1 i3,9

18.5

22.3

13

70

>110

25

18

35

26

25

Für die Weistritz im ganzen: 1013,5    405,6

Steinbach 1. d. Weistritz

1,00

2,2-4,1    18,25

3,°2_.

Für den Steinbach im ganzen:

Rotwasser 1. d. Steinbachs

Haselflössel r. d.Weistritz

5,4

o,5

3,o

6,50

Für das Rotwasser:

2,8

i,r

20,3 8,2 |

74,0    29,6

50,9

20,3

10,1

10,1

4,o

4.0

19

Neurode

| Ludwigsdorf, 3 Mühlen .

Mölke, Mühle ......

Kunzendorf, Mühle . . .

„    3 Mühlen .

Scharfeneck, Schloßmühle

Neurode

i Mittelsteine, Königmühle . „ Buschmühle . Wagnermühle

Neiße

Kalkau, Obermühle . . >>    Dominialmiihle

Niedermühle

j Bauke, Mühle .... Klein Bliesen, Mühle

Neiße

Ziegenhals, 3 Mühlen „    Stadtmiihle

>,    Sägewerk .

| Langendorf, Mühle

p f* 00 00

11,8 i,9

0,7-1,9    19,00

3,00

Für das Haselflössel im ganzen: 13,7

Eichfloß r. d. Weistritz

Steine 1. d. Glatzer Neiße

Walditz links der Steine

0,2

5.6

Ü1Ü1^^04WWHHHH

fO fO cO ’t C4 rO Invü

co rf \d »b cf cf »o cf

^ (N 01 M M

3.20

5,oo

(5,oo)

4.20

2.50 2,10

1.50 1,80

16,0

25,0

2,00

1,60

2,7o_

Für die Steine in Preußen

11,5-12,5

10,5

9,4

7,2-8,3

0,1

13,25

5,30

3,oo

11,50

2,00

3.50

1.50 2,00 4,oo 2,00

Für die Walditz im ganzen

Wünscheiburger oder Rathener Wasser „ r. d. Steine

O M M 04 4^ 00

6,00

4,00

4,50

Für das Wiinschelburger Wasser im ganzen:

Weidenauer Wasser

)) r. d. GlatzerNeiße

N> to w m

2,00

2,20

2,00

3,oo

2,50

Für das Weidenauer Wasser in Preußen:

Freiwaldauer Biele

„ r. d. GlatzerNeiße

22,7-24,0

21.6 21,2

20.7

11,30

2,00

1,62

2,00

21,0

57,3

48.1

5L7

73,9

82.1

7L9

121.4

568.4

^ W 04 IO KJ H to    M

00 00 pp Op 04 00 p O» bv 00 Co bv ^ 64    o P

227,7

12

30

30

22

29

25

16

28

104

h tß tN 0\ ov CO H 01 rj-01

b- co    cf o co cf vb cf vo

COM    vO m 01 m 1-1 cO m

M    M    tO    M

0\04    H 4^ Cn 04 Oi 04

01 O bi b 04 4^ b m bi bv

H N IO OOOi 00

Ol

O vO O

M Tf

aven

234,4    94,0

»ovo CO

01 M M

qrsui Cf vo

10 h) 14 04 o

60,6    24,2

-P*- Oi 04 O» O» In-j onoj 0V04 C/i 14^ 00 04    04

co    co    CD

CO    CO    cT    Cb,

M    M    W    04    M

CO o c o

H H H M

NNO N cf M 00 M ©    Cb    IO IN

ca    co

83,0

*) liegt am nicht stationierten Mündungsarm.

52

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

I Teilstrecke nach Spalte 1

der

Ent

fernung

von

der

Miindung

Nutz-

gefälle

an den

Mo-

h-O

Wasserkraft: ——

100

(0 der nächsten der oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungs stelle nach Tabelle B)

Stärke

Tab. B

toren

nach

₉ Angabe mittlere Monate der jähr- lang nicht Besitzer 1 • . 1 ^ unter-nehe schrittene

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7b

Übertrag

Neiße

Langendorf, Holzschleife.....

„    Papierfabrik Rothfest

Noch Freiwaldauer Biele

Winsdorf, Mühle...........

Deutsch Wette, Holzstotfabrik . . .

Polnisch Wette, Mühle.......

Markersdorf, Mühle.........

Preiland, Mühle...........

Teppichfabrik

Mohrau, Mühle

Niedermühle

Kupferhammer, Mühle............

Neiße, Neumühl, Arme Leute Mühle . . .

* Bischofmühle.............

,, Karlaumühle.............

to Oi C\ CG CO KJ OJ Cn Qs \p OJ K) h M Cn üi 04 vO v£) ik Q\

OOOOOO t^GO tO O On rO

2,70

4*

0-1,0*)

0,95

2,41

1,20

i,75

1,00

Für die Freiwaldauer

Biele in Preußen:

►h cq cn^ q i-H

Tt-    vo VO    IO    fO O    ,    Tt    | "t    H    io H    v£)    00

Os    on cooo    io    r^co    o    M-    h    mco    t">

IO    M    M    ¹    M    ¹    M    O

"Oh H Ol O ON to v) M

to

— CO to 4*    H    .4*    .    Co    to    Co C-n    Co    Co

co tO IO 4*    *0    I M    j    Cn    vo    io    Cn 4^    CO    M

Citn Oj -O    b\    Co    si    ü,    o    COüi    vj    -<r

80

250

40

100

40

48

3°

30

40

20

671,5

*) liegen am nicht stationierten Mündungsarm.

Waldenburg

Blumenau, Teichmangel.....

Tannhausen, Schubertmangel . .

„ Brettschneide . . . Erlenbusch, Holzwarenfabrik . . ,, Brettschneide....

Hausdorf, Pantenmtihle.....

m Sägemühle......

Bärsdorf (schmale Seite), Mühle

Kynau, Mühle..........

„ Krebsmühle.......

„ Hausmühle .......

2.

ff

—

Cb

*-!

Schweidnitz „ Ld.

Breitenhain, Sägewerk.....

„ Sägemühle . . . . Ober Weistritz, Karolinenmühle „    >, Papierfabrik .

Ohmsdorf, Mühle..............

Burkersdorf, Mühle.............

Nieder Weistritz, Bürgerliche Lehnsmühle „    „ Annamühle........

Schweidnitz

St.

Kroischwitz, Lehnsmühle . Schweidnitz, Neumühle . . „ Hospitalmühle „    Ölmühle . . .

Düngerfabr. u. Elektr. W.

Angermühle..........

Graupenmühle.........

Teichmühle, Badeanstalt . . .

Maschinenfabrik........

Styriusmühle.........

Nagelfabrik..........

Tuch Walkmühle........

Schweidnitz

Ld.

Würben, Mühle......

Schmellwitz, Mühle . . .

Kratzkau, Mühle.....

Schönfeld, Dominialmühle Domanze, Mühle.....

00 00 00^ -O CM^ONOiONONONON OK Cn CnCnCnCnCnCnCnCn-4*4*4-4*4*4>CoCoCoCoOJ to to

2,65 3,oo 2,80 3,oo

90.8    4,50

89.9    2,83 o,95

3.50

2.50 2,50 5,25

4,00 4,00 6,00

(3.60) 4,oo

(2.60) (3,oo)

94,o

93-1

92,4

91.6

89,1

87.3

86.7

86,3

84,6

82,5

8i,7

79,9

78,4

74,6

CN CN rO CN rO kO ON cO 00 00 O m iq vq vO_ q. oq Ok vq 00 io Nvo" co" ci »O CO N CO C9 h Tt rf H m O^OCO IO CN u) O h h M Ct «t CN    tO cO N IC IO fl CN IO IO vO VO    VO

m on to c\\D \D omo 10 'tqqqq ^ ^    ^ 0_ O^ ro

\Q \D O HH vb O co 00 CO CO 00 w m CO CO O CN fC-MO 6 rf HHMNNN't'tClNCINHtO«

CN CN CO MD lOCO 40

INI

71,8 71,8 71,6 7LI 70,4

71.2    3,00*)

70.3    3,6o*)

69.3    (3,00)*)

96,2

Co

CO

72,2

86,6

|    72,2

113,1

165,0

149.4

144.4 144,4

Für die Weistritz bis Domanze: 2166,2

69-3

63.8

60.3

56,8

55,o

53,2

2,40

3,50

3,oo

2,90

2,90

Cn Cn Oi    10 Co to

vj sj vo Cn Cn CO 4*. CO M *<! Co tO 00 CT' CO

865.4

Cn Qn to Co to m 4^ Co |    tOMCoCo4*tOCo4>, I 4* CO OnW W

üiO^Oi4‘WMOO' MtntoCuOOWCnO O to OMCn CO

*) Das Triebwerk nutzt nicht die gesamte Wassermenge aus, vgl. Graupenmühle u. Teichmühle.

Waldenburg-

Wüstewaltersdorf, 3 Triebwerke

Neugericht, Mühle........

Hausdorf, Appreturanstalt.... „ Mühle.........

W üstewaltersdorf er Wasser r. d. Weistritz

3-5-5,o

2,0

L5

0,1

17,20

3.14

8.00

5,oo

Waldenburg

Schweidnitz

Dittmannsdorf, Niedermühle........[

Hohgiersdorf, Gold. Waldmühle (Elektr.W.) Breitenhain, Sägewerk ...........|

Für das Wiistewaltersdorfer Wasser im

Mühlbach r. d. Weistritz

Goldener Bach links der „    ,, Weistritz

ganzen:

M to v) to Cn ^

■>0 |Co ON O "to

10,8

o o <n

CN 40 co!

lOvO cn KO CN h

Für den Goldenen Bach im

5,oo

5-6o

6,00

ganzen:

X (7- D-

CO | crv 0 W

32.4

21,0

13.0

Bolkenhain

Quolsdorf, Niedermühle . . . . Wiesenberg, Weidenmühle . . Hohenfriedeberg, Buschmühle „    Hofemiihle    ,

„    Stadtmühle    .

Striegauer Wasser 1. d.

„    Weistritz

Striegau

Ullersdorf, Mühle . . Ölse, Pappelmühle . .

„ Erlenmühle . . Striegau, Gräbenmühle „ Hausmühle.

cocotototototototo

5i

O to 00 m 00 co vq vq iq

40,1

6,00

5.50 5,oo 2,00 4,00 300 430 3,30

2.50 4.00

Co to to to H to H Co Co co Cn 10 o ON OOCn M h 4» h

Cd 4*- Co co ’o cn co 4* Co

12.8

13.8 12,6

5-0

10,0

7,5

10,8

8,3

9,o

144

CN CN IO O O vO IO CN I <N I w CN I CN m m

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wa sserlauf

Teilstrecke nach Spalte 1 der

Tab. B

Ent

fernung

Nutz-

von

,    an den

der

Mündung

km

Wasserkraft:

>Q

100

Stärke

gefalle (Q 4er nächsten der

oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

nach Angabe

Mo- mittlere Monate der

jähr- lang nicht Besitzer unterschrittene

Bemerkungen

toren

liehe

PS

PS

PS

7a

7b

00

Striegau

Striegau, Hospitalmühle „ Zollmühle . .

Muhrau, Mühle.....

Grunau, Obermühle . . „ Niedermühle .

Noch Striegauer Wasser

Laasan, Mühle

Übertrag

2,70

3,oo

3,oo

3,5°

2,93

3,75_

Für das Striegauer Wasser bis Raaben

39,i

3»,i

37,2

35,5

34,9

29,3

KJ

00 Oh 04 KJ KJ KJ Ol KJ -U m Oh Oh 4^ VO

k k k b Cb kj co

104,2

VO

: 516,0

O O CS »O col hO H H H (S rol O

vo o 00 bh 00 co ki

00

00

10

PO

Waldenburg

Schweidnitz „ Ld.

Striegau

Schweidnitz

Ld.

Nieder Salzbrunn, 3 Mühlen........

Polsnitz, Färberei..............

,,    Niedermangel...........

,-    Obermühle.............

„    Conradmühle...........

„    Bandsägen- u.Uhrengehäusefabrik

„    Niedermühle............

Zirlau, Schneidemühle............

„ Sandmühle..............

„ Niedermühle.............

Alt Jauernick, Buschmühle....... .

Zedlitz, Mühle...............

Stanowitz, Mühle...............

„    Massemühle...........

Tschechen, Mühle..............

Freiburger Wasser r. d.

„    Striegauer

„    „ Wassers

24,2-26,2

19,6

19,3

18.5 18,0

17.6

16.6 16,0 14,5 12,8

16,00

3.60

2.60 4,00 4,00 1,90 1,00 2,92 5,25

4,00

3.50 2,70

2.50 1,30

3.50

WHWWC9WWH M KJ KJ M K) Oh .£», KJ 4^. Oh ^ O» 4^- VO jJh KJ ON    W CO

KJ kj k k KJ KJ Co k bh bh CJh bh k Co KJ

hO CT\    M r>.CO O ro hO CO M

tk CT\b CD Ö »böT tk-^frbrbo bhibrb

CS    MM    M M M M    W

M 04 K)    MM Mül

-P» O 04 4^ Ol CO CO CO KJ co

KJ Ol KJ Ol

Für das Freiburger Wasser im ganzen

401.2

161,1

Schönau

Kauffung, Mühle

Katzbach links der Oder

Walzenmühle

Alt Schönau, Holzmühle . „    „ Mittelmühle

Goldberg-Hayn an

Liegnitz Land „ Stadt

Land

Schönau, Mühle...............

Ober Röversdorf*), Obermühle.......

„    „    Niedermühle......

Nieder Röversdorf, Bergmühle.......

Rosenau, Mühle...............

Neukirch, Schloßmühle...........

» Mittelmühle............

„ Tuchfabrik............

Geiersberg, Holzpappfabrik Neuländel. . .

Hermsdorf, Bad, 2 Triebwerke.......

Goldberg, Obermühle............

»    6 Triebwerke ..........

Kopatsch, Kunstwollfabrik.........

Röchlitz, Mühle...............

Kroitsch, Walzenmühle...........

Liegnitz, Sandmühle.............

„ Kleine Stadtmiihle........

„ Stadtmiihle.............

,, Ölmühle..............

Alt Beckern, Ölfabrik............

CO    *'4 O1O1 OiOi4^-^4^-tC>40404G4C4W KJ KJ

67

65

49,3-51,3

O 01 K) k k k Oh o>

5,65

3,oo

6,00

7,oo

2,00

2,00

4,00

3,oo

1.50 4,00

4.80

3.80 4,oo

3.50 7,24

2.50 3,00 4,35

2,75

(2,60)

1,05

2,40

Für die Katzbach bis zur Weidelache

22,9

12,2

24,3

48,0

23,8

23,8

47,6

35,7

17,8

47,6

»5,9

68,o

71,6

62,6

142,6

49,2

59,i

102,5

1 156,9

59,9

252,9

: 1414,9

VO 'p 44- MD

W 00 Cb k>

9-5

9,5

M I I 04 KJ Ol    KJ

19,0

14-3

7,i

19,0

34,4

27,2

28,6

25,t

57,1

62,8

24,0

101,4

566,4

20

20

25

64

110

>42

28

65

35

5°

23

102

*) In dembei Schönau mündenden Steinbach Staubecken von 1,6 Millionen cbm Inhalt,

Bolkenhain

Bolkenhain*), Stadtmiihle Wolmsdorf, Obermühle . „    Mittelmiihle

»    Niedermühle

Wütende Neiße r. d.

„    ,, Katzbach

Jauer

Liegnitz Land

Kauder, Mühle........

Rohnstock, Wasserpumpwerk Dätzdorf, Buschmühle .... Bohrauseifersdorf, Bohrmühle Tschirnitz, Walzenmühle . . Semmelwitz, Obermiihle. . .

„ Herrenmühle .

Jauer, 3 Triebwerke.....

Alt Jauer, Mittelmiihle . . .

>,    ,, Niedermühle . . .

Brechelshof, 2 Triebwerke .

Schlaup, Mühle........

Schlauphof, Dominialmiihle .

Krayn, Mühle.........

Dohnau, Miihle........

CS CS CS    1OhO hO

Oh Oh 4^ Oh04 Oh Oh Cn

25,1

b. bi k 61 k bob

11,00

6.50

4.50 6,00 5,oo

2.50

4,00

3,00

3.25

4,oo

7,90

3,10

3,oo

5.25 2,50 2,50 2,55 2,00

Für die Wütende Neiße im ganzen

54,3

32.1

22.2 29,6 47,8

23,9

49,4

65,2

70,7

87,0

171,8

67,4

65,2

150,1

7i,5

7i,5

80,9

63,5

: 1 224,1

21.8

12.9

8,9

">9

19,1

9.6

19,8

26,1

28,3

34,8

68,8

27,0

26,1

60

k k bh bh t

490,2

hO

rO

Ol KJ w KJ W    KJ

o 4^ Oh 4^ KJ M vl O

*) In dem bei Bolkenhain mündenden Röhrsdorfer Wasser Staubecken von Kl. Waltersdorf mit 0,48 Million cbm Inhalt.

Oh Oh

20

18

20

Bolkenhain

Falkenberg, Mühle . . Wederau, Obermühle „ Niedermiihle

Kleine Neiße 1. d. Wütdn.

»    n    Neiße

Jauer

Polkau, Mühle .... Tschirnitz, Obermiihle

O h w 44 01 bi Cd o bi

5,30

5,oo

4,25

4,oo

3,oo_

33.8

31.8

27.1

25,5

19.1

Uö 00 GO CS vq

rb N o ö rk

M M M M

15

10

22

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte 1    der

der Mündung Tab. B

von

km

Nutz

gefälle

an den Motoren

h-o

Wasserkraft: ——

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

9

mittlere ; Monate der jähr- lang nicht Besitzer liebe unter-ncne schrittene

100

Stärke

der

nach

Angabe

Bemerkungen

PS

PS

PS

7a

7b

Landeshut

Bolkenhain

Buchwald*), Mühle .....

Johnsdorf, Obermühle . . .

„ Niedermühle . . Ober Leppersdorf, Mühle , Krausendorf"), Mühle . . . Wernersdorf, Große Mühle „    Kleine Mühle

„ Niedermtihle

CQ

3 i 3 o*

C/2

ff

G.

fb

Merzdorf, Spinnerei . . Rudelstadt, Malzfabrik .

„ Niedermühle

Schönau

Dreschburg, Bergmühle Jannowitz, Mühle . . . » Papierfabrik

Hirschberg

Rohrlach, Mühle .... Eichberg, Papierfabrik . Straupitz, Papierfabrik . Hirschberg, Papierfabrik „ Obermühle

Löwenberg

„    Niedermühle..........

„    Holzstoffabrik.........

„    Weitende, Papierfabrik . . . .

Boberröhrsdorf, Holzschleiferei.......

Boberullersdorf, Holzschleiferei......

Berthelsdorf*), Papierfabrik u. Elektr. Werk Mauer, Marienthal"), Pappenfabrik . . . .

Lähn, Mühle.................

Märzdorf, Mühle...............

Siebeneichen, Walzenmühle.........

Zobten, Holzschleife.............

Löwenberg, Obermühle...........

„    Braunauer Mühle.......

m rO fö fO T IO iO 10 lOvO \OvOvOv£>v£5COCOOOOOOO OnOnCTnONONh m M

12

12

13

Bunzlau

Sprottau

Sagau

Sirgwitz, Mühle ..............

Wenig Rackwitz, Walzenmühle.....

Groß Walditz, Holzschleife........

Wenig Walditz, Mühle . .........

Bunzlau, Spinnerei und Weberei ....

„ Niedermühle...........

Alt Öls, Alte Mühle, Papierfabrik ....

Ober Leschen, Papierfabrik........

Nieder Leschen, Papierfabrik.......

Dittersdorf, Kunstmühle ..........

Sprottau, Pumpe des Wasserwerks . . .

» Obermühle...........

* Niedermühle, Mahlmühle

Drechslerei........

,, Spinnerei...........

Groß und Klein Eulau, Wilhelmshütte . . Mallmitz,Marienhütte,Mühle u.Eisengießerei ; Nieder Buchwald, Barge, Pappenfabrik . .

Sagan, Oberschloßmühle..........

» Niederschloßmühle........

und

14

15

15

15

15

17

17

19

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

22

j ₂₂

Für den Bober bis zur

r.

268.7

259.1

257.2

254,6

249.4

245.5

245,0

244.5

242.3

239,o

237.8

235.2

232.9

230.6

227.5

218.3

211.9

211.1

210.7

209.8

208.9

207.1

205.5

201.5

200.5

193.5

185.5

180.3

176.3

175.7

169.2

166.8

159.9

158.5

156.8

154.3 141,2 140,0

119.6

110.9

105.6

3,75

3,80

23,1

9-3

99,7

96,6

96,5

4,oo

6,00

2.70 1,20 2,50

2.30 2,50 4,oo 2,45

3.70 2,00 4,25 1,60

4.55 1,20 0,86 1,20

1.40

2.50

8.50 2,75 3,42

10,50

2,10

i,95

1.50 1,60 1,50 2,15 1,50

1.30

2.40 1,80 2,00 i,95 4,oo 4,00 2,45

1.55 0,76 1,83

(1,20)

M M r>. rj-CO^ CO £ <b vb fO 00 rf 10 CO V Os Os Os CO 00 NN ^

t-l

<M IO K) M m /p' M

5’ o o oi b\b o g 10 o o 0 01^0

59

82

191,1

103,3

219,5

82,6

377,8

99,6

7F4

99,6

116,3 357,6 1 215,8

393.4

489.2 1 501,9

347.2

322.4 264,0

281.6 264,0

388.1

279.6

252.1

465.5

349.1 387,9

394,o

808.1

893.6

555.2

35B2

172.2

4i4,7

256.3

253,8

423,0

487,0

512,7

745.4

1 863,6

23,7

24,9

37,4

32,9

20.7

43,2

39.7

43,2

82,7

50,6

76,5

4i,3

87,8

33,i

151,2

39,9

28,6

39,9

46,5

143,0

486.3

157.3

195.7

600.7

138.8

128.9

105.6

112.6

105.6 155,2 in,8 100,8

186.1

139.6

155.1 157,5

323.2

357.4

222,0

140.5

68,9

165,9

102.9

101.9

169.9

195.6

205.9 299,1

747.6

18071,3 7 234,5

35

30

27

16

20

102

30

65

45

130

190

25

200

114

32

42

100 200 I 200

256 205 1 400 210 122

80

60

80

18

85

58

40

120

60

150

180

800

120

200

72

20

55

50

20

105

240

365

110 1 020

*) Oberh. Buchwald Staubecken von

2.2    Millionen cbm Inhalt.

**) In dem bei Km

253.2    mündenden Ziederbach Staubecken b.Grüssau von 0,8 Million cbm Inhalt.

*) Liegt jetzt im Stau derT alsperre. **) Oberhalb Mauer Staubecken von 50,0 Millionen chm Inhalt.

Landeshut

Michelsdorf, Obermühle . ,,    Niedermühle

Gold bach links des Bobers

2,9

i,7

4,oo

4,50

10,0

n,3

4^ f-bi O

-P

Für den Goldbach im ganzen:

21,3    8,5

Bolkenhain Ruhbank, Schneidemühle

Lässig rechts des Bobers

1,8

2,50

23,2

9,3

12

Für die Lässig:

23,2    9,3

Münztalbach 1. d. Bobers

Hirschberg

Gebirgsbauden, Kolonie Brückenberg,Wald- j Lomnitz links des Bobers

hausschleife..............

Krummhübel, Elektrizitätswerk ....

Querseiffen, Holzschleife.......

Arnsdorf, Birkigt, Papierfabrik ....

>,    13 Triebwerke.......

Zillerthal"), Erdmannsdorfer Spinnerei und

Weberei..................

Erdmannsdorf, Schloßmühle........

„    Mühle............

Lomnitz, Papierfabrik........... .

,, Mittelmühle . ...........

„ Holzschleife...........

OJ Oi to

4^

00

CM

H H JO OJ ^ ,M 4* Cn ON

50,00

6,00

50,00

68,00

71,00

46,0

16,8

140,0

190.4

652.5

00 vc

150

56,0

76,2

260,6

45

200

350

554

Für

10 10 IO «O DOVO ®

*    O'

Cm Cm sO so so

11,40 4,00 1,50 4,25

1,80

109,3

38.4

14.4

40,8

17,3

59,2

43,7

222

10 10 SO s6

26

10

37

23,6

40

C/o.

p

1 325,1

529,0

*) Die Teilstrecke 4, die nach Tab. B erst bei Km 10,0 beginnt, muß zugmnde gelegt werden, weil durch eine Abzweigung aus der Kleinen Lomnitz die Triebwerke das Wasser diesesNeben-baches mitbenutzen.

") Bei Zillerthal Staubecken von 3,0 Millionen cbm Inhalt.

Großer Seifen rechts der Lomnitz

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teilstrecke nach Spalte 1

Ent

fernung

von

der

der

Mündung

Tab. B

km

*-Q

100

Nutz-

gefällel (Q der nächsten ; oberhalb gelegenen h I Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

der

an den

Mo- I mittlere j ähr-liche

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

toren

PS

7a

Monate lang nicht unterschrittene

PS

7b

der

Besitzer

PS

Hirschberg

Krummhübel, Neue Schleife........

„    Sägewerk...........

Arnsdorf, Gutsbezirk Birkigt, Brettmühle .

| Kleiner Seifen rechts der Lomnitz

Kleine Lomnitz rechts der „    ,, Lomnitz

25,00

4,00

5,00

Für die Kleine Lomnitz im ganzen:

3,o

2,1

1,4

82,0

I3,i

16,4

111,5

04

ONCn K»

©\ lo 00

44.6

150

16

15

Giftseifen 1. d.Kl.Lomnitz

Blaknitz r. d. Kl. Lomnitz

Hirschberg

Buchwald, 2 Triebwerke (Kleine Mühle

und Elektrizitätswerk)...........

Quirl, Grundmühle..............

Zillertlial, Tirolermühle...........

Erdmannsdorf, Tischlerei..........

Eglitz rechts der Lomnitz

ON

04 Cn Ot W ln O» vb Ös

5,8o

6,50

4L7

3,oo

1,00

46,7

21,6

7,2

VO CO 00 CN

17

20

20

Für die Eglitz im ganzen: 117,2

46,9

Hirschberg

Buschvorwerk, Bürstenfabrik „    Pappenfabrik

Jockelwasser 1. d. Eglitz Forstlangwasser 1. d. Eg-

2,8

litz

2,5

7,00

9,00

LCb

o oo

10

Für das Forstlangwasser im ganzen:

4,3

Hirschberg

Schreiberhau, Sophienhütte, Glasschleife .

„    Brettschneidemühle.....

„    Pappenfabrik.........

Petersdorf, 6 Holzschleifen.........

„    6 Triebw. (Holzschleif.,Pap.Fahr.)

Warmbrunn*), Holzschleife.........

Herischdorf, Mühle.............

Kunnersdorf, Papierfabrik..........

„    Mühle.............

Hirschberg, Kammgarnspinnerei......

Zacken links des Bobers

Hirschberg

Schreiberhau, Hüttenmühle, Elektr. Werk. „    Glasschleiferei........

Hirschberg

Schreiberhau, Schleifmühle in Nieder Schreiberhau................

Hirschberg

Petersdorf, Kol. Hartenberg, Lohmiihle . . . „    „    Schneidemühle

„    „    „ Glasschleiferei .

Mühle

Hirschberg

Agnetendorf, 2 Triebwerke . Hermsdorf*), 10 Triebwerke

oq 00 ^ vo q\ cpn « vo io ih « Ch w 10 fO

o ^ «

h rO C4

to

67,2

20,00

7,oo

15,00

51,10

23,15

3,50

1,40

1,5°

1,95

1,80

Für den Zacken im ganzen: 2 177,3

Katzenzwiesel l.d.Zackens

Weißbach 1. d. Zackens

00 04 vo

25

15,6-17,7

12,3-15,6

0 0^0

2,1

o,9

6,36

5,oo_

Für den Weißbach im ganzen:

Zackerle rechts d. Zackens t Kochel rechts des Zackens

Dürre Kochel 1. d. Kochel

Rauschende Kochel

links der Kochel

Gr. Seifenfloß 1. d. Kochel

Fließkochel 1. d. Kochel

Reif trägerfloß 1. d. Fließkochel

Schreiberhauer Wasser

links des Zackens

23,5

254,o

865,1

560,5

90,6

66,6

7L4

92,8

85,6

870,2

20

150

1 149

484

80

20

68

52

90

*) Oberhalb W arm-brunn Staubecken von 6,0 Millionen cbm Inhalt.

(S. auch Heidewasser)

1,0

0,2

6,oo|

Für das Schreiberhauer Wasser:

Kleiner Zacken links des. »    „ Zackens

2,7

1,1

12

2,1

4,8

0,8

©v

o,5

2,6

2.6

0*0

i,7

1,4

1,2

0,1

3,00

3,50

9,5

11,1

14,2

! ¹⁰

Für den Kleinen Zacken im ganzen:

34.8

13,9

Heidewasser (Schnee-„ grubenwasser) r. d. Zackens

6,8-8,4

4,1-6,8

13,00 |    52,8

55,80 j 226,5

4i

21,1

90,4    >n6

Für das Heidewasser im ganzen: 279,3

111,5

*) Unterh. Hermsdorf Herisch-dorfer Staubecken von 4,oMillionen cbm Inhalt.

Turmwasser rechts des Heidewassers

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Odergebiet

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teilstrecke nach Spalte 1

der

Entfernung von

,    an den

der

Mündung

h-Q

Wasserkraft:--

100

Tab. B

Nutzgefälle (Q der nächsten oberhalb gelegenen ; Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

I 9

mittlere Monate jähr- lang nicht !• 1 A unter-^lc^e schrittene

Stärke

der

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

Mo

toren

der

Besitzer

km

PS

PS

PS

7a

7b

Hüttenwasser rechts des Heidewassers

Bratsch 1. d. Heidewassers

Hirschberg Hain, Waldmiihle . . .

Giersdorf, 4 Triebwerke ,,    „9 Triebwerke

Rotes(Giersdorfer) Wasser „ r. d. Heidewassers

7,3

4,7-5,7    25,95

2,0-4,7 59,35

72,7

519,9

29,1

207,7

180

387

Für das Rote Wasser im ganzen: 592,6

236,8

Schlesisches Löchel-wasser r. d. Rot. Wassers

Hirschberg    Hain, Mühle

„    „ Mühle

Mittelwasser r. d. Roten „    Wassers

0 0 Cn *^1

4,50

5,oo

12,3

13,6

Für das Mittelwasser im ganzen:

25,9    10,3

Silberwasser rechts des Mittelwassers

Seifen r. d. Mittelwassers

Baberwasser rechts des Roten Wassers

Tannenwasser links des Baberwassers

Rotes (Märzdorfer)Wasser rechts des Heidewassers

Seidorfer Wasser rechts des Roten Wassers

Löwenberg    Antoriiwald, Mühle

„    ,,    Mühle

Kemnitz links des Bobers

Hirschberg Ludwigsdorf, Mühle

Brettschneidemühle

„    Maschinenfabrik:

04 04 04 04 10 tO to

15,7

15.5 14,9 14,4 14,3

10.6 10,2

9,4

8,4

5,7

4,9

4,6

5,oo

5.50 3,oo 5,3° 5,oo 8,00

4.50 6,00

6.50 3,oo 3,80 2,20

25,4

14,3

19,0

39,8

18,4

23,3

13,5

riir die Kemnitz im ganzen:

171,9

Cn M Cn M Cn O w m O v© Ik 04 k mD ONM M 03 CN MD "bj On

GC

04

*3-    n o 'o o Oh

ro I M I G n H fl

Seifershauer Wasser

rechts der Kemnitz

Löwenberg Nieder Langenau, Niedermiihle „    Wattersdorf, Mühle.......

Zippelbach (Engeltbach)

„    r. d. Bobers

5,4

0,1

5,25 |    21,1

4,30    17,2

ON CO MD k

12

26

Für den Zippelbach im ganzen:

38,3

15,3

Löwenberg

Flinsberg, 3 Sagemühlen..........

,,    3 Sagemühlen......... .

Ullersdorf, Gräflich, Schneidemühle . . . .

„    „    Brettschneide.....

„    >,    Holzstoffabrik.....

Queis links des Bobers

Papierfabrik

Krobsdorf, Schneidemühle

,,    Mühle.....

Egelsdorf, Papierfabrik . .

„    Holzpappenfabrik

Friedeberg, Brettschneide .

Stadtmühle . .

Lauban

Röhrsdorf, Gräfl., Elektr. Werk Friedeberg „    ,, Spinnerei (Elektr. Werk)

Friedersdorf, Haidemühle..........

Hartha, Goldbach, Finkenmühle......

Beerberg, Elektrizitätswerk der Talsperre

,, Mechanische Weberei......

Marklissa*), Sägewerk............

Ober Örtmannsdorf, Mühle..........

Holzkirch, Holzstoffabrik..........

Kerzdorf, Wassermühle...........

Lauban, Mechanische Weberei.......

vO VO CO CO^I MM (Jl ON -&*• ^^^4^^04 04 04 04 04 04 04 to

124,4—126,s

122,9 —T24,0

122.4

121.9

121.7

121.1

120.9

120.5

118.1

117.2

116.3

116,2 1X5,7

115,1

103.8

101.4

92.5 91,0 90,3 86,7 80,0 79,o

76.5

8.80 12,10

3,75

2.50 5,oo

8.50 4,oo

4.50 4,30 4,20 1,68 5,00

3.80 2,85

4.50

1,25

23,90

4,00

1,05

2,05

1.80 1,10

2.80

4i,i

46

6i

i i43,i i9i,3 50,2 H9,7 105,x 78,6

200,0

8,7

49,7

15,4

10.3 20,6 34,9

16.4

18.5

21,0

20.5

8,2

24,4

18,6

i3,9

82,4

22.9 457,2

76,5

20,1

47.9 42,0 3i,4 80,0

64

15

40

100

18

20

60

78

18

3°

35

20

190

2 800

152

25    *) Oberh. Marklissa

Staubecken von 150    15,0 Millionen

cbm Inhalt.

20

22

160

zu übertragen

2854,3    1141,5

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

26

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Odergebiet

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teilstrecke nach Spalte 1 der

Tab. B

Ent

fernung

von

Nutz

gefälle

Wasserkraft:

h-Q

Stärke

der

Mündung

an den Motoren

100

(Q der nächsten der oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

nach Angabe mittlere Monate der i ähr- lang nicht Besitzer

i ■ ,    unter-

ltche schrittene

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7b

Übertrag

2 854,3

1 I4L5

Lauban

Bunzlau

Lauban, Obermühle.............

„ Mittelmühle.............

,, Niedermühle............

Wiinschendorf, Obermühle.........

„    Niedermühle........

Sächsisch Haugsdorf, Klostermühle . . . .

Naumburg, Elektrizitätswerk........

„ Niedermühle ..........

Noch Queis

bO bO

M M M

OOO

Sagan

Paritz, Mühle.................

Siegersdorf, Mühle und Elektrizitätswerk . ]

Aschitzau, Schneidemühle..........|

Wehrau, Pappenfabrik............

Klitschdorf, Elektrizitätswerk........

Prinzdorf, Holzschleiferei..........

Lorenzdorf, Schneidemühle.........■

„ Eisenhütten- u. Emaillierwerk Lipschau-Dohms, Holzschleiferei. Neuhammer, Pappenfabrik Loos, Holzstoffabrik ....

Eisenberg, 2 Triebwerke .

^4 Ob Ob Cn Cn Cn

bO 10 "t to H vo Ob CO "t fO O vo "t ObbO V£) H rt N t''. T^bO tO'OiOiO’tfCrCG M et (N m m

W kl ^    ^    ^

61 N COOJ ta Oi b h W 61 b Cn 4^ i* On CO b M O

1,50

1,30

1,50

1,50

1,80

1,30

1,90

3,°o

2,60

2,70

2,00

12,05

L55

2,00

2,00

(1,50)

3,00

3,oo

2,85

2,20

107.1 92,9

H7,9

n7,9

I4L5

110.5

161.5

255.1 243,9 253,3

191.8 1 155,8

154.8 199,7

203,3

304,9

307,8

292,4

238,3

Für den Queis im ganzen: 7 504,7

42,9

37,2

47,2

47,2

56.6 44,2

64.6 102,1

97.6 101,4

76,8

462,5

61,9

79,9

81,3

122,0

123,2

117,0

95,3

3 002,4

25

45

60

38

18

100

150

82

125

55

1 000

80

150

10

90

300

380

190

110

Löwenberg

Rabishau, Lohmühle

Winterseiffen 1. d. Queis Burgfloß rechts des Queis Seiffen rechts des Queis Tränkenfloß links d.Queis Rotes Floß links des Queis Geteilfloß rechts d. Queis Tiefer Grund 1. d. Queis Steinbach links des Queis Langes Wasser*)r.d.Queis

Vogtsbach 1. d. Langen

Wassers

•I

4,6    4,8o_

Für den Vogtsbach

9,2

9,2

3,6

\o

*) Oberhalb Friedeberg Staubecken von 3,4 Millionen cbm Inhalt.

Löwenberg

Hernsdorf,Grfl., Sägewerk b.BdSchwarzbach

„    ,,    Holzspunddreherei.....

„    „    Elsnermühle........

„    ii    Mechanische Weberei    . . .

n . n Niedermühle.........

Friedeberg, städtische Ziegelei.......

Schwarzbach 1. d. Queis

oq 10    Oj    »o    o

m w    6    o    o    cT

M M    M    M    M

Für den Schwarzbach im

CtJ

bß

ö    C/1    00-P* <1 4^

n    o o o coo o

000000

4*- M

© vj Obvj 4^ 04 M Cn ON M b b Cn O

Cn

00

16,1

Lauban

Hartmannsdorf, Schleifmühle „    Weberei . .

„    Mühle . . .

Marklissa, Stadtmühle . . . .

Hartmannsdorfer

Wasser 1. d.

» Queis

0-N-^ Ob 00

24,0

35,3

22,0

19.6

Für das Hartmannsdorfer Wasser im

4.90 7,20 4,50 4,00

ganzen: 100,9

9,6

14,1

8,8

7,8

40,3

to

Om

M M 1-4

Sagan

Tschirndorf, Eisenwerk...........

Hermsdorf, Spinnerei und Weberei ....

Sagan, Tuchfabrik . . . ...........

„ Papierfabrik.............

„ Herrenmühle, 2 Triebwerke .... Bergisdorf,Lu thrötha,Mahlmühle u.Spinnerei

GroßeTschirne(Tschirne)

„    „    1. d. Bobers

to to to to M M

Gl Cn W

b co bb o m C4

Für die Große Tschirne im

45,5

53T

35,2

34,3

44,o

71-5

283,6

58

50

74

87

117

Sagan

Saatz, Mühle........

Zehrbeutel, Schneidemühle

Kleine Tschirne 1. d. Gr.

»    „ Tschirne

« 00 cf O

Für die Kieme Tschirne im

Görlitz Ld.

Görlitz St.

Deutsch Ossig, Elektrizitätswerk . . . .

Köslitz, Mühle und Fabrik.......

Posottendorf-Leschwitz, Tuchfabrik . . Görlitz, Obermühle, 3 Triebwerke . . .

Lausitzer Neiße l.d.Oder

Cn Cn Cn Cn O -p* *<1 co Ob Ob "*4 m

2,85    74,6

1,50 I 39,3 ganzen: 113,9

1,80    336,5

1,60

3,io

299,1

627,3

29,9

15,7

45,6

134,6

119,6

250,9

25

15

60

34

100

141

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte 1    der

der Mündung Tab. B

von

km

h-Q

Wasserkraft:----

100

gefalle (Q der nächsten der

oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

nach

Angabe

an den

9

Mo- mittlere Monate der

jähr- lang nicht Besitzer , • „, „ unter-liche schrittene

toren

PS

PS

PS

Bemerkungen

7a

7b

Übertrag 1 262,9    505,1

Görlitz St. Görlitz Ld.

Rothenburg

Görlitz, Dreiradenmühle, 4 Triebwerke . .

Nieder Ludwigsdorf, Mühle.........

Penzig, Niedermühle.............

Nieder Neundorf, Papierfabrik.......

„ O.L. Tormersdorf, Holzschleiferei........

Zoblitz, Holzschleiferei........ . . .

Buchwalde, Papierfabrik...........

Pechern, Holzschleiferei...........

Noch Lausitzer Neiße

CO^J Oh Oh Cn -P*. Co

Sagan

Rothenburg Muskau-Burglehn, Papierfabrik Sorau

Forst St.

Groß Särchen, Pappenfabrik.........

Zelz, Elektrizitätswerk............

Scheuno, Neißmühle, Elektrizitätswerk . . Forst, Lohmühle, Kunstwollreißerei . . . . ,, Stadtmühle...............

M M M M M M M

4^. 4^. 4^. Oj to to O

148.6

142,3

132.1

123.1

118.6 in,6 100,5

90,8

77.7

70.7 67,3 54,6 50,5 50,0

W O tj w 04 Cn M W 4^ C9 W H w OJ » M *m o 00 ON Cn o C9 61 ON ON o OCnOOOCnCnOOOOCnOO

607,0

544.4

352.3

556.4

734.5

895.8 816,4 631,1

1 526,4

782.8

840.6

575.6

205.6 603,0

Cn to Cn to 4^ m .p* WO w jjN COOJ tO o M M

to M ON4^    00 Ohvb 00

> 25

50

65

\C> O    m

m m rO rOCO vD rO cO CS    C4

230 300 600 1 000 600 675 1 050 650

195

215

Für die Lausitzer Neiße in Preußen bis Forst:10934,8 4 373,7

Görlitz Ld.

Nieda, Weberei. Radmeritz, Mühle

Wittig r. d. Lausitzer Neiße

3,5

0,4

2,44 114,9    46,o

2,30 108,4    43,3

107

Für die Wittig in Preußen:

223,3 !    89,3

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte 1    der

der Mündung Tab. B

von

km

Nutz

gefälle

an den Motoren

100

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

der

mittlere

jähr

liche

PS

7a

nach Angabe Monate der lang nicht Besitzer unterschrittene

Bemerkungen

PS

PS

7b

Schnelle links der Meltau

Saale links der Elbe

Ziegenrück

Sparnberg, Mühle..............

Blankenberg, Papierfabrik, Hauptwerk . . „    „    Beiwerk . . . .

S.A. Roda S.R. Rudolstadt Ziegenrück S.R. Rudolstadt

S.M. Saalfeld

Liebschütz, Wälsburg, Mühle........

Ziegenrück, Pappenfabrik..........

„    Fernemühle ..........

,,    Nähermühle..........

„    Ludwigshütte..........

Altenbeuthen, Linkenmühle.........

Gössitz, Hakenmühle............

Drognitz, Hopfenmühle...........

Wilhelmsdorf, Portenschmiede, Mühle . .

Saalthal, Mühle................

Hohenwarte bei Eichicht, Kartonfabrik . .

Kaulsdorf, Saalmühle.............

Fischersdorf, Holzschleiferei........

Reschwitz, Mühle.’..............

Köditz, Schokoladenfabrik..........

Saalfeld, Obermühle.............

„ Farbwerke, obere Fabrik.....

„    » untere Fabrik . . . .

3-8

Co fco 10 w M H \D VO tO CO

14

S.R. Rudolstadt S.M. Saalfeld S.A. Roda

„    Mittelmühle ....

„    Niedermühle ....

Remschütz, Göritzmühle . . . Unterpreilipp, Holzschleiferei

Volkstedt, Mühle.......

Weißen, Mühle........

Uhlstädt, Mühle.......

„ Saalmühle.....

GO GO Qn ONCn Ol Ol Ol Ol Ot 4*

21

21

21

S.W. Apolda

S.M. Saalfeld Naumburg

Orlamünde, Saalmühle............

Kahla, Saalmühle...............

Jägersdorf, Elektrizitätswerk........

Jena, Rasenmühle..............

„    4 Triebwerke.............

Kunitz, Mühle................

Neuengönna, Porstendorf, Holzschleiferei . Dorndorf, Holzstoffabrik ..........

Döbritschen, Elektrizitätswerk.......

Kosen, Mühle.................

22

23

24

25

26

26

26

27

27

Elektrizitätswerk und Bad

30

Querfurt Weißenfels St.

Pforta, Elektrizitätswerk...........

Altenburg (Almrich), Mühle........

Schönburg, Öblitzmtihle.......... .

Goseck, Mühle................

Weißenfels, Marienmühle..........

»    Beuditz, Mühle.........

,,    Brückenmühlen, 2 Triebwerke

„    Herrenmühle..........

3°

30

30

32

32

33

33

33

Merseburg

Dürrenberg, Saline.............

Merseburg, Rischmühle..........

„    Neumarktsmühle.......

„    Meuschauer Mühle......

„    fiskalische Wasserkunst . . .

33

35

35

35

35

Königsmühle

35

35

Saal kreis Halle St.

Holleben, Mühle . . Böllberg, Mühle . . Halle, Schneidemühle „    2 Mühlen . .

39

39

40

Saalkreis

Mansfelder

Seekreis

„ Stadtgutmiihle......

„ Steinmühle........

„ Kröllwitzer Papierfabrik

Trotha, Mühle..........

Wettin, Pögritzmühle.....

Rothenburg, Kupferhammer . .

Poplitz, Pregelmühle......

Aisleben, Stadtmühle.....

40

40

40

40

40

43

44

46

46

Für

Saale

385,9—392,9

383.8

37⁸,!—3g2,4

376.9

376.4

332,2—375,0

332,0

327,0

325.8

325.1

324,0

316,6

315.1

309.6

308.8

303,0

297.7

292.9

288.5

285.7 283,6

282.1

281.9 281,5

281.4 280,9

279.6

273.8

271.6

260.5 258,0

257.6

249.9

242.9 238,0

225.6 223,3 — 224,5

219,0

215.3

209.5 204,1

184.7

184.5

181.2

179.9

165.4

164.5

157.9

157.8

156.4 155,0

140.2

128.6

127.8

127.6

127.4

127.3

110,0

106.2 104,0

103.4

102,7

102.2

99,8

99.6

80.6

68.7

57.8 57,7

bis zur \

Grenze zwischenReuß und Bayern.

1,30 j 102,1 |    36,7 j 15

Grenze zwischenReuß und Bayern. 1,26

1,90 j 149,2 |    53,7    |    60

Fürstentümer Reuß.

350,7

500.6

293.2 187.9

601,4

272.7

2,58

3,33

i,95

1,25

4,00

1,70

0,80

1,40

2.50

1.50 5,35 1,70 2,65

2,00

1,28

0,70

1,00

i,74

1.50 2,25

2.50

1.50

2,00

1,50

1,85

2,10

2,40

1,70

2.40 2,00 2,10 2,00

1,65

2.30 1,50 1,00 2,95 1,50 1,80

1,25

(1,00)

1,25

1.30

1.40

1,15

0,70 1,40 1,50 I (1,00) j i,43 1,00 1,38 ]

(1,2°) i

0,85 I (0,55) j

1,82

1,30

1,91

(2,10)

2,75

98,9

418.5

267,9

146.5

209.3

364,1

317.6

476.4 681,3

408.8

560.9

420,7

524.3

630,0

729,9

557,0

794.6 662,2

695.3

678.4

559.7

943.1

615.1

410,0 1 209,6 1 148,7 1 378,4

959.8

959,8

998.2 1 092,0

897,0 546,0 1 092,0

1 170,0

1 660,3 1 161,0

1 603,4

987,4

2 H4,7

1    534-7

2    262,6

[3 261,9

35,6    39

126.2

181,5

106.3 68,1

218,0

99,6

88,6

152,5

97,6

53,4

76,2

132.7

116,0

173.9

247.9

148.7 205,5

154.1

192.6

233.2

271.2

208.3

297.7

248.1

260.5 254-9

210.3

359.9

234.7

156.5

461.6

459.2 55i,o

383.9

383.9

399.2

437.9

359.7 219,0

437.9

469.2 664,5

464.7

641.9

395,4

846,6

617,0

910,4

I 313,0

: 43 439,0 16 841,1

Angaben über Triebwerke fehlen. Angaben über Triebwerke fehlen.

35

169

200

32

480

45

110

35

40

63

34

27

59

39

N, .

450

50

77

12

40

42

200

240

48

196

320

600

480

244

140

70

30

75

35

175

70

212

200

300

135

18

145

30

30

182

50

5i

30

400

180

615

90

400

Angaben über Triebwerke fehlen

Selbitz links der Saale

Thüringische Moschwitz

links der Selbitz

Lemnitz links der Saale

Friesaubach I. d. Saale Wettera rechts der Saale Wisenttal r. d. Saale

Fürstentümer

Angaben über Triebwerke fehlen,

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teilstrecke nach Spalte 1

der

Ent

fernung

von

der

Mündung

Nutz

gefälle

an den

Mo

Tab. B

toren

, h-Q

Wasserkraft:-

100

(Q der nächsten der oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

mittlere j ehrliche

Stärke

km

PS

nach

g Angabe Monate der lang nicht Besitzer unter-schrittene

Bemerkungen

PS

PS

7a

7b

Ziegenrück Ziegenrück, Plothe, Fabrik

Plothenbach r. d. Saale

0,4

4,90

11,2

4,6

32

Für den Plothenbach: 11,2

4,6

Ziegenrück Liebschütz, Ottermühle

Großer Otterbach 1. d.

,,    * Saale

6,4-8,6 Fürstentum Reuß ä. L. 1,4    3,75 I 13,2    5,3

Für den Großen Otterbach: 13,2    5,3

Angaben über Triebwerke fehlen

S.M. Saalfeld Lehesten, Alte Mühle............

„    „ Papiermühle...........

„    Probstzella, Obermühle...........

„.    „    Dampfsägewerk.........

„    Marktgölitz,    Gabe Gottes, Schieferschleiferei

„    Oberloquitz,    Loquitzmühle.........

,,    „    Elektrizitätswerk........

Loquitz links der Saale

,,    Schaderthal, Mühle

S.R.Rudolstadt Eichicht, Mühle .

w m d fO fO ^ ^ ko SO

2*    MHHHMKJKJ

“ O 00 O h OJ tn    CO

Q- b h cn ^ h b ccw m

4,50

6,5°

3,oo

2,80

6,00

3,7°

2,00

3,°°

2,60

m Os 4^. vj o M H M \p KJ 00 ONVO ^ o / ~M M O

»OVO 10 d CPs lOCO VO 10 d coast^vd Nrf Tfcfi M rO d m d eO

O Tj- 00 H o fOO -t w w ro SO m d d

S.M. Saalfeld Gräfenthal,    Mittelmühle . .

r,    „    Porzellanfabrik

„    „    Schneidemühle

„    Probstzella,    Porzellanfabrik

Zopte links der Loquitz

I'-. IH^OO M

IO IO ’t o"

4,30

3,40

4,80

4,40

Ul

KJ KJ m KJ O W OJ QS M

00 00 00 OJ

176,0

^4 COCn M d» w ■<! KJ

m KJ KJ KJ M -U CO K>

Für die Zopte im

/:

P

S.M. Saalfeld Gräfenthal, Porzellanfabrik „    „    Steinbachsmühle

„    „    Schneidemühle

„    „    Tafelfabrik . . .

Gebersbach zur Zopte

Os\Q r}-

6 6 6 o

5,00

5,00

4,00

4,00

WM OO CO CO o O P» d\ ds co oo “mi

28,4

KJ JO C4 C>J Co 40 ds CT\

Für den Gebersbach im

<U

N

GO

tfi

S.M. Saalfeld Marktgölitz, Königsthaler Mühle „    „ Mühle........

Gölitz links der Loquitz

O KJ ^ •<!

4,00

4,40

M ^4

^4 O do

13,0

vO Os d~ d~

Für die Gölitz im

ganzen:    14,7

5,5

Sorbltz r. d. Loquitz

I-3

10,0-20,5

29,3

M OJ M M 2

p Os o OS co **4 io di

00 Cn | KJ K> O Cn

ll

|-S 5" g f? s?

Für die

Sorbitz:    233,3

82,8

S.M. Saalfeld Lichtentanne, Mühle

Langwasser zur Sorbitz

Schmiedebach

(Kl. Sorbitz) 1. d. Sorbitz

0-2,5

1,2

Fürstentum

j. L.

Angaben über Triebwerke fehlen

3,5°

6,6

2,4

Für den

6,6

2,4

Gißrabach links der Saale

S.R. Königsee Goldisthal, Neuhammer, Kistenfabrik . . . Schwarza links der Saale „    ,,    Zainhammer, Kistenfabrik ...    „

S.S. Gehren

Ölze, Mühle

Cantorsschneidemühle

v    „    Masserhammer, Elektrizitätswerk . .

,,    „ Schwägerhammer, Sägewerk.....

„    „ Neuwerk, Farbenfabrik........

„    »    Rohrhammer, Mühle.........

S.R. Königsee Katzhiitte, Porzellanfabrik und Eisentverk

„    Meuselbach, Gemstalmiihle.........

S.S. Gehren    Schwarzmühle, Schneidemühle.......

„    „    Mahlmühle u. Holzbeaibtg.

S.R. Königsee Meuselbach, Blaue Mühle..........

„    Mellenbach, Mühle..............

„    „    Zirkelsmühle..........

„    Blumenau, Glasschleiferei..........

,,    „2 Mühlen............

„    „ Rathemiihle...........

„    Glasbach, 2 Holzwarenwerke........

„    Obstfelderschmiede, Säge- u. Holzstoffwerk

„    Unterweißbach, Blechhammer    Mühle.    .    .    .

„    Sitzendorf, Farbenfabrik...........

„    Schwarzburg, Elektrizitätswerk.......

„    „    Sägewerk...........

S.R.Rudolstadt Blankenburg, 5 Triebwerke.........

„    Schwarza, Schneidemühle..........

„    „    Mahlmühle........

O vD VO CO 00^1 OS OS Cs\ Cn Oi GJ M

MMMMWWWMMW

-^4^KJKJmmmOOO

OO 00 On

r6

- M m m KJ KJ KJ KJ KJ KJ

P ” I ^ ^ P f“    .C°5°»0 KJ KJ GJ Q\ ^4 OOvO '-O O w KJ

den Oi io C\Co **4 **4 ON 0% KJ 00 O -£*■ O £*■ Cb m 00Cn*'Onvb    KJ ln 6t

5,oo

4,50

3,8o

5,oo

3.60 2,45

3,oo

2.60

4.60

21.2 26,8

27.2

52,5

37,8

25,7

48,0

41,6

110,9

12

15

15

12,5

8,5

i6,o

13.9

37.2

22

14

34

10

117

2.80 3,oo

3.50 4,00 4,30 2,55 3,00

4.50 5,oo 5,20 4,00 1,70

1.80 2,00

10,15

2,90

4,00

7L4

84,0

98,0

112,0

130.4 77,3 91,0

144.4

160.4

166.8

179.9 76,5 88,0 97,8

511,0

170,2

234,8

24,0

28,4

33,i

37,8

44,i

26,2

30,8

49,o

54,4

56,6

61,5

26,1

30,4

33,8

60,8

83,8

35

25

75

75

22

25

25

143

190

130

17

22

18

308

40

Für die Schwarza im ganzen: 2 885,6

988,6

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Elbegebiet

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Teil- Entstrecke ferpung nach v°n Spalte 1 der der Mündung Tab. B

Nutz-

h-Q

Wasserkraft:-

100

gefälle (Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

an den

g

Mo- mittlere Monate i ähr- lang nicht unterschrittene

toren

liehe

Stärke

der

Motoren

nach

Angabe

der

Besitzer

Bemerkungen

khi

PS

PS

PS

7a

7b

S.S. Gehren

Ölze, Massenmühle „ Sägemühle .

Masse links der Schwarza 3

o,8

o,5

6,00

4,00

15,5

10,4

Für die Masse im ganzen:

25,9

8,5

S.S. Gehren

Ölze, Ober dem Stein, Sägemühle.....

„ Unter dem Stein, Sägemühle . . . .

>, Leutnantsmühle............

„ Massenmühle.............

» Schneidemühle.............

„ Glasurmühle ..............

,, Neue Mühle..............

Ölze links der Schwarza

KJ KJ KJ 10 KJ M

St

CE

.§

4,10

4,10

4.50 5,oo

3.50 6,00 4,io_

ganzen

NJ H 10 H M to H H

Cn CO Os Ca N> O O O © 4^b*^4^KJM^4

42,6

CO CO

to

CO M

Bocksbach im Grundstal links der ölze

S.R. Königsee

Neuhaus am Rennsteig, Untere Wulstmühle Katzhütte, Bärentiegels Schneidemühle . . ,, Hößrichs Mühle.........

Katze rechts der Schwarza

D w Ul 'On'On'v-*

5.50

8,20

4.50

Für die

Katze im ganzen

so I KJ CA m 00 I 00 m p s© IO O VD

4D M Ot

ln 00

O C9

M IO

33,6

Großer Wulstbach

z. Katze

Frauenbach 1. d. Katze

Weiße Schwarza rechts der Schwarza

S.S. Gehren

Schwarzmühle, Sägemühle

Breitenbach l.d. Schwarza

o,t 5,30    8,7

Für den Ureitenbach:    8,7

3,o

3,0

Ca

Junkerbach 1. d. Schwarza

S.R. Königsee

Geiersthal, Schneidemühle.........

« Massemühle...........

Leibis, Giesaumühle.............

„    Schnepfenmühle (Gipsmühle) . . .

„    Sägewerk...............

„    Getreidemühle............

„    Holzwarenfabrik...........

Oberweißbach, Schneidemühle.......

Quelitz, Schneidemühle...........

Lichte rechts der Schwarza

6.50

3.50

8.50 4.30 4,00 6,00

3.50

2.50

ÖnCH M

3°.i

00 KJ O O

W KJ H KJ

OO K) M vp o O 0°vp I i) Cn i* 61 W W öi ON

Piir die Lichte im ganzen: 294,3

100,6

Fischbach links der Lichte    —•

Schlagebach r. d. Lichte    —

S.R. Königsee

Döschnitz, Sorbitzmühle...........

Bockschmiede, Sägemühle..........

Sitzendorf, Pochwerk, Porzellanfabrik . . .

SorbltZ r. d. Schwarza

6,00

8,00

2,65

16,1

21,4

7,i

kJ 00 o\ 00 CO KJ

vflOO

N fO H

Für die Sorbit? im ganzen: 44,6

17,3

Braunsdorfer Werre

rechts der Schwarza

Watzdorf, Mühle.......

Rinne (Wiestebach) 1. d.

>•,    Schwarza

? T T T -

sQ CJ\ CR ^ CJs

2,75

l,8o

1,70

1,50

3,oo

1,0 5_

Für die Rinne im ganzen

N- O cOOO^ t^vO 1-^

00 co cT o m V

W M M M C4 00

34,7

CO NN : sO SO

S.W. Neustadt

Neustadt, Claudersmiihle Neunhofen, Mühle . . .

Orla rechts der Saale

„ Schleichers Mühle

Lausnitz, Harrasmühle.....

„    Eisenhammer ....

„    Papiermühle.....

Kolba, Spinnerei........

„ Mühle..........

„ Kolbaer Brücke, Mühle j Oppurg, Grünau, Mühle ....

„    Mühle........

Rehmen, Sägemühle......

²54

24.1 22,7

21.6

2J ,1

20.7 2C», I 19,0 18,6

17.8

17.2

3,00 3,00 4,20 4,00 4,60 2,00 3,25 3-8° 2,80 3,00 3 >00 2,75

M KJ KJ M KJ W    KJ M KJ M M

\D O OvDjT'jT'VOKJvpp-^-^-

o m ^4 uj oj m i "00 "00 ~co so so

•^4 CO 00^4 o OnSO *-4 00Cn Ca

CO KJMlM WM KJ KJ O CO 4^ KJ ! C0 00 004^s000

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Tiiebwerke

Wasser lauf

Teilstrecke nach Spalte 1

der

Ent

fernung

von

der

Mündung

Nutz

gefälle

Wasserkraft:

IOO Stärke der

Tab. B

an den Mo-toien

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

9

mittlere Monate der jähr- lang nicht Besitzer liehe unter-ncIle schrittene

nach

Angabe

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7b

S.W. Neustadt

S.A. Roda

Rehmen, Mahl- und Sägemühle......

Köstitz, Untermühle.............

Kleindembach, Massenmühle........

,,    Mühle............

„    Porzellanfabrik Union . . .

Noch Orla

Langenorla, Mühle.....

Freienorla, Porzellanfabrik „ Mühle.....

05 05 CA CA -Ph 4^ Oi

Übertrag

1,6

i,4

o. i. » ■£> L

1,90

1,00

Po

St

Orla im ganzen:

S.A. Roda

Tröbnitz, Mühle . . Roda, Obermühle . „ Auewerk . . . „ Klostermühle

Roda iechts der Saale

Hainbücht, Mühle

Hammermühle

S.W. Apolda

Gernewitz, Mühle . . . . Laasdorf, Porzellanfabrik

„ Mühle.....

Zöllnitz, Obermühle . . .

„ Untermühle . . . Rutha, Obermühle . . . .

Ji.4^4Jh4^4^-fi*-OiOi LJ m

ro to lo ci rt o ci 00 10 ^ ro cf m o cf; ^ ^ 10 4 ci

M M (H HH M M

3.40 3,60 2,10 2,20 2,00

2.40

1,65

2,40

0,52

1,70

2,00

3,60

Chi    LJ

050J Oi    -^MOiGilOW^OJ CA I m [O I M H h Ol LJ

-^•O'tpMDOiMDMDOiMDfh.jsJMD 05 I 05 I Ca 0> MD M O 05OJ Io M M H COCA o 05    05Ca

89,9

tnM M Ca MD *<t

25

12

36

10,5

11,0

6,i

143,6

i5,5

16,4

9,6

11,6

12,9

i5,4

11,6

16,9

3,7

12,0

14,1

25,3

15

22

20

28

58

23

21

16

10

29

16

13

36

ft

Roda xm ganzen: 422,2

S.W. Weimar

Stützerbach, Grundschneidemühle Kammerberg, Schneidemühle . .

„    Holzmahlmühle. .

Ilm links der Saale

Kammerberger Mühle . . . .

Ilmenau, Sägemühle . . .

„ Sägemühle . . .

„    7 Triebwerke .

Unterpörlitz, Herrenmühle

Grenzhammer, Stahlhütte . .

S.S. Gehren

Langewiesen, 2 Sägewerke

Gottessegen, Farbenreibwerk Obermühle..........

S.R.Rudolstadt

S.W. Weimar

S.M. Saalfeld

S.W. Weimar

»    Minei'almühle . . .

„    Mühlenbauanstalt.

„    Pappfabrik ....

„    Glasschleiferei . .

„    Unteimühle.....

Angstedt, Annawerk, Sägemühle

„    2 Mühlen.......

Gräfinau, 2 Mühlen.......

Dörnfeld, Tuchfabrik.......

>, Mühle.........

„ Mühle.........

Griesheim, Mühle.........

Oberilm, Bleiweißfabrik.....

Stadtilm, ehemalige Lohmühle, Sägewerk .

„ Massenmühle...........

„ Untermühle, Lederfabi'ik.....

„ Holzwarenfabrik..........

Großhettstedt, Mühle.............

Kleinhettstedt, Mühle............

Dienstedt, Klunkermühle..........

„ Untermühle...........

Stedten, Elektrizitätswerk und Mühle . . .

Kranichfeld, Felsmühle...........

Tannroda, Papierfabrik...........

„ Obermühle............

„ Metallwarenfabrik........

Berka, Martinswerk, Holzschleiferei . . . .

„ Obermühle..............

» Kunstmühle .............

Hetschburg, Marmor- und Metallwerk . . .

>> Mühle..............

Buchfart, Mühle...............

Ottern, Mühle................

Mellingen, Ölmühle.............

„ Obermühle ............

„ Untermühle...........

50 MD 50 CO CO CO CO 00 00**4 vj vj 05 05 05 05 Cn CA-^-^-^-P-^-t^-P^OiOJOi LJ KJ LJ LJ m m

Taubach, Mühle.......

Oberweimar, Walkmühle . .

„    Elektrizitätswerk

Weimar, Spinnmühle n    Karlsmühle .

„    Vereinsmühle

126.5 125,0

123.6 122,9 120,2

119.1

117,0—118,5

116.5

116.1

115.2

114.8

114.6 114,0 U3,5

112.8 112,5 m,8

110.2

107.4

107,0—107,4

104.4

102.5

102.3 100,2

97.1

96.1

95.5

94.7

93.7

90.7

90.1

88.3 87,0

82.2

80.1

76.5 75,9

75.5

72.5 70,0

69.7

66.5

66.4

62.8

60.2

55.6 55,o

54.5

52.5

50,0

48.9

48.3

46,2

45.6

3,oo

3,30

1,50

1,00

3,5o

18,30

4.50

3.50 2,90 3,50

3.50

2.50 0,80

2.75

1,60

2.80

5.75

2,05

>2,00

4.25

2.25 2,00 2,50

2.50

1.80

3.50

3.50

2.25 2,40

3,oo

2,20

2,20

5,oo

2,20

3,oo

1.60

1.30 5,oo 4,oo

3.60 0,60

1.25

2.30 1,10 1,3°

1.50

i,35

1,67

i,34

1,10

1,40

1,70

o\» »w o » o inS ä    o> $£ b« -    00 00$ % b w S "ctVm £ $ $ "o ho"o £ L %>S, £ h £ £ G L $

Chi Ca    Cn

LJ MD O

.CO 't Ct N IO N ts «t (S Ci 05 Tf- O MD I n" NVÜ fO O    vo* H    10 H N N N ON

|    »Omhihihmm M MrOMMCOM

i9,i

23,9

23,9

19,4

37,6

37,6

24,2

25,8

32,2

24,6

24,6

55,8

27,3

37,3

19,9

i8,6

75,3

60,2

54,2

9,o

18,8

37,6

18,0

23,3

26,9

24,2

12

14

110

24

10

27

42

43

15

18

18

36

60

19

34

86

15

15

60

18

63

66

38

84

30

25

75

48

80

50

225

76

47

15

19

25

20

12

35

25

35

30

85

40

Kreis

Gemarkung und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teilstrecke nach Spalte 1

Ent

fernung

von

der

100

gefälle (Q der nächsten    der

oberhalb gelegenen Motoren ll    Ermittelungsstelle    ,

nach Tabelle B) nacn

der

Mündung

Tab. B

an den

9

Mo- mittlere Monate toren

Angabe der

jähr- lan'g uLht Besitzer unterschrittene

liehe

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7b

Übertrag 3 488,3    1 257,3

S.W. Weimar

Tiefurt, Pappenfabrik Großkromsdorf, Schloßmühle u. Elektr.Werk „    Kunstmtihle.........

Noch Ilm

15

16

16

S.W. Apolda

Denstedt, Mühle...............

Oßmannstedt, Mühle.............

Oberroßla, Mühle und Elektrizitätswerk . .

Niederroßla, Mühle .............

Zottelstedt, Obermühle...........

„ Niedermühle..........

16

17

17

17

17

Mattstedt, Mühle...............

Wickerstedt, Obermühle, Elektrizitätswerk

Obertrebra, Mühle..............

Eberstedt, Mühle...............

Darnstedt, Heinrichquelle, Solpumpwerk . Bad Sulza, Mühle..............

18

18

19

20

20

20

20

„ n Elektrizitätswerk Oberneusulza, Inhalatorium Großheringen, Mühle . . .

20

20

21

d >h    <D ao "3; Cb> cr\    io    '3;    d^ Os    io    io

CO h-T    m Q\ rf 00" vo    cf    cf    1—T    10    co    CT\ VC*    ib    <b    o

't    ^ CO CO CI d    CI    CI    CI    w    m

86,4

Für die Ilm im

1,80 i,34 1,80 2,10 2,10 1,60 2,30 2,00 0,85 1,40 1,90 1,64

1,71

i,45 1,80 2,00 1,80 2,25_

ganzen: 5 219,0

67,0

89,9

104.9

107.9

82.2 118,2 102,8

45.3 74,5

107,0

94,8

98,9

83,8

104,1

115,6

104,1

143,3

33,8

26,4

35,4

4i,3

42,7

32,5

46,8

40,7

18,0

29,7

42,9

38,1

39,7

33,7

41,8

46,5

41,8

58,3

1 947,4

42

55

20

65

40

120

40

50

35

43

204

5°

30

50

43

50

S.W. Weimar

Ilmenau, Frotzermühle...........

„ Löfflershammer, Mineralmühle .

Sch orte rechts der Ilm

2,0

0,1

4,00 j 8,3

6,50

174

0\ K>

o co

16

Für die Schorte im ganzen:

25,7

8.8

S.S. Gehren

o -P 4- ON Oh ^4 vj vj O h ib h bo h in vb ik

to CtJ Oi -P Cn 0-1 -p. Cn CO b» Cn b I m cn Cn O CnOONO ¹ OOOO

m    O    QhvO    cO    >—¹    t'-'

m    C    vb 4    I    Cb>    b-    tb    cf

W    t-H    M d    I    H    tj    C)    CI

°o„ "t ^ t ^ H« ”

cb cb LO CO j vb 10 cfs rb

00 Cn 'on I I "o tO ^4 -p».

Für die Wohlrose im ganzen; 176,1

59,9

Mühlhausen „ i. Th.

Langensalza

S.C. Gotha Langensalza

S.C. Gotha

Weißensee

Eckartsberga

Dachrieden, Kammgarnspinnerei......

Reiser, Obermühle..............

„ Papiermühle .............

Ammern, Mühle...............

»    Dorfmühle.............

„    Kupferhammer..........

Mühlhausen, Feldmühle...........

„    Burgmühle...........

Görmar, Walkmühle.............

„ Stegmühle.............

» Dorfmühle.............

Bollstedt, Mühle und Elektrizitätswerk . .

Altengottern, Bringmühle . .........

„    Rittergutsmühle.......

Thamsbrück, Obermühle..........

>,    Untermühle..........

Nägelstedt, Teichmühle...........

»    Lohmühle............

Gräfentonna, Talmühle...........

Großvargula, Obermühle..........

>, Mittelmühle..........

„    Untermühle..........

Herbsleben, Elektrizitätswerk........

„ Obermühle........ . . .

„    Untermühle..........

Henschleben, Mühle.............

Schallenburg, Mühle.............

Sömmerda, Rohrhammer..........

„    Walz- und Mahlmühlen . . . .

Unstrut links der Saale

14 14 14 t4 t4

S.W. Apolda Eckartsberga

Sangerhausen

Querfurt

Leubingen, Mühle..............

Etzleben, Wertmühle............

Gorsleben, Mühle..............

Oldisleben, Mühle..............

Bretleben, 2 Triebwerke..........

Reinsdorf, Mühle...............

Artern, 4 Triebwerke............

Ritteburg, 2 Mühlen.............

Gehofen, Mühle...............

Schönewerda, Mühle.............

Bottendorf, Mühle..............

Roßleben, Kloster, Mühle..........

Wendelstein, Mühle.............

Reinsdorf bei Nebra, Grabenmühle . . . .

176.7

173.8 i73,o

171.8

170.8

170.5

167.5

167.2

165.3

165.1

164.6

161.6

156.6

154.8 150,0

149.1

142.1

141.8

141.1

136.5

136.1

135.3

131.4 I3B2

130.6

119.6

107.4

102.6

102.4 95,5

86,7

82,4

79,i

IO IO

69,5-70,3

'sO 03^4 -4 Oh ONCn Cn

64,7

62,8-63,8

58,8

57,i

54.1

50,6

48,2

43,6

3DI

12,00 2,85

2.25 1,60

5.90 2,00 0,90 1,00 1,00 1,10

3.90 1,80 2,00

2.50 o,95 1,80 4,00 1,60 2,00 2,00 1,60 1,00 1,20 0,90 1,40 2,00 1,60 1,10 2,00

1.80

1.50 1,20 2,08

2.80 (1,00)

1.25

(0,80) 1,40. 1,10 1,10

1,05 i,35

¹ >55_

I    w w -3    8 <5?SxS'Ä'IS    o, S £    S? •S’Su 5? S&vo »3 44 3,4 o EJ 4

O    o 00 Oh Cn    ^4 CO 4h- w IO ^4 M vo rt vo 'O    hh C/J tH h Vj vo Nj vo to M CO CO H Oh-4    O

31.2

7,4

70

450.1

353.6

355.7 339,5 440,4

510.2

5.8

io

4.2

15

15.3

■ 6o

5.2

6,2

6,8

6,8

12

30.2 78,0

31.2    39 39,o

119.1

80

20

25

95,3

198,7

270,9

120,9

187.5

147.3

148.3

141.6 183,8

213,1 2 872,3

70

80

325

10

145

23

12

57

25

90

100 110

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teilstrecke nach Spalte 1

der

En t-ferntmg von der

Mündung

Wasserkraft: -

100

der

Tab. B

km

gefalle] (Q der nächsten

' oberhalb gelegenen Motoren

“iS? nach ₉ Angabe Monate der lang nicht Besitzer unterschrittene

nach

an den Mo- mittlere jährliche

Bemerkungen

toren

PS

PS

PS

7a 7b

Übertrag

Querfurt

Karsdorf, Mühle........

Burgscheidungen, Mühle . . .

Laucha, Walzenmühle.....

Zscheiplitz, Mühle Zeddenbach Freyburg, Burgmühle.....

Unstrut links der Saale

20

22

22

24

P-

CO*

25.1

20.1

ONJO

Co co Cd

0,90

o,95

i,4o

1,20

2,50

6953,2

297.9

318.9

470,0

408,3

850,6

2872,3

-1

g-

aj

bß

N

Cb

vO

t>4

OO

O'

124,6

133,5

196.8 i7i,3

356.8

3855,3

125

70

55°

S.C. Ohrdruf Arlesberg, Sägemühle . . . „    „    Pochwerk....

>,    „    Mahlmühle . . .

„    „    Holzwarenfabrik

Gera rechts der Unstrut

S.S. Arnstadt

S.C. Gotha

Erfurt

S.C. Gotha Erfurt

Gera, Sagemühle.......

„    2 Triebwerke.....

„ Misselmiihle......

Angelroda, Sägemühle .... Plaue i. Th., Kofferfabrik . .

„    Schneidemühle

Dosdorf, Schneidemühle . . .

„ Mahlmühle.....

Siegelbach, Elektrizitätswerk Arnstadt, 4 Triebwerke . . .

r, 5 Triebwerke . . . Rudisleben, Neue Mühle . .

„    Saline )

„    Mühle |

Ichtershausen, 3 Triebwerke .

Molsdorf, Mühle........

Möbisburg, Mahlmühle ....

„    Fabrik.......

Bischleben, Mühle.......

Hochheim, Mainzer Mühle . . Erfurt,    Karthäuser Mühle . . .

„    Walkmühle.......

>,    Neuwerkmühle.....

,,    Mittelmühle.......

„    Gewehrfabrik......

„    Bergmühle.......

„    Sackpfeifenmühle . . .

„    Rabenmühle......

„    Grüne Schildgensmühle

„    Krämpfermühle ....

„    Schlössermühle ....

„    Neue Mühle......

„    Rote Schildgensmühle

„    Heilige-Grabes-Mühle .

„    Möbelfabrik ......

»,    Weidenmühle.....

„    Lohmühle .......

„    Pulvermühle......

„    Lindenmühle......

,,    Storchmühle......

„    Steinbrückmühle ....

Gispersleben, 4 Triebwerke . . Kühnhausen, Obermühle . . . „    Untermühle . . .

Elxleben, Planmühle......

„    Mahlmühle......

Arnshall

**4 ■<! **4 **4 Ob Cn Cn0i0icn4»4^4‘4^4‘4*04 10 10 10 io io 10

m M M O O ! t^vO O ON KD I ¹ OS OS OS I rO CM> >0 KD KD KD KD KD ißiOiOiß’tTt’t-t’t'OfßißfONfßCI Ct CI CI

m“ Ös CO

Cn

00

04

Os

bi

6.

5.50 2,5°

3,oo

4,00

4.50 8,00

5.60

4.40 1,80 1,70 1,20 2,35 9,00

10,01

14.15

2.60 2,94 4,oo

9.15

1.60 i,75 i,75 2,25 2,30

(1,00)

(1,00)

(1,20)

1.40 0,86 1,00

(1,10)

(1,05)

1,05

(1,52)

W W H M CO I M VO

vß 04 04 04 M Cn M 04 04 Iß 10 \D OK C>4 KD o **4 CO 10 OS OS^KJ 00 Os

4I0O4O4I0I0O4MHM

KD Cn Cn 004^ m m sj Oi m vO vO

M CO !>•

t'*» kD

Os Ös Os kD Os O 't 10 N CI kD kD

H M    M M M M

MC^CTNWOOrOC^TtH ro N    h    rO    N    O    cO    *3-    cO ■'t    O vO vO >0 O

fO fO fO IO 10 O t-C CO ro cf 00    td    10    cT    cf    !>. LO    cf co" cc cf rO

MM    m    N    ro    CI    D    rO CO    Ct rj- Tj- kD KD

20

II

IO

23

i7

IO

20

290

198

322

36

10

50

185

22

24

34

70

60

18

13

22

15

12

3i

25

12

15,5-24,0

o,97

(o,97)

I 231,3    404,7

15

15

Münstergehofener Mühle . . .

Weißensee

Walschleben, Mühle Andisleben, Mühle . Ringleben, Mühle . Gebesee, Mühle . .

O'ßvßvOvßvßvßvß CO CO

Cn

^ criioiOM^rocrifoq M m Ös CTvCO N IO ro m M M

00

1,00

(2,40)

(1,00)

1,20

1,10

5,00

0,67

0,92

1,25

>7,15

1.75 1,50 1,40 1,20 0,90

1.75 1,50 2,00

M M M Cn KD o h 04 04 o 4* 'O M m Os

bl£n O Cn *0 bscn V» k>

- t^vO I tOH 10 I

M Ol Tt h Iovo N rf o O ’t "t to N lOTj-iO Ct

CO CO 04 Co Co CO 00 Oi 04

Für die Gera im ganzen: 4910,3    1811,4

29

15

18

15

27

36

10

16

15

353

52

24

20

30

17

20

Jüchnitz rechts der Gera

S.C. Ohrdruf

Gehlberg, Gollandmühle..........

n Mühle und Glasschleiferei . .

Wilde Gera links d. Gera

Dörrberg, Sägemühle

Sägemühle............

Sägemühle.............

Sieglitzmühle...........

Sägemühle............

Sägemühle............

Herrenmühle, Sägemühle . . . . „    Mahlmühle . . . .

>»

Gräfenroda, 11 Triebwerke.........

» Massenmühle (Elektr. Werk) .

Cn0i0i0i4‘4‘4‘4*4‘4i0404

16,0

15.4 13,0 11,8

11.4

3,50

5,5°

2,90

3,°o

4,10

8,2

12,9

13,0

13,5

18,4

18,0

23.8

26.9 26,9

225,5

32,2

KO p ^ ^

00 cn O O CO Co

M

O Cn

19

18

12

15

16

>99

10

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

27

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Elbegebiet

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil

strecke

nach

Spalte 1

der

Ent

fernung

von

der

Mündung

Nutz

gefälle

Tab. B

an den Motoren

Wasserkraft:

(Q der nächsten oberhalb gelegenen jMotoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

mittlere j Monate jähr- Lmg nicht Besitzer 1 - i    unter-

liehe 1 sc]jrjttene

100

Stärke

der

nach

Angabe

der

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7b

S.C. Ohrdruf

Liebenstein, Obermühle . , „    Mineralmühle

,,    Untermühle

Noch Wilde Gera

»o

\o

Übertrag i 419,3 2,80    24,3

139,8

8,1

18

Für die

3    3,6o !    3L3

Gera im ganzen : 474.9

io,5

158,4

14

20

S.S. Arnstadt

Geschwenda, Schwarzburger Mühle

Lütsche 1. d. Wilden Gera

0,2

4,80

6,1

2,1

Für die Lütsche:

6,1

2.1

S.S. Arnstadt

S.R.Rudolstadt

Erfurt S.C. Gotha

Alkersleben, Obermühle »    Untermühle

Elxleben, Obermühle . .

„ Untermühle . . Kirchheim, Mühle . . . . Eischleben. Mühle . . . .

Wipfra rechts der Gera

CT\ cfi N N to h

2,50

2.80

3.80 3,oo 3,30 3,37 I

h h lO’tn n

vo oo rt bb >sO

H H M H Ol M

M VO ON kj b 00 b 04 ln

** I

Für die Wipfra im ganzen: 131,0

53,6

S.C. Ohrdruf

S.C. Gotha

Erfurt

S.C. Gotha

Tambach"), Ölmühle......

„    Sägemühle.....

„    Pappfabrik.....

„    Sägemühle.....

„    Lohmühle.....

Georgenthal, Schlöffelsmiihle .

Herrenhof, Dorfmühle.....

Hohenkirchen, Sagemühle . .

,,    Hüttenmühle .

Schwabhausen, Neue Mühle .

„    Grundmühle .

Wechmar, Hammermühle . . .

„    Ölmühle......

„    Obermühle.....

„    Niedermühle    .    .    .    .

Seebergen, Obermühle . . . .

,,    Mittelmühle    .    .    .    .

Wandersleben, Weidmühle . . „    2 Triebwerke .

»    Untermühle . .

Apfelstädt, 2 Triebwerke . . .

Dietendorf, Mühle.......

Ingersleben, Obermühle . . . . ,,    Untermühle . . .

Apfelstädt links

der Gera

N    lOvO v£> vO vO v£) kO k£> 1". CO GO

33.4 32,6

31.5

31.4 3°,9

29.4

24.5 23,0 21,8

18.5

17.8

16.5

15.8 15,0

14.8

12.9 12,0 n,4

9,1-9,8

9,0

6,3~7,3

4,3-5,0

3,4

2,4

4.75 5,05

3.75 4,oo 3,00 3,60

3.50 2,90 4,00

2.50

3,40

3.10 3,oo 2,00 5A4 3,00 3,16

3.25

3,55

2.10

4.25

5,33

2,50

3,oo

8,4

39.1 29,0 31,0

23.2    ■

27,9

47,5*) 39,4*) 54,3*) 73,o*) 99,2*) 90,5*) 87,6*) 59,9*) 153,9*) 89,8*) 94,6*) 97,3") 106,3') 62,9*) 140,8") 176,6*) 90,2*): 108,3*)

Für

die Apfelstädt im ganzen

: 1830,7

44» 04 Q\ Cn KJOOOOOi KJ0004 h) h h h    m m

o W ^ H V4 ^ 04 M ^ m O H ^ tn 0004 awO*v4 o vO 04 KJ Os |b bi KJ KJ KJ bs£» ln CO 4J» KJ ^4    00 bs ^ Cn 04 cn b b>b OJ b

36

30

22

*) Oberh. Tambach Gothaer Talsperre.

10

16

26

10

15

16

14

12

10

10

12

16

> 12

vO

*) Die Zahlen sind zu groß, da die Wasserabgabe an den Leinakanal nicht berücksichtigt ist.

S.C. Ohrdruf

Georgenthal, Völkersmühle „    Wagenfabrik

„    Stockfabrik .

Leinakanal oder Floßgraben, kiinstl.Abzweig. der Apfelstädt zur Nesse u. Hörsei, soweit er im Gebiet der Apfelstädt liegt

4-8

3,50

o,47

3,20

vcT cf

M 04

00 M o

Für den Leinakanal im ganzen:

97>4 ,    33*4

S.C. Ohrdruf

Dietharz, 5. Triebwerke

Schmalwasser rechts der Apfelstädt

0,4-1,4

20,50

45,9

15,6    130

Für das Schmalwasser:

45,9    15,6

S.C. Ohrdruf

Spitterbach l.d. Apfelstädt

io m io m w" m" o o" 6

4,75

4,00

4,50

4,oo

4,5°

00 ^4 CO ^4 00 O m O hh

00    r-* rj-

M cf cf CS cf

4^

ro ON

M M M

Für den Spitterbach im ganzen:

38,6    13,0

S.C. Ohrdruf

Schwarzwald, Sägemühle..........

„    3 Sagemühlen.........

Stutzhaus, Stahlhammer, Sägemühle . . . . „ Hammermühle..........

Ohra rechts der Apfelstädt

Ohrdruf, Porzellanfabrik . . . . Stutzhaus, Luisenthal, Schleiferei

„    „    Waldmühle,2Triebw.

Ohrdruf, Sahlendersche Schneidemühle . .

Tobiashammer...........

„ Ölmühle bei Luisental......

Fiedlers Mühle ....

Fabrik.........

Walpermiilile.....

Weiße Mühle.....

Schneidemühle.....

Albrechtshammer . . .

Schneidemühle.....

11 Triebwerke im Orte

04 04'^4 04W040J04 04 040404W04 KJ KJ KJ KJ

10,

12,1

4-11,4

3,oo

10,05

4,oo

4,oo

2,50

6,00

>3,50

3,80

2,87

2,00

2,5°

2,60

2,00

345

3,oo

2,85 2,00 27,35 I

18.1

60,6

24.1 24, 1

21.3 5i,i 29,8

32.3

24.4

17,0

21.3 22,1 17,0 26,8 25,5

24.3

17,0

232,7

"^4    M M M    KJ

vpcyiOOOOvpcn-^iviCnOOM    0000 0 <J\

04 CO 04 m CO On M 00 04 Q M M h h ^ h

20

57

15

24

i7

i9

16

24

22

15

12

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Elbegebiet

Kreis

G e-m a r k u n g

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil- I

strecke j fernung { nach |    von

| Spalte I j    der

der ! Mündung Tab. B

Ent-

Nutz-

(    h-O

Wasserkraft: — 100

Stärke

der

gefällei (Q 4er nächsten

oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

nach Angabe Monate der

an den

Mo- i mittlere tnrpn ! iähr- lang nicht Besitzer liehe unter-

Bemerkungen

km

PS

schrittene

PS

PS

7a . 7b

Übertrag

689,5 j 234,3

S.C.    Ohrdruf    Ohrdruf,    Papiermühle......

„    „    Massenmühle.....

„    »    Gut Birnbaum,    Mühle

Noch Ohra

4,58

1,70

2,75

39,o |

20,5

33,i

\D I Cn

o-

-M

o

ganzen:

782,1

266,6

Grafsch.

Hohenstein | Dietenborn, Steinmühle . . . .

S.S. Ebeleben Toba, Kiihnsmühle.......

„    » Untermühle.......

„    Wiedermuth, Hohenrodsmühle

Kernwasser links der Ohra

Helbe links der Unstrut

Ebeleben, Mühle und Elektrizitätswerk . .

Rockstedt, Mühle ..............

Bellstedt, Mühle...............

Wasserthaleben, Mühle...........!

Clingen, Piaffenhofmühle..........

Greußen, Krämermühle...........

„ Steinfahrtsmühle.........

Weißensee Grüningen, Ölmühle.............

S.S. Sonders-„ hausen

Rittergut, Elektrizitätswerk . .

Herrnschwende, Mühle Nausiß, Dorfmiihle . . Günstedt, Obermühle

„    Mittelmühle

>,    Untermühle.....

Griefstedt, Kommende, Mühle

O1O1O1O1O1O1O1O1O1O1O1O1 Kl Kl Kl m m

O IO 01 Ol Oi M m Kl Kl Oi Oi CO IO Oi M 04 ON ON 00

•    *    ~    **    *-    J    J    J    V,    J    ,

Oi Oi Kl COkOOl Kl Kl CO vO Kl 4^    44*.    M Co \D

3,oo

3,oo

4,00

2,55

2.75 2,50 3,oo 3,oo 2,65

4.25 2,00

2.25 2,00 1,60

1.75 1,80 1,00 1,30 2,25

17.3

17.3 23,0

i4,7

26,2

23,8

28,6

5i,3

45,3*)

72.6*)

34,2*)

38,5*)

34,2*)

27,3*)

29,9*)

30,8*)

17,1*)

22,2*)

38,5*)

O O 'Tf O GO 00 GO rO*C^to * Os* Os%Qs*0 %}■ V* Q qs m m q\ m rf kO rt- m fO rO N <Js M M M M fO M M M M M M    M

Oi Q\ I Q\

4^ 04 0''44. 0*N Kl

) Die Zahlen sind zu groß, da die Wasserabgabe an die sächsische Helbe und den Steingraben nicht berücksichtigt ist.

Für die Helbe im

ganzen: 592,8

254,0

S.S. Sonders- Westpreußen, Mühle . . . „ hausen Clingen, Ölmühle ....

„ Elektrizitätswerk Greußen, Walzenmühle .

„ Stadtmühle. . . Weißensee, Obermühle . „ Untermühle .

W eißensee

Sächsische Helbe und Steingraben, Abzweigung derHelbebeiKm 17,4, münden selbständig in die Unstrut

O    10    o    O    ON    c    I

o 10    co    05    m^    o

cf ro    cf    cf

Cn

ki

Oi

bür die sächsische Helbe und den Steingraben im

ganzen: 454,4

*97’S

Grafsch.

Hohenstein

Niedergebra, Obermühle .....

„    Mittelmühle.....

„    Untermühle.....

Bleiclierode, Walkmühle, Weberei

Oberdorf, Ammermühle......

„ Dorfmiihle........

Nohra, Walzenmühle........

Wollersleben, Mühle........

Wolkramshausen, Mühle......

Riixleben, Mühle..........

Kleinfurra, Mühle.........

S.S. Sonders- | Stockhausen, Mühle........

„hausen! Sondershausen, Lohmühle ....

„ I    „    Wippermühle. . .

„    | Jecha, elektrotechnische Fabrik. .

„    i Berka, Mühle.................

»    j Hachelbich, Mühle und Elektrizitätswerk .

S.R. Franken- ! Seega, Obermühle.........

„hausen! Günseroda, Mühle........

Eckartsberga | Bilzingsleben, Maßlebener Mühle „    [    „    Hohe Mühle ....

„    „    Ölmühle .

„    j    „    Dorfmühle

Weißensee Kindelbrück,    Obermühle.

„    I    „    Mittelmühle

„    „    Mittelmühle

„    „    Ölmühle . .

Eckartsberga Kannawurf, Mühle ....

„    „ Kunst ....

„    Sachsenburg,    Mühle . . .

Wipper links der Unstrut

Nß NC NÜ VO NC Nß 40 CO CO CO CO OOvj Vi Qn ONOi Oi Oi 4 4* 4- 04 04 Kl Kl m m

M M M M M Kl KlOiOiOi04 4^4-»-44-4i*OiOiOiOi Os Os Os Os o Ol    M JO Kl 04 CO Kl Kl Ol *vj CO O M 00v£> Kl -4* v£> KlOiOiOi

m CO *vj Oi Oi CO Ol 4*- Ol 00HSJÜ1 CO-vJ CO Ol 04 ■<! CO ^4 "Cb ~m "ki OnQ O O v)

2.00

1-25

1,60

2,30

2,00

1.60 2,00 1,80 1,00 1,20'

1.60 1,80 1,62 1,65 2,10 i-75 1.50

I.TO

r.00

1.00

0,80

1,60

1,00

0,58

0,65

1,00

2,50

1,00

17.1

25.4    10,0 12,0 16.0

49.6    19,7 17.8

18.1

43,5

30,5

40.7

44,7

45,5

8-3

If) M If)

36,2*)j    14.9')

32,9*)    13.5*)

32,9’)    13-5*)

26,3*)    10,8*)

52,7*)    21,6*)

34,8’)    14,5*)

20,2")

22,6")

8.4*)

9-4*)

04 M M M K) M    M    — M C/l    M M Ol to (O IO IO I hl Ol 04

OaiOUMOiCCOOMO ON Ol I Ol ON CO C Os O 0 4* I ONO o

IO Kl

*) Die Zahlen sind zu groß, da die Wasserabgabe an die Kleine Wipper nicht berücksichtigt ist.

F'iir die Wipper im

rr,i GC ©

04

S.S. Sonders-

„ hausen Bendeleben, Gutsmühle . . . S.R. Franken- Rottleben, Wippermühle . . „hausen Frankenhausen, Marktmühle „    „    Rosenmühle

„    „    Saline . . . .

Kleine Wipper oder Soolgraben, Abzweigung der Wipper, mündet selbständig in die Unstrut

7-9

3- 25 3,25

4- 50 5.00

n,5o

0\°0

■N 'N    *•,

16

20

13

18

50

Für die Kleine Wipper im ganzen: 879,4

359*

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Elbegebiet

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil

strecke

nach

Ent

fernung

von

Nutz

gefälle

h-Q

Wasserkraft:-

100

Stärke

der

Spalte 1

der

Tab. B

, an den der

Motoren

Mündung

km

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

mittlere

jähr

liche

PS

nach

₉ Angabe Monate der lang nicht Besitzer unterschrittene

Bemerkungen

PS

PS

7a

7b

Sangerhausen

S. W. Apolda

Görsbach, Aumühle.............

Kelbra, Feldmühle..............

„ Weidemühle.............

Roßla, Feldmühle..............

Sittendorf, Allmermiihle...........

Bennungen, Dorfmühle...........

Hohlstedt, Mühle...............

Wallhausen, Obermühle...........

„    Untermühle..........

Brücken, Untermühle............

Martinsrieth, Mühle.............

Oberröblingen, Kloster Rohrbach, Mühle .

„    Schloßmühle........

Niederröblingen, Mühle...........

Allstedt, Katharinenrieth, Mühle......

„ Kurtsgehofenmiihle........

Mönchpfiffei, Dammiihle...........

Kalbsrieth, Mühle..............

Helme links der Unstrut

Für die

Q O pt ON'O JH 4i. Ol 00 M Jto ^4 m W Ol p o GS M bb 61 M O W Nl 00 61 64    Ob H GJ

2,00

1,5°

2,50

1,80

1,65

1,00

o,75

1,50

1,5°

1,40

1,00

1,70

0,50

M « VO    w

h 4 ro 10 rf    IO I    I i

m O O« m v£) 10 |    |

M M W W M

ii5,9‘)

ii5,9‘)

108,1*)

77,2“)

131,3*)

38,6*)

ganzen: 1340,0

IG Ob ’t »O *T G H ^ IO N cOvO M rf CO \£5 rt- ’t G G

40

30

30

50

18

3°

45,3*)

45,3“)

42,3*)

30,2*)

51,4“)

I5,i“)

15

25

22

25

28

25

18

*) Die Zahlen sind zu groß, da die Wasserabgabe an die Kleine Helme nicht berücksichtigt ist.

30

514,9

Sangerhausen

Riethnordhausen, Feldmühle Edersleben, Obermühle . . .

„ Untermühle . . . Voigtstedt, Kunstmühle . . . » Ölmühle.....

Kleine Helme, Abzweigung der Helme bei Km 22 ; mündet selbständig in die Unstrut

102,8

80,8

3-5

Für die Kleine

1,40 1,10 1,00 i,75

1,25

ganzen: ^77,j

73,4

128,3

91,8

39>⁶

3‘,*

28,3

49

35’4

184,0

25

20

17

35

10

Steina (Steinaer Wasser) links der Ichte

Br. Blanken-„ bürg

Grfsch.Hohen-„ stein

Ilfeld

Nordhausen

Sangerhausen

Zorge, Oberzorge, Eisengießerei......

„ Handelsmühle............

„ Maschinenfabrik...........

,, Schlosserei..............

„ Unterzorge, Eisengießerei.....

Ellrich, Frauenbergsmühle.........

„    4 Triebwerke............

„ Neue Mühle bei Cleysingen. . . .

Woffleben, Mühle..............

Salza, Lenzinmühle bei Niedersachswerfen „ Ölmühle, unter dem Kohnstein . . „    Kohnsteinmühle, Gipsmüllerei . . .

,,    Schnabelmühle, 2 Triebwerke . . .

Krimderode, Kiesmühle...........

„    Ellermühle...........

„    Gipswerke...........

Nordhausen, 9 Triebwerke.........

Bielen, Mühle.................

Windehausen, Mühle............

Zorge links der Helme

Gs Gs Cn CnCnCnCnCnCnCn4^0404C/4G4 10 tO m w

33,9

33.8

33.4

32.9

30.4

26.7

25,0-26,5

23.7

20,0

16.4 16,1

15.9

15.4

14,0

13,6

13,0

8,0-12,0

5,7

2,6

12,50

4,00

5.50 0,80

14,75

5,00

11,96

3.80 3,60 2,10 2,00 1,20

1.80 0,70 2,74 2,00

ii,34

2.50 1,80

25,1

8,0

28,6

4,2

96,9

32,8

78,6

25,0

39,3

69,1

65,8

39.5

59,3

23,0

90,2

65,8

373,3

91,2

65,6

M VO tO

14

20

25

76

29

13,4

24,3

23,1

i3,9

20,8

8,1

3L7 1

23,1

15

10

60

40

124

30

Für die

Zorge im ganzen: 1281,3

445,5

Br. Blanken-„ bürg

Wieda, Wiedaer Hütte............

„    4 Triebwerke............

,, Zündholzfabrik............

Walkenried, Ölmühle............

„ Klostermühle..........

Wiedigshof b. Walkenried, Domänenmühle

Wieda rechts der Zorge

18.9

16,2-18,5 15,5 11,1

10.9

12,90

18,20

2,60

3,50

4,34

29.9

42,2

12,1

14

30

8,2

3,60

>0 tO h) O f* O bb 00 o

15

II

Für die

im

ganzen: 149,6

49,5

Ilfeld

Ilfeld, Papierfabrik..............

„ St. Johannishütte, Sägemühle ....

Wiegersdorf, Gipsmühle...........

Niedersachswerfen, Obermühle.......

,,    2 Gipsmühlen.....

„    Kupferhammer(Gipsm.)

Bere (Bahre) 1. d. Zorge

Ob o

4.1

1.9

o,4~i,6

5,oo

3,75

5,oo

25,3

19,0

25,3

't O ^

Cb* rh Ob [

58

28

25

Für

Bere im

7,10    61,9

2,80    24,4

ganzen: 155,9

22,9

9,o

57,7

55

10

Sangerhausen

Ilfeld

Sangerhausen

Uftrungen, Obermühle . „    Mittelmühle

„    Untermühle

Bösenrode, Mühle . . . Berga, 3 Triebwerke . . „ V orwerksmühle.

Thyra links der Helme

oj

O i CT\ pTN

b ho b b io

2,00

1,90

3,oo

I7,i

20,0

31,6

12,1

cn

4,60

1,70

48,5

i7,9

■S*S» I

CO Cn

£ 00 I I ON

Für die

Thyra im ganzen: 135,1

51,4

Sangerhausen j Stolberg, 4 Mühlen

Lude links der Thyra

5,5-7,9

15,10

44.8

16,6

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil- Entstrecke fernung nach Spalte 1 : der der I Mündung Tab. B

von

km

100

der

gefalle (Q der nächsten b 1 oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

an den

Mo- ! mittlere j älir-liche nt ¹ PS

toren

nach Angabe Monate der lang nicht Besitzer unterschrittene

Bemerkungen

PS

PS

7a

7b

Weißenfels Ld. Beuditz, Wethaumühle Naumburg Wettaburg, Mühle . .

Wethau rechts der Saale

Herrenmühle

Punkewitz, Mühle.....

Wethau, Wassermühle . . Schönburg, Kroppenmühle „ Neumühle . . .

3,00

5,oo

3,oo

3,50

3,5°

3,50

o,75

04 KJ -£»• KJ

00 o p pw pw

M Ob Ob M CO OJ CO

M H-l M M M >-< W M M (Ji h VJD M

00 co “00 Cd co Cd

35

28

18

25

Für die Wethau im ganzen:

228,0

98.7

S.W. Neustadt Waltersdorf, Rußdorf, Holzschleiferei . .

Mahlmühle . . . .

„ a. O.

Eula, Mühle ........

Berga, Herrenmühle .... „ Angermühle ....

Clodra, Mühle........

Wiinschendorf, Obermühle „    Untermühle

R.j.L. Gera    Gera, Angermühle.......

»    „ Untermhaus, Fabrik . .

„    „    „    Hausmühle

„    »    „    Cubamühle

Zeitz

Weißenfels

Zeitz

Köstritz, Mühle......

Krossen, Mühle.....

PodebulS, Mühle.....

Neumühle bei Haynsburg

Zeitz, Obermühle.....

„ Mittelmühle .... >, Untermühle ....

Göbitz, Mühle......

Ostrau, Mühle......

Weiße Elster r. d. Saale

1—3

10

10

10

12

12

12

13

Merseburg

Saalkreis

Altscherbitz, Mühle.....

Schkeuditz, Elektrizitätswerk Wehlitz, Papierfabrik . . .

Ermlitz, Mühle........

Oberthau, Mühle.......

Raßnitz, Mühle........

Wesenitz, Mühle.......

Döllnitz, Mühle .......

Ammendorf, Mühle.....

14

14

14

15

15

16

16

16

16

164,1-180,9

163.1

162.1

158,9

157.4

154.6

151.8

146.1

145.8

138,9—r40,9

134.9

134.3

133.6

132.9

125.7

118.5 113,0 108,0

101.4

100.2 99,7 93A 91,0

34,3-8o,6

32.1

30.4

28,0

24.1

21,9

16.5 13,0

7,6

2,9

Fürstentum Reuß ä. L.

5,20

(2,00)

1,30

2,00

1,40

1,30

1,25

1,20

663,3

244,1

61,0

93,9

Angaben über 650 Triebwerke fehlen.

35

60

i,75

0,80

1,50

1,48

2,40

1.60 2,00 1,80 i,73

1,15

1,25

2.60 2,00

0,90

1,30

1,70

1,20

1,60

1,00

1,65

1,40

165.8

255.1

443.2

310.9

388.7

349.8

351.5

233.6

319.1 460,9

602.7

426.2

568.3

355.8 587,0 498,1

5i,7

167,1

117.5

146,9

132,2

133,4

88,7

Für die Weiße Elster: 9 805.2    3 740.8

Goltzsch r. d. Weißen Elster, Grenze zwischen Sachsen u. Reuß ä. L.

75

10

174

62

75

75

90

48

41

Angaben über Triebwerke fehlen.

Angaben über Triebwerke fehlen.

Angaben über Triebwerke fehlen

S.W. Neustadt    Staitz,    Franzenmühle    .    .    .

„    „    Bermichsmühle    .    .    .

„    „    Erzmühle......

,,    Döhlen, Mühle.......

„    Göhren, Schmeißersmühle

„    Schüptitz, Valentinsmühle .

„    Loitsch, Mühle.......

„    Gräfenbrück, Nattermühle .

„    Weida, 4 Triebwerke . . .

„    „    Weberei......

„    Mildenfurth, Schloßmühle .

Weida 1. d. Weißen Elster

Ob Ob Cn

10 NOO    to ON ^CO CT\

hT (j; N N io 4 H Co" I <N <0 C4MMMMMM kO

Io

2.50 3,oo 3,oo 2,3° 2,40

3.50 2,8o 2,30

ii, 8o 3,50 5,oo

28,9

35-5

35,5

27,2

28,4

58,2

46,6

47-7

253,7

H5,5

165,0

n,4

14,0

14,0

10.7

11.2

22.9

18.3

18.7

99.4

44.9    | 64,2

Für die Weida im ganzen:

842,2    329,7

R.j.L. Gera Hohenleuben, Schloßmühle

Triebesbach r. d. Weida

2,3 4,ooj Für den Triebesbach:

14-3

14,3

kO o

»b 1/5

S.W. Neustadt Liebsdorf, Eisenhammer „    „ Aumühle . .

„    Weida, 2 Triebwerke .

Auma links der Weida

Für die Auma im ganzen:

182,8

rO tO rvj

hT co" o © m m rj-

KJ

Cn

Cn

kO

Pleiße r. d. Weißen Elster

h ^ ON OMJi ONM vj v| vj M Ob CO o

S 14 O Oben 00»^ wen M

ST

jq    KJ    KJ    KJ    -fc»    KJ KJ    C/J    ¹    Cn

o    o    o    o    i*    o    coC    C    o    o

2    I    3    Cn    O    Oi    O    Cn O    Cn    O    O

M M 00 O ^ Oi •''1 >-h kO KJ -P* KJ Ob 0 J- 04 f* 'p 'p

Cd co Cd oobb^ kj ooo

37,4 !    40

7,5

726,1

277,1

Kreis

Gema-rk u n g

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

W asserlauf

Teil- j Entstrecke I fernung nach Spalte 1; der der I Mündung Tab. B

von

km

h.o

100

der

gefalle! (Q der nächsten

oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle

an den nach Tabelle B>

g

Mo- | mittlere [Monate

jähr- [lang nicht Besitzer liehe ! unter-

toren

ni

PS

1 schrittene

PS

nach

Angabe

Bemerkungen

der

PS

6 j 7a

7b

Übertrag 726,1

277,1

S.A. Altenburg Paditz, Mineralmühle „    Kotteritz, Mühle . . .

»    Münsa, Mühle ....

„    Schelchwitz, Mühle . .

<,    Remsa, Mühle ....

„    Windischleuba, Mühle

„    Fockendorf, Mühle . .

,,    Treben, Mühle ....

Noch Pleiße

4^-£*4^CoCoCoCoCo

N 03 fO >0 O ^ lOCO O CG lC 10 cf C© \D 50 iC iO iO iO iO -t

113,1

118,5

72,9

30,4

49,5

43,9

55

75

65

46,0    36

28,3

63,0

18

100

30

2,50

100,4

39,4

25

Mansfelder

Gebirgskreis Wippra, Vordermühle......

„    Friesdorf, obere Mühle.....

„    „    Herrenmühle.....

„    Biesenrode, Obermühle.....

„    >,    Untermühle.....

A. Bernburg    Sandersleben, Obermühle . . . .

„    ,,    Untermühle . . .

Wipper links der Saale

„    Giersieben, Mühle*.......

„    Warmsdorf, Mühle.......

„    Güsten, Untermühle......

„    Ilberstedt, Mühle........

„    Aderstedt, Zörnitzer Mühle . .

CI d 't Tt tf lü    GO 00 CO 05 05 O O

TO

IO

II

II

II

cO O) Os iO t>. t^. w (N W fO OCl OS rO m Cb» ^ ^ 00^ O « ’t cf 00 rC O o 00 vo Tf tCvo ro d 0~ «d o" 00" vo ^ cf rd C

■— to lOiOiüiü't't'trOfOtOrOfOrOCl CI h h h.h JC

Pleiße

1 497,7

577,6

4,00

32,5

13,1

16

2.30 3,00 4,00 4,oo 7,00 2,25

(1,00)

2.25 3,oo

3.30

1.80

4.50

2.80 3,oo 2,00

3.50

2.30

3,50

1.25 3,i5

40

M o oooow o M in w ON CTI O o o\ io b L 6,

9.4

12.2

16.3

16,3

31,0

12,2

TO

44

22

11

71,1

COMCOlOCOMtOMtOWMMM

10 10 05 10 4^ 50 50 ^1 CO O 50 ^4 KJ 05 b lo ■<! 05 00 05 CO 05 ^4 05 00 K>

²5

16

50

11

60

20

14

11

35

65

45

18

30

Für die Wipper im ganzen: 918,7 j 405,6

Wernigerode Schierke, 2 Triebwerke...........

Elend, Mühle und Elektrizitätswerk ....

Rothehütte, Neuehütte............

„ Eisenwerk............

Königshof, Mühle..............

Br.Blankenbrg. Rübeland, Pulverfabrik...........

Elbingerode, 2 Elektrizitätswerke......

Br.Blankenbrg. Rübeland, Gießerei'’ und Hochofen.....

>,    „    Verkohlungsanstalt.......

„    „    Nebelshölzer Sägemühle    ....

„    Neuwerk, 3 Triebwerke...........

„    „    Diabasbrüche...........

„    Altenbrak,    Wendefurth, 2 Triebwerke .    .    .

„    „    Holzstotfabrik..........

„    „    Mahlmühle............

„    i Treseburg, Elektrizitätswerk.........

Quedlinburg [ Thale, Eisenhüttenwerk...........

>, Zementfabrik.............

„ Sägewerk...............

„ Mühle.................

„ Ziegelei................

„ Felsenmühle bei Neinstedt.....

>, Mühle Neinstedt...........

Neinstedt, Obermühle............

„ Untermühle............

Weddersleben, Hölzerfabrik.........

«    Mühle.......... i .

,,    Papierfabrik.........

„    Maaßmiihle.........

Quedlinburg, Neue Mühle..........

„    Augustiner Mühle......

„    Schloßmühle..........

„    Walkmühle..........

„    Eisenwerk...........

Ilfeld

Ilfeld

Oscbersleben

Ditfurt, Mühle......

Rodersdorf, Papierfabrik. Wegeleben, Dammiihle . Aderslehen, Mühle ....

Deesdorf, Mühle.....

Groningen, Zuckerfabrik. „ Papierfabrik .

! Krottorf, Elektrizitätswerk

Bode links der Saale

1050 05050 ci d rOfOrOrO

MMIOMIOIOIOIOWIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOhhmhh

50 50 00^4^1 05C/I    tO m Q5 05 Cyt Cn 4^

CO Co

Co

io

Co Co to to

134,2—134,⁸ 14,00 3,40

2.50

4.50 950

4.50 5,60

12,75

3,00 3,00

4.50

7.50 3,20

2.80 4,00 2,25

0,80 1,86

1.50 1,65 1,00

1.80

133.2

132,6

131.9

13°,°—x3°.6

129.4

124,0—124,5

120.3

119.5 >13,9

104.9

104.2 103,8 103,1 102,4

TOI,2

100.6

100.3 99,9 99,3

528,1

i39>o

102.2 184,0

388.4

187.5

319.²

726,8

174,7

174,7

282.6

471.3

202.4

181.4

ON IO H

120,5

97,2

108,8

99,o

98,6

66,0

97,6

96,6

94,5

94,4

9i,9

90,9

87,0

79,3

75,7

74,7

71,0

67,7

67,0

62,2

2,50

2,75

1,25

1,20

118,7

164.9

185.9

87,2

83,7

1,90

2.60

1.70

1,25

2,00

1,90

1.60 1,25

2.70

141,9

194.1

168,8

124.1

210.2

199.7

168,1

132.3

342.8

cO O 50 d CI o O 000 05 'O CI r» fO d CI d fO h h CO ^ vO CO O O >0 >0 F)

M    M    M d    HH    M

32

39

11

29

110

250

40

19

53

92

120

52

550

12

28

120

215

106

45

55

48

20

40

30

50

22

70

100

147

35

30

40

m Cn O O O 00 <1 CO ^4

45

16

100

35

67

60

35

84

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

W asserlauf

Teil-    Ent

strecke i fernung nach Spalte i    der

der Mündung Tab. B

von

Nutzgefälle (Q 4er nächsten

¹ oberhalb gelegenen I Motoren Ermittelungsstelle Tabelle 1!)

9

mittlere : Monate I der jähr- lang nicht Besitzer , • „, „ unter-liehe schrittene

an den Motoren

nach

IOO

der

nach

Angabe

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a    7b

Schwarzes Schluftwass.

links der Bode

Wormke links der Bode

Br.Blankenbrg.

Grfsch. Hohen-„ stein Br.Blankenbrg.

Ilfeld

Braunlage, Spiegelfabrik.........

„    4 Triebwerke........

Sorge, Eisenhütte und Sägemühle . . .

„ Bodemühle............

Tanne, Tanner Hütte..........

,, Mühle................

Königshof, Spielbachsmühle......

Warme Bode (oben Große Bode) rechts der Bode

19,1

17,3-18,4

2,10 21,60 2,90 3,20 2,60

3,25

10

3,75

Für die Warme Bode im ganzen:

Kleine Bode rechts der Warmen Bode

4,2

70,0

47.3 52,2

42.4

53.o

O io O m cf    O

N H M H H F)

12

79

50

25

42

26

360.2    118.6

Ilfeld

Elbingerode, Ölmühle „ Mühle .

Elbingeroder Bach 1. d.

„    » Bode

0,8

o,3

4,00

8,00

CO

oo Co

ONOJ KJ w

Für den Elbingeroder Bach im ganzen:

26,7    9,3

Rappbode rechts derBode Hassel rechts d. Rappbode Luppboderechts derBode Wurmbach rechts d. Bode

A. Ballenstedt Harzgerode, Schneidemühle

Selke rechts der Bode

Klostermühle bei Alexisbad .

Mägdesprunger Hüttenwerk .

Mansfelder Maisdorf. Mühlenwerk

Gebirgskreis    Sinsleben,    Papierfabrik .

„    „    Weiße Mühle

,,    «    Thiemühle . .

Quedlinburg Gatersleben, Alte Mühle. . ,,    »    Neue Mühle

O O O vo vo O COCOCO 00>-J 4^ KJ •-*

Hausneindorf, Mühle. . Hedersleben, Bergmühle

Klostermühle (Elektrizitätsw.) Angermühle..........

o 00    ro    cr^ CS M KO 1^ 1^. Ob 08 i^<    ^ CO

ec" \0 oT vo CO oT H M o 0\ Ob Co" V£> rf ro C4 Co" IO rf CS M '3-Tf-TfCSCSCSNCSCNMi-Mi-iMMWM

5,oo 2,60 25,00

23.1

17.9

16.2

37.4    15,0 12,7

22.9

6,8

24,0 40,0    16,4

36,7    15,1

20.6 21,0

18.7 15,9

Für die Selke im ganzen: 1 141,4 ! 458,0

20

15

114

80

40

18

14

20

50

30

10

16

12

48

24

45

15

25

46

Wernigerode

Halberstadt Ld.

Harzforsten, Granitwerk Steinerne Renne

Wernigerode, Schneidemühle........

„    Hasserode, Neue Mühle . .

,,    Filztücherfabrik.......

Mühle.............

„    Klippmühle..........

„    Malzmühle..........

„    Johannismühle........

„    Neue Mühle.........

»    kühle.............

„    Glänzelmühle ........

„    Lochmühle..........

„    Rote Mühle.........

Minsleben, Elektrizitätswerk .........

Silstedt, Obermühle.............

n Mühle.................

„ Untermühle.............

,, Mühle................

Derenburg, Ölmühle.............

„ Gehlhars Mühle........

„    Obermühle...........

„    Burgmühle...........

„    Mühle..............

,, Neue Mühle ..........

Holzemme links der Bode

W    1-1

O O OvO'sOvOvOvO'sO    Q\ 08 Cn Cn Ln -t±

42,1

41,0

40,6

40,0

39,8

38,8

37,9

36,9

36,0

35,7

34,6

33,9

33,5

32,4

30,8

29,7

27,6

27.1

26.8 26,0

24.9

24.1

150,00 j 618,0 13,001    53,6

4,25

3,00

1.40 4,00

2.40 3,70

1.80 4,00

3.10 3,00 2,90

2.80 3,50 2,55

4,00

2,00

2,30

2,35

1,00

2.10

27,3

19,3

9,4

26,8

26,2

40,4

19,7

43,7

33,9

32,8

31,7

33,51 45,0

32,8

51,5

25-7

29.6 30,2

15.6 32,8

202,5

17.6

270

125

12

OnvO CO 00 CO COv£> •'3-

CO O

20

24

15

34

28

ii,5

11,2

15,7

ii,4

18,0

9,0

10,3

10,6

5,6

u,7

12

20

12

24

16

10

11

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teil- . Entstrecke ! fernung nach

von

| Spalte 1 I der der j Mündung i Tab. B

Nutzgefälle: (Q der nächsten ; oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

der

an den

9

Mo- j mittlere Monate

toren jähr- lang nicht 101 en I J    unter

schrittene

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

liehe

der

Besitzer

km

PS

PS

PS

7a

7b

HalberstadtLd. Mahndorf, Wichhäuser Mühle „ St. Halberstadt, Sägewerk ....

Noch Holzemme

ii

Kahmannsche Mühle

..    ..    Farbenmühle    .

>.    ..    Sägewerk . .    .

»    ..    Mühle.....

HalberstadtLd. Wehrstedt, Ratsmühle . . . »    >. Warmholzmühle

..    Groß Quenstedt, Mühle . .

»    „    „ Mühle . .

ii

ii

ii

ii

12

12

22,5

19.4 17,0

16.5 15,9 15,2 12,0 10,7

Übertrag

3,20

2,50

1,80

27

25

20

7,6

„    Emersleben, Mühle.............

Oschersleben Nienhagen, Gutsmühle ...........

>.    Kloster Groningen, Kuckucksmühle . , . .

7,o

2,10

2,50

2,00

1,80

i,57

o,75

12

12

12

5,5

2,6

0,2

1,60

1,90

32,3

38,3

fOvO ri -7t-

Für die Holzemme im

ganzen: 1681,8    578,7

Kleine Renne 1. d. Holzemme

Braunes Wasser rechts der Holzemme

Wernigerode Nöschenrode, 5 Triebwerke.........

..    „    und W ernigerode, 2 T rieb werke

ZillierBach r.d.Holzemme

2,0-3,4 0-2,0

27.25

5.07

M ^4

'P P

40 G\

vO

00 00

>101

65

Für den Zillierbach im

ganzen:

98.8    34,6

-Sf-

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke j

Wasserlauf

Ent-

Teil-strecke | fernung nach Spalte 1

der

Tab. B

von

der

Mündung

km

Wasserkraft: —

100

gefällel (Q der nächsten    der

⁶    j oberhalb gelegenen Motoren

h j Ermittelungsstelle    ,

nach Tabelle B) | nacü

Angabe der

Besitzer

an den Mo- ; mittlere jähr-I liehe

Bemerkungen

toren

PS

7a

Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

7b

S.M. Hildburg- Schwarzenbrunn, Märbelmühle hausen

Werra

Sachsendorf, 4 Mühlen .

,,    2 Triebwerke

Eisfeld,    Lohmühle . . .

,,    Obere Aumühle

„    Feldmühle . . .

„    Trautenmühle .

„    Neumühle . . .

„    Walkmühle . .

„    Kästners Mühle und Mittelmühle,

2 Triebwerke...........

„ Herrenmühle............

,, Wiesenmühle............

,, Am Eichholz, Märbelmühle ....

Bockstadt, Mühle...............

Harras, Obere Mühle............

,, Schloßmühle.............

totototototototo

287,4

| 286,1—287,0

285.8

285.3

284.9

284.4 284,2

283.9

283.4

JO JO JO Co JO JO -p* O

O Co O 0\Cn 4- io OOOOCnOOCn

00 tT cs ONiOt^cs cr\ m* cs*" cs vo d\ m" d\

-3- CS M M M

ON CO M Tf \D COC© CO NO ^ rj- 40 cO rO cO

20

18

26

Schackendorf, Mühle Veilsdorf, Mühle . . Heßberg, Mühle . .

Finkenmühle

Birkenfeld, Mühle........

Häselrieth, Kreismühle .

„ Werramühle . Ebenhards, Mühle . . . . Reurieth, 3 Mühlen . . .

Trostadt, Mühle.....

Henfstädt, Mühle.....

S.M.Meiningen Leutersdorf, 2 Mühlen . ,,    Vachdorf, Obere Mühle .

„    „    Brückenmühle

kO vO CO COM M Q\ Q\ Q\    ON Cn Cn    OJ Co to tO tO

Belrieth, Mühle . Einhausen, Mühle

„    Kraftwerk bei Grimmenthal . .

Obermaßfeld, Mahl- und Ölmühle.....

Untermaßfeld, Sägemühle..........

Meiningen, Walkmühle...........

„    Obere Mühle..........

M M M m cs CS ro M M

Mittelmühle...........

Walldorf, Holzschleiferei..........

Wasungen, Papierfabrik...........

Schwallungen, Holzschleiferei.......

J Wernshausen, Papierfabrik.........

Kloster Aliendorf, Elektrizitätswerk . . . .

Tiefenort, Rasenmühle............

Philippsthal, Elektr. Werk u. Holzschleiferei Harnrode, Elektr. Werk Heimboldshausen

Lengers, Elektrizitätswerk..........

Heringen, Mühle...............

Widdershausen, Elektrizitätswerk .....

S.W. Eisenach Dankmarshausen, Werthmühle.......

„    Dorfmühle........

Berka, Elektrizitätswerk...........

Gerstungen, 2 Mühlen...........

Sallmannshausen, Mühle..........

Wommen, Steinmühle............

Wartha, Sägemühle.............

Spichra, Mühle................

Mihla, Mühle.................

Falken, Mühle und Elektrizitätswerk . . .

Wanfried, 3 Triebwerke ..........

Eschwege, 3 Triebwerke..........

Allendorf und Sooden, 6 Triebwerke . . .

Hedemünden, Mühle . . ...........

Blume, Blümer Mühle............

S.W.Dermbacli

Hersfeld

Eschwege S.W. Eisenach

Mühlhaus enLd. Eschwege

Witzenhausen

Münden

S.M.Hildburg-

hausen

Schirnrod, 2 Mühlen

Saar links der Werra

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

COCOCOtOtOtOMMMMMMMMM

O O O VO vi Ol GOM Oven C/i Cn 4^ Co

CO CO

M H    40 VO CO CN M es rt o O

fOrOcOrOcOrOrOrOrOTt-^-Tj-4040

I 283,0—283,3

'    282,8

282.1 281,0

279.4

278.6

278.4 274,o

273.1

269.9

268.2

267.4

266.6

266.2

265.6

264.5

264.1

263.1

259.6

255,9—²5S,°

254,0

251.4

247.9

246.9

246.5

245.7

245.6

243.6

241.3

238.9

238.8

235.5

232.1

231.3

230.2

228.3

225.4 224,0

223.7 216,0

209.6 205,1

200.3

185.2

175.8

160,0

155.9

152,0

148.4

145.3

143.7

143.6

138.9

135,1—135,6

128.4

125.7

116,1 111,0

95-9

84,9

67,5-68,9

58,0-59,7

40,3-41,5

10,6

0.3

3.40 3,oo 2,00 2,00 4,oo

2.80 1,60

4.50 1,70

2.50

2.50 1,00 i,45 0,90

1.40 0,85 i,45 1,00

1.50 4,55 1,90

3,73

3.10

i,75

1,40

1,00

1,00

1,00

1.80 i,75 1,3°

1.70 1,90 1,60 2,20

1.60 1,40 1,48 2,00

2.60 2,43 2,05

2.70

1.60

1,23

2.50

1.60

1,05

1.10

2.60 0,80 1,00 i-75 1,40 0,80

1.50 1,00 1,85

1.60 1,00 6,00 5,35 740

1.80 2,00

16,5

14,6

9,7

18,6

37.2

30.2

i7,3

71,6

27,0

50,4

50,4

20.1

29.2

18.1

28.2

17.1

33.3 23,0

38.3

116.1 53,8

105,7

220.3

124.4

99.5

71.1 7i,i

73.6

132.5

128.9

95.7

129.9

145.1

195.6 269,0

207.6

187.3

198,0

267.6

378.3 373,o

321.7

484,0

323.5

256.7

593,o

452.9

297.2 3U,4

750.1

230.8

288.5

504.9 426,0 245,0

459.3

317.9

724.2

643.6

405.3 2 496,6

2    299,3

3    483,6

890.6

989.6

O cO CO ro CTn 40 cO VO VO m^ «    On <0 00 m

LO IO cOvO CS Q 10 CT\    Cf vO On vO h 00

MM CS MM W    M

13.7

4i.5

19.3

38,0

77.7

43,9

35.1

25.1

25.1

26.1 46,9

45,6

33.9

46,1

51,6

69.3

95.3

74.1

67.1 7i,o

95,9

136,2

134,7

h6,3

174.9

117.2 93,1

215,0

165,0

108.3 H3,5 274,0

84,3

105.4

184.4 156,0

89,8

168.3

116.5

266.6

237.3

149.5

922.4

851.6 1 297,2

332,3

369,2

Für die Werra im ganzen: 22 534,0 8 247,6

1    | o,6-1,0

6,40

n,6,

4.0

> 10

25

20

16

30

14

13

12

12

20

30

135

68

80

26

24

14

45

32

15

48

200

85

54

12

23

34

234

217

242

270

168

148

250

232

200

38

300

75

80

600

> 16

30

65

35

604

170

18

340

255

325

56

40

28

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil- Ent-| strecke . fernung nach j Spalte 1: der der .Mündung Tab. B

von

km

h.Q

Ntitz-

gefälle, (Q der nächsten

) oberhalb gelegenen Motoren «    1 Erraittelungsstelle !    ,

an den :    nach Tabelle«)    nach

.    I 9

Mo- mittlere I Monate

jähr- lang nicht; Besitzer

hche schrittene

toren

PS

7a

100

der

Angabe

Bemerkungen

PS

der

PS

Schleusingen

Schönau, Schneidemühle . .

Waldau, Mühle........

Oberrod, Holz Warenfabrik .

Ratscher, 2 Mühlen.....

Schleusingen, Brauerei . . . „    Porzellanfabrik

Schleuse rechts der Werra

22.1 18,4

16.1

12,7-13,2

10,0

Rappelsdorf, Mühle......

Kloster Veßra, Porzellanfabrik

9,6

8,2

0,8

1,80

2,40

2.30 2,00 2,50 1,20

1.30 2.00

M 4^ IO 44 Ol Cd OI CH JCT p Oi M JGO Oi M Oi

co Co o Co co oi o co

NVO    ^ Q « tO

IO Cd" Cd" rO 'sd P^ P^vo"

CH dH dd hl    dH Cd

CO

Für die Schleuse im ganzen: 323,7

111,0

Neubrunnbach links der

Schleuse

Biber links der Schleuse

Schleusingen

Schmiedefeld, Schneidemühle........

„    Massenmühle.........

,»    Neuwerk, Glashütte.....

Schleusinger Neundorf, Thomasmühle . . . »    Mahlmühle . . . .

Nahe rechts der Schleuse

Hinternah, Getreidemühle..........

„ Sägemühle............

Schleusingen, Schneidemühle    a.    Pförtchen

„    Schloßstraße, Sägemühle    .    .

„    Schneidemühle........

,,    Lumpenmühle........

„    Schneidemühle........

CT CT'Cn Cn Cn 4*- -t- -P*. 10

rO O OMO h CT \q OnvO -t- CO pC lO lo Cd* CT 'O 10

4,00

7,00

3.00

3.00

2.40

3,5°

3,oo

2,50

2,00

2,50

GO Tt vq 00 C» Cd Cd Cd *q CO fb IO CN ■+ Cd 'sO~ cO

M M dH M dH

S" £*    ^ ^ V» r r

(CTCn <J\ ^ GO Co O to v£> CT

vO CO u)

2,20 |

00

13,1

IO Cd bl H 04 H h    t-1

-L* Oi O O O CT CT CO O

Für die Nahe im ganzen: 142,8

48.7

Schleusingen

Hirschbach, Lohmühle............

Fabrik..............

„    Fabrik..............

Erlau, Erlauer Hammer...........

„ Untermiihle..............

Schleusingen, Friedrichswerk........

„    Hainmühle(Elektrizitätswerk)

„    6 Ti'iebwerke.........

Erlebach rechts der Nahe

IO Oi    —1

bi h L o bi 00

1.2

0-0,9

3,i5

2,50

2,95

4,00

1,30

5.40

4.40 7,85

H    M

41. hh 4— OJ CT» Cn CT GO vb CO Co CO io

IO o 'sO lOfONH

ei N N 4 b-T \D -f '■D

m Cd

18

32

47

> 45

Für den Erlebach im ganzen: 171,6

60.1

„    „    Freihof, Sägemühle

„    Raasen, Holzwarenfabrik ....

„    „ Ölmühle.........

Vesser (Breitenbach) links »    des Erlebachs

O O w h M M

Cb 61 00 ct 00

1,10

3,00

2,15 ’

1,20

2,50

1,00

^ W Öl o f* Cn

00 o 00 co 4^. o>

12

Für die \ esser im ganzen:

52.6    18.5

Schleusingen Suhl, 4 Triebwerke.....

,,    „7 Triebwerke.....

„    ! Heinrichs, Auhammer ....

„    |    „    Schillingsmühle .

„    ,,    3 Triebwerke . .

,,    Dillstädt, Obermühle.....

„    -    Untermiihle ....

■■    : Rohr, Untere Rietmiihle. . .

S.M.Meiningenj Ellingshausen, Mühle ....

Einhausen, Haselmühle . . .

Hasel rechts der Werra

CTCTCT+i»4id4d0404 04 IO IO 10 10

IO IO 4g Oi

10 o b

04    |

C- 10 00 ch

CH dH dH dH dH CO O 10 0 04 Vj o Oi CT CT    I IO

M bo o bl 6. o 6. M ^ 8 ^ b 5 i}

4G O    ^ "ch

w V

hh jo 4g jct-p* jo ^-4 co

Ol o ¹⁻¹ d 04 04 Ol bi O O O O Ol Ol Oi O

18,4

89,0

11.9

22.1

30.9 4M

20.1 15,0

6-5

60

31.2

4,2

7,7

10,9

14,4

7,o

5,3

154

20

3°

33

84

22

10

20

1,25

1,5°

2,00

1,60

1,90

00 CJ\ CO 10 H IO    O' H M

O h C9 W M

6,2

7,4

30.2

24.2 28,7

16

12

52

20

Für die Hasel im ganzen: 524,9

183.9

Schleusingen Geldlauter, Schneidemühle

„    Suhl, Hohofen......

»    •,    10 Triebwerke . . .

Lauter links der Hasel

10 04

5,50

3,80

00 \D

O -2,0

48,15

io6,4

C H IH rO N N cO

20

IO

201

Für die Lauter im ganzen: 121,0

42.2

Herrschaft

Schmalkalden

Oberschönau, 5 Triebwerke.........

„    5 Triebwerke.........

Unterschönau, 3 Triebwerke........

„    5 Triebwerke........

„    Schneidemühle.......

»    Rolle.............

Steinbach-Hallenberg, Oberhammer . . . .

„    „    Rote Mühle.....

„    „    6 Triebwerke . . . .

Schwarza (Schönau) r. d. ,.    Hasel

4d 04 Cd 04 04 04 10 10

22,0-23,0

21.3- 22,0

20.3- 20,7 19,7-20,3

(CT CT CTCC

CO O Co

17,0-18,5

14,60

8,20

10,00

12,00

-2,30

2,40

4,00

2,70

15,40

22,8

22,6

27,5

46,6

8,9

9,3

15-5

10.5

71.5

. 9" 9¹ 9¹ 9" ?"P M O

H vj h* G) dH 04 CTn

27

> IO

> 26

10

01

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil- j Entstrecke fernung nach

h-Q

100

von

Spalte 1 j der der J Mündung-Tab. B

Nutzgefälle I (Q der nächsten ¹ oberhalb gelegenen Ermittelnngsstel le nach Tabelle B)

an

den

Mo

toren

mittlere

jähr

liche

Monate lang nicht unterschrittene

Stärke

der

Motoren

nach

Angabe

der

Besitzer

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a 5 7b |    8

Übertrag

235,2

Herrschaft Steinbach-Hallenberg, Rasenmühle Schmalkalden

Unterhammer . . .

Noch Schwarza (Schönau)

-    Herges-Hallenberg, 4 Triebwerke

Schleusingen Viernau, Schneidemühle......

„    „    Rasenmühle.......

„    ■„    3 Triebwerke.......

„    Schwarza, 3 Triebwerke......

„    „ Rasenmühle.......

„    Kühndorf, Bettlersmühle .....

„    Rohr, Schneidemühle.......

15,0-15,7

13,7

13.5

12,4-13,1 5,8-6,9

3.oo

3.20 9,85 3H5 1,90

6.20 7,45 2,50 2,50 2,00

4* Oi Oi O 4t- w IO Cn m m M to JO O O w O ^ o

co Co Co Cd 61 4^ 08 4^. 00 Cd

l-< M W O» M    IO    CO

4* OOpD^i f f ^ O V f Cn h h 04 Co i*. Co io *10 Co 04

15

> 19

22

15

50

19

20

Für die Schwarza im ganzen: 641,9

224,4

Schleusingen Benshausen, Willielmstal, Feilenschleiferei . »    „    Obermühle, 2 Triebwerke. . .

»    !    „    Mittel-u. Untermühle, 2Triebw.

„    j    „    Papiermühle..........

„    Ebertshausen, 2 Mühlen...........

„    „    Schneidemühle........

Lichtenau 1. d. Schwarza

Schwarza, Löhmtihle . „ Schaumühle

08 Ot Cn Oi Oi

10,0

6-5

5,9-6,4

CT, 00 in

0,2

3,00

5,oo

3,85

2.50

3.50 3,oo 1,80 1,80

0_ CO m O N

4 Oi M h Q CN CN 1-tCNt-iMCNCNMM

4- Vl M 4^ 08 CO 04 10 tO *0 Oi *10 61 4- CO

10

3°

21

10

12

12

12

Für die Lichtenau im ganzen: 134,7

45,8

S.M.Meiningen Bettenhausen, 5 Mühlen „    Herpf, 3 Mühlen ....

„    „    Papiermühle . .

,.    Rippershausen, Fabrik .

Melkers, Obere Mühle .

„    „ Untere Mühle

„    Walldorf, Brückenmühle

„    „    4 Mühlen . .

Herpf links der Werra

11,8-12,6 7.0-7,6

60 00

0.2-1,3

17,00

340

2,00

3,5°

2,00

2,00

2,00

545

CO-£*    to o ^4 jh

M M -C vjc *08 04

20

Für die Herpf im ganzen: 184,7

68.1

S.M.Meiningen Wasungen, Fabrik . . „    „ Katzmühle

Katz links der Werra

*08 b

2,00

3,20

Ot 80

co Cd

08 04

o co

30

Für die Katz im ganzen:

25.7

9.8

Kleinschmalkalden, Elektrizitätswerk .... Schmalkalde r. d. Werra

Herrschaft

Floh, Stetemiihle.........

Reichenbach, Schwerspatmühle ,

Weidebrunn, Neuhütte .....

„    Neuemühle . . . .

Schmalkalden, Gespringhammer „    16 Triebwerke .

Aue, Feilenschleiferei......

» Mühle............

„ Auliiitte, Schwerspatmühle Mittelschmalkalden, Fabrik . . . Niederschmalkalden, Sägewerk .

CN CS CN CN cOrO'sJ*'^-”rf*7f-7FUDiO UD 80 80

16.7

14,0-15,8

13.7 13,5

12.8

12,2 11,6 11,0 10,2

8,8

6,6-8,5

6,1

5,8

4,9

3,3

1,6

6,00

>25,50

7,80

3.50

2.50 2,70 3.75

7.50 4,00

3,00

')>p,00 ’

19,1

37

CO — Cn CO CO 08 10 Cd 04

^ ^ f° 0° P>

Ol H tD Sl(4 Sl

12.2

24.3

13.0

55

> 79

35

20

14

16

14

15

176,1

9,7

61.6

27

160

1,25

3,92

1,80

2,QO

08 co 08 Co

65

25

iq.l

23

Für die Schmalkalde im ganzen: 689,6

242.0

*) Die Triebwerke nutzen z um Teildasselbe Flußgefälle mittelst gesonderter Werkgräben aus. — Die Summe der Gefäll-zahlen ist durch die Zahl der Werkgräben geteilt.

Schmalkalden | Seligenthal, Fabrik

Tambach 1. d. Schmalkalde

0,4

6,25

9,2

3,2

12

Für den Tambach:    9.2

3.2

Schmalkalden Struth, Mühle........

„    | Schnellbach, 2 Sagemühlen

„    j    „    2 Mühlen . .

„    j Floh, 6 Triebwerke ....

Flohbach 1. d.Schmalkalde

2,7

24-2,6

2,0-24

0-1,4

5,40

25,00

7,20

26,60

8,0

37,o

25-5

10

23

18

> 9i

Für den Flohbach im ganzen: 135,2

47.3

Schmalkalden I Schmalkalden, 2 Sagemühlen

Stille links der Schmalkalde

0-2,2

4,60    27,2 |    9,8

14

Für die Stille: 27.2

9.8

S.M.Meiningen Wernshausen, Weberstor, Sagemühle . . . Rosabach links der Werra r,    !    ,,    Hobelwerk..........I „

0.7

0,1

3,85 ¹ 14,7 4,io , i5,7

Cn Ot 00 4-

10

Für den Rosabach im ganzen:

30,4    11,2

Schmalkalden j Brotterode, Messerfabrik..........

„    Drahthammer..........

„    Kraftwerk............

Herges-Vogtei u. Auwallenbiug, 12 Triebw. Trusen, 3 Triebwerke............

Truse rechts der Werra

12,6 12,4 11,0 7,9*9,2 6.8-7,5

7,30

4-50

47,00

46,55

9,10

10 o m O 04 vo

to

Co 64 Cd 084^

61 Co 08 CO 08

33

04 to CC8o

115

>160

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teilstrecke nach Spalte 1

Ent

fernung

von

der

Nutz

gefälle

der

Mündung

Tab. B

an den Motoren

h-O

Wasserkraft: ——

100

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

Stärke

der

nach

₉ Angabe mittlere Monate der iähr- laug nicht Besitzer unterschrittene

liehe

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7h

Übertrag

223,4

82,7

Herrschaft Herrenbreitungen, Winnemühle Schmalkalden Fambacb, Trusemiihle.....

Noch Truse

„ Ölmühle, 2 Sagemühlen . . . .

Herrenbreitungen, Obermühle......

„    Untermühle......

04 04 04 04 04

rq O^cq uq m_ co cT h o 6

M ^M ON KJ 04

61 b w 61 m

O Cn O O Cn

12,3

8,2

20,3

10 o *o o oo CO cf M

Für die Truse im ganzen: 274,5

101,5

S.W.Dermbach Fischhach, Schlagmühle..........

„    „    Untermühle..........

„    Diedorf, Feldamühle............

„    „    Seemühle.............

,,    Neidhartshausen, 2 Mühlen........

,,    Glattbach, Mühle..............

„    Dermbach, Pillersmiihle, 2 Mühlen . . .

„    „    Bodenmühle, 2 Mühlen . . .

„    Urnshausen, Korkenfabrik.........

,,    Weilar, Papiermühle............

,,    „    Dorfmühle.............

„    „    Brückenmühle...........

„    „    Karnmühle.............

n    Stadtlengsfeld, 3 Triebwerke.......

„    „    Porzellanfabrik......

Felda links der Werra

S.M Meiningen Dietlas, Mühle . . . S.W.Dermbach Dorndorf, 3 Mühlen

m m CS CI    >OvO CO

29,7

29,6

28.1

27.2

24,9-25,4

22,5

21.3

20.3

14,0

13,6

10,5-10,8

10,3

3,2

0,51,5

to N oT cf \D Tt 10 10 M m

75

80

1,50

1,80

1,30

3,75

1,40

1,80

4,90

004 KJ CTn KJ 04 KJ 04 m Cn 0\4^ ^ H m m KJ <J\ cO ^1 GO OJ 04 M 04 vO CsKJCn^J CO 00 4^ ■£*•

04 m Co CO O Cn O b b O h bcOHüi M

U- d 10 GO    rO CS    tO    N    m    Q\    O''    Oc CO    N    O    H fO

00 »O V0~ co"    ■'t vb    CI    o    M    CTn    m"    cb    b-    o    -4- cb

CS M    d    d    M    M    CI    M    M    CO

CO CI 00 rO O m I h N

Für die Felda im ganzen: 685,7

246.7

S.W.Dermbach Vacha, Papiermühle . . „    »    Lohmühle. . . .

„    „    Kirchhofsmühle

„    „    2 Mühlen . . .

Öchse links der Werra

04

| M M M

P O O

00

4,20 2,00 4,00 ! 8,50

00

04 m vlsl 0°^

cn on bo cn

Cn OJ

*0 O tn ^

INI

Für die Ochse im ganzen:

82,4    32,9

Gersfeld

Melperts, Mühle.......

Seiferts, Obermühle.....

Thaiden, Mühle........

Batten, Mühle.........

Hilders, 3 Mühlen......

Rothmühle.....

Rommersrainermühle

Ulster links der Werra

52,6

51,0

48,8

47,3

44,7-45,3

44,i

,.    Lahrbach, Mühle .    .

„    Tann,    2 Triebwerke

„    „    Hasenmühle .

„    Günthers, 2 Mühlen

S.W.Dermbach Motzlar, Obermühle „    „ Untermühle

„    Geisa,    Pfortenmühle

„    „    Adamsmühle

„    „    Papiermühle

41,8

37,5

33,6-33,7

10

10

10

11

32,7

30,4

27.2 27,0 21,6

21.3

20,9

19-3

16.4

4T5

3,33

3,oo

3.10

6.10 1,50 1,70 1,70 6,00 1,80

9,3

1,60

1,50

1,89

1,80

3-50

1,50

2,10

1,50

MM    M

b 64 in co -b cobt64 bb'J m m ii m i 64

M    I    w

Cn    o Ü1 04 04    04 W M U M Oi

Cn to 4- OJ 00 O    00 0004 04 04 04

I C/4Cn 00 004^0oaN4^04^ Cn o 04 04 b 00 M 61 04

12,0

13,0

18.2

17.4

37.5 16,1

22.5

20.3

12

> 26

7i

12

16

10

40

40

45

24

20

Für die Ulster im ganzen: 770,9

274.2

S.W. Eisenach Unterweid, Schneidemühle Wendershausen, Mühle . ,

Weid rechts der Ulster

Gersfeld

4,7

o,3

3,70

2,50

9,6

10,4

O» 04

00 a\

Für die Weid im ganzen:

20.0

7,0

SW. Eisenach Lauchröden, Rimhachsmühle . „    '    „ Schloßmühle . . .

„    „ Dorfmühle . . . .

Elina (Elte) r. d. Werra

2,50

2,00

2,5°

20,2

16.1

20.2

» 00 io

rüvü

Für die Elina im ganzen:

56,5    20,2

S.C.W altershsn S.C. Gotha S.C.Waltershsn

Fröttstädt, Mühle .... Teutleben, Mühle . . . Mechterstädt, Mühle . . Sättelstädt, Hiobsmühle Kälberfeld, Mühle . . . Schönau, Mühle . . . . S.W. Eisenach Rothenhof, Papierfabrik „    Eisenach, 8 Triebwerke

„    Stedtfeld, Mühle ....

Hörsei rechts der Werra

<>

31.8

30.1

27.1 23,4

21.9

18.9 J 3,¹

7,0-10,3

3-i

2.40

1,65

3.20 1,50 1,50 1,65

1.20 8,70 •1,70

52,1 52 T

|_l M K3 M M

00 00 00 OJ KJ b 04 b\*b

20,0

i9.i

221,1

45.3

04 VO

kj

Cn

> 194

30

Für die Hörsei im ganzen: 1 082,5

395.5

S.C.Waltershsn Hörselgau, 2 Mühlen

Leina (Kleine Leina, Wilde Leina, Hörsei) zur Hörsei

0-0,6 Für die Leina:

7.40

87,8    30,8    > 8

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Wesergebiet

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke I

Wasser lauf

Teil

strecke

nach

Spalte 1

der

Tab. I!

Ent

fernung

Nutz-

Wasserkraft:

k.O

Stärke

von

,    an den

der

Mündung

100

gefalle (Q der nächsten der '    oberhalb gelegenen Motoren

ll .Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

Mo- mittlere toren jährliche

nach Angabe

Monate ! der lang nicht! Besitzer unterschrittene

Bemerkungen

km

ni

PS

PS

PS

7a

7b

S.C.Waltershsn Großtabarz, Untermühle.....

..    Kleintabarz, Jagdhausmühle . . .

„    Langenhain, Obermühle.....

„ Mittelmühle . . . . »    „    Siebenlindenmühle

..    ..    Fabrik.......

»    »    Fabrik.......

.,    Laucha, Obermühle.......

»    ..    Riethmühle.......

Laucha links der Hörsei

CM Cm KO 10 IM M M

Ob »O CO C tc 0"0 fC o t> IC IC ’t rc fO N m

3.40

5.oo

4,00

4,3°

4.20 3,8o 4,00 3.25;

3.20

tox vo n io h <ooo ocT cn cf\ d cn h oi b g

Ol ro tN in o CO vO 'O

r r r r r

CC Cn -4

Für die Laucha im ganzen: 103,2

36.1

S.C.Waltershsn Winterstein, Mittelmühle .

„    „ Hammermühle

„    Schwarzhausen, Mühle . . .

„    Sondra, Mühle.......

„    „    Mühle.......

„    Sättelstädt, Bornmühle . . .

Emse links der Hörsei

4.00

5,oo

2,20

2,50

8,8

3,o

14,2

tq- 10 CN rf

4,8

4,3

4,9

18

Waltershausen

und Eisenach Ruhla, 18 Triebwerke .... S.W. Eisenach Heiligenstein, 3 Triebwerke

S.C.Waltershsn Thal, Holzschleiferei.....

„    „ Fabrik.........

S.W. Eisenach Farnroda, Wittgensteinsmühle „    ,,    2 Triebwerke . . .

„    „    Elektrizitätswerk .

„    Wutha, 2 Triebwerke ....

Wutha (Erbstrom) links „    der Hörsei

Für die Emse im ganzen:

50,2    17.0

-m Cm Cm Cm to to io h

8,0-10,4 6,0-8,0

O Cn v£)

2,0-2,6

1.1

0,2-0,6

o M CM UO Ui Ui CC

6, o o o Co o o o o o o o o o ^2

O'Ovq rc H N cq rO m" vd 10 d vd* rd rd cf

MT^-MMMfOlOt^

10 M M    M CM

Cm CO to Cn Cm Oi Cn CC Co Cm CO di Cn Oj Cd ’o

233

50

25

12

14

22

42

') Die Triebwerke nutzen zumTeil dasselbe Flußgefälle mittelst gesonderter Werkgräben aus. — Die Summe der Gefäll-zahlen ist durch die Zahl derW erkgräben geteilt.

37

Für die Wutha im ganzen: 361,4

123,2

S.C.Waltershsn Haina, Mühle.....

„    .. Burgmühle . .

„    Ebenheim, Bleimühle

„    Ettenhausen, Mühle .

SW. Eisenach Melborn, Klappmühle „    >, Mühle . . .

Nesse rechts der Hörsei

Wenigenlupnitz, Mühle

Elektrizitätswerk

Großenlupnitz, Mühle.....

Stockhausen, Elektrizitätswerk

Eisenach, Neue Mühle.....

„    Nessemühle.....

..    2 Triebwerke ....

CN CN CN CN fC fC ro fC fC

Cm Ob CO vO >h (O Ui Ui O io h i* Ui b Ui i* Co io

1,2

o,5

0-0,4

1,72

1.30 2,20

2.30 1,25

,30

1,00

2,20

3,20

1,50

2.,00 1,40

Für die Nesse im ganzen:

29.2 )

22,1*)

37.4*)

39.1*)

22,4*)

23.3*)

18,0*)

39,5*)

66.7*)

3i,2j

4L7*)

29,2*)

399,8

M M M    KO    —    M    MM    M

jO -<l CM    CO    M    M    O    VO    Ol ONVO    10

4^ co cm    b*    ¹    o    -4    o    b    00 h cn    b

0000

171,2

15

24

27

68

110

80

68

*) Der Zufluß aus der Leina ist unberücksichtigt geblieben.

Heiligenstadt

Geismar, Obermühle .

Mittelmühle ..    ¹ Untermühle

Großtöpfer, Mühle . .

Frieda rechts der Werra

Cm

C/l Ob •<!

io Cd cm 4^

3.°°:

1.20

2.20 3.°°i

14,8

5,9

Für die Frieda im ganzen :

10.8 32,4

63.9

Cb ’t tC id CN rf rd

25.6

vO ^ O

M    CI

Witzenhausen | Hasselbach, Mühle......

„    | Harmuthsachsen, Mühle . . .

„    »    Untermühle

Wehre (Wohra) 1. d.Werra

Eschwege | Bischhausen, 2 Mühlen . . .

I    >.    Vogteimühle. .

|    Ötmannshausen,    Mühle . . .

.,    !    Reichensachsen,    Obermühle .

,,    j    „    Mittelmühle

„    „    Riedmühle .

Oberhone, Stegemiihle . . . Niederhone, Kunstmühle . . ..    .. Elektrizitätswerk

CC CC^l Ob Ob Ob Cn Cn 4^ 10 KO w

£ o io bo

13.1

10.1

7-i

ON4-

3,oo

4,00

1,80

6,25

i.5°

1,90

1,90

i.75

3.20

2,3°

2,00

3.°oj

O Ob^J VO Ul Ul IO H QN KO m O M KO o 4^ CM jXCn p O P Ui O i* 4- cn b CN^ioCM-bjCM

Cm fo to Cm h im    ko

P Ob^J C/1 p H -M (M Vl M m Co CO Os Cm o "m 00 cn Co Cm

Ob

D» >sO rO CN CN o bO O O 10    h rt rOvO bO rf Ob

Für die Wehre im ganzen: 585,5

226,3

Eschwege

Wichmannshausen, Obermühle »    Untermühle

Sonter (Sontra) r. d.Wehre

Hoheneiche, Obermühle .. Aumühle .

1,00

i.75

1,68

1,50

U 10    10 H

CM Oh KO KO io o b

p O 00 Cn M Ul -M O

10

IFfir die Sonter im

ganzen :

33,2

Rotenburg „ i.H.N.

Breitau, Obermühle . . r, Mittelmühle . . .. Untermühle . . Krauthausen, Mühle . ,

Ulfe rechts der Sonter

w Cn ui C/i U 1) CC \D

CO § 8

IO IC N lO CTs O' *0 •-<

^ O'W OJ Ui H mm

Für die Ulfe im ganzen:

46,2    18.0

Witzenhausen | Aliendorf, 4 Triebwerke

Alter Hainsbach rechts der Weira

i    o-o,6    25,00    25,8 j 10,0

Für den Alten Hainsbach: 25,8    10,0

32

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teilstrecke uacli Spalte 1 der

Tab. B

Ent

fernung

von

der

Mündung

km

h-Q

100

gefalle (Q der nächsten b    oberhalb gelegenen

h Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

der

an den

Mo

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

toren

111

mittlere Monate i ähr- lang nicht unterschrittene

PS I PS

liehe

7a

der

Besitzer

PS

7b

Witzenhausen Trubenhausen, Mühle............

„    Hundelshausen, Obermühle.........

,,    „    Untermühle........

„    Witzenhausen,    Karmshausen, Elektr. Werk

„    »    Papierfabrik.........

„    „    Lohmühle..........

„'    „    Bäckermühle.........

„    „    4 Mühlen..........

Geister links der Werra

10.0

7,2

6.9

4-5

1,8

1.2

1,1

0-1,0

3.20 2,25

1.50

5.50 5,30 1,00

4.20

7,90

4^ Os '-J bj Cn Os OS KD in bj 'os

CI rf ■^f Os kO Cl CI M cO

G> ^4 M v£) CO w IO JO

b^-boGobjbjcnb

Os

, CI H O to ''t Os Ht kO CO

Für die Geister im ganzen:

127,1    48,2

Gersfeld

Gersfeld, Obermühle.............

»    Vorderschlag- und Untermühle .

„    v. Waldthausensches Elektr. Werk

„    Schneidemühle..........

Maiersbach, Rendelmühle..........

Altenfeld, Mühle...............

Hettenhausen, Gassenreinermühle.....

„    Brückenmühle........

„    Mittelmühle.........

„    Wiesenmühle........

Schmalnau, Rainmühle...........

„ Untermühle...........

Fulda

Fulda

Ried, Obermühle......

„ Untermühle.....

Rönshausen, Stumpfsmühle » Wirtsmühle .

Welkers, Mühle . . . . Eichenzell, Obermühle „ Untermühle Bronnzell, Neumühle Fulda, Walkmühle . . . „ Hornungsmühle „ Wiesenmühle . .

Hersfeld

Rotenburg

Melsungen

Cassel Ld.

St.

Münden

Horas, Mühle.........

Gläserzell, Mühle . . ...

Kämmerzell, Mühle .....

Lüdermünd, Mühle .....

Asbach, Eichmühle ......

Mecklar, Mühle........

Rotenburg, Herrenmühle . . Neumorschen, Kunstmühle . Melsungen, 2 Triebwerke . . Guxhagen, 2 Mühlen . . . . Niederzwehren, Neue Mühle Cassel, Ahnaberger Mühle . Spiekershausen, Mühle . . .

Speele, Sägemühle......

Münden, Grammühle . . . .

10

M M

4^0 0

17

19

20

23

27

29

30

33

34

208.1

' 207,3—207,8

206.8

206.1 205,5

201.3 199,0

198.8

198.4

198.2

196.9

196.5

194.6

194.5

191.0

190.4

188.7

185.8

185.6

181.2

178.1

177.5

176.7

175.1

170.7

168.5

163.7

122,0

109,0

94.8

81.1

65,7-65,9

47.3

32.9

27.7

19.4

11,6

ebkß cO cb CI cb cb

84

15.2 55-i

13.2 11,1

35

0,4

1-25

1.30 1-35 1,70 1,80 1,80 1,80 2,85 3,00

1.60 i,5° 1,80 2,00

3.60

1.60

2.60 1.90

1.60 1,80 1,60 2,00 0,85 1,80 1,60 1,50 1,40 1,20 1,50 1,80

2.30 2,10

33

hx 00 <0 m L ONi 00 »i. rniiikoiwi M oi. <* oUonw 00L «GL

983-1

1 264,1 1 161,0

O CO    CO k£>    Os 00 O    M    CO    COkO k£> kO    kO    t^kO^Cl    rf CO CO    *-< O CO 1^- 1^    ^ w >0 hh    O kO CO 1^- !>■ fOCO^

cb ib    cfs    cb »b cb    cb    cb    cb    -f rb rb rb    0"    m" w m    cb rf tb    O ob «b t-T ib h cf ob t-T cr\    cb 6s u$ vo vo b-

m    CI    CI m m    m rO sD    cO’tcOcOcOcOOMOcOH    CI M cO Os U- CO

tH M CI CI CO rf Ht

ONO IO Oi 41* -P* 04 H 4- OJ Ol V|1£| Q\ Cn C Os -£*

w to

ooio^t'OfOMro, h- vO 10 kO CO H CO I

i6o

50

155

60

200

100

36

280

120

Für die Fulda in Preußen: 7 790,4    2 963,9

Gersfeld

Schmalnau, Mühle

Schmalnau links d. Fulda

0,2

2,50

9,o

3-2

Für die Schmalnau:

9.0

3,2

Gersfeld

Steinwand, Dürrenmühle . . Gackenhof, Hessenmiihle . .

„ Huhnmühle . . . Ebersberg, Leimbachsmühle Steinwand, Remerzer Mühle Ebersberg, Altenmühle . . . „ Johannesmühle .

„ Aumühle.....

„ Feuersteinsmühle n Feuersteinsmühle Lütter, Memloser Mühle . .

„ Obermühle......

„ Schlagmühle.....

Lütterbach rechts d. Fulda

CiJ GJ W W GJ M 10 W W to IO IO H

Ohm 4^---4- Cn Cn ON"<! COkO 00 b *hh CC b +- M öi b co-b GJ -b

in "oe cn o o o o o o o

0000000000

2,50

IOCOM ro tON to H «OVO

“ o“ F- o“ o“ ro o“ lö o“ 4 , 4

MMMMWi-H    M t-i    M |

O fO tt IO N N 10

10

Cn

Für den Liitterbacli im ganzen:

124.4    43,5

Fulda

Kleinlüder, Erlenmiihle . . .

» Dorfmühle.... Uffhausen, Windigsmiihle .

„ Schubmühle . . .

„ Schwarzmühle . .

» Mühle......

Großenlüder, Große Mühle .

»    Kleine Mühle .

Oberbimbach, Wiesenmühle Unterbimbach, Wahlenmühle »    Mengelsmühle

Lüder (Schwarza) 1. d. Fulda

^1 OGi Cn 4- 4-    4o* 4^- 4- Gj

cOkO kO rj- Ok w cO O C© kO

•b -t h o 6s ds 00 00 »b rt cb

M M M M

1,00

1,50

1,3°

1,60

9,97

1,00

1,00

1,90

1,35

1,80

1,3°

G■> v£> O kO G> Go G>    O O

O ib 4^ Ol tn H boi M M

q<o>oq oo o c rf tb vo 00" rf »b 10 o" n hoo

Os

Teil-

Kreis

Geniart 1111 g

Wa sserlauf

und nähere Bezeichnung der Triebwerke \

Füllstrecke ¹ fernung nach Spalter! der der [ Mündung Tab. B

von

k-O

Nutz- j Wasserkraft:    stärke

gefalle (Q der nächsten

oberhalb gelegenen Motoren Krmittelungsstelle nach Tabelle B)

der

an den j Motoren

km

nach Angabe mittlere Monate der j ähr- Hng nicht! Besitzer liehe nnter-llctie schrittene

Bemerkungen

PS

PS

PS

Fulda

Salzschlirf, Bienmühle

Schlitz links der Fulda

0,80

11,2    _

Für die Schlitz in Preußen:

17,5

17.5

6,7

sb

Hünfeld

Hersfeld

Hiinfeld, Brückenmühle..........

„ Papierfabrik...........

Hünhan, Mühle und Elektrizitätswerk . .

Burghaun, Stadtmühle...........

„ Vockenmühle.........

Rothenkirchen, Mühle...........

Hohen wehrda, Klebsmülile........

Rhina, Haunemühle............

Neukirchen, 2 Mühlen...........

Müsenbach, Kehlsmühle..........

Odensachsen, Mühle............

Oberhaun, Mühle .............

Unterhaun, Mühle..............

Bingartes, Schreinerei...........

Haune rechts der Fulda

Ä.

H M ^ H W IO M IO IO OJ OJ m Ol    K) 04    OC040i^4JX>j-t04

Qs To O *10 '*00 4^ 64 19 O tO *'4 CTn Ol

2,80

2,00

2,30

2.50 1,70 2,00

1.50 1,25

1,70

1,00

1,60

1,00

2,00

1,50

63,9

45,7

57-5

62.5

42.5

50,0

42,4

35.4

51.4

30,2

48,4

35,2

70,5

52,8

o <1 04 CO •“* 004 QwO Oü04

^ on 00 co 00 o ^ m 64 Cb o 64 64

— M 0-1    04

Q\ W Ol ¹ Ol

20

24

33

16

15

40

12

Für die Haune im ganzen: 688,4

265.7

Hünfeld

Silges, Walkmühle . . . Mackenzell, Herrenmühle >, Keppelmühle

Nust rechts der Haune

7,5

3,2

2,9

3,50

6,50

Nüst, Mühle

0,8

1,50

1,80

p p P' r

'■D ■<! Oi CO

Für die Nüst im ganzen:

91.9    35.0

Melsungen    Mörshausen, Mühle......

,,    Adelshausen, Holzwarenfabrik

Pfieffe rechts der Fulda

K4

Li

1,50

3,20

10,2

24,9

\D

^ o

15

F ür die Plieffe 1111 ganzen:

35.1

13.7

Wittgenstein Erndtebrück, Hauptmühle..........

»    Womelsdorf,    Mühle.............

„    Raumland, Mühle..............

,,    Dotzlar, Mühle................

„    j    Schwarzenau, Mühle und Spinnerei    ....

Biedenkopf | Hatzfeld, Mühle...............

>,    Holzhausen, Friedenthal, Pappenfabrik    .    .

>,    ;    ,, Obermühle...........

„    >,    Untermühle..........

>>    Reddighausen,    Reddighauserliammer ....

„    Dodenau, Rößmühle.............

„    |    ,, Dodenauer Mühle........

»    |    Battenberg, Auhammer...........

,,    J    „ Kunstwollspinnerei......

„    Rennertehausen, Mühle...........

Frankenberg Birkenbringhausen, Hatzbachsmühle    ....

„    Röddenau, Schiefermühle..........

»    Frankenberg,    Elektr. Werk    u.    Niedermühle j „

«    „    Walkemühle......... „

Eder links der Fulda

io

io

IO

IO

IO

IO

IO

IO

01 01 Ol ro ro

164.7 163,5

146.8

142.9 135,0

127.2

122.9

121.3 120,7

00 16 ro

„    Viermünden, Mühle......

,,    Ederbringhausen, Gippermiihle

W. Ederkreis Affoldern *), Mühle......

Fritzlar

Melsungen

Fritzlar

Fritzlar, 2 Mühlen . . . . „ Elektrizitätswerk

Altenburg, Mühle.....

Wolfershausen, Mühle . . Grifte, Mühle.......

'sO NO 'vO ^t Ol

01 oi

109,0

106,0

102,6

99.2 95,9

92.1 91,0 86,7

79.3

43.2

26,4-27,0

26,0

3.80 2,70 2,00

3,oo

3,oo

1,50

1.80

1.40 1,80

3.40

1.40

1.30

5.40

3.30 1,80

1.30 1,00 1,50 1,60

1,65

1,50

1,00

2,75

1,80

i,54

33,2

33,o

82,6

177.7

192.8

I T2,8

135.3

105.3

135.3 255,6

105.3

97,7

406,0

277,9

162,5

17,4

90,3

150.8

160.9 206,3

n,3 11,2

28

65

33

32

98

,45

1,50

247,2

180.8

541,0

354,1

302.9 416,6 43i,o

86

o i üi o t« i h ui o oo> co o o 10 00 Cd o "00 o 6j k) Cd "

60

15

30

160

20

20

100

5°

45

62

30

17

115

70

50

43

95

*) Oberhalb Affoldern Waldecker Talsperre bei Hemfurt m. 202,4 Millionen cbm Inhalt, z. /. t. im Bau.

Für die Eder im

ganzen

5 512.3    1 938.9

Wittgenstein Aue, Kappler Mühle

Röspe links der Eder

Kappel (Westerbachj links der Eder

2,7    4,5°_

Für die Kappel

21,7

21.7

7-4

7.4

75

Wittgenstein    Schüllar, Schüllarhammer Mühle

„    Berleburg, Elektrizitätswerk . . .

Odebornbach 1. d. Eder

oT

3,20

3,80

21.3    7,o

62,5 !    20,6

5i

Für den Odebornbach im ganzen

83.8    27.6

Wittgenstein Wemlighausen, Drechslerei

Schwarzenau (Marien-| wasser) l.d.Odebornbaches

0.5

1,30

4,4

i,4

Für die Schwarzenau:

4,4

1.4

Wittgenstein Elsoff, Dornbachsmühle . . Biedenkopf    Hatzfeld, Hof Elsoff, Mühle

„    „    Papierfabrik . . .

Lausebach rechts des

Odebornbaches

Elsoff links der Eder

3,i

1.2

0,1

3,oo

3,40

3,60

cr\ m i vO co o"

I    - 01

F'tir die Elsoff im ganzen:

55.7    194

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teilstrecke nach Spalte 1

Ent

fernung

von

der

der

Mündung

Tab. B

km

h.Q 100

gefalle (Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle

an den! nach Tabelle B) Mo- | mittlere toren jährliche

der

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

Mon ate lang nicht unterschrittene

der

Besitzer

PS

PS

PS

7a

7b

Brilon

Frankenberg

Brilon

Frankenberg

Hallenberg, 2 Sagemühlen.........

„    2 Mahlmühlen.........

„ Aumühle.........,. . .

Somplar, Humperthsche Mühle........

„ Kamphäuser Mühle........

Braunshausen, Mühle............

Rengershausen, Debus Mühle.......

„    Rothemühle........

Hommershausen, Oberste Butzmühle . . .

Schreufa, Untere Butzmühle........

„ Schreufaer Mühle ........

Nuhne links der Eder

OUOlOl4‘4‘04 04 04 04 to to

i 21,8-22,4 20,4-20,8 19,9 16,7 i6,3

14.6

13.7 13,0

6,5

5,o

i,9

H 04 -4* K) 04 10 04 M Vj Cn

o o bi bi 4* o bvo coo ijv

OOOOiOiOOOOiOOi

MD O 04 O Onv£) bi

32,1

76

M to w M

Ol <1 pH Op popp CO Ol

b bo bv io CO CO bi CO 04 MD 04

15

18

10

12

10

10

12

Für die Nuhne im ganzen: 411,0

143,9

Brilon

Medelon, Mühle......

Medebach, Oberste Mühle „    Mittelste Mühle

„    Unterste Mühle

Orke links der Eder

W. Eisenberg

Frankenberg

Münden, Mühle..........

Dalwigksthal, Kampfmühle . . .

„    Mühle.......

Niederorke, Mühle........

Ederbringhausen, Obere Mühle „    Untere Mühle

23,0

20,1

20.1

19.1

15,5

ii,7

n,4

2,8

o,9

0,2

M 04    10 04404044^0404

Oi bi CO bi O bi O O h bi 000001-4*0000

14,7

18.5 23.8

24.6 46,1

131,1

H3,3

99,o

123,7

53,o

O fO H Ttq Cd H IO N iq

»b vb oo oo” ib ib cfv Tf rb cxf

M rl- CO CO ’t H

14

16

20

to M 04 04 VO

vj CO(J\

Für die Orke im ganzen

Brilon

W. Eisen berg

Oberschledorn, Mühle . . Nieder Schleidern, Mühle Eppe, Walmenmühle . . .

„ Epper Mühle . . . Hillershausen, Mühle. . .

Aar (Wilde Ah. Ogge) links „    der Orke

4 04 04    10 H

1-1

tO H rt p

CO *b cf M GO

O O O O N lo 'sO 0"v t'- ■'tH to to ci ci fO

00 o^ N't o o C« CN rf cf CO

H H ff) ff)

t-J

04

CN CN p Cl_ CO

rf \0 cf H vb

M M M

VO 10 H 4M

Für die Aar im

ganzen:

Frankenberg

Thalitter, Papiermühle . . . „ Dorfmühle . . . . „ Ziegelwerk . . . Herzhausen, Scheuermühle „    Leihmühle . .

„    Kunstmühle .

Itter links der Eder

P p p 4 Gl Oi io 4 b b o 4

Oi to 04 -4* -4* 4-co co io o o o

O O Oi o o o

Für die Itter im

ganzen:

Fritzlar-

Homberg

Melsungen

Niederurff, Wagmühle............

Zwesten, Keilmühle.............

„ Leomühle.............

„    Ottomühle.............

Kerstenhausen, Obermühle.........

„    Untermühle.........

Kleinenglis, Stockelacher Mühle......

Gombeth, Neue Mühle...........

„    Elektrizitätswerk.........

Singlis, Elektrizitätswerk und Mühle . . . Harle, Mühle.................

Schwalm rechts der Eder

4^ 04 04 to to to to to to to m

HHMHWtOlOtOtOtO 4»- H 04 4- M MD o jo W 04 p

o 41. i». bv coi> 4^ o b h ib

1,50

1,70

1,50

1,40

1,60

1,60

1,20

1,60

1,50

1,50

1,10

Für die Schwalm im

ganzen:

\Q    \Q    \D    m Tf-    o    CO    CO    'tM    ’tOO    OO

00    00    00    00    ^ VO    ■*£    IO    O    DOrfcb'ONCrvt^.cfvi-i    w

-<*■    00    a\CO t^OO CO Vß CO OV    ONGO

51,8

04

■<1 04 040404 K) 04 04 04 04 04 04    4»* >H

00 4 ON ONOi ONOi Oi H 04 00 10    00 04 Q\ M M M

i-* io b b b b b b 4 -M io io    04 4* 4* io io io

0i0i\04| I |IOh4h . to    to

O VO O Oi I I I O COM 4    M OMO O OV^J

Fritzlar

Reptich, Mühle . . Bischhausen, Mühle

Gilsa links der Schwalm

10 to

O IO Oi 00

2,60

1,3°

p ro cf vb

to Ol

04

Ov

Für die Gilsa im

ganzen:

18,9    8,0

Cassel Ld.

Cassel St.

Helsa, Herkuleswerke, Elektrizitätswerk . . „ Niedermühle, Halbstoffabrik . . . .

Oberkaufungen, Kunstmühle........

..    4 Triebwerke.......

»    Buntemühle........

Niederkaufungen, Mühle . •.........

»    Papierfabrik.......

Cassel, Bettenhausen, Kupferhammer . . . .

„    Fabrik........

i!    ■■    Messinghof......

..    »    Drahtmühle.....

..    „    4 Triebwerke    . . . .

Losse rechts der Fulda

Ol Ol Ol Ol Ol Cn W OJ 10 «O 10

U.9 ,o.-i i,3 10,2

4-3.1

hur die Losse im

14,00

6,50

6,00

9,95

3,6o

4,90

Tt tO CO CO vt

ganzen:

Ol

Cassel Ld. Münden

Cassel Ld.

Nieste, Mühle .....

Uschlag, Obermühle . .

„    3 Mühlen . .

Heiligenrode, 2 Mühlen Sandershausen, Mühle .

Nieste rechts der Fulda

ct CO

7,6-8,2 3,o-3,9

0,6

3,50

4,00

545

6,00

4,70

OJ 4^ OJ IO H    GW    14-*    O»    -4- Oi    4^-    4*    O»    to Ol 04    4* 0\

On Ol Ol •£* m    00    I \D    o 04    04    vß    Qi h v]    004

bi b\MD b io    's©    Ivb    Oi    co-ri    b    öi    Oi    oobv H    io 04

boMD040ivb CO~^t b 4-

15,1

13.5

18.5

199,3

44

9,2

13,6

17,2

13,5

m to I    I

to a\ !    I 01

Kreis

Gemarkung j und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wa sserlauf

Ent-

| strecke I fernung j nach Spalte 1

der | Mündung Tab. B |

Teil-

Nutz

gefälle

von

,    an den

der

km

h-O

Wasserkraft:-

100

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

9

mittlere Monate

Motoren f jähr- lang nicht 101611 : liehe unter-

PS

: schrittene

PS

der

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

der

Besitzer

PS

7a

7b

Münden J Volkmarshausen, 2 Triebwerke

Schede rechts der Weser

2,0-3,0 21,40 Für die Schede:

78,8

30.2

>40

78.8    30,2

Münden

Bursfelde, Mühle

Nieme rechts der Weser

0,1

11,00

3i,5 i

11.3

12

Für die Nieme:

31,5

11,3

J Offensen, Mühle...............

| Verliehausen, Mühle.............

Hofgeismar j Vernawahlshausen,Mühle u.Elektrizitätswerk „    | Lippoldsberg, 3 Mühlen...........

Uslar

Schwülme rechts d. Weser

12,7

Für die Schwülme im    ganzen:

9.3 28,1 | 120,8

45

>39

445,9 ¹    158,2

Uslar

Eberhausen, Papiermühle

Altschnippe 1. d. Schwülme

2,4    4,00_

Für die Auschnippe:

17,7

6,5

12

17,7

6,5

Uslar

Schönhagen, 2 Mühlen .

,,    Teufelsmühle

Ahle rechts der Schwülme

*) Die Mühlen nutzen zum Teil dasselbe Flußgefälle mittelst gesonderter Werkgräben aus, — Die Summe der Gefäll-zahlen ist durch die Zahl derWerkgräben geteilt.

! Sohlingen, Mühle . Uslar, Oberhütte . . „ Teppichfabrik „ Unterhütte . Schoningen, Mühle.

11,7-12,3

11,4

8,4

6,6

5,4

5,2

1,5

8,10 4,00 2,30 5,90 2,75 7,40 2,20 [

44.6 22,0

12.7

32.5

28.6 77,o

43.6

I5,i

>15

7,5

4,3

11.0 9,8 26,5

15,1

24

65

10

69

37

Für die Ahle im ganzen: 261,0

89,3

Uslar

Gierswalde, Mühle Boilensen, Mühle .

Rehbach links der Ahle

6,5

3,8

4,00    13,91    4,9

4,50 |    29,8 !    10,4

10

Für den Rehbach im ganzen:

43,7

15,3

Giebringhausen, Mühle...........

Heringhausen, Neue Mühle.........

Padberg*), Obermühle ...........

Giershagen, Charlottenhammer.......

Obermarsberg, Vincentiusmühle......

Niedermarsberg,Beuststollen, Holzschleiferei Westheim, Mühle und Elektrizitätswerk . .

Orpethal, Billinghäuser Mühle.......

„ Sägemühle.............

Wrexen, Mißgunst, Pappenfabrik......

„ Papiermühle............

„ Kupferhammer, Mühle......

„    2 Triebwerke............

„    Scheuermannsmühle........

Scherfede, Wollfabrik............

Rimbeck, 2 Triebwerke...........

Ossendorf, Pfennigsmühle..........

„ Kliftmühle............

Warburg, Elektrizitätswerk.........

„    Johannesmühle..........

„    5 Triebwerke...........

| Daseburg, Diemelmtihle...........

Hofgeismar j Haueda, Dorfmühle..............

„    | Liebenau, Mühle...............

„    Eberschütz, Mühle..............

„    Sielen, Dorfmühle..............

„    i ,, Schöttersche Mühle.........

W. Eisenberg

Brilon

Büren

W. Twistekreis

Warburg

Trendelburg, Mühle

Domänenmühle

Helmarshausen, Elektrizitätswerk „    Obermühle . . .

Karlshafen, Farbenmühle .... „    3 Triebwerke ....

W. Eisenberg j Schwalefeld, Molkerei

W. Eisenberg | Rattlar, Dommelmühle

W. Eisenberg Adorf, Kleine Mühle. . . „    „ Rhenegger Mühle

Brilon

Brilon, Wald, Brikettfabrik „ Jickjacks Mühle . . Hoppecke, Mühle......

Diemel links der Weser

; Itter links der Diemel

Dommelbach r. d. Itter

m m co *3- *ov£> kO ko r-'.    r-^ t^oo co on omjn

M W M

000

(P W K) (0 10 H

I—|    — M I—I

4- 4^ 4o* 4-

95,2

92,3

84,0

78,7

72,9

69,4

65,6

62,0

60,7

60,4

59,8

59,4

58,7-59,0

58,6

56,0

54,0-55,9

52,6

51,6

47,o

45,7

43,4-45,4

38,6

35.2

32.4

24,1

21.4

21.3

16,9

16.3

4,2

35

1,1

0-0,5

4.70 5,oo 2,75

4.80 1,00

3,85

1,90

2,00

1.40 2,00 i,35 1,10

3.40 1,60 3,oo

5,05

1.70

1.80

2.50

1.50

5.52 1,80

1.50 1,70 1,20

1.53

1,25

2,00

o,75

3.50

1.50 1,32 6,05

19,0

6,3

10

29,2

44.6

116,4

42,8

185,7

91.6

96,5

76,1

108.7 73,3 59,8

184.7

86,9

189,9

319.6

118.8

125.8

174.7

155.5

572.2

186.6

172.1

195.1 152,0

193.8

158.3

289.3 108,5

539.1 231,0

203.3

931.8

Für die Diemel im ganzen: 6 232,7

Rhene rechts der Diemel ;

Hoppecke links derDiemel

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten,

9,8

15,2

40,4

14,8

64,3

3U7

33.4

26.5 37,8

25,5

20,8

64,3

30,3

66,6

112,1

4U7

44,2

61,4

57,o

209,8

68,4

63,4

7U9

56,5

72,0 58,8 108,1 40,6 201,6 | 86,4 76,0 348,5 1

2 266.1

19

16

70

150

21

15

19

16

35

28

75

18

240

181

35

23

140

140

45

40

70

50

37

20

128

*) Oberhalb Padberg bei Helminghausen Talsperre im Bau.

Diese Triebwerke werden durch die Diemel und die Orpe gespeist.

1,4° j

12,1 Für die Itter:

3,2

5,40

Für den Dommelbach:

4.0

3,5

3,50

4,10

Für die Rhene im ganzen:

cT 00 io

m w

ii,8o 4,00

2,5

0,9

2,5    0,9

7,3

7,3

2,4 |

2.4

17.7    6,5

20.7    ;    7,6

38,4 |    14,1

50,7

17,2

17,5

5,9

10

29

40

15

29

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Wesergebiet

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wa sserlauf

Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte 1    der

der Mündung Tab. B

Nutz

gefälle

h-Q

Wasserkraft:-

100

Stärke

der

von

an den Motoren

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

mittlere

jähr

liche

nach Angabe Monate der lang nicht Besitzer unterschrittene

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7b

Brilon

Messinghausen, 2 Mühlen. . . . Beringhausen, Niederhof, Mühle

„    Mühle.......

Bredelar, Eisengießerei.....

Noch Hoppecke

Übertrag

\D 00 G> -m (?\ CO 4^ CO Cn b Cn CTn Cc

23,4

15.2

13.2

28,6

33,4

52

25

70

die Hoppecke im ganzen:

333,9

113,8

Brilon

Niedermarsberg, 5 Triebwerke

Glinde rechts der Diemel

0-1,5    16,40

54,i

20,0

57

Für die Glinde:

54,1

20,0

W. Twistekreis Orpethal, Rhoderhammer, Mühle.....

*    » Pickhardshammer, Mühle . . .

Orpe rechts der Diemel

O tO \Q ^

3,oo

3,75

17,6

21,9

CO ON

20

Für die Orpe im

ganzen:

Warburg

Wormelen, Mühle . . Warhurg, Twistemühle

Twiste rechts der Diemel

i,B

2,00

1,40

10    lOM

ON    00"

rO 10 cO

14,5

22,0

i5,4

25

20

die Twiste im

ganzen:

92,7

37,4

Warburg

Daseburg, Protzmühle.....

„ Übelngönne, Mühle

Egel (Eggel) 1. d. Diemel

a> -

crq

°« ** -

MM 0)

3,oo

1,00

22,4

7,4

to 00

00 Gi

ganzen:

29,8

Hofgeismar

Hofgeismar, Steinmühle Hümme, Mühle.....

Esse rechts der Diemel

KJ

on b

3,oo

2,25

37,7

28,3

fO vO Cb>

i-H    O

r-<    mm

12

Fi'11* die Esse im

ganzen:

66,0

25,5

Hofgeismar

Wtilmersee, Mühle

Holzape rechts der Diemel

o,7

2,65

13.2

4,9

Für die

13,2

Os

Höxter

Dalhausen, Brettmühle . . . .

„    Dorfmühle.....

„    Pimmekermühle. .

Beverungen, Roggentalsmühle „    Simonsmühle . .

„    Holsteins Mühle

„    2 Mühlen . . . .

Bever links der Weser

h Cn M CO vO CO G> Gl Gl tv>

1,2

3.80 4,oo

4.80 4,30 3,00 2,50

7,oo

Für die

0-0,5    _

Bever im ganzen:

00 v£> »>• to fO o 10 00" r6b cOOO

M M M M M CO

4^ Cn p COM 01 Oi M o b bo CO Cn

15

14

14

18

13

29

140.3

Warburg

Höxter

Niesen, Mühle................

Siddessen, Mühle ..............

Rheder, Mühle und Elektrizitätswerk . . .

Erkeln, Mühle.............. . .

Beller, Mühle.................

Bruchhausen, Mühle.............

Amelunxen, Elektrizitätswerk und Mühle . Godelheim, Pappfabrik...........

Nethe links der Weser

3,30

2,00

6,00

2,70

2,60

2.25 2,00

3.25

Für die Nethe im ganzen:

M M IO K) G>

00 GJ Cn 4^

CO b ON b b> b b G>

30,2

28,0

H9,9

124,5

U9,9

103,7

103,3

167,9

Cn G C>J 4^    +¹ m Gi

\D ON M G h tp O h cn h cob Cob Ö

33

75

50

42

44

80

175

Br.Holzminden Boffzen, Mühle „    „ Mühle

Rottmünde r. d. Weser

Für

Höxter

Lütmarsen, Mühle . . Höxter, Zementfabrik „ Mönchemühle „    Steinmühle .

„    6 Triebwerke

Grube links der Weser

4,75

4,oo

die Rottmiinde im ganzen:

6,00

2,20

5,oo

3,50

<?,<>!

Für die Grube im ganzen:

O M

m~ <3

Cn ON    *-4

ow    V

V*

M M to G> KJ Cn b CO

0-1,0

GJ M W    IO

Cn Cn M vo ON CO"G b b b>

280.1

to KJ

o b

to o VO <j\ b rbcb 10 of

Br.Holzminden Fohlenplacken, Sägemühle.........

„    „    Müllersche Mühle.....

>,    Holzminden,    Altenhagen, Hammerwerk    . .

„    Altendorf, Papiermühle (Zementfabrik) . .

»    „    Hammermühle..........

„    Holzminden,    2 Triebwerke.........

„    „    3 Triebwerke.........

Holzminde r. d. Weser

11,1 10,9

3,3

2,3

1,8

1,4-i,7 o,5-i,3

6.50

7.50

5.50

13,50

6,20

5,oo

13,75

K) M M Gi M M 4^ G> <J\Cn 4^* vO    O

O m io 4^ o\i) -4

39,7

G> -P*- Cn tO Cn (J\ to CTs ON ON Gi O ~CO G

17

') Die Triebwerke nutzen zumTeil dasselbe Flußgefälle mittelst gesonderter Werk-gräben aus. — Die Summe der Gefäll-zahlen ist durch die Zahl derWerkgräben geteilt.

17

64

Für

die Holzminde im ganzen:

Br.Holzminden Pipping, 2 Triebwerke >,    „    .2 Triebwerke

„    Altendorf,    Brandsmühle

„    „    Hellersmühle

>,    „    Knickmühle.

Hasselbach r.d.Holzminde

2,2-2,5 46,00

1,9-2,1 12,00

i,5

o,9

0,2

4,50

6,00

3,60

CM 00 CTnOO IO CTS O    MM    ONVO    IO

rO    M 10    M M    M

N    M

80,6

39T

18,5

104

27

19

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Wesergebiet

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teilstrecke nach Spalte 1

der

Ent

fernung

von

der

Mündung

Nutz-

h-Q

Wasserkraft:-

100

gefälle (Q äer nächsten oberhalb gelegenen h Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

Tab. B

an den Mo- mittlere jährliche

Stärke

der

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

toren

Monate lang nicht unterschrittene

der

Besitzer

km

PS

PS

PS

7a

7b

Dürre Holzminde links des Hasselbachs

Br.Holzminden

Löbach, Hennigsbnnkmühle Bevern, 4 Triebwerke . . . , Forst, Sagemühle.......

Beverbach rechts d. Weser

4,5    3,20

2,8-3,7 17,15

0,2    3,20_

Für den Beverbach im ganzen:

10 sO *0 sD cO cf

H

cO cO ^ cf *o

Cn

O CI cO

62,6 22,0

Glesse links der Weser

Br.Holzminden

Scharfoldendorf, Mühle...........

Kirchbrak, Osterbrak, Eisengießerei . . . .

„ Obere Mühle..........

„ Mahlmühle............

Westerbrak, Steinschleiferei ........

Buchhagen, Mühle..............

Linse, Obermühle, 2 Triebwerke.....

„ Mittelmühle..............

„ Untermühle..............

Lenne rechts der Weser

10,7

i,4

1,0

o,3

000*0000001 q, t ^ H. q, o^ n

U)fOfOrÖ*OtOiOcOH

tO 4^- 00 IO 04 io tO 1004 Cn 4- ONjO NI ^ 4^ Oi

O HM wo coi- Io O

H 04 M    M

00 Cn p NI 04 VJD 00 CO Co MD NI 00 00 K> NI Cn 00 o

tO tO w W M w 04 00 00 Os Os 00 4*- Cn sO 04

Für die Lenne im ganzen: 330,1 j 116,4

Höxter

Steinheim, 2 Mühlen . „ Papierfabrik

| Emmer links der Weser

40,5-40,9

Lippe Höxter W. Pyrmont

Hameln

Wöbbel, Mühle.......

Lügde, Lügder Mühle . . .

Ösdorf, Pumpwerk.....

„ Dringenauer Mühle Pyrmont, Elektrizitätswerk

Welsede, Mühle......

Hämelschenburg, Mühle. . Kirchohsen, Rischmühle . . Emmern, Mühle.......

38,7

36,4

21,0

15,7

i5,7

13,5

8,8

5,4

i,7

1,3

3T5

3,40

3,io

1,60

1,90

2,25

i,55

i,75

2,00

2,00

3,oo

109,3 i 39,o

71,0

'64,7

75,3

99,i

H3,3

H3,3

169,9

54

90

42

64

23

76

26,9

130

35,4

40,5

40,5

60,8

Für die Emmer im ganzen: 1 051,7    374,8

40

26

70

150

Lippe

L.Schaumburg

Nalhof, Fütig bei Almena, Mühle.....

Krankenhagen, Krusenmühle........

Uchtdorf, Mühle...............

Exten, Eisenhämmer, 3 Triebwerke . . . .

„ Mühle................

Rinteln, Mühle................

Exter links der Weser

CS N IO

3.5-4,5

3,o

0.5

3.50 3,oo

2.50 9,45 3,oo 3,30

cn ►h o, *o «00 cf cfb M* cfilON

H H Ci NCI CI

w 10 O vO VO

NI **4 4*. Co T Os CO m cn

tO 04 4^ <J\ Ob NI

Für die Exter im ganzen: 184,8

68,7

Lippe

Hellinghausen, Mühle Kalldorf, Niedermühle

Kalle links der Weser

0 04 00 NI

2.50

4.50

13,0

23,4

00 cn

MO O

K>

NI

Für die Kalle im ganzen:

36,4    13,9

Lippe

Iggenhausen, Mühle . Wülfer, Mühle . . . . Heerse, Mühle . . . . Schätmar, Sägemühle „ Mahlmühle

Werre links der Weser

40,0

35,9

Herford

Minden

Werl, Mühle.................

Herford, Abteimühle.............

„ Elektrizitätswerk..........

Schweicheln, Mühle.............

Oberbehme, Mühle..............

Löhne, Mühle ................

Oeynhausen, Neusalzwerk, Gradierwerk und Mühle............

h Ci Ci Ci CO CO CO

Cn

33,9

32,6

32.6

30.2

24,5

24.2

21.7

16.7 15,4

3,i

3,20

1,30

4,00

1,50

(1,50)

2,00

1,55

1,60

1,25

1,00

2,00

55

35,8

20

16

16

32

53

64

30

40

3,50

543,1    195,8

172

die Werre im ganzen: 1 564,1

556,0

Herford

Kirchlengern, Brausemühle

Else links der Werre

3>°

3,50 |    150,0

54,6

180

Für die Else: 150,0    54,6

Zellerfeld

Br. Wolfenbttl.

Goslar

Br. Wolfenbttl.

„    Eisenhütte,    Mühle

Schulenberg, Mühle . . . . Oker, 6 Holzschleifereien .

» Hütte.........

„ Holzstoffabrik . . . . „ Hygrositfabrik.... Immenrode, Propsteiburg . Wöltingerode, Mühle . . . Hedwigsburg, Fährmühle .

Oker*) links der Aller

tO CO CO COvjsj s) ONCn-^-f^ tO

120.7

119.8 ii9,o

10,50

4,5°

27,25

*Ov£> cO OssO O ONO IO O h "t^tCtNtCioCC'ON’^fcf t^co O \£> cOtN^-CO o O CO CO CO H i£l N w N M

CT\ !>• Tt- O VO 0\VO 00 m

cf co co cf co co co vo cf co vo 10 H IO <0 10 vO sQ Os Ci \D

IO M

16

20

69

1 325

420

160

200

180

90

*) Das Okergebiet gibtWasseran die Innerste ab; dies ist in Spalte 7 nicht berücksichtigt.

Für

die Oker bis zur Altenau:

c*>

*0

oC

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Wesergebiet

Kreis

Gemarkung | und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Teil- | Entstrecke fernung von

Nutz-

Wasserkraft:

h-0

100 ! Stärke

der

nach Spalte 1 der der Mündung Tab. B

gefalle! (Q der nächsten ,

j oberhalb gelegenen Motoren ¹ Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

an den

9

Mo- ; mittlere | Monate toren ! jähr-

liehe unter

nach

Angabe

der

Besitzer

Bemerkungen

km

PS

schrittene

PS

PS

7a

7b

Schwarzes Wasser links der Oker

Kellwasser rechts d. Oker

Kalbe rechts der Oker

Große Hüne r. der Kalbe

Weißes Wasser 1. d. Oker

Gose links der Oker

Br. Wolfenbttl.

Harzburg, 2 Triebwerke . . .

„    5 Triebwerke . . .

Btindheim, 3 Triebwerke . . Bettingerode, Brauerei ....

„    Radauer Mühle

Vienenburg, 2 Mühlen . . .

Radau rechts der Oker

Cn Cn Cn 4^- -4^ Go

M    tO H

Cn 10 OJ M 4^ m p 00 00 Ob O O ln On io fn 00 O

CI IN» N IO

53

417

39

22

53,i

108

Für die Radau im ganzen: 653,2

214.0

*) Die Triebwerke nutzen zum Teil dasselbe Flußgefälle mittelst gesonderter Werkgräben aus. — Die Summe der Gefäll-zahlen ist durch die Zahl derWerkgräben geteilt.

Tiefenbach l. d. Radau

Harzburg, Eckertal bei Stapelburg, Fabrik Ecker rechts der Oker

Br. Wolfenbttl. Wernigerode

Halberstadt Ld. Goslar

16,0-18,2

Göddeckenrode, Mühle Isingerode, Mühle . .

3,i

Steinfelder Mühle

0,8

40,20

4,5°

3,0°

21,40

3,50

6,00

3,00

3.00

2,90

3,50

3,25

Für die Ecker im ganzen

loiotOH r-- cd    t^| o

‘‘»4a

I M O

57,9

211

O I to to to 10    10 4^ H

Oi | Cn -4 to Go Go ON On

7,i

17

Nvo >0 0 O NO cc

92

12

61

12

12

18

32

12

167,7

Wernigerode | Ilsenburg, 6 Triebwerke . . »    „6 Triebwerke . .

„    '    Veckenstedt,    2 Triebwerke    .

„    ,, Abelsmühle . .

„    Wasserleben, 3 Mühlen . . .

Halberstadt Ld. Beißel, Obermühle......

„    » Fischersmühle ....

„    |    „ Untermühle.....

„    |    Osteiwieck, Neukirchenmühle

Ilse rechts der Oker

QO ^1 -4    -4 »4 ^1 -4 ->4 ON CL ^    Ol Ol -fc*.

38,8-41,2 45,2° 36,0-38,8 33,65 33,6-34,2 6,oo 3,50 7,3° 2,54 2,o8

2.49 2,30 1,70 2,00 2,40

2.50

1.50

2,80 4,00 4,10

33.1

30,0-31,5

27.1

26.7

26.1 23,4 22,6

22.1

21.8

21.2 20,4

19.2 17,7

11,5-12,1

Für die Ilse im ganzen

‘    10 to

Cn 00 On 4^ to -4> -4- Go to Go Go to Go vO tO Go to On p On On G/i h O Co 00 GO Go 00 4^ 00 K) p Op CO CO CO H OOH i-,    4^ ON H co OnvD Co 00

C4 rO N rj-    IO ’tvß O 00 N 00 CO «OO N

t-< cf N rÖ h On h rO O w Tfrfoo”vO fOci t''. M fOM M M M IH M M H N tO

390.4

>166

199

43

20

34

10

12

16

15

20

17

20

18

Tiefenbeek links der Ilse Loddenke rechts der Ilse

SchwarzerGraben l.d.Ilse

Uder, Waakemühle..............

„ Mittelmühle..............

„ Untermühle..............

Marth, Hessenau, Lohmühle........j

„ Wiesenmühle.............

j Arenshausen, Mühle.............

j Kirchgandern, Neuwerth, Fabrik......

»    |    „    Mühle............

Göttingen Ld. [ Niedergandern, Obere Mühle........

„    Hellemühle.........

„    ! Reckershausen, Mühle............

„    ! Friedland, Leinemühle............

„    Stockhausen, Leinemühle bei Obernjesa. .

„    \ Niedernjesa, Mühle..............

„    j Geismar, Stegemühle.............

Göttingen St. ! Göttingen, Lohmühle............

„    n Kleine Mühle..........

Heiligenstadt

Leine links der Aller

COCOCO^J Ol ONOi Oi    4- 4- OJ OJ 02 O»

258.5

257.9

257.6

253.4

251.2

249.4

248.2

247.3

245.6

245.2

244.4

242.5

236.2    '

233.9

228.9 226,8 226,0

2,05

1,40

1,70

1,25

1,60

1,50

1.80 1,90

1.50

1.50

2.80 2,30

2.20 3.00 2,10

1.20 1,20

4^-    00 Cn Ln    Q\ Go    to Go Go    IO Co    m    io to Co

CO OJ    Ob    CO O OJ    m CO    00 On 4»    00 O    00    O O

^4 -<I    42.    GO CO ’-h    Cn O    ~ONiO OJ    ~On Cn    Go    00 01**0

WWCOGOtOtOtOMMMMIHM    M

M H O Ol O O f» tO M 44 bJ M    (H

b\ on co O' o i f mo o o n o h) h <js mo ~on

41

11

18

10

20

25

35

32

20

15

52

33

33

42

55

h-Q

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teilstrecke nach Spalte 1

der

Ent

fernung

von

der

Mündung

Tab. B

100

gefalle (Q 4er nächsten

oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle

an denl nach TabelIe B)

9

mittlere Monate j ähr- lang nicht lichp I enter-neue schrittene

Mo

toren

der

nach

Angabe

Bemerkungen

der

Besitzer

km

PS

PS

PS

7a

7b -I 8

Northeim

Einbeck

Northeim

Sudheim, Elektrizitätswerk und Mühle. ,

Hollenstedt, Elektrizitätswerk.......

Edesheim, Mühle..............

Hohnstedt, Mühle............

Br. Ganders- | Rittierode, Hellemühle...........

,, heim| Greene, Elektrizitätswerk.........

Groß Freden, Glasfabrik.........

„    ’ Alfeld, 2 Triebwerke . . . '.........

Gronau j Brüggen, Elektrizitätswerk und Mühle . .

„    Banteln, Mühle...............

Gronau, Papierfabrik............

Schulenburg, Kalenberger Mühle.....

Alfeld

Springe

Heiligenstadt j Heiligenstadt, Kupfermühle

Walkmühle . Linsmühle . 6 Triebwerke

Northeim

Katlenburg, Mühle . Elvershausen, Mühle Northeim, Mühle . .

Noch

Leine

13

13

13

14

16

16

18

19

19

19

22

206.5 198,0 197,0

194.6 184,1

176.9

167.5

156.7

144.9

141.8

139.6 122,4

Übertrag'

2,85

2,54

1,25

1,20

1,70

1,90

2,50

4,00

Für die Leine

bis zur Innerste

702.8

169.8 528,2 260,0 249,6

437.8

955.9

618.5

598.6

701.5

579.5

762.5 1392,9

7957.6

276,7

67,8

104

213.3

280.6 5I3'3

2 953.1

12

II

220

240

400

400

Geisiede links der Leine

2,3

2,0

1,6

4,oo

1,88

3,6o

14,6

6,8

0-1,0

16,90

13,1

6i,5

to

04 Gl M Ol 04 O Ob in

0004 K) 4^

104*04 o

Für die Geisiede im ganzen:

Rhume*) rechts der Leine

bO Kl Ob

OOO rovo o of cf c6

96,0    36,4

237,3

354,2

408,7

cObO rf 16 rf CO CI ^

M M

85

60

240

Für die Rhume im ganzen: 1 000,2    354,6

Zellerfeld

Oderhaus, Sägemühle Odertal Osterode a. H. ! Bad Lauterberg, Fabrik . . .

Oder rechts der Rhume

städt. Elektrizitätswerk. .

“    „    Getreidemühle.....

■,    „    Mineralwasserfabrik    .    .

„    •,    Königshütte.......

„    „    Lohmühle........

Barbis, Oderfelder Möbelfabrik......

„ Elektrizitätswerk Zoll.......

Scharzfeld, Barytindustrie.........

„    Mühle.............

„    Elektrizitätswerk........

Pöhlde, Mühle

„ Untere Mühle Hattorf, Rödermühle . Wülsten, Mühle . . . „ Sägemühle .

O to M vi Ob Ob iJiOi

10

Für die

41,0

31.8

31.5

31.2

30.8

29.6

29.4

27.2 26,0

24.5

23.6

23,0

18,6

16,8

8,9

6,9

6,4

12,00

L75

3,00

3,oo

1,10

10,60

1,00

5,50

7,oo

8,60

4,oo

7,25

3,87

2,25

5.50 2,00

1.50

Oder im ganzen:

88,2

34,5

59,2

59,2

21,7

263,6

24,9

136.8

174.1

259.9

120.9

219.1 124,2*)

72,2*)

348,4*)

129,8*)

97,4*)

2 234.1

« ct. « I-CC « « CT. « 00 00

00 H Ob Ob t'-bO CO    >0 Ob CI m ro N CO CI

d t—t m m CO    IO CO to tN G M Tf fO

739,4

30

) Vergl. Fußnote zur Rhume in Tab. B, S. 128. BeiBerücksich-tigung der Wassermenge in der Rhume-quelle hätten mehr Triebwerke aufgeführt werden müssen.

20

25

16

83

100

172

275

60

96

36

15

14

*) Vergl. Fußnote 2 in Tab. B auf Seite 128.

Zellerfeld

St. Andreasberg, Silberhütte, 2 Werke . . Sperrlutter rechts d. Oder »    „    Holzschleiferei...... ,,

-p,

bO m

19,00 32,00 |

37,4

63,0

12,4 : 88 20,8 | 222

Für die Sperrlutter im ganzen:

100.4    33.2

Zellerfeld

Sieber, Holzschleiferei I

II

! Sieber rechts der Oder

Osterode a. H.

„    Faßdaubenfabrik . . . .

„    .Siebertaler Barytwerke

Lonau, Holzschleiferei Siebertal >,    Holzstoffabrik Siebertal

Lonauerhammerhütte.......

Lonau, fiskalische Sägemühle . .

Herzberg, 8 Triebwerke.....

Hattorf, 2 Triebwerke ......

rO -t 'O IO IO IO iGvO CC

22.4

20.5

04 O Ob Cn

12,5

10,5-12,2

0-0,7

17,00

11,60

6.50 7,00

30,00

11,50

5,oo

5,00

20,80

1.50

Ob iq ObbO CO

77,i

77,i

38o,6*)|

35,9*)l

23,5    3⁰⁰

4L5    300

23,3

35,6

78

80

152,7    600

58,5 ;    225

25,4

25,4

45

25

126,3)    333

12,0*)    >10

*) Vergl. Fußnote in Tab. B auf Seite 129.

Für die Sieber im ganzen: 1

585.6

524,2

Fischbach links derSieber

Große Kulmke rechts der Sieber

| Kleine Kulmke rechts

der Großen Kulmke

Zellerfeld

Lonau, Mühle

Große Lonau r. d. Sieber

3,i

5,oo

7,4

Für die Große Lonau:

7.4

IO 1/5

CS N

Zellerfeld

Lerbach, Mariental, Bleicherei . Osterode a. H. Osterode, fiskalische Sägemühle

„    „    6 Triebwerke.....

»    „    6 Triebwerke.....

„    ! Petershütte, Kupferhammer . . .

Söse rechts der Rhume

22,52 ,1 (i9,89)!l

204,9 54,5 I

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte 1 der der Mündung Tab. B

von

km

Nutz

gefälle

an den

Mo

toren

Übertrag

h-o

W asserkraft: —— 100

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

9

mittlere Monate j ähr- lang nicht 1 i c b p unter-llcne schrittene

der

Motoren

nach

Angabe

der

Besitzer

Bemerkungen

PS

PS

PS

7a

7b

Osterode a. H. Katzenstein, Schwarzehiitte, Gipsfabrik . . Noch Söse

Br. Ganders-,, heim

Osterode a. H. Eisdorf, Elektrizitätswerk ,,    Dorste,    Mittelmühle . . .

,,    ,,    Untere Mühle. .

,,    »    Wollwarenfabrik

00 00 OOM Ok Ol Ol OkCn

tO N tO

i,7°

.5°

1,20

i,8₅

COOJ bi    COM bk Co

52,1

123,9

15,2

ii,3

22,0

40

CO OkkO

20

3°

28

14,3

ii,5

17,7

15

10

Für die Söse im ganzen:

781,8    260.7

Große Schacht 1. d. Söse

Rauhe Schacht links der Großen Schacht

Einbeck

Relliehausen, Erbenzinsmühle ,,    Hahnemiihle .

Urne links der Leine

Dassel, Eisenhütte.....

„ Sägemühle.....

„ Mühle.......

Markoldendorf, Bruchmühle

Oldendorf, Mühle.....

Holtensen, Juliusmühle . . Hullersen, Pappenfabrik . . Einbeck, Walkemühle . . . ..    Obermühle ....

,,    Untere Mühle . .

21,4

21.3

19,7

19,0

18.4

13.5

13,²

11,0

8,4

5,o

4,4

4,²

3.25 8,00 3,oo 2,00 i,75 3,20 2,10 3,80 3,50

1.25

1,60

2,15

IOC* tOp uo CO p Ok 00 p 00 CO I C0~ 6 NO tC cf DO \Q cf CO CO ro 'O I NNOHtOiOtOOiO fölO CO

WMhWWhhh    M h

jO MOJ 00 M W p O Okp 4> O 00 MD ~00 ~Ok MD *CO Cn -<I ~K> Ok O

4^4», 10 4^ Ok 4^ 4=*- I 04 CO | O Cn O O Cn >-h D ¹ CO to 4- ¹

Für die Urne im ganzen

655,6    231,9

Einbeck

Sievershausen, Obere Mühle „    Mühle . . . .

Repkebach links der Ilme

M JO

\Q i-t

5,50

4,50

Ok 00 00 4*

Oi

cf cf

Für den Repkebach im ganzen

15,2

5,3

Br.Holzminden Merxhausen, Mühle . . Einbeck    Mackensen, Obermühle

„    „    Ölmühle. .

„    Dassel, Schleifmühle . .

„    >,    3 Triebwerke .

Spüligbach links der Ilme

4,95

6,00

6,50

3,oo

6,20

Für den Spüligbach im ganzen

5,5

4,3

3,5

1,8

covo mo

M Cn

M 00

I 1,0

5,i

10

0-1,0

3°.i

io,5

23

rC

o»

Ck»

kO

Einbeck

Lauenberg, Sägewerk . .

„    Obere Mühle

„    Untere Mühle

Diesse rechts der Ilme

Wellersen, Mühle

Rittergut, Mühle u. Elektr. Werk

Holtensen, Mühle

W M M d CI CI

h 4 4 vl CO M M 04 Cn Ok N)

c>4 M Ol K) 4. pi bi Cn M Cn Cn O O O Cn O O O

15,8

14,2

7,9

3LO

8,1

18,9

Ok » H W Bl Cn

CO MD lo CO w Ok Cn

20

30

15

Für die Diesse im ganzen:

95,9

34,4

Zellerfeld

Clausthal, Königliche Silberhütte.....

Grund, BergwerksWohlfahrt, Grubenbetrieb ,, Hilfe Gottes, Grubenbetrieb . . . . Lautenthal, Forst, Hüttschentaler Sägemühle Lautenthal, Lautenthals Glück, Bergbau und

Aufbereitung.........

,, Silberhütte............

,, Mühle..............

Br. Ganders- Wolfshagen, Fabrik Innerstetal ......

„ heim, Langelsheim, Holzstoffabrik........

■»    Holzschleiferei........

>,    Obermühle..........

„    Getreidemühle........

,,    Kahnsteinmühle.......

Jerstedt, Chemische Fabrik Marienhütte,

Elektrizitätswerk........

Bredelem, Palandsmühle..........

Dörnten, Pulverfabrik Kunigunde.....

>,    Eisenhütte Kunigunde......

„    Glückauf, Holzwarenfabrik .    . . .

Othfresen, Neue Mühle...........

Hohenrode, Mühle..............

Ringelheim, Elektrizitätswerk........

Alt Wallmoden, Darmpfuhlsmühle.....

Marien bürg i.H. Sehlde, Mühle................

„    Groß Heere, Bierbaumsmühle.......

„    Baddeckenstedt, Mühle............

„    , Rhene, Graupenfabrik............

Goslar

Innerste rechts der Leine

9i,5

80,9

77,8

7L5

7o,5

68,5

68,2

67,7

66,9

1^ L- f'.C© CO CO CO CO Ok Ok Ok

64,6

17,00

3,00

3,oo

16,00

8,00

3.20 3,7o

1,50

6.20

9.20 63,1    7,00

60.7    4,50 3,50 3,40 3,5° 3,oo 3,5°

50,5    2,90

48.8    3,35 2,75

2.20 2,00

60,6

60.1 58,3 55,o

52.2

44.6

42.6 41,0

5L2*)

305 x) 464 x) 46,9*)

375x)

17,0*) 305 x)

464 x) i5,5*)

375 x)

84

305

464

34 x)

34 x)

375

53,2*)

332,o*)

166,0*)

66,4*)

76,8*)

3i,i*)

169,4*)

251,3*)

191,2*)

122,9*)

95,6*)

102,8*)

105,8*)

90,7*)

105,8*)

87,7“)

136,4*)

112,0*)

89,6*)

88,9*)

17,6*)

110.4*)

55,2*)

22,1*)

25,5*)

io,4‘)

57,o*)

34

24

300

250

3²

30

12

150

84,5*) 64,3*) 4L4*) 32,2*) 35,o*) 36,0*) 30,9*) 36,0*) 29,9*) 47,8*) 39,3*) 31.4*) 3L7*) 2 049,1

320

275

22

40

36

38

40

120

60

70

7i

') Die Innerste erhält künstlichen Zufluß aus dem Okergebiet. Das obere Innerstegebiet gibt Wasser ab an die Nette. Beides ist bei Berechnung der Werte nicht berücksichtigt. x) Die Wasserkräfte lassen sich hier nicht in der sonst angewandten Art berechnen. Da die Größen für die Spalte 8 genau bekannt sind und für den größten Teil des Jahres Geltung haben, sind sie auch in die Spalte 7a und 7b übernommen. Für 7b werden sie etwas zu groß und für 7a zu klein sein.

Tabelle C

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Marienburg i.H. Wartjenstedt, Bindermühle . .

,,    Grasdorf, Bergmühle......

„    „    Mühle........

„    Derneburg-Astenbeck, Mühle .

„    Heinde, Mühle.........

HildesheimSt. Hildesheim, Godehards Mühle „    » Bischofsmühle . .

HildesheimLd. Hasede, Große Mühle

„ Kleine Mühle und Klickmiihle . .

Groß Förste, Mühle..............

Sarstedt, Mühle................

Br. Ganders- Bornhausen, Mühle heim

Br. Gandersheim

Seesen, Obere Mühle.......

„ Mittelmühle........

„ Untere Mühle.......

„ Lohmühle.........

Engelade, Spinnerei und Weberei

to

co !

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Wasser lauf

Noch Innerste

Wesergebiet

Teilstrecke nach Spalte 1

Ent

fernung

von

Nutz-

Wasserkraft: ^ ™

100

Stärke

der

gefalle (Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

der

der

Tab. B

CL

Mündung

km

~ -r „ - « -- - - -to 04 00 CO ON O O M\D4^

an den

9

Mo- mittlere Monate jähr- lang nicht i-i „ unter-1 teile schritte ne

Motoren

nach

Angabe

der

toren

PS

PS

Bemerkungen

Besitzer

PS

7a

7b

Übertrag

2,20

1.75 3.0°

2.75 3,33

1.75 2,3° 2,00 i,5o«) i,5° ! 3,oo

3 75i,7

97,7*)

77,8*)

133,3’)

122,2*)

252,2*)

160,9*)

211,5*)

187,0*)

140,3*)

140,3*)

324,1*)

5 599,0

2 049,1

34,8") 27,7*) 47.5*) 43,6*) 9i,7*) 59,3*) 77,9*) 69,0*) 51,8*) 51,8*) 121,4*) 2 725,6

35

52

50

55

80

100

*) Die Innerste erhält künstlichen Zufluß aus dem Okergebiet. Das obere Innerstegebiet gibt Wasser ab an die Nette. Beides ist bei Berech-der Werte nicht

170

110

67

435

nung berücksichtigt.

Zellerfelder Bach rechts der Innerste

Wildemanner Bach

rechts der Innerste

Grumbach rechts des

Wildemanner Bachs

Schildau rechts der Nette

Seckau, Abzweigung der Schildau, bei Km 9,1; mündet selbständig in die Nette.

*) Die Triebwerke nutzen z. T. dasselbe Flußgefälle mittelst gesonderter Werkgräben aus.

Summe der Gefälls-zahlen ist durch die Zahl der Werkgräben geteilt.

Die

2,7

4,5o

17,S

6,2

Für die Schildau:

17.8

6.2

4,20 4,20 4,5° 3,6o 3,8o_2 die Seckau im ganzen:

2—4

po po p P P

4k "b £» C*

4S>°

3,2

3*2

3>S

2,8

2,9

>5’⁶

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil- | Entstrecke I fernung nach

von

Spalte I

der

Tab. B

1    A-Q

Wasserkraft:-

100

Nutzgefälle (9 der nächsten | oberhalb gelegenen h ! Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

der

,    an den

der    1    9

j,... , Mo- | mittlere Monate Mündung    jähr- lang nicht

101 en ¹    unter

schrittene

Motoren

nach

Angabe

der

Besitzer

Bemerkungen

km

HD o

PS

PS

7a

Main rechts des Rheins

S.M.Sonneberg

Judenbach, Schneidemühle Heinersdorf, Paulusmühle . „    6 Mühlen . .

Tettau durch Haßlach u. ,,    Rodach z. Main

5,8")

2,8")

0-1,7")

^ tO Cn tnM O Cn O O

Für die Tettau:

rtv£> bO b©

SS 8 S

rObO OJ

6 icvo

M CO

12

IO

42

52,1

*) Statt der Entfernung von der Mündung ist hier die Entfernung von der bayrischen Grenze angegeben.

S.M.Sonneberg Lauscha, Heubachsmühle..........

„    Steinach,    Göritzmühle............

„    „    Eisenwerk.............

„    „    4 Triebwerke...........

„    „    3 Triebwerke...........

,,    ,,    Sonntagshammer,Holzwarenfabrik

„    „    Vogels Mühle...........

„    Hüttengrund, Bernhardshütte, Massenmühle

„    ,,    Schneidemühle........

.    „    „ Massenmühle.........

„    Hüttensteinach, Heymannsmiihle......

,,    „    Bergners Mühle......

»    „    5 Massenmühlen.....

„    „    Schneidemühle.......

„    ¹ Köppelsdorf, 3 Triebwerke.........

„    | Malmerz, Fuchsmühle............

„    „    Mittelmühle............

„    „    Mühle und Elektrizitätswerk    .    .    .

„    Oberlind,    Ackermühle............

„    „    Mittelmühle............

„    „ Untermühle............

„    Unterlind,    Mühle...............

S. C. Coburg Ebersdorf,    Massemühle............

S.M.Sonneberg Heubisch, Bergmühle............

„    „    Schneidemühle..........

„    „    Elektrizitätswerk.........

„    „    Obere Truckenbrodtsche Mühle

»    „    Untere Truckenbrodtsche Mühle

>,    „    Wiesenmühle...........

„    Mupperg, Mühle und Elektrizitätswerk . .

S. C. Coburg    Fürth a. B., Mahlmühle...........

,,    >,    „ „ Sägemühle...........

„    Wörlsdorf,    Mühle..............

„    Hassenberg, Mühle .............

Steinach, Elektrizitäts- und Mühlwerk . . .

„    Hof a. St.,    Schleifmühle...........

„    „    „ Mahl- und Schneidemühle . . .

„    Horb a. St., Rennersche Mühle......

Steinach durch dieRodacli >,    zum Main

10

10

10

CO CO Cn Ob

U-    io

(N    <N

MMMMMMMMMtOtOtOtOtOtOtOtOto9²tO'^'tOtOtOCOCOCoCOC/,(^lCoCoCO 04 Cn Cn *-4 «O m co 4*.    Ob Ob CO oD 'O bO    O O ji    to Co Co 4* Cn Cn    ^    to 5°^ 'P    9^ S⁷¹ Co Co    ^

mI 4^ o 00 0004 m vb 04    to vb 00 M Obbb    tO 00 4^    004^ MD 00 m Cn    ObbO    CO Cn m Ob    h cn 4* m Ob CO Cm    CO Cn

v-3 Qi_^-5^?

g

fr

CP    M    M M

g"    m m O to    M to    m m tO tO IO    M IO IO to M tO Co    to Co IO JO m CO tO Co JO JO 4^ Co jCO 4>- Cn    jJb •<! O CO Cn

P2    m o    a> co o> co o co    ob o “to m co 00 g    o to cg m c© cn co to o'o q¹ § 'S O o    § O O

Ml    CnOOOOOOOOOO    OOOOOOO O

bO

O    M to

Cn Cn to    Cn 4^    Ob4-4^Cn4^CnCoCo4*..4nCoCn    Ob O-» Ob4in -£*•    CO    Ob4i*    d4^ Co CO to    OnOj Oj Cn    vO Cn    m    m

4»*-    Ob Co m    CO    m cn O >-i 4^ m Cn CO to m Oi 4-    m CO hh CO O    4^    Co 4*    h Oi CO O üJ    O CO W    OOOi    bO    Cn

Ob    61 OOW    O    M W 00 M Cn M Objc “to bi Cn vl    4* 4^ 4^ O    Cn    h h    61 Ob Ob ^4 ~m    Cj CO Cn Cn    4* Q    to    Ob

4,7

5,8

14

16.5

29.5 15,8

11.6

112

73

42

35

9,2

i9,4

6,9

24,2

11.6

13.7 69,4

13.2 49,o

10.4 12,1

14.4

18.4

n,5

18.4

16.4

10.7

12.4

12.7

11.5

10.7

15.3

13.3

15.3

12.3

13.6

18.4

14.4    ¹

17.4

6,4

16,1

16,9

619,5

19'

65

11

5i

15

20

78

IOI

3°

24

27

45

20

52

15

20

25

13

44

18

38

12

15

20

60

S.M.Sonneberg Steinach, Göritzmühle

Göritz rechts der Steinach

0,1

9,70 i 17,9

5,4

17

Für die Göritz: 17,9

S.M.Sonneberg Hüttengrund, Untere Boilersmühle .... Engnitz links der Steinach „    Steinach, Sägewerk Bleihammer ...... „

2,3

1,1

2,90    21,0

3,35    24,3

17

20

Für die Engnitz im ganzen:

45,3    13,6

S.M.Sonneberg Schalkau, Totenmükle...........

„    Almerswind, Eisenhammer, Mühle . . . .

S. C. Coburg Weißenbrunn, Zangermühle.......

„    Schönstadt, Märbelmühle.........

„    „    Mahl- und Märbelmühle. . .

Itz rechts des Mains

Fischbach, Märbelmühle Mittelberg, Papierfabrik Oberwohlsbach, Mühle -Unterwohlsbach, Mühle

Öslau, Mühle ......

„    2 Mühlen ....

C/i4*CoOjC004CoCo to to

Coburg.............

Ahorn, Finkenmühle......

Niederftillbach, Geizenmühle . Scherneck, Weidemühle . . . .

,, Kunstmühle . . . . Großheirath, Erlesmühle . . . . „ Elektrizitätswerk . „ Schönauer Mühle.

jo

Rossach, Mühle

| bO bO t"- t^OO CO CO CO

mm 9 to w tOCoCoOJCoCoCo42* Hto4>^MOM04 j ^ Cn CO m K) CO Co Cn Ob O o CO M o 04 boi CO 4h 04 o 04 Co Cn O CO O w cm

O-

M O HH M to to | 04 M W tO tO O tO M O) C/l 04 .. COOCni)^lOü44* I ACn    M COO Cn O M -O

S? len OOOOOOO CnOOOCnOOOOOO

mm 07

'O rO O vf 10 CO m ot CO M CO | CS    -t fC h 10 IO fO 't fC j

M

'O CO vo HM 10 Ol ro U- bO VO

57

54.1

90.1 6o, i

iii,i

1275,8

MM    M M M 10

Cn Cn Cn Co O to to Ob Cn ONvl W 61 OM9 COKjCi

19

10

22

24

14

25

> 28

37,4

35,9

17.1

29.1

16.2 27,0 18,0

33.3 382,7

25

128

25

64

Über Triebwerke in der Stadt Coburg liegen keine Angaben vor.

25

40

65

S.M.Sonneberg Steinheid, Schneidemühle im Steinbachgrund Grümpen links der Itz „    Theuern, Massenmühle im Theuerngrund !    „

11,1

10,8

4,5°

4,20

o°\o Ob lo

JO tO Ob 00

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil-    Ent

strecke 1 fernung nach    von

Spalte 11    der

der    ! Mündung

Tab. B

km

h‘0

Wasserkraft:-

100

gefalle (Ö 4er nächsten : oberhalb gelegenen ! Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

an den

9

Mo- 1 mittlere Monate jähl - lang nicht 1;    o unter-

11    e schrittene

toren

PS

6    | 7a J 7b

der

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

der

Besitzer

PS

S.M.Sonneberg Theuern, Schneidemühle im Theuerngrund Noch Grümpen

04 04 04 04 04 to to M

cO rfOO O

O ObCO bO 4cOH o

o> 04 jh .&>» M

b Cn 04 ON Cn b CO O P OOOOtOQOO CfQ

CO d m m r)- cO IO N rt

F» 00 o h\o

M    MM    M    MM

4^ ^ h Cn h O O U Cn O b Ob CO bO b O Cn 42*

CO vO M Cn Cn 04 44. Cn

Für die Grümpen im ganzen: 106,5

32,0

S.M.Sonneberg] Hämmern, Sägemühle

Effelder links der Itz

Mühle und Elektrizitätswerk . .

„ Schmiedgxund, Drechslerei. . .

Mengersgereuth, Kleinmühle........

Forschengereuth, Schwarzwäldermühle . .

Mengersgereuth, Drechslerei........

Forschengereuth, Brauerei.........

„    Drechslerei........

-    : Effelder, Märbelmühle.......

>,    „    Aumühle, 2 Mühlen. . .

„    „    Märbelmühle.......

„    ”3 Triebwerke......

„    I Blatterndorf, 2 Mühlen......

„    j Seltendorf, Mühle.........

„    | Döhlau, 2 Triebwerke.......

S.C. Coburg j Weißenbrunn vorm Wald, Mühle

CnUiCn-C±iiiL.Ct4G404C>4 to to to 10

13.1

12.2 n,7 u,o 10,8 10,7

10.3

10,1

9,1

7,7

7,o

6,0-6,6

5,5

4,9

2,8-3,!

o,3

4,25

12,00

340

10,00

4,10

1,20

3,5°

2,90

3>5°

3,80

2,85

5,40

3.50 2,00

6.50 1,30

M M IO M M    M    M

00 O M Ki M Cn 00    00 04 Cn 04 44* Cn ^

o o 04 ^4 4 vi bb oom co o o> o b bbCo

"t CO Ob vO Ob bO d vf> tO bD rO N

M rt M CO M O CI cf ei TfcOVO 4 CO cf d

00

I Co m M M    m Cn

I Ob Cn 0|-|-&‘-fa-R>04C/iMM0G40

Für die Effelder im ganzen: 195,1

58,4

Schlüchtern J Altengronau, Mühle

Sinn r. d. Frank. Saale

Marmorsclileiferei

4,5*)    2,30

3,7*)    2.30_

Für die Sinn:

©b CO 00 Cn to to

O Cn Cn

24,8

24,8

49,6

22

97

*) Statt der Entfernung von der Mündung ist hier die Entfernung von der bayrischen Grenze angegeben.

Schlüchtern j Oberzell, Schneidemühle . „    „ Alte Rainsmühle

„    Weichersbach, Papiermühle

Bienmühle . Neue Mühle

Schmale Sinn r. d. Sinn

14,0

13,2

ii,5

8,7

8,1

Hopfenmühle

7,5

Mottgers, Hainmühle

5,8

1,20

2,80

3,oo

2,50

3,00

2,50

1,00

7,8

18.2

26.3 22,0 26,3 22,0

8,8

10 Ob ^4 ONM Cn K> Ob ObbO ObbO Cn 04

24

12

12

Für die Schmale Sinn: 131,4

39,4

Gelnhausen j Pfaffenhausen, Obere Mühle „    j    „    Ambergsmühle

„    „    Untere Mühle

»    j Oberndorf, Eisenhammer . .

„    1    „    Obere Mühle . .

„    „ Untere Mühle . .

Jossa rechts der Sinn

Schlüchtern

Burgjoß, Mühle.............

Mernes, Obere Mühle.........

„ Obere Mühle.........

„ Untere Mühle.........

Marjoß, Obere Mühle.........

„ Untere Mühle.........

Jossa, Mahl- und Ölmühle......

„ Mahl- und Schneidemühle . .

04 04 to to to to to

24,0

23,9

23.9

21,7

21.2 20,6 19,5

13.3 13,2

12.9

8,7

8,2

o,9

0,5

4.50 (2,20) (2,00)

3.50 2,00

3.20 2,00 1,00 1,00 1,00 1,40

1.50

1,00

1.20

21,9

O vo t^OOOOOOC^W lOTt <J\ io O'OO’ CG 00" cf CO CTN CO MM    M M M d

m ON C^* CTn VC^ bO vo CTS oo <o

10 cf 4 cf cf cf cf CO cO IG pf

II % f I

Ob Ob^l **4

Für die Jossa im ganzen: 168,5

50,4

Schlüchtern

Gelnhausen

Hanau Ld.

Vollmerz, Gerlingsmühle . . . .

Herolz, Dorfmühle........

„ Schäfersche Fabrik . . . Schlüchtern, Hutzelmühle . . . . „ Klostermühle. . . . „ Richtscheidermühle

Niederzell, Städtermühle.....

„ Rosenmühle.....

Steinau, Hopfenmühle......

„ Walkmühle.......

„    Herrnmühle...... .

„    Neumühle ........

Soden, Fabrik Stolzenberg . . .

Salmünster, Weberei.......

Neudorf, Kinzigmühle......

Gelnhausen, Gummiwarenfabrik

„ Burgmühle.....

„ Kunstmühle . . . .

Lieblos, Kinzigmühle......

Rückingen, Kunstmühle.....

. . . Kinzig rechts des Mains

m d d d cocococotococo^to lObO Ob Ob Ob Q\ m

79,2

77,o

75,9

75,o

74,4

74,o

72,2

7i,5

67,0

66,8

66,5

65,9

57,5

55,6

49,i

32,9

32,5

32,0

27,4

ii,3

00

1.40

3.40

i,75

1,70

1,20

0,50

i,35

i,75

1,85

OlOfOr>.VOt'^O.vOM w rO cObO to N N cOCO O iO CO 00 10 00 vo CO Qs Os O 4vo" 10 4 4 o’ cf 10 vfif 4

h N h H CI M ^ M d M CO O IOOO G 10 fC N O M    M M M d

5.i

7,o

5,5

4,7

8,6

8,o

12,9

2,9

5-7

6,i

4,3

io,9

3i,7

16,3

25,4

36,2

15,1

40,7

52,8

70,4

12

20

i8

5i

18

78

94

124

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

30

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teil- Entstrecke j fernung nach Spalte 1

Nutz

gefälle

Wasserkraft:

h-Q

der

von

der

Mündung

an den

Mo-

100

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

der

Tab. B

toren

mittlere j ähnliche

km

PS

Motoren | nach ₉    | Angabe

Monate der lang nicht; Besitzer unter-schrittene

Bemerkungen

PS

PS

7a

7b

Übertrag

Hanau St.

Hanau, Sandelmühle.............

„ Gewiirzmiihle............

„ Walkmühle..............

„ Herrnmühle.............

„ Papierfabrik.............

Kesselstadt, Landgräfl. Wasserwerk . . . .

Noch Kinzig

On n 10 fO cT cf cf cf cf O

1,25

1,05

1,09

2,60

1,09

2,00

1 234,2

158.4

133.1

138.1

329.5 138,1

269.6

00-4* vO 04 4^ M O m 00 h \p vj O vb 4^ 00 MD Cn Go

! OO^OOO

I H H vO fO to

Für die Kmzig im ganzen

2 401,0    720.2

Schlüchtern

Elm, Brandensteiner Mühle „ Leimenkauter Mühle

„ Schmiede.......

Schlüchtern, Schneidemühle

Elm (Schwarzbach) rechts „    der Kinzig

Für

CB

3 O 14 IO Cn -4 CObO bO

4* m bowi) w wi*

5,oo

4,50

4,00

4,00

4,50

3,40

3,oo

4,30

ganzen:

bO OifO fü N O G vO I O iß lOiOiON v£> bO

Gl H 10 to H H H jo O Cd m Go Ob Ob CO O

18,3

Schlüchtern

Hintersteinau, Schrumpfmühle „    Christmühle    .    .

„    Schlagmühle    .    .

Ürzell, Oberwaltersmühle . . . »    Unterwaltersmühle I .

-    Unterwaltersmühle II .

„ Schmittmühle.....

Kressenbach, Breitmühle . . .

Steinau, Kistenfabrik......

„ Schleifmühle.....

Steinebach r. d. Kinzig

11,9

11.6

L L G Go IO IO tO

u,3

10,4

10,1

10,1

8,2

7,4-

1,2

0,4

3,30

3,20

3,24

3,00

3,50

3,50

4,00

3,75

6,00

2,80

10.6

10.2 10,4

10.8

12.6

12.6

23.2

21.8

46.2

21.6

dMMdCOOOOlOONlO fOrOfOrOcOfOt^vO rObO

Go Oo Go

Für den Steinebach im ganzen:

180,0    54 1

Ulmbach rechts der Kinzig

Gelnhausen

Radmühl. Dorfmühle „ Rotmühle

Salz rechts der Kinzig

M M Go o\

Schlüchtern

Gelnhausen

Schlüchtern

Sarrod, Salzmühle..............

Katholischwillenroth, Hilpertsmühle . . . .

Kerbersdorf, Baiersmühle..........

Romsthal, Dorfmühle............

„ Schlagmühle...........

9,9

9,2

6-3

5.7

Wahlert, Mühle

5,3

3,oo

3,5o

3,oo

2,70

3,45

2,90

3,io

3,30

46,1

Go M m M 00 Ob Cn CO To 4* 4^ ^ To To Go

Für die Salz im ganzen

246,7    73.9

Gelnhausen

Hettersroth, Loosenmühle..........

Helfersdorf, Klinkenmühle.........

Neuenschmidten, Mühle Schächtelburg. . .

„    Möbelfabrik........

„    Obermühle........

„    Mühle...........

Schlierbach, Steingutfabrik.........

Hesseldorf, Mühle..............

Bracht rechts der Kinzig

O bO N N ON fO fO O ■+ F) H o Ob Oi N Tt H H H (H

to

H 4» 4* 4* p GO Oo 00 CO O O Cn Ob O Cn O OOOOOOOO

>0 00 10

io7,i

23,4

20,8

66,8

33,i

10    Co

bO O Ob M to -£* Cn -4* bO 0 ~tO O M M Cn M

Cn

00 c? I I *o I

Für die Bracht im ganzen

300,6

90.1

Gelnhausen

Hellstein, Obermühle „ Untermühle

Reichenbach 1. d. Bracht

Für den Reichenbach im

1,80 1 2,00 I

ganzen:

10,2

n,4

21.6

Ob IGO GO

’ot 4 h

Gelnhausen

Birstein, Walzenmühle . .

Riedbach rechts des

Reichenbachs

o,5

4,00 |    13,4 |    4,0

15

F'iir den Riedbach:

13.4    4.0

Gelnhausen

Roßbach, Rohrmühle .... Lanzingen, Gemeindemühle Kassel, Stephansmühle . . .

„ Sägewerk......

Wirtheim, Mühle......

Bieber links der Kinzig

9,2

7-3

2,4

2.0

Untere Mühle

o,3

0,2

3.60

1,25

1,70

2.00

1,50

1,20

23,4 .

8,i

Für die Bieber im ganzen:

23.2

27.3 20,5 j

16.4    1

118,9

CObO Ob to

Go

Hanau Ld. Frankfurt Ld.

Gronau, Schälmühle . . . .

Bonames, Mühle......

Eschersheim, Mühle . . . .

Hausen, Mühle.......

Rödelheim, Ohlsche Mühle

Nidda rechts des Mains

Cn Cn Cn -P»

31,0

16.9

13.9

7,4

5,8

O O >0 O r-l

Ob rO bO >n

10    10 M M H

vO Cn M hh CO O bi W CO Cn 00 To Ob O

COM CO ONCn Ob Go Go Ob 00 m CO CO 4>

5°

40

80

85

112

Für die Nidda in Preußen: 1 233,1

369.9

Tabelle C

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

<N

1 Oo

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Wasserlauf

Teilstrecke nach Spalte 1

der

Ent

fernung

von

der

Mündung

Wasserkraft:

100

Rheingebiet

Tab. B

Nutzgefälle 1 (Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle Tabelle B)

9

mittlere Monate jähr- lang nicht

liebe unter-11 c n e ] schrittene

Stärke

der

an den Motoren

nach

Motoren

nach

Angabe

der

Besitzer

Bemerkungen

km

PS j PS

PS

6    ¹ 7a 7b i 8

Usingen

Kransberg-Friedrichsthal, Kleinmühle . . . „    „    Herrnmühle . . .

Usa (Us) rechts der Wetter

JO KJ CM 00

3,00 3,20

21,0 22,4 j

ON ON Co

Für die Usa in Preußen:

43,4    13.0

Gelnhausen V Wolferborn, Mühle »    I    ,,    Mühle

„    I    „    Mühle

Seemenbach l. d. Nidder

i,5*j

14*)

0,8*)

2,50 |

2.50    ;

3.50    |

CO Co Co bv KJ KJ

Cn 4^ 4-a\b O

Für den Seemenbach:

45,0    13,6

*) Die Stationierung beginnt an der preußisch-hessischen Grenze.

Erlen bach rechts derN idda

3,4*)

2,2*)

2,1*)

i,3*)

1,2*)

o,9*)

4,35

347

2,07

9,50

2,40

4,00

Für den Erlenbach:

M CO MM Cm \D ONpO KJ Q\ 4^ KJ b\b

98,5

\© 44. KJ h jo Co Cm e» Ob 00 o 44* 00 o

Co

CMT'O

Obertaunus

Höchst

Eppstein, Schwärzmühle......

„    Herrnmühle.......

„    Schneidemühle.....

Lorsbacli, 4 Triebwerke......

Hofheim, Krebsmühle.......

,.    Hammermühle.....

„    Ilmensandmühle . . . .

„    Atzmühle........

„    Atzmühle........

>,    Wiesenmühle......

,,    Obermühle.......

„    TJntermühle.......

„    Papiermühle ......

Kriftel, Fournierschneidemühle . . „ Trotzmühle und Gerberei

„ Walzmühle.........

Hattersheim, Mühle........

„    Mühle........

„    Urbansmühle . . . .

„    Engelmühle.....

Okriftel, Bonnemühle.......

Schwarzbach (Goldbach) >, rechts des Mains

15,1

14,3

13,9

10,0-11,0

9,i

8,4

8,2

7,6

7,3*)

6,9

6,4

6,2

5,4

2,00

4,70

1.95

8.95 3,oo 4,00 2,30

4.50

4.50 2,90 3,oo

5,00

1.40

7.20 2,80 3-50

2.40 2,90

3.20 2,85_

Für den Schwarzbach im ganzen:

5,°

4,3-4,5

3,6

2,7

2,4

1,8

i,4

VO o «O VO CO CT\ <J\ ON 00 v£)    5 >0 H O CO fO N 00 N

\D 00 VO rO cf CO vO vO rO , m hT tj\ rO m CO -f rf fO HtOHNNtOHtOtONN I ’tHiON’tNfOtOcO

652.9

*-4^4 h h Oi VD ^1 10 44* h 41 44* "m h h <1 coi. o co Ob-i)

24

18

> 47

16

14

18

25

0 M o 00 w    W M ¹

~MCoCoCn44‘.Co*<X-4*CO

195,8

13

3°

> 24

25

40

20

27

20

*) Lage ungewiß

Untertaunus j Schlangenbad, Mühle . . . Rheingau j Rauenthal, Schmelzersmühle „    ¹    „    Neumühle . . .

„    |    „    Klingermühle .

„    „ Klostermühle .

„    Neudorf, Wetzellsmühle . .

„    „    Mühle.......

„    Oberwalluf, 4 Triebwerke .

„    Niederwalluf, 3 Triebwerke

Walluf rechts des Rheins

8,6

7-3

6,7

6,2

4,6

4,0

3,4

o, 7-2,0 o,1-0,6

KJ

COM l0^4^4^4Cn44* Cm (O f 1 Ch Cn Ch 4- O OOOOOOOO

M 4^    M 1-4 M

On h Cn 4. 4* 4» 00 CN ChhioCiC'O'hO

S" * r £ £ £ £ r

O Co CTn 44- 44* 44* 44* 00

I s.2

Für die Walluf im ganzen:

120,7    36.3

O. Birkenfeld

Nohfelden, Mühle

Achatschleife

Nahe links des Rheins

Ellweiler, Neubrücker Mühle........

Weiersbach, Bleiderdingen, Mühle.....

„ St.Annahaus, Elektrizitätswerk

Hoppstädten, Mausemühle „    Mühle . . .

2 Achatschleifen

„    i Nohen, Mühle. . .

St. Wendel I Frauenberg, Mühle

„ Achatschleifen.........

Hammerstein, Hüttenschleife........

Oberstem, Altenberger Schleife......

» Wackemühle, Sägemühle . . . .

Nahbollenbach, Achatschleife........

Weierbach, Hüstersmühle..........

Georgweierbach, Felsenmühle.......

Fischbach, Hofschleife, 2 Triebwerke . . . Edendeller Achatschleifen bei Kirnsulzbach, 2 Triebwerke............

Kim, Stadtmühle...............

» Lohmiihle...............

„ Walkmühle...............

„ Walkmühle...............

Hochstetten, Gesellschaftsmühle......

Merxheim, Gänsmühle, 2 Triebwerke . . . „ Weinelsmühle..........

O. Birkenfeld

St. Wendel

O. Birkenfeld

Kreuznach

Meisenheim

OnO\ Os ONCn Cn 44 4* 4* OJ 04 04 10 KJ IO KJ KJ m

»OrOO rON «O cO m CS tO >0 Tt IO NN m Ö\ 00 '*0 cO cf O CO" NO 4 C-'O cO 40 -f- cT CO tf 'sD O 0 O C O O ONONONCOCOCO N N Nvß \£)

M a\Od OJ 4^ ^ Jvj KJ | O Ol 4^ w K) H Ol Cd Cd

COCn Cn O O O O O I 00W O Cn O h O KJ O OOOOOOOO vOOOCnOOOOO

34,8

63,4

99,o

21.8

39,6

50,5

199,3

264,0

44,3

122.7

422.7 3234 3234

257.8

300.8 558,5 154,7

vO vO vO vO t^CO X

64,4

60,2

59-7

59.6

59,5

56.8

5i,5

50,2

292.2    :

206.2

3-40 '

2,40 (l,I7) I 1.50 (0,90) j 0,60 1,20 I,6o 247,8

128,9

Co (Jn 00    44* Q-'^O vO bO CO Co 1    KJ m m

CO P ^    P ^ ^ ^ G^CT' ! CO p p Cm m    'P O

^4 Co    on w oj o o 00 co co » "co kj \o cn *^4 o

I    1    I    KJ    m    KJ    I    44

I    I    I    Cn    10    o    I    O

73,5

185,9

Vj Cn td

w

co 00 o

10 m    44* KJ

to Cm KJ 4^ Cm Cm CO

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte 1    der

der Mündung Tab. B

von

km

h-Q

100

gefalle (Q der nächsten oberhalb gelegenen h Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

an den

9

Mo- mittlere Monate iähr- lang nicht unterschrittene

toren

liehe

PS

PS

der

Motoren

nach

Angabe

der

Besitzer

PS

Bemerkungen

7a

7b

Übertrag

4 115,2

Kreuznach

Meisenheim

Kreuznach

Monzingen, Mühle.............

Sobernheim, Gelatinefabrik........

„    Papierfabrik.........

„    Knopffabrik.........

„    Lohmühle......... .

Staudernheim, Mühle...........

Waldböckelheim, Königfeldsmühle . . . .

Norheim, Mühle..............

„ Mühle..............

Kreuznach, Saline.............

,,    Mehlmühle...........

„    Stadtmühle..........

„    Mühle.............

Laubenheim, Mühle............

Sarmsheim, Schwillingsmühle.......

Noch Nahe

CO Ob Ob Ob Ob Ob

OOOMMMd^trt

MMMMMMMMM

N f© 1© N NCO Ob Cb N o f© cfJOO q q Ob rf c© cf cf Cb r© 1© 1© 0" Ob cCvO 1© r©

CI C4 m M M

1,5°

1,50

1,50

5°

1,5°

1,25

0,90

2,21

1,3°

Für die Nahe im

ganzen

232.3

237,8

237,8

353.5 237,8 399T

199.5

199.5 1 031,0

429.6 358,0

267.4

718.4

422.6

9 439,5

H M M M 04    M    M    KJ

WhOOOKJOOiOihvj q Mbl Ob W ObCn O    COvO vDbObO h    Ob m m vO

COOl K)    -i) W CO COM Cb    o 6j CM Cn

2 831,5

t© o vo Moo O O inioioo O ho

CI I© CI H    rO 1© G CI c© 10 r© H

125

25

O. Birkenfeld

Abentheuer, Hujets Mühle . .

„    Spinnerei.......

„    Herrenmühle.....

Traunbach links der Nahe

Herders Sägemühle

Traunen, Mühle............

Dambach, Brandmühle.........

„ Achatschleife bei Ellweiier

Ellweiler, Mühle

to OJ ^ Cn tn Ob Ob Ob ^4 ^<1 O Cj    On4^ CO h Oj m OJ 00 M

3,8o

3,oo

3,8o

4,00

3,io

3,40

2,60

2,50

4,oo

2,5°

4,75

17,1

17,1

ojmgjmkjkjmkjkj ObvO O MO O Ob^I KJ m Ob KJ 00 KJ O KJ ^4 00 ^4

mm in 00 co erv o c© q c©^ o 10 10 , VO vo" I© Nvo' 10 Cb 10 H

I    I    VO VO    I    lOrtM oco    I    I

I    I    m Ct    I    Ct CJ w m    |    |

Für den Traunbach im

ganzen:

248,4    74,5

St. Wendel

Heimbach, Wassermühle . „ Eisenhutsmühle

Heimbach rechts der Nahe

O M Ob KJ

4,oo

2,70

34,o

23,0

10,2

6,9

Für den Heimbach im

ganzen

O. Birkenfeld

Niederbrombach, Unterste Mühle „    Erste Schleife. .

„    Zweite Schleife.

Kronweiler, Achatschleiferei . . .

Schwollenbach 1. d.Nahe

3,o

2,0

¹,9

0,4

bür den Schwollenbach im

Siesbach links der Nahe

3,05

2,40

2,40

o vq vq vq cf c©00 00

t© Ct M M

17,1

h VO vO N »O IO

00

ganzen:

00

18,3

Bernkastel

O. Birkenfeld

Wirschweiler, Scherersmühle.......

„    2 Triebwerke........

Sensweiler, 6 Triebwerke...... . . .

Kempfeld, 3 Triebwerke..........

Kirschweiler, 12 Schleifen........

Tiefenstein,. 1 Mühle, 10 Schleifen . . .

Idar, 14 Schleifen.............

Oberstein, Auschleife...........

Idarbach links der Nahe

I5,i

14,1-14,8 n,5-i3,5 10,5-11,4 7,8-10,4 4,o- 7,8 1,6- 3,9

3,50

9,50

>15,00

0,2

12,00

30,95

26,35

30,16

2,67

t “2    « <1

1© O Obf©

VO

VO Ol KJ W Cn 00

t© O CI CI N N

00 VO vO

cf 00* vO

27,4

70,6

60,1

68,8

> 15

Für den Idarbach im

ganzen:

882,9

10,1

265,0

O. Birkenfeld Mörschied, 1 Mühle, 4    Schleifen*)

„    Herrstein,    Fillmannsmühle    ....

„    ,,    Lohgerberei......

„    „    Walkmühle.......

Steinbach 1. d. Marbachs

Vollmersbach links des Idarbachs

Pischbach links der Nahe

Niederwörresbach, Litzenbergersche Mühle „    Oligmühlschleife . . . .

Gerach, 5 Schleifen.....

Fischbach, Endwieserschleife „ Brühlschleife . . .

4 Mühlen

4* OJ OJ OJ CM CM KJ KJ KJ M

9,8-11,3

8,8

8,0

7,3

6,8

5,3

3,0-5,0

2,8

2,1

0-1,7

15,20

5,oo

2,50

2,40

3,oo

2,65

15.10 3,oo 3,oo

11.10

49,4

18,0

9,o

8,6

14,0

12,3

70,2

14,0

14,0

96,0

KJ

°q, t ^ h ^ qco

* IO cf cf Tt CO M Tt Tt

X

CI

> 34

-•

16

*) Die übrigen Mör-schieder Triebwerke liegen außerhalb der 15 PS Grenze.

> 25

Für den Fischbach im

305.5

91,7

O. Birkenfeld

Simmern

Kreuznach

Bundenbach, 3 Schleifen . .

„ Reinhardsmühle Bruschied, Schummers Mühle

„ Hecklers Mühle, 2 Triebwerke. |

Hahnenbach, Stütz Mühle..........

Kim, Sägemühle...............I

Hosenbach l.d. Fischbachs

Hahnenbach 1. d. Nahe

12,8-14,2

10,1

9,7

8,5

4,9

•    2,3

Für den Hahnenbach im

■7,50

1,40

2,00

4,10

2,5°

3,oo

Ül    M h I

Ol 4* m KJ VO

vO ObCn

M v V V V V

■£>■ Ob -£*• Oi *<j

OJ rOvO M M M

I ff ¹⁰ I I II

:    347,3    104,3

Os»

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Rheingebiet

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil- i Entstrecke | fernung nach ! von

Spähe 1

der

Tab. B

Nutz

gefälle

,    an den

der

Mo-toren

Mündung-

h-Q

Wasserkraft:-

100

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B) i 9

mittlere Monate jähr- lang nicht Besitzer

liehe unter‘ ncne schrittene

Stärke

der

nach

Angabe

der

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7b

Simmern

Kreuznach

Womrath, Langenauer Mühle. .......

„ Wallenbrück, Mühle.......

Gemünden, Fleckenmühle . .........

Gehlweilei', Grohenmühle . .........

„    2 Mühlen ............

Schlierschied, Brummenmühle.......

„    Anzenfelder Mühle. ......

Königsau, Gesellschaftsmühle........

Kellenbach, Rippas Mühle.........

„ Weineis Mühle.........

' Simmern unter Dhaun, Brückenmühle . . .

Simmerhammer . .

Kellenbach (Simmerbach) ,,    1. d. Nahe

24,0

22,8

17.4 i6,i

15,3-15,7

14.5 14,0

10.6

3,00

3,oo

3,oo

2,50

61,5

61,5

81,3

67,8

18,4

18,4

24,4

20,3

(fCÜH o

2,73

2,60

3,oo

2,50

74,o

70,5

81,3

67,8

22.2

21.2 24,4 20,3

1,30

3,75

38,1

109,9

ii,4

IO

Für den Kellenbach im ganzen:

713,7    214,0

33>°    35

Simmern I Gemünden, Altstädter Mühle

Brühlbach links des

Kellenbachs

0,4

2,50 j 11,1

3,3

Für den Brühlbach: 11,1

3,3

Steinalp links der Glan

St. Wendel j Erzweiler, Mühle

Todtenalp r. d. Steinalp

4,5    7,50    22,5    6,8 I

Für die Todtenalp: 22,5 '    6,8 -

Gräfenbach (Ellerbach) links der Nahe

Kreuznach

Daxweiler, Sandmühle

Guldenbach 1. d. Nahe

Rheinböllerhütte.......

Neumühle..........

Stromberger Neuhütte . . . Eichmühle..........

Seibersbach, Junkersmühle .

„ Löwenzeilermühle Schweppenhausen, Sägewerk

2 Mühlen........

Ölmühle.........

Winklers Mühle . . . . Laubsägenfabrik . . . .

Windesheim, Bannmiihle..........

Waldhilbersheim, Ackermühle.......

„    Schleifmühle.......

,.    Mahlmtihle........

Heddesheim, Krügersmühle.........

„ Schmittsmühle.........

Langenlonsheim, Kloningers Mühle . . . . | Bretzenheim, Mühle.............

cO 00 VO ^ vO <N vO    ^ 00 cO rj- h ^ O Tt m !>. cO C4

" CbCO    Nvo' "t fO N H M o o 0 00 tsyOOiOiOH o

MWIHMMMMMI—IMWl-IWW

CI M

ct ct

6.50 20,00

4,00

U,5o

2,80

6,25

12,00

2,00

2,00

5,5°

5,00

4,00

7,oo

i,5°

3,oo

5,00

5.50 4,00 2,80 3,70

3.50 3,50 6,00 5,20

30.9

95-2

21,0

92,0

14.7

32.9

63.1

14.4 •'4,4

39.7

36.1

28.9

50.5

10.8

21.7 36,1

39.7

43,o

30,1

39,8

37,6

37,6

64,5

55,9

Für den Guldenbach im ganzen: 950,6

Morgen bach 1. d. Rheins

9,3

28,6

6,3

27,6 ; 4,4 9,9 18,9

4,3

4,3

u,9

10,8

8,7

15,2

3,2

6,5

10.8

11.9

12.9 9,o

n,9

n,3

n,3

19.4

16.5

285,2

15

24

92

25

60

10

I *OGO .

ct

00 CO    ui

Untertaunus

Rheingau

Dickschied-Geroldstein, 2 Triebwerke . . . Wisper rechts des Rheins

Lorch, Hüttenmühle.............. „

„ Kaufmännische Mühle........j „

Für

5L4 96,7 80,1

die Wisper im ganzen: 228,2

68,4

20

14

Untertaunus

Springen, Riesenmühle .

Dornbach (Fischbach)

links der Wisper

1,0    4,20 ;    15,5

Für den Dornbach: 15,5

4,6

4,6

St.Goarshausen St. Goarshausen, 5 Triebwerke

Forstbach r. d. Rheins

i 0,1-1,2 29,30 j 49,8 Für den Forstbach: 49.8

M,9

14,9

St.Goarshausen St. Goarshausen, 2 Triebwerke

Hasen bach r. d. Rheins

o,i 0,5    16,90

Für den Hasenbach:

44,8 j 13,4    > 13

44,8 |    13,4

Wittgenstein Feudingen, Einöd, Mühle.....

„    Bermershausen, Metallwarenfabrik

„    Saßmannshausen, Weberei' . . . .

„    Laasphe, Elektrizitätswerk.....

„    „    Lohmühle........

„    Niederlaasphe, Mühle.......

I Lahn rechts des Rheins

Ul CI M CO u) ro

233-6

23L7

231,0

226.5 225,9

223.6

bJ L 'Jl C9 Ol bJ *-< O Cn o Cn bl Cn O O O O O

*4 tO M vl L K3 JO    K>    C*>

•Cj C4 vb coCc

13,1

W IO W h |j M sl CO H H*

00*^1 Co MD

125

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil- Entstrecke | fernung nach ! von Spalte 1 i der der i Mündung Tab. B

km

h-o

Nutz- Wasserkraft: ~

gefalle! (Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle

an den' nach Tabelle Mo- mittlere toren jährliche

der

■■

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

Monate lang nicht unterschrittene

der

Besitzer

PS

PS

PS

7a

Übertrag 448,3 j 134,5

Breidenstein, Sägemühle...........

Wallau, Union werke.............

Biedenkopf, Obermühle...........

„ Spinnerei............

Friedensdorf, Neumühle...........

„    Schmelzmühle.........

Buchenau, Karlshütte............

„    Dorfmühle............

„    Bundebergsmühle........

Brungershausen, Dammhammer ......

Kernbach, Mühle...............

Kaldern, Mühle................

Kölbe, Mühle.................

Wehrda, Wasserwerk............

Marburg, 8 Triebwerke...........

Kappel, Steinmühle.............

Wolfshausen, Nehmiihle...........

Argenstein, Mühle..............

Roth, Mühle..................

Dorlar, Neumühle..............

„ Altmühle ...............

Naunheim, Mühle..............

Wetzlar⁻, 8 Triebwerke............

Oberbiel, Eisenwerk Lahn.........

Löhnberg, Mühle...............

Weilburg, Brückenmühle..........

„ Kirchhofsmühle.........

Elkerhausen, Fürfurt, Chemische Fabrik .

Villmar, Marmorwerke............

Runkel, Mühle................

Limburg, 5 Triebwerke...........

Nassau, Elisenhütte.............

St.Goarshausenj Oberlahnstein, Grube FTiedrichssegen . . .

„    ;    „    Wolfsmiilile..........

„    J Niederlahnstein, Drahtwerk Hohenhein . .

n    Oberlalmstein, Weißmühle, Farbenfabrik .

Biedenkopf

Noch Lahn

Marburg

Wetzlar

Biedenkopf

Wetzlar

Oberlahn

Limburg

Unterlaim

Wittgenstein j Banfe, Untere Mühle

Banfebach rechts der Lahn

5    204,8 204,2 202,1 201,0 198,6

6    187,1

7    181,7

7    1176,0—179,°

13

13

14

172,2

168,5

167,8

165,0

132.7 132,4

128.8

2,60

3,4°

3.25 3,4° 2,00

1.80 •3,65 0,85 0,85 i,3° i,5°

2.80

1.80 1,40 5,°°*) i,75

1.25

1,00

1,10

o    lA    tü    lOVO vo    fO    M    CS    Cn    C4    m    O ü* O    C^    >0 IO    H

O    cf    io    cf    io    o    cf    cf    cc    cf    cf    0)4 ^    10    00    r-^vO

n£>    nO    lOvO    On    m    CI    lOiONO'N't'tNO    h CO    O

M    M    l-l    MC»    M    M C» GO    CO    C»    M    C1

to

O'Oi 0"0 (J'M Ol M W H H 0)0)    10    ^ H

M C\ Cn M 10 Gl -L H vj 4^ Ü1 Oi 04 00 CO On 00 00 \C Li On CO Kl i* <1 C'M o Mt C*> to^j CO Cn CO O

,0,0 On 00 CO ,    ,

IO ] NO M C»

20

48

100

>3°6

70

65

42

14    124,0—126,0

15

19

19

19

20

20

20

22

27

29

29

29

29

U7,5

100,3

96,8

95,6

86,2

74,7

7L7

60,3-61,3

24,5

5,5

3,5

3,2

2,1

1.10 >3,95*)

i,5° 1,86 2,75 2,5° l

2,50

i,3°

i,5°

3,85-1

2.10 2,80

2,00

281,3

2,00

29

152

So

230

IOO

80

270

90

233

400

900

36

215

85

*) Die Triebwerke nutzen z. T. dasselbe Flußgefälle mittels gesonderter Werkgräben aus. Die Geiäll-zahlen sind zusammengezählt, die Summe ist durch die Zahl der Werkgräben geteilt.

Für die Lahn in Preußen: 18306,0 5492,1

4,2

3,5°

19,2

5,8

12

Für den Banfebach:    19,2

5,8

Wittgenstein Laasphe, Fabrik

Laasphe links der Laim

1,0

1,3°

3,3

1,0

Für die Laasphe:

3,3    1,0

Biedenkopf

Breidenbach, Mühle

Perfbach rechts der Lahn

6,0

4,5°

59,4    W,8

12

Für den Perfbach:

59,4    17,8

Ohm links der Lahn

Dillkreis

Rodenbach, Claasmühle......

Haiger, Haigerhütte, Papierfabrik Sechshelden, Altmühle.......

Dill rechts der Lahn

W etzlar

>,    Vollbachsclie Mühle.....

„ Neumühle...........

Dilleiiburg, 4 Triebwerke..........

„ Schneidemühle.........

Niederscheld, Adolfshütte..........

Burg, Burgerhütte..............

Herborn, Eisenwerk.............

„    4 Triebwerke...........

Sinn, Neuhoffnungshütte, Elektr. Kraftwerk

Katzenfiut, Mühle..............

Dillheim, Steinmühle.............

Werdorf, Luthermühle............

,, Werdorfer Mühle.........

Aßlar, Aßlarer Hütte.............

„    2 Triebwerke..............

Wetzlar, Mühle................

<sO vT) vo vO NO 00 CO 00*vi 'vj CMCn Cn ^ W W Oi W w

42.3 39,° 37,o

36.4

35.6

33,0-34,0

32.3 3Li

28.2

26.7

25,0-26,3

22.2

16.2

14.4 10,0

9,°

7,°

5,5

°,9

8,40 4,00

3.20 6,45 ,

4.20

379,3

202,2

■245,2

494,1

354,9

-^CnvOOJMvjvj    Oih I » h to w W

(OOiOHvOOMJ'OMXWOW ! Cn COnO JO tO \D 61 4^ b O O O O 01 b Onm CO 61 00 00 O •<> O

22

60

244

45

3°

60

250

45

45

20

18

38

39

10

Für die Dill im ganzen: 3 938,2 1181,5

Siegen

Dillkreis

Oberdresselndorf, F'arbenmühle „    Fruchtmühle    .

Niederdresselndorf, Mühle . . . Holzhausen, Killetsmühle . . . . ,, Aßlersche Mühle . .

Allendorf, Mahlmühle......

„ Schneidemühle , . . .

Weiherbach (Haigerbach) „ rechts der Dill

L 4- bl W W K) ts)

to jo .fc*. Cn jjN 00 i* -f* Oj On On Cn Oj

i8,o

12,6

18.4

21.4

27,5

-T 00 IO tS 10 CO 40 \0 00

20

(3.5°)

3»,

11-4

ON CO

Für den Weiherbach im ganzen:

136.0

40,7

Kreis

Gemarkung

Wa sserlauf

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Teilstrecke nach Spalte 1

der

Ent

fernung

von

der

Mündung

*-Q

IOO

Tab. B

Nutzgefälle i (Q ^er nächsten ö    oberhalb gelegenen

h Ermittelungsstelle Tabelle B)

9

mittlere Monate jähr- lang nicht 1 •    ,    unter-

liehe schrittene

der

an den Motoren

nach

Motoren

nach

Angabe

der

Besitzer

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7b

Dillkreis

Langenaubach, Rödersche Mühle »    Elektrizitätswerk

Au rechts der Dill

Haiger, Neumühle . . „ Minervahütte „    4 Triebwerke

Co Co Co Co to

■ .““4“

O Cn Cn O

6.

00000 o >o o o^ so* \d cs" -4

4^ 4^ tO IO h

O O h 10 Os Os 00 CO M *“4

CO IO Cn Os O

CO "io I to !

Für die Au im ganzen: 149,0

44.6

Dillkreis

Steinbrücken, Mechanische Werkstatt . . . Eibelshausen, Hütte, 2 Triebwerke . . . .

,,    Hudelsmühle.........

Wissenbach, Adolf-Wilhelmshütte, Elektrizitätswerk ..................

Wissenbach, Mühle.............

Frohnhausen, Oberste Mühle, Spinnerei .

,,    Mahlmühle..........

Dillenburg, Dorotheenhütte, Farbwerk . .

Dietzhölzbach 1. d. Dill

12,0

10,8

9,1

O CS 40 r}- tv.

CO N *4 4 O

4,30

11,50

3,80

30,1

80,5

37.4

M to w 4^ \p io io O

Os

Cn

to

Cn

3,49

4,80

12,00

(4,00)

4-20

Für den Dietzhölzbacli im ganzen:

34,4

47,3

io-3

14,2

118,2

52,2

400,1

35-5

15-7

120,1

M I M CO

iß O MCn

Dillkreis

Niederscheld, Scheiderhütte „    Mühle ....

Schelde links der Dill

4,6o

5,oo

21,1

23,0

ION 05

Co co

Für die Schelde im ganzen:

44,1

13,2

Dillkreis

Schönbach, Sägemühle. . .

»    2 Mühlen . . .

Uckersdorf, Schneidemühle „ Papiermühle .

Amdorf rechts der Dill

Burg, 2 Mühlen

Os 4^ 4- CO to

9,o

7,3”8,5

3,7

3,4

0-0,5

4,oo

10,00

1,70

4,00

3,4°

to to to

•vj O CO o CO

in io d d O

Os CS vo M H d SD <N \D 00

CO

w Co 4^ 4^ O

Für die Amdorf im ganzen:

79,5

23,9

Biedenkopf

Dillkreis

Bischoffen, Gellenbachsmühle

Offenbach, Mühle ......

Bicken, Mühle........

Herbomseelbach, Mühle . . .

Aar links der Dill

9,9

8,3

6,2

3,2

Für die Aar im

:r

Dillkreis

Driedorf, Ölmühle.......

Heiligenborn, Neumühle . . . Guntersdorf, Obere Mühle . .

„ Untere Mühle . .

Hörbach, Klaasemühle.....

,, Andreasmühle .... Merkenbach, Rehmühle, Fabrik

Rehbach

rechts

der Dill

io,8

9-T

TT fO

Für den

Rehbach im

5,oo

4,00

3.50

4.50 5,oo 4,70 5.°oj

ganzen:

OS    ^    OS    tH    so    CS CS a\ CS ro tH <*4

OS    pC    4"    F-l    d    IO ci CT\ h-T o" t^l Ö

CS    rO    "t    'T, I    v©    mmmmcscscsIkä

M M M

OU H

io in io O

50,9

4¹ m *4 to vo vO CO

Co

i M

CO

so -t rt in 10 10

es

Dillkreis

Wetzlar

Haiern, Schneidemühle

„ Mühle.....

Beilstein, 2 Mühlen . . Holzhausen, Obermühle Allendorf, Mühle .... Biskirchen, Pitzmühle . „ Mühle . . .

Ulmbach rechts der Lahn

15,4

15,0

14,0-14,5

10,0

5,2

2,7

1,2

6,00

4,oo

>3-50

4,00

4,50

4,70

4,i5

to to to w ^ vi On 10 Cn Os sp "m Co h Cj 04* Cn

^4 00^4 CO m M JO vO 00 00 ^ OD 00 N

C4 CS

4^ 00

10 w Cn

Für den Ulmbach im ganzen: 111,7

33,4

Oberlahn

Obershausen, Holzschneidemühle „    Mahlmühle ....

„    Palmrichsmiihle .

Kallenbergbach r.d.Lahn

Niedershausen, Mühle.......

Löhnberg, Hütte, Zelluloidfabrik

H W U O CO

to o L O to

3,oo

3,oo

4,00

1,50

7,oo

Cn m

10 M Qß OS ps Cn io Cn L L

Os QnvO OC m m" cs" CO 10

Für den Kallenbergbach im ganzen:

85,0    25,6

Föhlerbach rechts des Kallenbergbaches

Usingen

Altweilnau, Landsteiner Mühle . .

„    Neuhammer. Spinnerei

Neuweilnau, Mappesmiihle ....

Altweilnau, Erbismühle......

Rod an der Weil, Hammerwerk .

„    „    -,    „    Kleinmii'hle . .

„    „    „    *    Hirsenmühle .

Weil links der Lahn

Oberlahn

Emmershausen, Mühle . . . . Gemünden, Etzauer Mühle . Heinzenberg, Elendsmühle .

Langenbach, Mühle......

Audenschmiede, Eisengießerei Weilmiinster, Blumenmühle . .

MCSCSCSCSfOfOiß^'t

HHHHioiOIOWlOtOOJWOJ 10 -t- Oi v] O to 4ä- Cn CO OD m m 00Cn OD (jNCa Cn 4^ COCn O ^ CO

6,00

3,80

5-00

4,oo

3-oo 4.20 3,00 3,00 4,50 3,30 3-50 5-00 5,75 I

36.1

22,9

30.1

24.1

10,8

6,9

9.0

7,2

O co 4^. Co Co io Co

6-3

8,8

6,3

6,3

17.5 12,8

13.6

26.6    ¹

30.6

Crtl | >tO OO ICO I >O0

CO I    MM M M I CS SO

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Rheingebiet

Kreis

Gemarkuu g

Wasser lauf

und nähere Bezeichnung der Triebwerke j

Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte 1    der

der Mündung lab. B

von

h-o I

Wasserkraft: —-100

gefalle (Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

9

mittlere | Monate j ähr-liche

Nutz-

an den Motoren

- ' Stärke

der

Motoren nach Angabe der

lang nicht] Besitzer unterschrittene

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7b

Oberlahn

Weilmünster, Neumühle Lützendorf, Mühle . . . Ernsthausen, Mühle . . Freienfels, Neumühle

Noch Weil

C9 COtO H

b b 4^ b

Übertrag 2,80 3,6° 4,oo 2,80

D- LD \D cO CN b CN O CO rf l^CO vo 10

cr\co cn 10 CN -t M Tf O \D M CN CN CN

»o

Für

die Weil im ganzen:

813,6

244.1

Limburg

Oberlahn

Limburg

Oberselters, Hammermühle.........

Niederselters, Farbenwerke.........

„    Brückenmühle........

Oberbrechen, Miihle und Elektrizitätswerk

Niederbrechen, Herrenmühle........

„    Brückmühle.........

Lindenholzhausen, Mühle..........

Ennerich, Brückenmühle...........

„    Hammermühle..........

„    Aumühle..............

Mühlen, Mühle................

Emsbach links der Lahn

M M M M

P M JO JO ON^-1 M 04 4^ Q\ Cn CO b Cn b 00 b O b b O

53,5

50

1,5°

3,oo

i,8o

2,50

i,8o

2,00

Für den Emsbach im ganzen:

43,9

18,3

42,7

46,8

38,3

76,6

46,0

63,8

46,0

5LI

MMMMtOWMM    MM

Cn 04 vD 04 04 m to Cn 04 Q\ 04 CO h COO Ol o CO Cn b O

1 M M tO M ¹ Cn tO O CO

527,0    158,0

Westerburg

Limburg

Wilmenrod, Obermühle, 2 Triebwerke. . .

„    Brückenmühle.........

„    Untermühle...........

Langendernbach, 3 Mühlen.........

„    Eckertmühle.......

Elbbach rechts der Lahn

Heuchelheim, Elbmühle ,

„ Mühle . . . Oberzeuzheim, Lochmiihle

Römische Aumühle . .

Ober Ziegenfurter Mühle . Mittel Ziegenfurter Mühle . Unter Ziegenfurter Mühle .

Niederzeuzheim, 2 Mühlen . . . Hadamar, Hammer, Farbenmühle „ Schloßmühle......

Stadtmühle

Niederhadamar, Neumühle

Elz, Zelluloidfabrik „ Neumühle . . . Staffel, Steingutfabrik

Brötzenmühle, 2 Mühlen .

OiCn-^-t*-^4--^-(-GJGJ0J04G4 0404G4 10 to m

24,8-25,0

24,5

24,2

i9,OI9,5

18,9

15.1

14.1

7A

1.7

o,5

04 jh JO to to M — 04 GO to H ]0 H 04 Cl vj 04 O 4*. KJ Ol

Cn b O O O k M b b m 00 00 00 *0 O O O b Cn Cn Cn OOOOOOOOCnCnOOOOOOOOOOO

M tO

Cn ■£. ^4    *<I Cn Ob »-1 Ob 0'> Cn tßCntOtCtoO\HtOHio

'sOCnCnCnCn to 04 Cn vO ^ 0^4 On O'' Oi 04 Cn 04 04 00 b cn b b b b b -k b m b O b b b O b b b to b

to

1-

^ H    IO    u    (0 H H 04    **-1    10    H 10 H w    h Q\ H CT'

^4 Ok4    m    K)    M Cn ^3 4i. p M M p    vp ^    ^ p

co m m ii ti4 o bvj o ^ i i o m o -*4

38

IO

48

25

18

30

> 18

20

to M -p*. to

to to

Cn CO Cn

Für den Elbbach im

ganzen: 1 964,9

589,6

Westerburg

Westerburg, 5 Triebwerke Gemünden, Jeremiasmühle „ Hammermühle

Schafbach 1. d. Elbbachs 2

4,o-6,o

64 b

20,25

4,00

4,oo

107,3

21,2

21,2

cf vb vb ro

Für den Schafbach im

ganzen:

149,7

45,0

Seebach 1. d. Schafbachs I

Westerburg

Seck, Dapprich, Mühle . Gemünden, 3 Triebwerke

Holzbach 1. d. Elbbachs

3,8

1,0-3,0 Für den Holzbach im

5,oo

>9,50

17,0

32,4

o CN *-» n

ganzen:

49,4    14.8

Limburg

Hausen, Feigenmühle „ Damenmühle

Lasterbach (Steinbach)

„ links des Elbbachs

Ellar, Mühle

Gadelheimer Mühle

Dorchheim, Gadelheimer Mühle „ Mühle........

000000 O «o cn vO O O^¹

10 fÖ 4 to IO UO

04 04 H K) H W

O O VJ O Pf* bi Cn 04 b 00 b

Co

Für den Lasterbach im

ganzen:

139,3

41,9

Untertaunus

Langenschwalbach, Eisengießerei Adolfseck, Damm- und Lohmühle „ Frankenberger Mühle .

Breithardt, Stiitzelmiihle......

Hohenstein, Herrenmühle.....

„    Diefenbachsmühle    .    ,

Holzhausen, Unteraarmühle    .    .    .    .

Michelbach, Mühle.........

„ Hütte.........

Aar links der Lahn

ro CN m rO cO cO

Unterlahn

Hausen, Mühle.......

Rückershausen, Untermühle Hahnstätten, Untermühle .

» Wirthmiihle . Oberneisen, Wirthmiihle . Niederneisen, Mühle ....

MMMMMtOtOtOtO

ON ».COO ^ p^4 Cn ppp. b 64 0004 h M COM M O ^ 04 OJ Cn b

IO to to (0040404010404040)04 0 04

2 .b OOO 61 Cn bb 61 o Cn cn b O to to

p loiOOOOOCnOOOOOOOlCn

26,6

83,7

24,5

26,1

38,6

38,6

33,i

60,7

37,o

68,9

67,0

57,o

45,6

63.9

70.9

742,2

M MM    tO

GO vO M H vj M Cn CO b b b b 00 b m o

11,1

20.7

20,1

17.1

13.7

19.2 21,3

222,8

34

11

18

20

22

15

12

K reis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil-

strecke nach Spalte 1

der

Ent

fernung

von

der

Mündung

M3

IOO

Tab. B

Nutz- i

gefallei (Q der nächsten

oberhalb gelegenen Motoren h    Ermittelungsstelle    oll

an den nach Tabelle B)    ‘

9

Mo- | mittlere Monate toren

der

j ähr- lang nicht unterschrittene

liehe

Angabe

der

Besitzer

Bemerkungen

km

nt

PS

PS

PS

7a

Übertrag

742,2

222,8

Unterlahn

Flacht, Mühle . . Holzheim, Mühle

Noch Aar

5-2

» Aardecker Mühle........

Freiendiez, Mühle und Elektrizitätswerk . Diez, 3 Triebwerke.............

4,2

3,3

2,3

0-1,0

O O O O o go r^oo *«•

00^1 slsl CO ^ CJi D Ul o Cp O Cp O Cp

M^ IO N 10 F) rf cf m" cf DO

Ct <N

22

20

C4 <N CI

19

45

65

Für die Aar im ganzen: 1 129,1

338.9

Untertaunus | Hennethal, Obermühle. >,    Kettenbach, Ölmühle . .

Aubach rechts der Aar

kJ Q\ *bj bi

3-50

4,30

ii,9

16,7

Für den Aubach im ganzen:

28,6

QO

*) Die Triebwerke nutzen zum Teil dasselbe Flußgefälle mittelst gesonderter Werkgräben aus.

Summe der Gefäll-zahlen ist durch die Zahl der Werkgräben geteilt.

Die

Unterlahn

Steinsberg, I hornsmühle ,, Mittelmühle . Bremberg, Bischofsmühle Gutenacker, Justusmühle.

Rupbach links der Lahn

3,20 5,oo 4,io :

4,80 ,

Für den Rupbach im ganzen:

(S ON N CO cf M M⁻ O

7,2

n,2

CP M04 M kJ 00 4** kJ

CO

38,4

11,6

Unterlahn

Kördorf, Reifenmühle, 2 Mühlen .

„ Neuwagenmühle.....

Attenhausen, Obermühle.....

„    Mittelmühle

Singhofen, Neubeckersmiihle . . .

Dörsbach links der Lahn

10,0

9,5

6,3

5,8

Cp CP O'

o o 000

34,6

17,3

34,4

10,4

5,2

10,3

4,9

3.00

27,9

8,4

Für den Dörsbach im ganzen:

114.2

34,3

Un terlahn

Lollschied, Stemmelmühle Singhofen, Tennermiihle

Hasenbach l.d.Dörsbachs

1,6

0,1    3,00

den Hasenbach:

6,8

2,0

6.8

Unterwester-» wald

Unterlahn

Eschelbach, Aumühle............

Montabaur, Mühle und Elektrizitätswerk .

Wirzenborn, Brudermühle..........

Bladernheim, Mühle.............

Ettersdorf, Heckenmühle..........

Giershausen, Mühle.............

Holzappel, Bruchhäuser Mühle.......

Obemhof, Hütte................

Gel bach rechts der Lahn

3,3° 5,oo 3,oo 2,70 2,80 2,80 4,0° 3,io

Für den Gelbach im ganzen:

O' Q\ Cs Cm CP

26.3

25.3

21,7

14.2

00 kJ

23,1

35,0

37,2

62,5

79,9

kJ CP to 10 M M M 4“ 0 M M 00 M O /

o p *^4    00 fo cn Cd

I "c I

-Pi- Cm

| CC

Westerburg

Kleinholbacli, Michelmühle „    Freimühle. .

Nomborn, Studentenmühle „ Kautenmiihle . .

Eisen bach 1. d. Gelbachs

f £ £ f

Cn O Gi

3.50

6.50

5,5°

4,50

to w Cp h Cp COCP vi Cn O O kJ 00

145,7

ro o 't o} »b 6 co \o

Für

den Eisenbach im ganzen:

102.0

30.6

St.Goarsliausen

Unterlahn

St. Goarshausen

Unterlahn

Marienfels, Kleinmühle...........

Berg, Stegsmühle...............

Geisig, Mühle.................

„ Dickmühle..............

Marienfels, Käsmühle............

Berg, Rauschemühle.............

Singhofen, Augustinermühle........

Neumühle............

Schulmühle............

Bergnassau-Scheuern, Langauer Mühle . .

1    Mühle........

NassauerDrahtwerke

Mühlbach links der Lahn

c M kJ p vp o M p K> CO 4U O. Cm Co    to    OCo

4,00

3,oo

3,oo

3,30

3,50

2,70

330

3.20

6.20 8,00 3,50 7,oo

CaJ CC O'OJ OJ D Cp OJ 04 C4 OJ K4 OnCp 4- Cp CC Q\ 4- m m Cm m i». h L w oj h L 04 io to

rO ON ON CO

o o ö co 6 o ö m

M    MM    M    M C^ M C9

GO

M Cn Cn

00 K4

CM

Für den Mühlbach im ganzen: 521,0

156,3

Unterbach rechts der Lahn

Unterlahn

Ems, 2 Triebwerke

Emsbach rechts der Lahn

o 0,7    12,65

Für den Emsbach:

41.1

41.1

12,3

> 29

12,3

Mosel links des Rheins

Bitburg Trier Ld.

Wallendorf, Mühle Mesenich, 2 Mühlen Langsur, Mühle. . .

Sauer links der Mosel

42.7 4,0 -5,0

i,3

2,00

2,10

1,00

655-1

975,7

464,6

196.5

292,7

139,4

60

23

12

Für die Sauer in Preußen: 2095,4

628.6

Prüm

Malmedy

Prüm

Vei'schneid, Mühle .... Schönberg, Rödger Mühle

Urb, Mühle........

Hemmeres, Mühle ....

Our links der Sauer

88,8

74.6

72,7

67,5

2,50

2.00

1,00

ON 00 **4

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

31

Ent-

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teilstrecke fernung nach Spalte 1 der der Mündung Tab. B

von

km

Nutz

gefälle

an den Motoren

h-O

Wasserkraft: —— 100

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

mittlere jährliche

Stärke

der

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

Monate lang nicht unterschrittene

der

Besitzer

PS

PS

PS

7a

7b

Übertrag

I43.I

42,9

Malmedy

Prüm

Malmedy

Prüm

Bitburg

Weweler, Hechels Mühle . .

Stupbach, Mühle.......

Ouren, Mühle ........

„ Mühle ........

Dahnen, Lascheidsauelsmühle Dasburg, Karpenauelsmühle

i. 2 Mühlen.....

Preischeid, Dörnauelsmühle .

Gemünd, Mühle.......

Roth, Mühle.........

Noch Our

% W OvOvüvOvü OOCOCOCO

ft

Cb -

P WOJ(4W4*OiOiCn

^ 'CWWAO'HHKltOH

M öl W    <1 M Ö

3,00    148,8    44,6

1,80    89,3

1,00 2,00 1,50 2,40 2,00 1,80 4,20 5,00

26,8

24

12

14

40

16

18

Preußen: 1 672,1

501,6

Malmedy

Lommersweiler, Prinzen Mühle Thommen, Mühle bei Maspelt

Braunlauf rechts der Our

6,0

3.oo

2,50

20.7

21.8

0\ ON Cn b

co

Für den Braunlauf im ganzen:

42,5    12,7

Prüm

Bitburg

Prüm

Irrhausen, Untermühle . . .

Karlshausen, Mühle.....

Preischeid, Machtemesmühle

Irsen links der Our

16,9

CN CO

8,5

5,2

4,00

2,80

36,0

35,5

00 \D

I 6 6

¹ i-H M

Für die Irsen im ganzen

71,5

21,4

Bitburg

Wallendorf, Gaymühle

Gaybach links der Sauer

3,5    5,oo_

Für den Gaybach

37,5

11,2

37,5

Prüm

Willwerath, Mühle...........

Dausfeld, Mühle............

Prüm, 2 Mühlen............

Niederprüm, 2 Mühlen........

Watzerath, Mühle...........

Pittenbach, Mühle...........

Pronsfeld, Mühle............

Lünebach, 2 Mühlen..........

„ Sägemühle.........

Manderscheid, Heilhauser Mühle . . . Waxweiler, Ginshauser Mühle . . . .

,,    Octavmühle........

„    Godeshauser Mühle . . .

Prüm links der Sauer

Niederpierscheid, Mühle

Urmaueler Mühle . .

Bitburg

Plütscheid, Maueier Mühle Bettingen, 2 Mühlen . . . .

Peffingen, Mühle......

Holsthum, Mühle......

4^ 44. -U CO 00 00 CO CO^J Sl si vl Cn Ol 4. 01 OJ to M

67

4,00

4,00

6,00

8,00

3,oo

2,00

1,25

O W M O ON O K) Cn Cn O O O

12,2

1,00

2,00

i,3°

1,30

21,6

28,0

49,0

&5,4

4i,5

34,9

36,0

95

CocohO^OioO

00 00 00 5 ^4 S OJ Cn | p | | p I w 5 £ CO ON Cn Cn Cn 00 O 00 O ^ CO    Cn 4^ b\ *<l 4^ Cn    N

| v£> vo

I (N M M

Für die Prüm im ganzen: 651,7

195,4

Bitburg

Mettendorf, Oberste Mühle » Unterste Mühle Enzen, Oberste Mühle. . .

,, Unterste Mühle . .

Enz rechts der Prüm

H Ci CI CI

CMO H N CN M 00

3.00

3,oo

4,00

2,50

G1 Cn C9 Oi OI M Iß Ol

o oo on To

vp Cn H o b bo vb o

vO vO

Für die Enz im ganzen: 158,6

47,6

Prüm

Bitburg

Reuland, Mühle.......

Lasel, Juckmühle......

„ Mühle........

Nimshuscheid, Mühle . . . Seffern, Unterste Mühle . .

Bickendorf, Mühle.....

Nattenheim, Mühle.....

Rittersdorf, Oberste Mühle

» Mühle.....

Bitburg, Christiansmühle . >. Peuschmühle . . .

Stahl, Burgmühle......

»    2 Mühlen......

v Backesmühle.....

Birtlingen, Mühle.....

Messerich, Mühle......

Dockendorf, Mühle.....

Wolsfeld, Mühle......

Alsdorf, Mühle.......

Niederweis, 3 Mühlen . . . Irrel, Mühle.........

Nims links der Prüm

vo CO CO^J M ON Ov Ov ON Cn Cn Cn Cn 4* 4- A 10 to m m

00    HHHHCCMWMWMtO WOJ4444

O I ONVO w 4^ Cn vO I HWOiCnON00iO4OHMCn ^ ^ Co Cn On OJ    “ 00 M Cd 00 00^ b H h 00 M O

1,80

2,00

0,85

3,oo

1,50

1,50

3,oo

1,85

1,85

2,40

1,50

1,85

3,70

1,85

1,5°

2,00

1,00

1,50

1,30

3-40

1,80

uo CN CTV crv 00^ »q iq 1-1^ Tt 00^ VD^ OQ, m    <» IH

ibrCo" io »o «o m" cn cn io^iom ibt^’^t^-^cbobob m m m cO CN CN lO't'tiOCÜ'tON'tcOlOCN -T fO O IO

VO CN MD CO    00 IO 00 00 »O CO io m CN m \q vo

Tt ib    cb o~ »o cn cn vb o    co n    co h vb cb    coh m"    n

M    MMMIHMMCNMIHM MMCOM

v£> v£> M o CO O VO CO t-t tC Qt h rO m hh

20

23

16

12

30

36

Für die Nims im ganzen: 907,8

272,2

Trier Ld.

Wasserliesch, 3 Triebwerke

Albach rechts der Mosel

c-1,6    16,50 j    55,3    16,6

Für den Albach:    55,3    16,6

54

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teilstrecke nach Spalte 1 der

Tab. B

Ent

fernung

von

,    an den

der

Mündung

km

/,.Q

der

ge fälle (Q der nächsten

¹ oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

Mo- mittlere jährliche

toren

PS

7a

nach Angabe Monate der lang nicht Besitzer unterschrittene

Bemerkungen

■■

PS

PS

7b

Saarbrücken Kleinblittersdorf, Mühle

Saar rechts der Mosel

1,50

2    in,9

Für die Saar in Preußen: 721,2

721,2 | 216,4

50

216,4

Saarbrücken Auersmacher, Elektrizitätswerk

Blies rechts der Saar

5,2

1,70    364,8    109,4    84

Für die Blies: 364,8    109,4

Trier Ld.

Otzenhausen, Nonnweiler Achatschleife . .

Braunshausen, Mariahütte..........

„    Sägemühle..........

Prims rechts der Saar

Die Flußstrecke wird außerdem auch durch lothringische Triebwerke ausgenutzt.

49,5

47,3

45,8

Merzig

Saarlouis

Kastei, Meßmühle........

„ Schmelzmühle......

Mettnich, 3 Mühlen.......

Mühlfeld, Waldmühle......

Lockweiler, Mühle........

Büschfeld, Mühle.........

Limbach, Chartener Mühle . . . Außen, Bettingerschmelz, Mühle

„ Bettingermühle......

Primsweiler, Mühle.......

Knorscheid, Mühle........

Nalbach, Mühle..........

45,i

44,7

4L3

40,3

34,7

28,5

24,3

21,5

19.8 16,2

13.8

8,2

2,20

12,52

1,80

3,oo

2,54

8,60

3,ro

2,10

2,00

2,30

2,00

2,00

1,20

1,3°

1,5°

Für die Prims im ganzen:

Ct 00 O O CO VO cO 04^ cO Cr\ \D ^ \D 1—<

00 vo ^ o CO 4 H M rCvo »b tCco tC 00 c4

M'OM'tfOMtt't'O'O'O’tCOfO'O

M    M    MMMMMfO

5,5

50,0

125

7,2

10

12,0

10,1

o\to ono> '00 Cd Lj 4^ 4*,

12

20

50

16

15

15

20

411,7

Trier Ld.

Züsch, Schmelzmühle

Altbach links der Prims

3,i

4,oo

11,0

3,3

Für den Altbach: 11,0

3,3

Trier Ld.

Hermeskeil, 3 Mühlen . . Bierfeld, Dorfmühle . . .

„ Unterste Mühle Kostenbach, Mühle . . . .

Buweiler, Mühle.....

Rathen, Mühle......

Löster Bach r. d. Prims

17,4-18,5

12,1

ii,6

6,8

5,9

3,8

13,80

2,50

2,50

2,50

3,8o

3,25

49,7

n,9

15,6

15,6

23,8

30,1

i4,9

Für den Löster Bach im ganzen

146,7

Merzig

J Wadrill, 2 Mühlen . . . j Gehweiler, Obermühle .

Untermühle

Wadrillbach r. d. Prims

Wedern, Mühle .............. .

Wadern, Tuchfabrik.............

Schneidemühle...........

Mühle und Elektrizitätswerk . , .

Für den Wadrillbach im    ganzen

rt vo IO »O fO *o 00" 10 cf cf cf CO <J\

Tj- m <n d M rO

MM    m    4k.

m 4*. 00 ON ON f- £»    4^-

coo Ci 00 com 61    ©

So, 8 I II

224,2    67,3

Merzig

Nunkirchen, Mühle und Elektrizitätswerk . |

Nunkirchener Bach

rechts der Prims

2,9

3,50

5T9 1    15,6 j

Cg

Für den Nunkirchener Bach

51,9

15,6

Ottweiler

Saarlouis

Bubach-Kalmesweiler, Thetardts Mühle . . Theelbach links der Prims

Lebach, Lothringers Mühle.........

» Jean Clauden Mühle........

Lebach, Die Motte, landwirtschaftl. Betrieb

04 ON ON 00

bi b ^4 m

2.30

1.30 2,10 1,5°

54,8

31,0

50,1

35,8

to o n vcT on >b ö

M    MM

I lü'ß o I N N h

Für den Theelbach im ganzen: 171,7

51,4

Saarlouis

Niedaltdorf, Niedmühle...........

Kerprichhemmersdorf, Wackenmühle. . . . Großhemmersdorf, landwirtschaftl. Betrieb

Siersdorf, Mühle...............

Eimersdorf, Matheisermühle.........

Nied links der Saar

13,4

9,2

7,7

3,o

i,9

0,80

1,80

o,75

1,60

0,70

113,1

bi ONO» **4 04 Iß N M jjNO»

-<i Co co4^ b>

Für die Nied in Preußen: 798,8

239,7

Merzig

Merzig, 4 Mühlen

Seffersbach r. d. Saar

0-1,0    5,55 I 43,7 i3.i > 15

Für den Seifersbach: 43,7    13,1

Stein bach links der Saar

Saarburg

Weiten, Oberste Stegmühle .......

Orscholz, Wasserwerk...........

Faha, Unterste Stegmühle........

Herrenmühle bei Kollesleuken......

Kirf, Kollesleukener Mühle........

Meurich, Oberste Neumühle.......

„ Unterste Neumühle.......

Trassem, Rotermühle bei Saarburg . . . Saarburg, 3 Triebwerke..........

Leilkbach links der Saar

4,50 7,00 3,40

12,4

12,0

n,3

Für den Leukbach im ganzen:

Tt QnnO ißNiOO'N cOI “3

10 ro M tb 10 cf O N b O

MCSMWMMMM rO | »O M I N

4,6

7,2

3,5

5,2

4,7

3,2

3,3

5,3

4o,o

77,0

C004 04 04 CO-P* cn

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wa s'serlauf

Teil- ; Ent-strecke : fernung nach von Spalte 1 ; der der I Mündung Tab. B

Nutz-

Wasserkraft:

h.Q

100 1 Stärke gefalle (Q der nächsten j der

oberhalb gelegenen j Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B) |

mittlere j Monate jähr- |lang nicht Besitzer liehe schrittene

an den

nach

Mo

toren

Angabe

Bemerkungen

der

km

PS

PS

PS

7a    7b

Olewiger Bach (Altbacli) rechts der Mosel

Saarburg

Trier Ld.

Zerf, 3 Mühlen..........

„ Bruchsmühle........

J Hentern, Oberste Mühle .... „ Unterste Mühle ....

j Burg, Heidermühle........

Ollmuth, Geizenburger Mühle .

Schöndorf, Mühle........

Pluwig, Pluwigerhammer, Mühle

Sommerau, Mühle........

Morscheid, Mühle........

Ruwer rechts der Mosel

io

,, Studentenmühle Waldrach, 2 Mühlen . . . . Kaseler Mühle.......

Mertesdorf, Reisemühle...........

„ Karlsmühle...........

„ Grünhauser Mühle.......

Ruwer-Maximin, Laymühle.........

„    Elisabethmühle ......

„    Mühle u. Elektrizitätswerk

ffs OsOi Oi Oi ^ 4^ 04 KJ IO IO

m N O N N ^ ^    ^ o ^

Os 00" uC ro 00" vO so" O" OC" 00" 1

mNNMNhhmh    IO

KJ 0> M Q\

ö o 01 04 0000

O O w Kl 10 w 04 04 vb KJ KJ Os*Cj 00

2,15

1,50

3,oo

3,oo

1.20

2.80

2.20

1.80 1,10 1,40 2,56 1,30 1,25

2.80

Für die Ruwer im ganzen:

COO> ^ OO-t» 04 Oi Os OS KJ OS 0s04    ! 04 4^ h) Oi

Ol I 00 M o -fc* -fc* Oi vj 04 vj COKJ H4^    O Oi K) CO

o 4^ 61 O 00 (0 M H 04 61 W h Cn 04 OO    Os OO MD KJ

tO >-1    *-< ,    l-H 1-t

Os h (0 4^04 O OsO'vD 00 O COsD OJ [ sO 04 Osvj Cn C004 W 04 Cn W O N 4^ C04s. i*

KJ ^4 vT) Oi

! 'dD i

o I 'S

271,7

Trier Ld.

Hinzenbufg, Mühle

Rauruwerbach r.d.Ruwer

3.5o_

Für den Rauruwerbach:

1,3

1.3

Trier Ld.

Osburg,    Mühle.......

Waldrach, Schmelzmühle . „ Schleifmühle . .

Riveris rechts der Ruwer

o P P JO 04 O.

04 04 Vl 4i to

o o o o o o I

10 CO o o <p o^ CO C9 -f ro ""t »O

N fO Os Os O rf CC hT CO" CO" rO

►H    HH M ,

Os Ol to Cfj k) H

Co 01 Os 01 4^.

Für die Riveris im ganzen:

75,2    22,6

Schleiden

Prüm

j Kronenburg, Hütte, Mühle

! Stadtkyll, Mühle......

„ Bachmühle . . .

Kill links der Mosel

Daun

Prüm

Bitburg

Trier Ld.

Glaadt, Mühle.................

Birgel, Mühle.................

Hillesheim, 2 Mühlen............

Niederbettingen, Mühle...........

Dohm, Mühle.................

Pelm, 2 Mühlen...............

„ Neumühle, Elektrizitätswerk.....

Gerolstein, Mühle..............

| Birresborn, Mühle..............

| Usch, Rohrzieherei..............

! St. Thomas, Mühle..............

Kyllburg, Mühle und Elektrizitätswerk . .

j Malberg, Mühle................

Fließem, Oberste Mühle...........

i Erdorf, Mühle.................

Metterich, Mühle...............

Hüttingen, Mühle...............

Speicher, Mühle...............

Sülm, Looskyller Mühle...........

Preist, Heinzkyller Mühle..........

Ittel-Kill, Wellkiller Mühle.........

Ittel-Kill, Killer Mühle...........

Schleidweiler-Rodt, Deimlinger Mühle . .

Kordel, Mühle................

Ehrang und Pfalzel-Biewer. 2 Triebwerke .

CO'-O Oi 4^ 4^ 04

O    O    O    61    rj- rt

H    f-l    H    M    I—I    H H

(H

Oi Oi Oi

iO iß D t^CO CO CO CO

MMMMMhHi-iM

v£> vo

ii5,3

109,7

109,2

106,1

100,5

93,4-94,3

9i,5

89,8

-R» jsJ K) OJ OJ H 4^Ü1 OOO Ob

000000

39.i

84,3

83,7

80,8

72,9

62,4

58,0

52,9

48,6

44,3

39.4 35,o

33.7

26.7

23.8 21,7

19.2

17.5

13.2

8,9

2,0-4.0 die Kill im

4,00

1,50

1,50

2,80

2.60

2,00

1,5°

2,00

1,20

1,20

3.10

1,85

1,80

1,20

1,00

2,50

0,50

5.10

ganzen:

\D C4 C4 s£) C , N N N h Ö | 10 'O 'O lOvO

123,1

Cm bei* 4- io K) K>

220,1

49.1

500,6

45.8

17.2

17.2

45.5

48,0

36,9

31.6

42,1

26,5

26,5

81,1

48,4

48,8

32.6 27,1 67,8

14.7 150,2

3 058,8    917,9

N    j    CO    1    NO I    *0 rf

H    !    H    I    H \C    I I    Ct

340

Daun

Pelm, Mineralwasserwerk

Berlinger Bach 1. d. Kill

o,3

D50

Für den Berlinger Bach:

i,5

1.5

00

Cg

Daun

] Müllenborn, 3 Mühlen...........

' Lissingen, Schwammert, Ölmühle . . . . „ Unterburg, Mühle.......

Oosbach rechts der Kill

3,5-5,0    8,90

2,7    2,50

2,25

Für den Oosbach im ganzen:

0,1

57,o

17,9

16,1

91.0

27,3

Neiden bach rechts der Kill

Aulbach links der Kill

Kreis

Gemarkung

Wa sserlauf

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Teilstrecke nach Spalte 1

der

Ent

fernung

von

der

Mündung

Tab. B

km

h-q

100

der

gefälle (Q der nächsten

oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle Tabelle B)

an denj Motoren

nach

mittlere j Monate jähr- slang nicht liebe unter-

licne schrittene

nach

Angabe

der

Besitzer

Bemerkungen

PS

PS

PS

7a

7b

Trier Ld.

Kordel, Mühle

Welschbilliger Bach

rechts der Kill

o,3

12,00

Für den Welschbilliger Bach:

33,6

10,1

4-

33,6    10,1

Trier Ld.

Fell, 2 Mühlen .

,,    2 Mühlen .

Fashau, Mühle . Riol, 2 Mühlen. Longuich, Mühle

rellerbach r. d. Mosel

Co Cm Co Co IO

Os

q. ^

10 ^ rOOO rO

¹ L « c 6

8,00

5,oo

4,00

9,oo

5,oo

KJ 4^- K> KJ KJ Ol CO H <^4^

C4 W ik sj K)

CO •£*■ p\ 00*<J o 4^ 4^ O 04

Os I Os O

Für den Fellerbach im ganzen: 147,1

44,1

Wittlich

| Oberkail, Korneshütte, Mühle........

Eisenschmitt, Elektrizitätswerk.......

„    Mühle.............

„    Spinnerei ...........

„    Eichelhütte,    Spinnerei . . . .

„    „ Mühle......

Großlittgen, Himmeroder Mühle......

»    Mühle..............

Salmbach links der Mosel

48,2

44,i

44,o

43,8

42,7

42,5

40,7

-L* Cn IO KJ CO O OOCn £*• O Cn O O O

17,5

12,9

18,1

37,i

25,8

! Musweiler, Mühle

38,0

Meesen Mühle

36,9

2,50

16,2

Hupperath, Burgermühle „ Ranzenmühle Landscheid, Breitmühle . „ Mühle . . . .

Bruch, Mühle.........

Dreis, Mühle.........

Dörbach, Mühle.......

Salmrohr, Getreidemühle . . ,, Holzschneidemühle

35.2

32.7 32,0

30.6

28.8

21.3

16.6

13.3

12.7 12,6

1,05

2,50

2,50

CI Os OS Os m* 1 "

Trier Ld.

Esch, Mühle.....

Rievenicli, Mühle . . . Cliisserath, 4 Mühlen

9,7

5,8

1,15

2,00

5,22

o,75

0,50

4,oo

1,00

3,oo

tOWt£lHHKi4^IJ l KJ hJ 0)0 CO KJ 00^1 Co Co j I m KJ KJ O KJ ^ Co C4 C/i

Os CO \0^ vO 4 | ei vcT so |

7,o

13,1

38,4

5,5

3-7

29,4

8,8

CO m KJ Co KJ H w I W Nl Co vj Ot KJ |

o,4-1,0

Für den Salmbach im ganzen: 623,7

27,1

187.2

Wittlich

Gransdorf, Biermühle . . Spangdahlem, Brandmühle Niederkail, Mühle ....

Kailbach r. d. Salmbachs

Für

5-

8* !° ^ P

sO Ln 00

ganzen: 61,3

6,6

6,1

5,7

18.4

Bernkastel'

Rapperath, 3 Mühlen .... Merscheid, Dörrwiese, Mühle „ Neumühle .... Hunolstein, Altmühle ....

Etgert, Sägemühle......

Gräfendhron, 2 Mühlen . . .

„    Krakesmiihle .

Neumagen, Papiermühle . . . Dhron, Enschenmühle .... „    7 Mühlen ......

Dhronbach r. d. Mosel

CO 00 Os Cn 4- 4- Co Co KJ *-

25,4-26.4

O 00    00

13,7-14,1

12,1

7,i

2,7

0,5-2,2

10,50

4.50 4,30

3.50 3,oo 5,oo 3,6o 4.00

51,6

28,8

38,4

3b3

49,o

81,7

66.8

85.0

15,5

8,6

n,5

9,4

in r^oo oc

Ct I-

i4,7

24.5

20,0

25.5

ci O 00

Für den Dhronbach im ganzen:

432.6

129.7

Bernkastel Rorodt, Klarenmühle „    ; Immert, Käsmühle . .

„    ! Etgert, Massingsmiihle

Schalesbach 1. d. Dhron-

»    bachs

X N\0

cf cf w"

3,75

4,50

4,5°

v©

kD Ol (5

C/i Cn 44»

Co Co Co

Für den Schalesbach im ganzen:    55,6

16.7

Bernkastel

Morscheid-Riedenburg, Thösenmühle . . . Simm 1. d. Schalesbachs

i,7

3,50 ]

Lichterbach 1. d. Dhronbachs

Für die Simm:

v© O

<js os

IN» I KJ

Co I Co

4^

Bernkastel

Hilscheid, Mühle

Bauernmühle

Malborn, Bousermühle .

,, Rothmühle . . Dhronecken, Mahlmühle

Kleiner Dhronbach r. d.

„    n    Dhron -

„    „ bachs j

Sägemühle und Spinnerei . .

Trier Ld.

Malborn, Hansgörgenmühle

Geisfeld, Mühle. ......

Rascheid, Mühle......

Bernkastel

Trier Ld.

Burtscheid, 2 Mühlen . . . Neunkirchen, Schmelzmühle

Prosterath, Mühle.....

Bescheid, 2 Mühlen .... Naurath, Mühle.......

« CI CI CI <N

MMWMMKJKJKJKJKJ10KJ 4^ Cn    COMD o M M m 10 KJ to

M CO-b CO CO b b CO bsCo ON*^l

12,0

10,1

Co Co KJCo^CojsJCo^KJ KJ Co w Co Co

O KJ Co KJ o 1-1 O O Cn M o Cn Cn O lOOOCnOCnOOOCnOOOO

4^4-Co4^KJKJM(o

Os \0 Q\ w M m Co OvO CO h iß wvO

co Cd i* o co cn co bs bs bs o ^

sO CO h ^ — 4^ O «vO OsCn so Co CO

I II II I

Tabelle C

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Os

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Wasserlaitf

Teil-    Ent- '

strecke fernung nach Spalte 1    der

der Mündung Tab. B

Wasserkraft:

h-Q

100

Rheingebiet

von

Nutzgefälle (Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle Tabelle B)

mittlere | Monate j ähnliche

an den Motoren

nach

1 ang nicht unterschrittene

Stärke

der

Motoren

nach

Angabe

der

Besi tzer

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7b

Übertrag 316,0    ’    94,8

Trier Ld.

Büdlich, Büdlicherbrück, Mühle......

„ Bohnsmiihle............

Trittenheim, Im Dhrönchen, 9 Mühlen . . |

Noch Kleiner Dhronbach

Oh Oh

Oh CO

2,3-5,o

Für den Kleinen Dhronbach im

2,80

2,80

16,10

ganzen

49,8

14,9

Bernkastel

Burgen, 2 Mühlen......

Dusemond, Jungenwaldmühle Mülheim, 5 Mühlen.....

1 Frohnbach r. d. Mosel

55,3

»OvO vO

r --1- C4 v£>

>18

Für den Frohnbach im

ganzen

79,0

23,7

Wittlich

Niedermanderscheid, Talmühle .

Schladt, Mühle..........

Plein, Pleiner Mühle......

„ Abachsmühle.......

Wittlich, Zweibächen, Spinnerei

»    Bastenmühle......

„    Hasenmühle......

„    Brückenmühle.....

„    2 Triebwerke.....

Altrich, Neumühle........

„ Rothmiihle.......

Platten, Kleins Mühle......

„ Unterste Mühle.....

Lieser links der Mosel

Oh

Bernkastel

Maring-Noviand, Fröschmiihle

Siebenborn, Elektr. Werk Maringer Mühle.....

O KJ OJ *4 ^4 h OJ I Oh *<l ^4 CO MD w ^ O •4 M CO Ohi) OOM    4* COM Cb Ca COM

3,oo

1,32

2,75

2,60

1,5°

1,95

2.20 3,oo 1,00 1,30 1,55

1.20 1,40

36,5

11,0

-P* CO to Cn OnGj 00 to o

60.1

49.1

57.2

ii,7

24,4

23,0

13.3

17.3

21.2 28,9

11.6

15.2

18,0

14.7

17.2

11

15

24

26

12

10

12

24

Für die Lieser im ganzen: 757,7

227,5

Daun

Wittlich

Bleckhausen, Mühle .... Manderscheid, Endresmühle Heidsmühle »    Neumühle .

Kleine Kill r. d. Lieser

P OJ 4^» MD GO CO ii O)

4.50

2.50 2,50 2,50

Für die Kleine Kill im ganzen:

74,6    22,3

Bernkastel

Veldenz, Röpertsmiihle „    6 Triebwerke

Mülheim, 3 Triebwerke

Veldenzer Bach rechts

der

5,o

Mosel

3,0-4,4 0,2-0,6

4,00

24,00

8,85

K) M h

00 00 o oo o o

to

00 OJ OJ

Oh+i o

>10

Für den Veldenzer Bach im ganzen: 116,8

35,0

Zell

Traben-Trarbach, Schwickarts Mühle . . . „    „    Gräffsmühle,    2 Mühlen .

„    „    Cäsarsmühle.......

„    „    Mühle..........

Kautenbach r. d. Mosel

O W JO JO ^ OJ H CO

2,50

8,00

4,oo

3,7o

H 104 H

00 o O KJ MD 45- 00 00

m m to co

18

20

Für den Kautenbach im ganzen:

92,9    27,8

Zell

Enkirch, 4 Mühlen

Großbach rechts d. Mosel

9,25    54,6    16,4

j 0,3-1,2    _

Für den Großbach: 54,6 !    16,4

21

Zell

Traben-Trarbach, Starkenburg, Mühle . . . „    „    ,,    Neumühle .

Ahringsbach links

Großbachs

des

Enkirch, Ahrings Rotmühle „    Kloningersmühle.

O O O M JO fi fi "to Cn ^4 00 KJ Cn

4,30

4,20

4,00

4,7o

6,00

5,80

2,5oJ

Für den Ahringsbach im ganzen:

17,1 16,5 .

7,i

to Cn Cn -Pi OJ JO KJ m O H o 4 b b

84.9

25,4

Zell

Zell, Barzenmülile . . ” Jörgenmühle . . „ Etgesmühle . . . Kaimt, Franksmühle .

Altlayer Bach r. d. Mosel

Cn h io i

4,25

4,20

2,67

3,5°

15,9

i5,7

10,0

13,1

OJ OJ

i) O M CO

Für den Altlayer Bach im ganzen:

54,7    16,4

Daun

Wittlich

Strohn, Oberste Mühle ....

„ Unterste Mühle .... Mückeln, Sprinkermiihle .... Oberscheidweiler, Mühle . . .

Hontheim, Mühle........

Niederscheidweiler, Mühle . . Olkenbach, Kraulsmühle ....

„ Heinzerather Mühle

j Alfbach links der Mosel

33,3

33,2

Bausendorf, Mühle........

Kinderbeuern, Könensche Mühle, Bengel, Springiersbacher Mühle '

to to 10 to

30,3

29.2

26.3

25,6

19.9

18.9 17,0

14,5

9,6

3,00

4,20

8,50 4,30 3,00 3,5° . 3,00 4,00 3,00 3,00 5,00

M OJ OJ 4» OJ to w tO Ln to m O Oi Cn 4 OJ h COM W W Oh KJ 00 00 H M MD 00 "O OJ 00 OJ

10 M M M    M

m O O OJ \Q Oh Cn 00 Oh Oh 4^ h m <i h Oh Oh i-i O oo Cd

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Rheingebiet

Teil-

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

strecke nach Spalte 1

Ent

fernung

von

Nutz

gefälle

der

der

Mündung

Tab. B

an den Motoren

h-Q

Wasserkraft:-

100

(O der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

Stärke

der

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

mittlere Monate j ähr- lang nicht liebe unter-ncne schrittene

der

Besitzer

km

PS

PS

PS

7a

7b

Übertrag 379,1    113,6

Wittlich

Zell

Reil, Hammermühle Alf, Obere Mühle . „ Untere Mühle .

Noch Alfbach

ON ON Gl

O W 00

CO m 41»

4,20

2,00

1,10

o^no 1o cr\ 10 IONO rO

17,7

19,4

10,6

25

10

Für den Alfbach im ganzen: 538,2

161,3

Daun

Cochem

Daun

Cochem

Immerath, Heckenmühle...........

Lutzerath, Neumühle.............

Strotzbüsch, Mühle..............

Bad Bertrich, Elfenmühle..........

„    Mahlmühle..........

Beuren, Mühle und Elektrizitätswerk . . .

Ueßbach 1. d. Alfbachs

25,2

22,1

3,50

3,75

4,30

3,75

3,i5

3,30

o o oo no 00 — ■'3- cf\ -3- o rC fC rc »t fC ’t

M M h- M M 4^    04 M p VO

b 04 44 vj b bi

14

13

20

20

Für den Ueßbach im ganzen: 236,9

71,0

Erdenbach 1. d. Ueßbachs

Cochem

Urschmitt, Dohrer Mühle

Eller Bach links der Mosel

5,8    4,80

10,9

Für den Eller Bach:

10,9

3o_

3.3

Cochem

Greimersburg, Maxmehrmühlen......

„    Browelsmühle...... . .

Ulmen-Meiserich, Bücheier Mühle.....

Greimersburg, Göbels Mühle........

Osters Mühlen.......

Thönnesgens Mühle . . . .

Schneiders Mühlen.....

Kleemühle..........

Lindenmühle...... . .

Endertbach 1. d. Mosel

Cochem, 6 Mühlen

w M 04

*1 q ^    «

Q\CC    o vo 10 IC

CT,

4,oo

6,00

5,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2i,33

04 04 Tf

M M M

04

goCo

Für den Endertbach im ganzen: 240,7

72.4

Cochem

Fankel, Engelport, Elektrizitätswerk . . . . Treis, 2 Triebwerke.............

Flaum bach r. d. Mosel

8,5    5,75

1,0-1,8    8,00

10

Ni *-Ni <J\ vb 4*-

On

Für den Flaumbach im ganzen: 130,9

39,3

Zell u.Simmern Cochem

Mastershausen und Buch, 4 Mühlen . . . . Mörsdorf, 2 Mühlen.............

Mörsdorfer Bach r. d.

» Flaumbachs

10,3-13,0 11,00

i 5,3-5,7    8,50

29,5

33,0

Für den Mörsdorfer Bach im ganzen: 62,5

18,7

Cochem

Treis, Piesenmühle . „ Loosenmühle

Dünnbach l-.d.Flaumbachs

o,5

0,1

4,50 | 28,9 4,oo | 25,7

00"

Für den Dünnbach im ganzen:

54.6

16.4

Cochem

Karden, Gilles Mühle

Brohlbach links der Mosel

1,1

3,20 |    6,2

i,9

Für den Brohlbach:    6,2

Mayen

Cochem

Mayen

Cochem

Mayen

Cochem

Weiler, Niedererer Mühle Monreal, Augstmühle . .

„ Mühle.....

Düngenheim, Mühle . . . .

Kehrig, Mühle.......

Gering, Bantes Mühle . . ,

Köllig, Mühle........

„    Ölmühle......

Mertloch, Brückenmühle . Roes, Roeser Mühle . . . .

» Pymionter Mühle . . Pillig, Schweitzer Mühle

„ Löffelmühle.....

„ Sauersmühle.....

Moselkem, Dicksmühle .

„ Haansmühle .

Eltzbach links der Mosel

Ul0l4*^4»4i 04 04 04 04 04 04 NJ NJ M M

WHMWMMNJNJNJNJG4G4G4G4 h 4. 4» Oi ^ h NJ NJ -U O Ol Cn CO bi 00 04 b 04 o M M M Nj ON O b co^j

5,oo

6,00

5,20

6,00

4,00

3,00

2,70

2,50

3,oo

2.80

4.80 2,75 2,50

4,00

4,80

4,80

<Jn 0“N Gl G> 04 ONOi 04 04 04 04 -t^ ONCn 04 04 vü vO Oi 41. Cß CGn 4- On o 04    04 4^ M —

b b ON CO 04 bo 4- b Ni b NJ NJ CO 04 M

NJNJh-hi—iNJhh    mmm-hi-im

M M Q\ O M O O M-sO O >--4-0 Q\ -- O

bo^bcnbw h nj o m 00 o ^ b 6j

t'-OO

H\OOJ

Für

Cb

Eltzbach im ganzen:

743.0

223,0

Simmern St. Goar

Simmern St. Goar

Sevenich, Mühle...............

Niedergondershausen, Genossenschaftsmühle Obergondershausen

Obergondershausen, Weinsmühle.....

Heyweiler, Beymühle............

Beulich, Schmausemühle...........

Dommershausen,Genossensch.MiihleBeulich

Macken, Franzenmiihle...........

„ Mohrenmühle ...........

Burgen, 4 Mühlen..............

Beybach rechts der Mosel

17.3

16.3 i5,i

14.3

1,15

5.i

i,5

5,75

3,6o

3,oo

6,io

3,85

5,!°

4,50

I3.20J

o, 5-2,0

25.7

16.1 13.4 27.3 25.7

34.1

30.1 120,8

04 M

P'f) 0 CGf f* M Ni o w Vj KJ o COM

Kreis

Gcma r k ti n g

1 und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserla u f

Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte 1    der

der ! Mündung Tab. B

von

km

h-Q

Wasserkraft: ■ ^

100

gefalle (Q der nächsten | der

oberhalb gelegenen [Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B) I

an den Motoren

nach Angabe mittlere Monate [ der i ähr- lang nichtj Besitzer 1 • v    unter-

llche schritterie

PS ! PS

PS

Bemerkungen

7a

St. Goar

Oppenhausen, Daubisberger Mühle .... Ehrenbach r. d. Mosel

10 o o h oco o 00 00 ^ CO M o o

OOOOOOO

•o 10 o o, o o o_

~t    ^ ^ »o -rf cs

Für den Ehrenbach im ganzen:

95,8

28.6

Mayen

Gondorf, 2 Triebwerke

Nothenbach 1. d. Mosel

0-1,2

6,5°

29,2

8,8

Für den Nothenbach:

29,2    8.8

Coblenz Ld.

Vallendar, Mühle.....

Aumühle . . . „    4 Triebwerke

Löhrbach rechts d. Rheins

4.7°

6,00

0,1 1,0

>12,74

Cn <1 OJ 04 b 'qn

25

> 16

Für den Löhrbach im ganzen:

87,0    26.1

Unterwester- Zürbach, Mühle................

„ wald Maxsain, Hammermühle...........

Selters, Marmorsägerei und Farbmühle . .

Ellenhausen, Mühle.............

Deesen, Mühle................

Kausen, Mühle................

Heimbach, Schrödersmühle.........

Weis, Neumühle...............

„ Quengsmiihle............ .

Coblenz Ld. Sayn, Kretzers Mühle............

„    ■,    Saynerhütte..............

-    ••    Brückenmühle.............

Sain rechts des Rheins

Neuwied

w M 19 W 04 04 10 04 Cn Cn QNvl vj 04 4- CO O f-4- b i. CO b Ol 61 CO b o A M

1-1 KJ O» IO 4- H 4* W 04 04 ON O Cn w OnO M w O Cn vJ Cn Cn O OOOOO Oi OOOiOCO

>000 «OOO Cl rO CI rOCO cO >0 CI CI CI *t fOso N o -t    rf

—    IN

10 Cb -t O O^ co    O

CO K) M 04 M M 04 O 04 04 o CO CO40 vj pvj Cn b O' h 00 M i On 4— O b Q\

100

25

LS

20

50

35

76

12

Für die Sain im ganzen: 785,0    235,4

Unterwesterwd.

Nordhofen, Mausmühle

Niedersainbach (Sard-bach) links der Sain

1,8    6,60 j 31,7 |    9,5

Für den Niedersainbach:    31,7    9,5

Iserbach rechts der Sain

Coblenz Ld.

Sayn, Mühle......

„ Mühle ......

Eisenschleiferei

Brexbach (Ransbacher

Wasser) l.d.Sain

O • Co 64 -I

1,5°

3,oo

3,oo

MNJ 00

M M Zjl

Für den Brexbach im ganzen:

42,7    12,8

Mayen

Ettringen, Brachemsmühle........

St. Johann, Schloß Bürresheim, Mühle

» Hannesmühle........

Mayen, 8 Triebwerke........ . .

Hausen, Zährensmiihle..........

Trimbs, Mühle..............

Welling, Kraftstation..........

Polch, Ruitsch, Schäfersmühle , . . .

Welling, Hochlayer Mühle......

Ochtendung, Flöcksmiihle.......

-    Korbsmühle.......

„    Schleewiesenmiilile . . . ,

Nette links des Rheins

04

Plaidt, Haagsmühle........

Gottschalksmühle......

Noldensmühle.......

Rauschermühle.......

Miesenheim, Schäfersmühle . . . .

„    Papierfabrik.....

„    Nettehammer.....

Andernach, Gut zur Nette, Mühle

— h 10 w u W to C0 04 oj 4^ — 4_-J_Oi^I COcO o 4^ 4* Ol O O 0-> Cn p , CO pp

b b Co oj öi kj on kj h sj qs o b o co 04 ^ öi 04 ~o\

2,5°

10,6

CI

Öl

2,75

>17.55

3.50 2,70 4,oo 6,oo 3.5° 3.io

2.50 2,00 2,00 2,20 6,00 6,00 3.00 i,8o

7.50 5.8°

K) Oö OJ OS O» CriOJ04044^4-OitDOiC^^-'OOJ <0'-fc»5£>Cn H H M W o CMJ O OJ 01^1 O H 00 O b O' b Io    45» ln CO b b CO OJ m O b

Oj4^.MMC>4C»4    —    MWMKJMMMOi

CO vC w vß 43    o 'sC so bJ Cm ON p 'O VO

O h) CO^J    44, Ji    M lo    O i)    io H i)    H v] 4»

10 \n 10 et 0 >0 c o co so *3-

HHHFJttO'ßClHCOM

Für die Nette im ganzen: 1367,6

410.3

Mayen

St. Johann, Nitzermühle

Nitzbach rechts der Nette

2,0

1,70

9,5

2,8

Für den Nitzbach:

9.5

2.8

Oberwester-„ wald

Altenkirchen

Steinebach, Altemühle.......

Wied, Mühlenthal, Papierfabrik .

„ Wiedermahlmühle.....

» Sägewerk..........

Wahlrod, Marzauer Mühle .... Oberingelbach, Ingelbacher Mühle

Michelbach, Mühle........ .

Altenkirchen, Mühle........

Neiterschen, Mühle ........

Strickhausen, Mühle........

Wied rechts des Rheins

«n '3

—■    L'- >0 -1" (Tn >0 O sO rO ^

0-1 CO CO 00 00 N N    ^

sr

04 Ct4 Oi 04 4^ 04 C*4 Cn +■

2 ,cn ^ o cn Cn o O O tu O ^ OOOOOOOOOO

CO CO OnC/i W h H W H HH o Cn Ol IO 04

b b m b b b b K3 00 b

to M W W w

p\Oi M o Cn pjk 4^ h) 61 N o ON M ON ON 00 o

KJ    04 04 1-1 I

+- \D Cn W CC I

451,8    135,6

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

! Teil- | Ent-I strecke j fernung nach Spalte 1 der der Mündung Tab. B

von

km

Nutz

gefälle

an den

Mo

toren

h-o

Wasserkraft: ——

[00

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

9

mittlere Monate jähr- lang nicht , • „. „ unter-'lc^e schrittene

der

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

PS .PS

7a

7b

der

Besitzer

PS

Altenkirchen

Neuwied

Bürdenbach, Brüchermühle.........

Burglahr, Mühle...............

Bühlingen, Neustadtermühle........

Waldbreitbach, Nassensmühle........

„    Scheidsmühle........

Bremscheid, Hausen, Elektrizitätswerk . . . Altwied, Augustenthal, Kleineisenwerk . . Neuwied, Rässelstein, Walzwerk......

Noch Wied

00

O fO CO CO >00

M HH M t-l t-i M

10 w CO <N M O 10 vo Tt- Ct CS CS

04

H M M W O OJ

Übertrag

2,80

1.50 1,00 1,20

1.50 1,5°

2.50

10,00

451.8

153.8 90,2 73,6

105,7 132,1 132,1 242,4 1 048,4

135,6 46, i

27.1

22.1

4°

O-

H vj Oj OJ CtJ

45». K> \p vp M

Ol ON

25

40

215

1 100

Für die Wied im ganzen: 2 430,1    729,0

Neuwied

Puderbach, Mühle

Holzbach links der Wied

10,1

Für den Holzbach:

2,00 I 37,5    n,2

37,5    11,2

Neuwied

Bühlingen, Hammermühle

Griesbach (Pfaffenbach) rechts der Wied

1,6

3,20

26,5    8,0

Für den Griesbach:

26,5    8,0

Neuwied

Breitscheid, Fockenbachs Miihle Niederbreitbach, Mühle.....

Fockenbach 1. d. Wied

6,8

4,oo 4,oo_

Für den Fockenbach im ganzen:

0,4

w vp

M

Ov 04 hi

04 Ol 00

4* 4a.

Neuwied

Niederbieberbach 1. d.

-    Wied

OOQHHHt))W H    OOW M il H Sj

6,00

5,oo

3,50

2,40

4,00

4,30

3,oo

I tH M M M M Ui hi

)P 5® P' ^ ^ 00 00 4*. o W o b\

cO 0*1 CO CO «O Ch H CO \D TtrOiOiO't

W M W M hl |

H Ü1    D IO 04

Für den Niederbieberbach im

ganzen

Mayen

Weiler, Weilermühle...........

Burgbrohl, Namsmühle..........

Niederlützingen, Orbachsmühle......

„    Schweppenburger Mühle

„    Netzer Mühle    bei Brohl

„    Schwickeraths    Mühle . .

Brohlbach 1. d. Rheins

04 04 hl hl hi M

r>.vo t>: cs 00" «O rf CO cs" o

4,25

6,00

7,00

6,00

3,50

t>    cO ’t'O ’t Ch

oC    oT »o ds 1000" 1

r*4 m cs cs cs h

FH

I T¹ 9*    .

QwQ Q\    00

00

CO

M U M H

04 CO O Oi Oh

Für den Brohlbach im

ganzen

111,6

33,5

Schleiden

Adenau

Dollendorf, Mühle .... Lommersdorf, Mühle . . . Ahrdorf, Jakobs Mühle . » Ahrdorfer Mühle

Ahr links des Rheins

Ahrweiler

Dorsel, Mühle...........

Müsch, Mühle............

Antweiler, Mühle..........

Fuchshofen, Mühle.........

Schuld, Mühle...........

Dümpelfeld, Hahnensteiner Mühle Hönningen, 2 Triebwerke ....

Kreuzberg, Mühle.........

Mayschoß, Lochmühle .......

Dernau, Steinbergs Mühle ....

» Marienthaler Mühle . . .

Ahrweiler, 6 Triebwerke.....

Neuenahr, 3 Mühlen........

Heimersheim, Mühle........

Lohrsdorf, Greener Mühle ....

Bodendorf, Mühle.........

Sinzig, Stadtmühle.........

» Schmitzmühle .......

Ci N M CO CÖ    VO f^OO Ol OMJN o

M M

M cs

W hl hi hi

00

CO

0 4» H H MO) 004^ 4^ C/1 Cn <J\ Oh <Jh Gh^J hi tO Oi ^4    |    | M VO 04 O)    COh4. Oh^4 O hi

+ (bin out £ £ O'tn

4^ M

3.90

2.90 2,90 2,90 2,30 2,30 2,30 2,00 4,50 2,00

>2,00

2,00

5,oo

2,00

1,60

102,1

123,1

7,4o

4,48

1,40

1.50

2.50 1,80 0,60

M    ooi- 00 M o 04 K>

12,2

10,9

10,9

10,9

16,7

16,7

24,6

21.4

60.5 26,9

30,6

36,9

98,4

39,4

3i,5

154,5

95,6

3i,3

33,6

55,9

40,3

i3,4

04 m

O 4^

00 CO

> 20

10

55

19

15

12

bür die Ahr im

ganzen

: 2 910,4

00

Daun

Üxheim-Ahütte, Mühle .... »    „    Ölmühle . . .

»    »    Hammermühle

Ahbach rechts der Ahr

2,60 2,00 j 2,5_o_i

Für den Ahbach im ganzen:

5,5

5,2

3,3

►H !-* W

CO 4^ VO Oi 00 hl

Adenau

Panster, Kirmutscheider Mühle

Trierbach rechts der Ahr

3,8

2,80

52,5    15,8

21,3 |    6,4

Für den Trierbach:

21,3    6.4

Armutsbach links der Ahr

Adenau

Denn, Mühle Brück, Mühle

Kesselinger Bach rechts „    „ der Ahr

P «

»H Ol

3,oo

4,20

16.3 30,1

46.4

Os

^ Oh

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

32

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teil- Entstrecke ■ fernung nach Spalte 1 ; der der ; Mündung Tab. B

von

Nutz

gefälle

an den

Mo-

toren

/,.o

100

der

(Q der nächsten oberhalb gelegenen IMotoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

nach

mittlere

jähr

liche

Angabe

Bemerkungen

Monate lang nicht unterschrittene

der

Besitzer

PS

PS

PS

7a

7b

Renneberger Bach

rechts des Rheins

Siegen

Altenkirchen

Waldbröl

Siegkreis

Deuz, Elektrizitätswerk...........

Niedernetphen, Mühle............

Dreisbach, Mühle...............

Dreisbacli-Tiefenbach, Holzdreherei . . . .

»    » Nietenfabrik.....

Weidenau, Meinhardter Mühle.......

Siegen, Puddel- und Walzwerk.......

„    2 Triebw. (Elektr.Werk u.Pap.Fabr.)

„    Halbstoffwerk............

Eiserfeld, Senffabrik.............

„ Walzwerk.............

Niederscheiden, Sägewerk..........

„    Mahlmühle.........

Mudersbach, Mühle und Elektrizitätswerk .

Brachbach, Mühle..............

Kirchen, Freusburger Mühle........

Wehbach, Jungenthal bei Kirchen.....

Betzdorf, Struthfabrik, Sägewerk......

Scheuerfeld, Papierfabrik..........

Rosbach, Schladern, Metallwarenfabrik . .

Dattenfeld, Übersetzig, Mühle.......

Herchen, Unkelmühle bei Stromberg . . . Siegburg, 7 Triebwerke...........

Sieg rechts des Rheins

« Cd fO    t}- uo UdkO !>■ CC XX Ob Ob Ob Ob O «XX O

« W M i-i Cd Cd

CO O    ^X    Cd    o    to    m    10    «    't    10    «O    N    N    M    vO    fOt^CO »O    ro    LO

rO O    O iG    10    4    h    V    Cb    tO    h    Ö    rC    UO    ib    r© CO" Cd" X~    »b    V

Cd    <N    Cd    Cd    CI    m    hh    Q    Q    O Ob bO iO    q

CR

0C'O 000'O 0000000000*^-00 10 ro N O \D Cd t^roco Ob O t"* O 04 rO fO h rOvO ^ "f Cd tJ- rO C4 ci 10 bl CI Cd" rf hT rf Cd" rö rOkD

2,10

6,9°

42,4

60,2

49,7

97,i

89,8

63,1

129.6

328.2

160.3 212,0

237.7

327.8 139-3

338.1

185.9

363.4

278.9 325,7

878.1 1 365,8

532,4 2 400,0

Für die Sieg im ganzen: 8 605,5

12,7

18,1

29

48

M 4k M M O X 4^* CO 04 04 Ob « 4k* MO Co MO « Co

2 581,4

I 3-

15

12

25

29

65

196

55

15

70

84

95

12

100

80

110

530

597

20

Os

Siegen

Allenbach, Mühle und Elektrizitätswerk . .

Kredenbach-Lohe, Leimfabrik.......

n    „ Holzgeistfabrik.....

Ferndorf, Aherhammer, Möbelfabrik und Elektrizitätswerk „    „    Maschinenfabrik    .

„    „    Mühle.......

»    „    Hammerwerk . .    .

Ferndorfbach r. d. Sieg

P P s*

04 Ob

2.50    27,4

4,70 I 51,6

8,2

i5,5

Buschhütten, Eisenwerk.........

Dillenhütten, Mühle...........

Weidenau, Fabrik und Elektrizitätswerk

j-< P P* )P P p p o Co co 01 01 00

4,00

4.50 3,oo 3,30 5,oo 3,oo

3.50

W -vj K> C>4 04 -£* -&* 10 -p*. 04 Oh IO \D O» 44. O 10 IM MO -b Co

13,2

14,8

9,9

10,9

37,o

22,2

33,7

Ob -Pk. 42* M M 4i    to «

-H o X Oi Ob o O    X IM Ob

Für den Ferndorfbach im ganzen: 551,0

165.4

Siegen

Eichen, Elektrizitätswerk Emsdorf, Drahtfabrik .

Littfeld r. d.Ferndorfbachs

O K> 4- 04

5,oo

7,00

29.2

41,0

to 00

04 GO

IO rO -i- 10

Für die Littfeld im ganzen:

70.2

21.1

Siegen

Kaan-Marienborn, Mühle..........

„    „    Mühle..........

»    „    Elektrizitätswerk    . . . .

„    „    Walzendreherei.....

Siegen, 3 Eisenwerke, 1 Lohmühle . . . .

Weisbach links der Sieg

4,8

4.6

3-4

2.5

0,5-2,3

8,00

2,50

2.50

1.50 9,20

bO M IO IO h Ol Ol IM o

co o o b bi

rl

4k ^1 0\ 14 Ol Ol Ob to

27,5

Für den Weisbach im

ganzen:

224.3

68,3

Altenkirchen

Niederfischbach, Mühle...........

Wehbach, Jungenthal, Lokomotivfabrik . .

Gosenbach rechtsderSieg Asdorf rechts der Sieg

IM M

Ob cd

x" o

2,80

10,50

23,4

137,6

7,o

4L3

Für die Asdorf im

ganzen:

161.0

SS

04

Siegen

Burbach, Mühle................

Waldbad), Heistener Mühle........

■■    Mühle und Elektrizitätswerk . .

-    Farbenmiihle...........

Wiederstein, Mühle.............

Zeppenfeld, Mühle und Elektrizitätswerk . Neunkirchen, Mühle.............

Hellerbach links der Sieg

21,6

20,1

19-7

4,oo

4,50

5,8o

Altenkirchen

■,    Lauersche Mühle.......

••    Schneidemühle........

»    Neuhütte...........

Struthütten, Mühle und Elektrizitätswerk .

Herdorf, Mühle................

Alsdorf, Mühle................

Betzdorf, Mühle...............

P r P°r p p p P¹ 9"P

I- CO CO W H Oj XOi vü vD W

5,io

3,50

6,50

2,50

5,oo

2,80

3,67

3,35

3,40

3.50

1.50

Für den Hellerbach im

ganzen:

O 42* — Oi Oi C\4k* CO IM ObO> O» O» m m Oi OCn^lOMovj^CnüiCn-t* COM Ot 4k. CJ o M OOOJ 61 COOJ Coi> h M ^

« 04 «    «    « «    IM    «    >-    «    «

-P* -P*    «*4    X-P*    Oi    ^ bO    O    O    H Oi

X bi 64    O    Ci Io    jk    Ob -C-i    Ob    im    Ob Im    Ob

211,4

H IM ! WHH04H04WtMHH «Oi OXtMOWlMC4kOi4kO'

Siegen

Burbach, Ginne Hoffnung, Kupferwerk . .

•, Eichen, Farbenmiihle.......

„    „ Farbenmiihle.......

Buchheller links des

„    Hellerbachs

2,9

2,3

1,0

3,io

6,00

10,00

H Cbuo IC »O Ob bß 1-«'

bl Ib b bi

04 M — IM X Ob

Kreis

Gern arkun g

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teilstrecke nach Spalte 1

Ent

fernung

von

der

der

Mündung

Tab. B

Nutzgefälle (Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

9

mittlere | Monate jähr- llang nicht liehe ! unter-

an den

Mo-

toren

100

der

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

der

Besitzer

km

PS

schrittene

PS

PS

7a

7b

Altenkirchen

Daaden, Steinches Mühle

« Mühle......

Biersdorf, Mühle.....

Daadenbach links des

i!    Hellerbachs

13,0

8.7

Für den Daadenbach im ganzen:

Altenkirchen

Molzhain, Dickendorfer Mühle Elben, Mühle..........

„ Dauersberger Mühle.........

Eibergrund, Altenbrendebacher Mühle . . . Schönstein, Mühle..............

Schönsteiner Bach (Elb-,,    bach) links

,,    der Sieg

CO to to M 1-

CK in \£) cO rO

to H to H 10    ho

Oh K> -p*. to o ‘ CO 4- CO bh -fj -*4

Hl ^

OhkO

11

16

Cn

00 CO M Co Oh O *-4 b CO io

20

Für den Schönsteiner Bach im ganzen:

97,3

29.1

Waldbröl

Altenkirchen

Morsbach, Hüttenmühle...........

„    Stockfabrik............

„    Eugenienthal,    Sägewerk    .    .    .    .

,,    Holpe, Volperhausen,    Mühle    .    .

Wissen, Brückhöfe, Mühle.........

Wisserbach r. d. Sieg

P ^ p r r

Co CO Oh h CO

3.io 2.75 3.oo 2,63 1,50_

Für den Wisserbach inr ganzen:

38,4

34,o

37,i

32,6

26,0

168,1

ii,5 10.2 11,1

00 CO. CN rf

50,4

"4 CO tO tO

Westerburg Oberwester-„ wald

Niederroßbach, Dammiihle . . . Höhn-Urdorf, Eisenburgermühle Fehl-Ritzhausen, Fehler Mühle . Höhn-Urdorf, Bruchmühle . . .

Nister links der Sieg

51.5

50.5

49,7

4,00

4.50

21,5

24,2

Altenkirchen

„    „ Hilpischmühle, Mühle und

Wasserwerk .........

Langenbach, Schneidemühle........

„ Stärkemühle..........

Hahn, Hardtermühle.............

Büdingen, Mühle...............

Hachenburg, Nistermühle..........

Streithausen, Marienstädtermühle......

Heuzert, Mühle................

Stein-Wingert, Steinermühle........

Helmeroth, Mühle..............

Roth, Nistermühle bei Wissen.......

47,9

4.3°

23-1

47.2

45.2 45,o

42,9

40,0

31,0

28,6

21,8

i3,4

4.80

25.8

3.00

3.30

3.50

3.50 6,00 4,oo 4,00 3.oo 2,60

Für die Nister im ganzen:

8,2

0,6

VO M W M    M

O    o    CO4-    4^    M    .

O    h    0\Cn    CtJ    CJ <1    4*    Oh    j

©    Oh io    io b    io    Cn Cn    -fj    m

Th ro Oh    co -t cs O O^ hO Oh cs uo

vb tf. I b t>- I -"t co rh 10 co cg vb >b o

1    1 HMCI'tCl'ttOtO

269.9

'O

M ! Q\ Co Co *<! I O Cn O 00

Oberwester-„ wald

Bach, Untermühle.......

Eichenstruth, Elektrizitätswerk „    Schlagmühle . .

Marienberg, Sägewerk.....

Eichenstruth, Brückenmühle . Langenbach, Obermühle . . .

Schwarze Nister rechts d. „    ,, Nister

7,oo 9.oo 4.00 4,oo 5,50 4,00_

Für die Schwarze Nister im ganzen:

4,4

2,2

2,0

2,0

i,7

o,3

CN rO 00 00 CG CO Th 00" Th cf O Th 6 b

M Ot M M M M ©N

V* h ? w U V

to 4^ tO tO Co

27.0

Oberwester->, wald

Alpenrod, Hirtscheid, Sägemühle . . . „    „    Sägemühle . . .

„    „    Thalmühle....

Käsebach (EuspelerBach) „    1. d. Nister

Für den Käsebach im ganzen:

ih CO^ CO I

<b oo f

Oberwester-„ wald

Mörlen, Mühle........

Atzelgift, Mühle.......

Streithausen, Kempfs Mühle

Limbach, Mühle.......

Heimborn, Mühle......

Kleine Nister r. d. Nister

m 4^. cn ^4 m Oh Co bi io

ONC/1 4^ COCo

o o o o o 00000

C4 CO Ch vO ro r—>    N td 4 tO (f

co    h ro Th 10

in vO ro -Th rf cf cf ©h

w r^» to m lorod cO in

20

10

20

Für die Kleine Nister im ganzen:

193.8

Altenkirchen

Hamm, Auermühle

Seelbach links der Sieg

0,1    4,00 1

Für den Seelbach:

12,4

12,4

58.2

3,7

3,7

Waldbröl

Rosbach, Hundhausermühle

Scharfenbach (Irsenbach)!

links der Sieg

0,1    2,90

Für den Scharfenbach:

13.5

4.o

13,5

4,0

Gierzhagener Bach

(Schönenbach) r. d. Sieg

Gummersbach

Marienberghausen, Grünthal, Pappenfabrik .

„    Friedenthal, Messerfabr.

„    Ahebruchsmühle, Riemendreherei .....

Brölbach rechts der Sieg

Siegkreis

Gummersbach

Siegkreis

Much, Alefeld, Mühle.......

Marienberghausen, Röttgenmüh 1 e Much, Hoffnungsthal, Papierfabrik „ Löbach, Höfferhof, Mühle .

vb Tt-    ei n w" ^ n

C4 <N    C9 rt N *h

4,oo

3.00

4,oo

1.50 1,00 5.40

2.50

^ M I- to Cn    -P*

00 K) Co O Co    O _to

CJ Gj 1 h b io CO

12,8

12,1

16,1

00-T o o

\D I Cn    to Co

i Cm 00 I O    Cn O

rO

to

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte 1    der

der Mündung Tab. B

gefalle

von

an den

Mo

toren

km

h-Q

Wasserkraft:-

100

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

9

mittlere Monate iähr- lang nicht unterschrittene

liehe

PS

PS

der

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

der

Besitzer

PS

7a

7b

Siegkreis

Winterscheid, Herrnstein, Mühle Neunkirchen, Ingersaueiermühle Altenbödingen, Allner, Mühle .

Noch Brölbach

35,5

11,1

0,1

Für den Brölbach im ganzen:

447,1

Siegkreis

Ruppichteroth, Velken, Pulvermühle . . . .

Sägemühle.....

»    Öleroth

-    Velken, Waldfriedenmühle

„    Rupprechtsrode.Elektr.Werk

„ Schönenberg,Herrenbröl, Mühle „    Schönenberg, Schreinerei .

Waldbrölbach links des „    Brölbachs

to Co Vj CO CO^ p

b bs 60 b 6t o 61

2,00

3,80

4,00

3,40

7,00

3,00

i,5°_

Für den Waldbrölbach im ganzen:

h IO Cn U Ol tO h ^ I h Ol Cn Ch H Cn

© |bo ONb b 4t. 00b

N t P, w. l/?

rf CO Ov CO b~ b cO

58,1

Cn

I s.

vO VO

Siegkreis

Neunkirchen, Herkenrather Mühle „    Lüttersmühle . . . .

Wahnbach rechts d. Sieg

10,9

3,00

3,00

Für den Wahnbach im ganzen:

30,4

7,7

30,4

60,8

18,2

Gummersbach

Gummersbach, Dümmlinghausen, Spinnerei „    Kloster b. Derschlag, Spinnerei

„    Friedrichthal, Spinnerei . .

„    Volmerhausen, Spinnerei. .

„ Dieringhausen, Brück, Spinnerei „    „ Hammerhaus Spin.

Drabenderhöhe, Osberghausen, Spinnerei .

Ründeroth, Eisenhütte............

„    Stahlwerk............

„    Mühle..............

Agger rechts der Sieg

Wipperfürth

n

Mülheim (Rh. „ Ld.) Siegkreis

Engelskirchen, Spinnerei

„    Ehreshoven, Mühle

Overath, Vilkerath, Aggermühle . » Hammeimühle......

Wahlscheid, Bachermühle

CS CS C4    00 00 00

M tO tO MWOJ^-^^-^-^-^CnCnCnCnOiOi On to Cn p -fc* v£> OHCoaiMyDO^Cn Oivj o ONb Co O b O 00 b 61 b to Cn ii i* to 6> 6>

5,7°

4,9°

6,00

6,15

3,00

4,50

5-50

3,30

2,80

3,66

1,00

5,oo

1,82

5.75

1.75

3,oo

2,40

1,65

62,3

18,7

92

53,6

65,6

164.2 80,1

154.8

189.2 H3,5

96,3

125.9

16,1

19,7

49-3

24,0

46,4

56,8

34,o

28,9

75,5

37,8

22,6

377,5

137.4

434.1 I7B5

306.1 244,9

168.4

113.2 41,2

130.2

51,4

91,8

73,5

50,5

80

5°

210

25

120

154

100

67

90

13

370

25

600

20

20

25

Für die Agger im ganzen: 3 020,9

906,1

Bredenbrucher Bach

(Genkel) r. d. Agger

Waldbröl

Denklingen, Allenbach, Mühle »    Derschlag, Mühle

Li nkseitige Agger (Steinagger) 1. d. Agger,

2,85 4,°2__

Für die Linkseitige Agger im ganzen:

O to

b b

I7A

56,0

73,1

ONCn 00 m

21.9

M VO

Gummersbach

Gummersbach, Nöckelseßmar, Spinnerei. .

•i    Spinnerei..........

>.    Weberei...........

Seßmar rechts der Agger

O M M b 6) 60

3,35

5,50

5,5°

Für die Seßmar im ganzen:

h 'T On vb \C vb 06 h n n vO

O <1 <1 -fc-

cn b b oo

ON 10 o 1-1 -3- rf

Waldbröl

Gummersbach

Eckenhagen, Nespen, Mühle........

-> Auchel, Mühle.........

»    Ufersmühle..........

»    Euelerhammer bei Denklingen

Nümbrecht, Bieberstein, Mühle ......

Wiehl, Mühlenau, Mühle..........

» Mühle und Elektrizitätswerk . . . . Drabenderhöhe, Weiershagen, Elektr. Werk »    „ Adlerbrauerei

>, Bielsteiner Hammer, Brauerei

und Kunstwollfabrik.....

Ründeroth, Kleeborner Mühle.......

>. Wiehlmünder Hammer . . . .

Wiehl links der Agger

Cn Cn ^ OJ OJ Oj to to m

M H H K) 10 10 ^ ^ 'P OJ Ol ON O K> ^4

o b 6n 00 o vb 61 w o

4.oo

3.00

5.00

4,67

3.00

5.00

2,20

3.40

4.50

115,1

Cn Cn Cn

4.50 3,oo

3.50

tO tO Ol    0-1    to H    to    H

poi    4^    C^Oo    M    K)    p    p Cn Cn

co o 6    61    h b    h    vj    m    b 006

ON GO

O vO O vO cs O ,    10 co to

H H H H CS I    t^CSt-l

Für die Wiehl im ganzen: 776,5

232,9

Gummersbach

Gimborn, Drahtzieherei ....

..    Nordhellerhammer .

.•    Karlsthal, Spinnerei

n    Müllershammer . . .

-    Eisenhammer ....

>.    Eisenhammer ....

»    Eisenhammer ....

„ Kuhlbacher Hämmer

Rennbruchb.Bickenbach,Achsen- ; fabrik..............

Leppebach rechts d. Agger    1

t-^co o p CO <0 00^ 10 fO <N O ON 00 00*    ^

5,oo

5,60

3,0°

4,00

3,oo

3,oo

Cd    O

, h ro ts tC ei cs" 04 C4 M M M M

! ^ ^ ^ ^ ^

CO CO H 00 M -Ci.

4,9    4,0°

zu übertragen

45A    13,5

I45A

43,5

Ent-

h.Q

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teilstrecke | fernung nach Spalte 1 j der der l Mündung Tab. B

von

km

100

gefälle    (Q der nächsten

I oberhalb gelegenen h | Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

der

an den

Motoren

nach

Mo- ; mittlere toren | jährliche

Monate lang nicht unterschrittene

PS

PS

7b

Angabe

Bemerkungen

der

Besitzer

PS

Gummersbach Ründeroth, Papierfabrik bei Bickenbach,

Achsenfabrik..........

„    „    Spinnerei in Bickenbach . . .

„    „    Oehlches Hammerb. Bickenbach

Wipperfürth Engelskirchen, Strenger Hammer.....

„    „    Lepperhammer.......

„    „    Mühle . ..........

| Noch Leppebacli

r;:

iO CI rO O m

»«•.»cf,

n- ro ro ci m o

§p 8.^8.aa

4*    -4 rf UG 80 80

i-t

i45,i

43,5

H Vß ’t fO fO

10 08 80" ro rO I

’t IG C. I

IC Ch Ch O rO 4" 80~ cf cf

H M H d O

O O O 80 80 ”T ^ cs CI

Mir den Leppebacli im ganzen:

00

132,8

Loopebach 1. d. Agger

Wipperfürth Lindlar, Hartegasser Mühle.........

>,    „ Schätzmühle............

„    ,, Brückerhof, Mühle.........

„    Hohkeppel, Georghauser Mühle......

Mülheim (Rh. Bensberg, Immekeppel, Ufermühle . . . .

„ Mittelsteg.............

„    Immekeppel, Aufbereitungsanstalt

Rösrath, Hoffnungsthal, Walzwerk .    .    .    .    .

„ Volberger Mühle.........

„    Gerberei..............

„    Rambrückermühle.........

Scheiderhöhe, Helmchesmiihle.......

rechts der Agger

„ Ld.)

Siegkreis

•<1 ^4 •<! M 08 Oi Ol O» M M

-h m m w tO OJ OJ OJ 00 80 O 08^4 MO -t- O J- Oi fo 08 O 01 O) Ki 00 m O Ol 80 61

85

8o

1,20

2,00

1,20

08    CI O    08 m cO CI    UG 00    «O

O H    4 ci    rf 80 8C~ >0^0    N >G    N

CI CI    NCO    IGN iO CO CO    iG 08    «G

MM

tG IG fGiß >0 CO 08 80^ CK N

80 80"    *4 80~ cf vfT IG IG NW

CI'tCl’tiGClHClH

KJ

Für die Sülz im ganzen

1 018,5

305,5

Wipperfürth Kürten, Grundermiihle

Kürtensülze rechts der Sülz

3,i    i,8o_

Für die Kürtensülze

16,8

5,o

16.8

5.0

Wipperfürth Hohkeppel. Lennefermühle Mülheim (Rh. Bensberg, Ufer, Mühle . . I.d.)

Lennefer Bach 1. d. Sülz

Für den

öd

CO CI

cf 6

2,82 5,ooJ ganzen:

14.4

25.5

^4 4-08 0»

39,9

11.9

Wipperfürth j Kliippelberg*), Klaswipper, Pulverfabrik.

|    „    Egerpohl, Leimfabrik . .

I '    „    Neuenherweg, Mühle. . .

Wipperfürth, Leiersmühle, Spinnerei un Weberei...........

Wupper rechts des Rheins

io4,o

ioo,5

100,0

c o o »ooo o cf »o cf

48,7

112,9

38,9

72

11

Lennep

„    Erste Mühle, Tuchfabrik .

„    2 Fabriken (Glühlampen unc

Papier) ..........

Neuhückeswagen*), Tannenbaum, 3Triebw „    Auex), Tuchfabrik . . .

97,5

96,4

2,10

40,9

12,3

90

*) Oberhalb im Lingesetal Staubecken mit 2,6 Millionen cbm Inhalt.

18

Hückeswagen, Tuchfabrik........

Neuhückeswagen, Walkmühle, Spinnerei

CI Tf 10 IG IO

95,0-96,0 >2,00

53,o

122,0

55,o

103,4

68,2

15,9

36,6

16.5 31,0

20.5

90

4i

60

63

5°

Schwelm

Barmen Elberfeld Mettmann Solingen Ld. Mettmann

Wattefabrik.......

Hammerstein, Filzfabrik „    Dörpe, 2 Hammerwerke

,,    Kräwinklerbrücke, Elek

trizitätswerk......

[ Lennep*), Krebsöge, Textilfabrik .... Radevormwald, Dahlhausen, Spinnerei .

„    „    Vogelsmühle

Tuchfabrik .

j Lüttringhausen, Dahlerau, Tuchfabrik . .

„    Schlenke, Elektr. Werk .

„    Beyenburg, Zum Stollen

Eisengarnfabrik.....

Schwelm, Dahlhausen, Papierfabrik . . .

„ Langerfeld, Garn- u. Bandfabril { Barmen, Fruchtmühle...........

Kronenberg, Lechmigskotten, Schleiferei Grafrath, Auerkotten, Schleiferei .... Kronenberg, Werth bei Kohlfurtherbrücl

IO T/\0

08 08 08

U- t^»CO CT' On

86.5

81.5

80,0-8 r,o

-1 '-J OJ Ol CO 61 M 00

72,2

70,7

68,5

ü\ OJ Oi OWT H <J\ Os C01    KJ -f-l    O OJ Ot

OOO    OOO    O O Oi

68,2

277,3

321,6

289,4

198,3

278,7

216.5 346,4

284.6

20,5

83,2

96,5

86,8

59,5

83,6

65.0

103,9

85,4

45

120

> 27

*) Oberh. imNeye-tal Staubecken mit 6 Millionen cbm Inhalt. x) Oberhalb im Be-vertal Staubecken mit 3,3 Millionen cbm Inhalt.

200

260

450

250

506

460

*) Oberhalb im Panzertal Staubecken mit 0,3 Million cbm Inhalt.

62,8

38,8

324-

154,6

170,4

57,2

196,3

192,6

178,2

97,2

46,4

5LI

17,2

58,9

57,8

53-5

150

160

70

60

28

Solingen St.

3 Triebwerke . .......

Solingen, Papiermühle...........

„ Belgisches Elektrizitätswerk . . „    Schaltkotten, Schleiferei . . . .

„    Wiesenkotten, Schleiferei . . .

IO

10

10

Burg, Papierfabrik .............

„ Wollspinnerei............

„ Walkmühle.............

Solingen Ld. Witzhelden *), Glüder, Elektrizitätswerk . „ St. Solingen, Balkhauser Kotten, Schleiferei

Lennep

11

12

12

12

13

Ld. Höhscheid, Heilerkotten. Schleiferei , . . .

13

13

36,6

35,5

34,o

33,o

30.8

29.8 29,0

27.8 26,4 25,0 23,0 22,0

2.50    j

1,90 I

4.50 1,60

2.50 2,20

1,10

4,90

I, 80

J. 5° 2,00

240,8

183,0

433.4

178.5 279,0

245.5

72,2

54,9

130,0

53,6

83,7

73,6

20

150

700

75

30

130

132,9

59L9

224.7 187,2

249.7

39,9

177,6

67,4

56,2

74,9

12

1 050

12

“) Oberhalb im Senkbachtal Staubecken mit 3,1 Millionen cbm Inhalt.

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

[    Teil-    I    Ent-

| strecke fernung 1    nach    |    von

j Spalte 1    |    der

der    i    Mündung

Tab. B

gefalle! (Q der nächsten i oberhalb gelegenen h ! Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

der

Motoren

nach

an den Mo- j mittlere toren j jährliche

Angabe

Bemerkungen

M o n a t e lang nicht unterschrittene

der

Besitzer

km

PS

PS

PS

Solingen Ld.

Höhscheid, Alter und neuer Obenrüdener

Kotten, Schleiferei.......

Untenrüdener Kotten,Schleiferei „    Obenfriedrichsthaler Kotten,

Schleiferei............

„    Untenfriedrichsthaler Kotten,

Schleiferei............

Hohlenpohler Kotten,Schleiferei „    Wippekotten, Schleiferei . . .

Leichlingen, Hammer, Färberei.......

Opladen, Metallwarenfabrik.........

Bürrig, Reuschenberger Mühle, Papierfabrik

Noch Wupper

13

13

13

20,8

20,0

19,4

Übertrag

1,60

1,3°

7U4,o

199,7

162,3

2143.5

59.9

48,7

1,50

187,2

Lennep

Lennep

Remscheid

N

kd o 4 cT vo⁻ co 4

10    >0 10 1000 vo Ob

168,5

174,8

174,8

287,4

212,3

638,0

18,6

1,35 1,40 1,40 2,20 1,55 4,52_

Für die Wupper im ganzen

13

13

13

14

t6

17

17.8

17,4

13,5

100

7,5

4,o

: 9349.0    2805,0

87

200

Neuhückeswagen, Dörpe Eisenwaarenfabrik Dörpebach 1. d. Wupper

Radevormwald, Neuenhammer.......

„    Streichgarnspinnerei . . . .

Remscheid, Gerstau*), 2 Triebwerke .    .    .    .

»    Brandshammer, Schleiferei    .    .    .

,1    Hafteraue, Schleiferei......

Kronenberg, Breitenbruch, Werkzeugfabrik >,    Binscheid, Schleiferei . . . .

Remscheid, Auerkotten, Schleiferei . . . . Kronenberg, Schleifkotten am Berg . . . . i!    Beckerhof b.Morsbach,Schleiferei

Remscheid j Remscheid, Morsbacher Hammer .....

»    Gockelshammer.........

»    Gockelshammer.........

,-    Gockelshammer.........

Kronenberg, Leykotten, Schleiferei . . . . „    2 Triebwerke bei Miingsten

Mettmann

Remscheid

Mettmann

Mettmann

0,1

10,00    32,0

Für den Dörpebach:

32,0

9,6

9,6

32

Radevormwalder Bach

rechts der Wupper

Für den Radevormwalder Bach im ganzen:

Herbringhäuser Bach*)

links der Wupper

Mörsbach 1. d. Wupper

1,9

0,1

o 10 CS N Cb covo CN o CO Vß W 'OiOiO’t'tfOfONWHMOOO

4,84 !    14,5

9,00 I    27,0 j

41,5    12,5

OJ Gl OJ C>J OJ Ol KJ KJC/J KJ 4- KJ (>1 CO •G öt o o O ON O b Ol 00 ln O ON O CnOOOOOOOOOOOOO

7L4

32.1 17,8

40.1 25,0

3L2

24.1

17.8

32.1

26.8

26,8

26,8

31.2

334

21,4

9,6

5,3

12.0

7.5

9,4

7,2

5,3

9.6

8,0

8,0

8,0

94

10,0

70

105

O O O •-<

CO P» N h Cl

*) Im llerbringhäuser Bach „Barmer Staubecken“ mit 2,4 Millionen cbm Inhalt.

*) Oberhalb im Sal-bachtal,.Ronsdorfer Staubecken“ mit 0,3 Million cbm Inhalt.

\D CO Cn CO Cn KJ

E ür den Mörsbach im ganzen

4-

Remscheid, Haddenbach, Stahlwerk .... Ronsdorfer Bach 1. d. Lüttringhausen, 2 Speisberger Hämmer. .

„    2 Gründer Hämmer ....

Remscheid { Remscheid, Platz, 4 Triebwerke......

Remscheid

Lennep

Mörs

bachs

cj’ r p “

O Oi Oi vO

4,00

4,20

8,50

12,00

v©    »O vO    vO Tt

\©    h C4    IO 4

CO    N G    *-t'4D

130,7

rt-co co vo vo co &

Oi K) Oi vj KJ Oi

Für den Ronsdorfer Bach im ganzen

:    154,1    46,2

Remscheid

Lennep

Remscheid

Lennep

Remscheid, Schiepenpohl*), Feilenfabrik . >, BliedinghauserKotten, Schleiferei „    Heintj es Hammer, Bohrerfabrik

Wermelskirchen, Zur Mühle, Schleiferei . Remscheid, Heyenbrucher    Hammer .    .    .    .

«    Neuenhammer.........

«    Altenhammer,    Schleiferei    .    .    .

Wermelskirchen, Johanneshammer.....

Burg, Kellershammer............

„ Neuwerk, Messerfabrik.......

.. Buhnshammer, 2 Triebwerke . . . .

n    W 6rkzGugfäbrik............

ft Elektrizitätswerk ...........

„ Kotthaus und Brakerfeld, Walke . .

Eschbach links d. Wupper

5,8

5,2

5,0

4.5

4,i

3,6

3,4

2,5

2,1

L7

o,9

o,5

o,3

0,2

7,00

3,oo

6,25

7,oo

4.00

4,00

5,oo

5,oo

2,30

7,5°

6,85

5,16

5,oo

KJ KJ Ol Ol h (0 I KJ h h Oi KJ •- Oi KJ KJ O OJ O Kl I

KJ'OOJKJKJKJ KJ M *b O b) Ol O

ONOI Cn p) CCf* p> Ni Ol OJ Ol O Ol

Gj m m -£*• O Cn KJ

Cn Oi Oi

*) Oberhalb Staubecken der Stadt Remscheid mit 1,1 Millionen cbm Inhalt.

Für den Eschbach im ganzen

:    301,6    90,7

Solingen Ld.

Witzhelden, Elektrizitätswerk

Senkbach 1. d. Wupper

Wipperfürth

Lennep

Wipperfürth

Lennep

Wipperfeld, Neumiihle............

Dhünn, Kottermühle.............

Kürten, Siebelsmiihle............

Dahlinghausen, Doktorsdhünn und Kesselsdhünn, 3 Pulvermühlen . .

Dhünn links der Wupper

31.7

29.8 29,1

3,20

4,50

3,oo

Wipperfürth Mülheim (Rh.

„ Ld.) Solingen Ld.

Bechen, Plätzmühle . Odenthal, Steinmühle „ Hövermühle

Schlebusch, Freudenthal, Sensenfabrik . . .

» Auermühle...........

Wiesdorf, Küppersteger Mühle.......

26,3-27,1

24,0

14,4

11,0

4,50 4,50 3,oo 3,oo

8,5    4,oo

2,00 2,2    2,50_

6,8

C/I I    1-1

00 ho OMO CC^J 4^ 4-

O' IOi Gj Q\tn O '•C '■C

KJ v£>

4*- |bj 4*- bl 4^ O bf -bf 00&J bj

Ol Ol +•

00 co m

15

Die Kraft ist vereinigt mit derjenigen derWup-beriicksich-

per

tigt; s. d.

14,9

14,9

21,0

25.6 38,0 19,0

28.7

14

14

110

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Rheingebiet

Kreis

Gemarkung

Wasser lauf

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Teilstrecke nach Spalte 1 der

Tab. B

Ent

fernung

von

der

Mündung

Nutz

gefälle

an den Motoren

o ¹

Wasserkraft:—— ¹

100

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Brmittelungsstelle nach Tabelle B)

9

mittlere Monate iähr- lang nicht Hebe unter-Iicne schrittene

Stärke

der

Motoren

nach

Angabe

der

Besitzer

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7b

Solingen Ld. Burscheid, Wasserwerk

Eifgenbach r. d. Dhünn

3,1    3,00

Für den Eifgenbach:

16,0

16,0    4,81

4,8    15

Rheinbach

Münstereifel, Sägemühle . „    3 Triebwerke

,,    Steinsmühle .

Iversheim, Holzwollfabrik . „    2 Triebwerke .

Erft links des Rheins

„    Arloff, Mühle...........

Euskirchen    Weingarten-Rheder, Papiermühle

„    „    „    Fabrik . . .

„    „    „    Liersmiilile

Für die

5,oo 10,80 4,oo 5,oo 7,40 3,50 2,00 3.io 2,50_|

zum Veybach:

99,'

96,5 97,5

95,7

95,o

93,0-94,0

91.8

89,3

87,8

87,2

23,2

50.1 22,6 28,3

67.2

31,8'

18,2!

35,o

28,2

7,o

10

15,0

6,8:

8,5

20,2

9,5

5,5

10,5

8,5

304,6    91,5

23

56

34

30

Düsseldorf St. Düsseldorf, Buschermühle

Düssei rechts des Rheins i

7,o

1,00

*^4

Os

CO

Für die Düssei bis Glashütte:

7,9

2,4

DüsseldorfLd. Eggerscheidt, Auermühle..........

»    ,,    Papierfabrik.........

„    „    Elektrizitätswerk b. Ratingen

„    | Eckamp, Cromforder Kunstmühle.....

„    Ratingen, Papierfabrik............

Angerbach r. d. Rheins

3,oo

2,25

2,55

2,90

3,30

23,0 22,3

21.5

20.5 '9,5

Für den Angerbach bis Angermund:

rt co o n oo

rO O    6s

N N M M M

CO "-4 Os CTs^-4

Co sd Cd m o

4- 4- OJ hl IO

C/4 o hi o o

122,7    36,8

Brilon

Niedersfeld, Jochs Mühle . .

„    Hankeis Mühle

„    Ewers Mühle . .

„    Sägewerk ....

Wiemeringhausen, Fabrik . .

„    Mühle    .    .

Assinghatisen, Mahlmühle . . „    Hammerwerk

„    Karlsauemülile

Ruhr rechts des Rheins

Asberg, Drescherei..............

,, Sägemühle..............

Bigge, Brückenhammer, Ziegelei......

„ Tischlerei...............

„ Schellensteiner Mühle........

„ Knickhütte, Fabrik.........

Meschede i Nuttlar, Basseinhof, Mühle.........

,,    | Ostwig, Holzschleiferei...........

„    „    Sägewerk..............

„    Nuttlar, Holzschleiferei...........

Velmede, Bestwig, Maschinenfabrik . . . . „    „ Mahlmühle.............

Eversberg, Wehrstapel, Mühle

Achsenfabrik . .

Meschede, Walze . . . >, Ruhrmühle

Heinrichstal, Tuchfabrik . . . .

Arnsberg-

Soest

Hamm Ld. Hagen Ld.

Witten

Hattingen

Essen Ld.

Mülheim St.

„ Haus Laer, Mühle.......

Kalle, Stockhausen, Mühle.........

Freienohl, Elektrizitätswerk.........

„ Holzschleiferei..........

Öventrop, Wildshausen, Fabrik......

Bruchhausen, Blechwalzwerk........

Hüsten, Walzwerk..............

Wickede, Zementfabrik...........

Langschede, Walzwerk...........

Herdecke, Stiftsmühle............

Wetter, Elektrizitätswerk..........

Witten, Walzwerk..............

Herbede, Walzwerk.............

Stiepel, Pumpstation.............

Winz, Mühle.................

Horst, Mühle..................

Rellinghausen, Walzwerk und Mühle . , .

Bredeney, Löwentaler Mühle........

Kettwig, Elektrizitätswerk und Tuchfabrik. Broich, Elektrizitätswerk...........

ON Cyi -£* Oj to hl M Q sO sQ sO sO 00^4    hl hl hl hl hl hl hl m

^ W W W W    hl hl hl hl hl

OJbihlHHHOO'CCC COOJ

210,8

210,1

209.5

209.3 207,2 206,2 203,9 203,8 200,2

198.3

197.8

196.7

196.1

195.7

194.9

192.3 191,°

191,0

190.3

189.2

187.7

185.5

185,0

183.5

182.6

181.2 179,0

175.8

169.2

166.7

163.8

159,1

157.9

148.3

'47,2

144,6

141.4

125.5

112.5 86,7 84,2

2.50 6,25

3.50

32,50

2.90 2,35

1.90 3,80

1,15

2,30

2,75

0,50

17.5 43,8

24.5

227,5;

20,3

89,3

27,0

54,o

86,8

15,8.

3,oo

4,70

2,20

5.25 4,oo 2,40 2,50

2.25 4,oo 2,80 2,00 1.55 6,45

3,oo

4,40

4,98

3,50

2,40

13,50

6.90

5,90

5,50

3,80

94,7

183,2

85,7

243.7 237-9

142.8 155,6

73,5

68.9

63,0

3.75 2,60 2,85 3,00 3,20

2.75

57,7

47,7

43,3

29.6

22.6

13,7

,50

2.30 1,65

1,60

2.30 2,20

150.1 266,9 186,8

133.5

139.1

591.3

433.5

649.7

745.3

523.8

368.4 2 104,6 1 100,9

955.6 1 109,5 1 082,0 1 272,2

1    925,0

2    110,1 2 259,2

2 409,9

2 102,4 1 165,7 1 787,4 1 282,3 1 296,8 1 897,5 1 815,0

4^ CS-C00COoä ^    Jo    'oo'w    oj coc£    (O -S cC    -0    4*    4*    Cn    00-4-    WÜl    I    U    KJM w Os **

f iP'Pf- P"P ?    9“    M 9^    7¹    r -F    P O'P    r    ,°    f 9 f P    7¹    r    P    OS    O tn    Os JO    «    W O, O,    CO    4. ps Os 00 CT-4- 4- Os CO-. W 9,

cn hl 0*^4 Kl Vj vj    o    CO O    (A    V)    00-^4 Ql    Cn    H Qs vQ Q    ^    Q    Q    hh Q    vt 00    >-*■<! Q    ■£>■    vjQhlHCOQlCHlOjKMhl

O ^-00 M M o

"-4 Cn Cn

to    ri-

CS    w

'4

212

'5

'58

150

20

80

200

80

70

18

410

320

261

300 350 310 2 200 850

807

860 300 400 728 2 080

270 500 1 500 150

337

65

45

450

750

Für die Ruhr im ganzen: 33 644,8 10 092,9

Brilon

Grönebach, Strickmühle

Hillebach (Kill) r. d. Ruhr j

3-5

2,25

6,9

2,1

Für den Hillebach:

6,9

2,1

tu

Ui

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

■

Rheingebiet

K reis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

| Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte 1    der

der Mündung Tab. B

von

h-Q

Nutz- Wasserkraft:— stärke

gefälle (Q der nächsten    der

| oberhalb gelegenen Motoren

nach Angabe Monate    der

lang nicht Besitzer unterschrittene

an den Motoren

Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

Bemerkungen

mittlere j ähr-liche

km

PS

PS

PS

7a

7b

Brilon

Siedlinghausen, 3 Triebwerke. . .

Mühle.......

Brunskappel, Mühle........

Wulmeringhausen, Hammerwäsche „    Mühle .......

Neger links der Ruhr

4a. 4». 09 O» to

M fO IO O Vp M civvD CO t-T

13,80

3,oo

1,50

6,00

2,40

tO ONH 10 4 4». tO JO 4*- ^4 VO 09 "o O *-4

s4 OOW vj 4 61 ^4 "<jv "tO 09

O» M O»

Ol C 4 Ol 4

Für die Neger im ganzen: 170,9

51,3

Brilon

Silbach, Mühle......

Siedlinghausen, 2 Werke

Lahmelose r. d. Neger

o o> Ol 4^

4,00    7,4

8,95    24,7

•-4 IO 4* tO

Für die Lahmelose im

(0

er

O»

N

Brilon

Elleringhausen, Mühle .... „    Schlosserei .

„    Leistenfabrik

Olsberg, Olsbergerhiitte . . . „ Mühle........

Gierskoppbach r. <1. Ruhr

O» O» 10 to to

O H44ÜI 61 "O M "co **4

JO Ol 09 4*. 4* "o "o 09 "o O

00000

ih    m p o

N    Tt Tfr cf ICO

rO    M M M Ct M

vO

09 ^4 0> 4^ 4^-O 61 Ov 4*. 4^

CO vo »o

Für den

co

■§

P»

Meschede

Gevelinghausen,Wiggeringhausen,Sägewerk j Elpe links der Ruhr

„    Drescherei........ ,,

„    Mühle...........

Ostwig, Mühle

O JO JO ^4 fr "OVO» *^4 09

ganzen:    76,5

2,50

15,0

Für die Elpe im ganzen: 15,0

22.9

4,5

4,5

to

Meschede

Ramsbeck, Sägemühle.....

„    Mahlmühle.....

„    Elektrische Zentrale

Valme links der Ruhr

Heringhausen, Mühle „    Mühle

Valmede, Bestwig, Mühle

Elektrizitätswerk . .

O O 09 4    4

09 61 *^4 M O» Ov^4

1,5°

3,15

13,80

4,oo

2,85

2,00

5,20

13,9

29,1

127,6

37,o

26,4

24.4

63.5

Für die Valme im ganzen: 321,9

Meschede

Bödefeld, Land, Westernbödefelder Mühle Ramsbeck, Bastenberg, Bergbau......

Brabecke links der Valme

to 1-1

<N CJ

10 o

3,20

13,20

16,0

82,5

tO    vO H    w O»

.4. 4*    Ov Iv£> •'4 "4 w CO 004^

CO CO Cn-I O O» vO    to

(N IO M O 00 | O

M M ro    I t"»

Für die Brabecke im ganzen: 98,5

29,6

BödefelderBach (Palme) rechts der Brabecke

Meschede

Halbeswig, Grimlinghausen, Mühle

Nierbach (Wehrstapel) links der Ruhr

2,6

3,oo j 9,6

2,9

12

Für den Nierbach:    9,6

2,9

Meschede

Reiste, Herhagener Mühle . Enkhausen, Enkhäuser Mühle „ Knochenmühle . Meschede *), Hennemiihlc . .

>,    Elektrizitätswerk

Henne links der Ruhr

m m M cO rO

3.8o

2,00

2,20

34,oo

20,5

H (9 H

0 P Ob (9 01 w

Für die Henne im ganzen: 686,5

6,2

5s I

00 Cd

183,1

206,0

to

Ol

CWO O

*) Oberhalb Meschede Staubecken mit 11 Millionen cbm Inhalt.

Meschede

Remblinghausen, Drasenbeck, Mühle .

,, Mühle . „    Löllinghausen, Mühle

„    ,,    Mühle

Löttmaringhäuser Bach

r. d. Henne

Meschede, Heggen, Mühle.......

Löttmaringhausen, Mühle .

M M M M C« Ct

■p VO CJ CO h vO cn cd cd VO* cf m

JO to 09 Ol jo 09 O O 61 .0 Cn **4 O O O O Ol o

C9 lOv£> cO co

cf 00 vO M O Ö

M    M M M M

09 09 09 Ü1 M 09 m m Oi O Oi

4* 4* to *-4 OV Ob

Für den Löttmaringhäuser Bach im ganzen: 69,3

20,9

Meschede

Kalle, Mühle..........

* Mühle..........

Meschede, Nesser Mühle . . . Kalle, Wennemen, Drechslerei

Kelbke links der Ruhr

to to to M

T «00 «

M- M O O

4,oo

3,05

3,50

3,25

Für die Kelbke im ganzen:

11.6 12,9 14,8

13.7

53,0

4* -4 O» U> h 4. \ß (n

15,9

Meschede

Reiste, Bremke, Sägemühle Wenholthausen, Mühle . . Kalle, Oberberge, Mühle .

Wenne links der Ruhr

to to

O vo Oi fo o O

3,50

2,00

1,30

46,6

67,1

43,6

14,0

20.1

13.1

16

Für die Wenne im ganzen: 157,3

47,2

Meschede

Eslohe, Salwey, Mühle . . . . „ Sieperting, Drescherei

Salwey links der Wenne

Niedereslohe, Mühle Sallinghausen, Mühle

Werkzeugfabrik . . . . Werkzeugfabrik . . . .

O» to to to M M

M JO 09 4k 4». pv 09 Ol M O Gv Ol

4,50

2,00

3,5°

5,5°

4,4o

15,8

7,o

26,6

4L9

ih vO cf co cf

23

68

60,4

18,1

45,5

50

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teilstrecke nach Spalte 1

Ent

fernung

von

der

Tab. B

,    an den

der

Motoren

gefälle (Q der nächsten der

oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

Mündung

nach Angabe mittlere Monate der jähr- lang nicht Besitzer

liche schrittene

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7b

Arnsberg

Endorf, Sägewerk bei Recklinghausen . . Röhr links der Ruhr „ Drescherei bei Recklinghausen . .

„ Christianenhütte..........

Sündern, Papierfabrik............

„    8 Triebwerke...........

„    Kalmeke, Metallwarenfabrik . . .

Stemel, Papierfabrik . . .

Hachen, Papierfabrik. . .

„ Lampenfabrik. .

„ Mahlmühle . . .

Müschede, Sofienhammer

Hüsten, Mühle......

„ Walzwerk ....

CnO/iüiC/iöi^-^^^ to to

18,2

17,7

17,0

4,oo

1,25

8,00 i5,7 7,oo 13,3-14,9    9AS')

12,2

10,8

9,5

8,5

7,9

3,5

i,3

0,1

5,00

3,75

8,00

2,80

4,00

7,00

5,oo

5,90

St

Röhr im ganzen:

on

c/i 1 bi o bi o io Co bi b Co b io

fObO 00 *3-0 w O 00 lOO Obi IO lO’tNO'NlOObM CN bO CO | ^

bO b

16.1

14.1

84

b C/i Cb O 4^ 04 4- Ob

120

12

50

110

15

175

') Die Triebwerke nutzen zum Teil dasselbe Flußgefällc mittels gesonderter Werkgräben aus. — Die Summe der Gefäll-zahlen ist durch die Zahl der Werkgräben geteilt.

75

835*)

424,9

*) Unter Zuhilfenahme der Ruhr.

Arnsberg

Sündern, Metallwarenfabrik .

Seelbach (Linnepe) rechts der Röhr

0,2

5,oo

36,6

11,0

13

Für den Seelbach:

36,6    11,0

Arnsbei'g

Amecke, Julianenhiitte Langscheid, Mühle . .

Sorpe links der Röhr

tO w

10 vp

-4 o

5,50

3,00

to CO a\ CO 6* m

n,4

7,9

65

14

Für die Sorpe im ganzen:

64,4    19,3

Lippstadt

Arnsberg

Rüthen, Mahl- und Schneidemühle .... 1 Möhne rechts der Ruhr

Soest

Nieder Bergheim, Mühle

Stockum, Mühle

Arnsberg

>, Kettenschmiede..........

j Körbecke, Mühle und Elektrizitätswerk . .

} Delecke, Driiggelte, Mühle.........

Günne, Mühle................

Himmelpfort, Mühle.............j

Niederense, Papierfabrik ..........

Neheim, Lampenfabrik ...........

„    Sagemühle.............

„    Lohmühle......

„    Ölmühle...............

45.4 45,o 44,3

43.5

36.5

36,0

32.7 31,0 30,0

29.7

26.5

20.5 20,2

17.7

15.8

xi,2

43,o

Mahlmiihle

2.50 1,65 3,20 2,40 1,30

3,oo 3,oo

6.50

1.50 o,95

2.50 2,05 0,40 4,oo 2,50 2,10 3,oo 4,00 0,72 2,29 1,80 2,40 2,48

Für die Möhne im ganzen: 2921,6

28,4

7,2

5,4

10

TO

10

10

10

1,2

0,6

0,5

o,4

o,3

12,9

8,5

294.1

67.9 43,o

113.1

103.5

20,2

140,0

186.5

192.7

88,2

20,4

12.9

33.9

31,0

6,1

66,7

42,0

56,0

57,8

876.5

30

6o

275

-P*, 10

0/1 O/l

7o

105

30

Fallen in den Bereich d. Möhnestaubeckens bei Günne, das 130 Millionen cbm fassen wird.

3°

13°

20

Lippstadt Kallenhardt, Stadtmühle

Glenne links der Mölme

Klausemühle........

Körtlinghausen, Mühle . .

IO 'sf fO

4,5o

2,00

34.3

15.3

22,1

rO bO \0

6 vo

0/1 O

Für die Glenne im ganzen:

71.7    21,5

Arnsberg

Warslein, Eisenhammer Belecke, Drahthütte . . » Mühle.....

1 Westerbacli 1. d. Möhne

bO bO ro m 6

7,00

8,00

2,50

to Ob O/i O -fc* c\

b» Cd co

Obvp

m bl o

190 120

50

Für den Westerbach im ganzen: 142,0

42,6

Hevebach *) 1. d. Möhne

Arnsberg

Iserlohn Ld.

Volkringhausen, Miihle...........

Eisborn, Klusensteiner Miihle.......

Brockhausen, Hönnetal, Mühle.......

Böingsen, Ober Rödinghausen, Elektr. Werk „ Alter Hammer..........

Hönne links der Ruhr

14.6 12,9 12,2 II,I

10.6

Menden, Fabrik

Papierfabr. Hönnetal-Sleinhausen

Rödinghauser Mühle.......

Eisengießerei Rödinghausen . . Sägewerk Lendringen......

9,5

8,9

8,0

6,9

6,0

Mendener Mühle

Neuwerth, Messingwalzwerk . . . Hönnenwerth, Drahtzieherei . . . Neuwalzwerk Bösperde......

4,3

4,0

3,2

1,2

2,00

4,oo

1,9°

3,oo

4,00

2,78

3,oo

3.50 3,20

5.50 2,90 2,88

29

o w 0/1 o 00 o b w to ob

ii5,i

n4,3

, .COCO^-tOtOMMtOM    W

!    4— O/i ObpO^OCnjO^JODCO'p

Co bi b io b m 00 00 h vj 4h io

10

11

50

42

73

80

90

85

75

190

*) An seiner Mündungsstrecke liegt das Mohnes taubecken (s. oben).

Für die Hönne im ganzen:

925,9

277.7

Wellingse (Borke) rechts der Ilönne

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

33

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte 1    der

der Mündung Tab. B

von

gefälle (Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

der

an den Mo- mittlere toren jährliche

Monate lang nicht unterschrittene

Motoren

nach

Angabe

der

Besitzer

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7b

Iserlohn Ld. Sundwig, Messingwerk...........

„    „ Mühle ...............

„    Hemer, 7 Triebwerke............

„    „    Becke,    Höcklingsen, Papierfabrik    .

„    „    „    Metallwarenfabrik.....

„    „    „    Metallwarenfabrik.....

„    Menden, Fingerhutsmühle, Messingwarenfabrik ...............

„    „ Grobrolle, Drahtwerke......

Öse links der Hönne

^ f“ v 7 »8=

CO O Ca m

b

Ca 4^ p\CA •£>• O On>i Ca 03 0 0^00

O» 03 Dl 10 H VO On 03 03 co CA 03 03 b 03

Ca

15

12

99

10,9

11,8

85

105

> 36

30

45

*) Die Inebwerke nutzen zum Teil dasselbe Flußgefälle mittels gesonderter Werkgräben aus. — Die Summe der Gefäll-zahlen ist durch die Zahl der Werkgräben geteilt.

Für die

im

170,8

51.2

Iserlohn Ld.

Westig, Westiger Bach, 2 Triebwerke . . Westiger Bach 1. d. Öse

„    3 Triebwerke............ „    „

Oberhemer, 2 Triebwerke ......... „    „

1,5-2,5 0,5-L2 0-0,5

Für den Westiger Bach im

12,00 11,00 7,00

29,8

33,o

21,0

83,8

CO

63 b b

Ca 03 Ca Ca Ot

Meschede

Olpe

Altena

Iserlohn Ld.

Hörde

Oberkirchen, Inderlenne, Schieferwerk    .    .

„    Holzkohlenwerk........

„    Getreidemühle.........

„    Hammer, Mühle........

„    Winkhäuser Hammer, Drechslerei ...............

„    Winkhausen, Mühle.....

Grafschaft, Gleidorf, Hammerwerk.....

„    „ Spinnerei.......

Schmallenberg, Elektrizitätswerk......,

„    5 Triebwerke .......

Wormbach, Niederfleckenberg, Sägewerk .

Lenne, Hammerwerk ............

>, Huderhammer, Mühle........

>, Hundesosserhammer........

Saalhausen, Störmekerhammer.......

Störmeke, Sägewerk......

„    Fahrradfabrik..........

>,    Walzenmühle..........

„    Sägewerk............

„    Christeshammer,    Sägemühle    .

„    Todtenohl, Forellenzüchterei    .

Kirchhundem, Langeneierhammer, Drechslerei ..............

„    Karlshütte bei Langenei . .

>,    Kickenbacherhammer bei

Langenei...........

Altenhundem, Mahlmühle..........

>,    Schreinerei..........

Elspe, Meggener Walzwerk.........

>, Mühle bei Meggen..........

Förde, Christinenhütte bei Meggen ....

Elspe, Germaniahütte bei Theten.....

Förde, Grevenbrück, Mühle.........

Plettenberg, Messingwerk..........

>, Fabrik..............

Ohle, Eisenwerk...............

Werdohl, Stahlwerk Brüninghaus.....

„ Eisendrahtfabrik..........

>, Ütterlingsen, Drahtzieherei . . . Nachrodt-Wiblingwerde, Wilhelmstal,Sägew.

Werdohl, Elverlingsen, Drahtwerk.....

Altena, Schwarzenstein, Elektrizitätswerk

und Walzwerk...........

Linscheid, Walzwerk........

,, Hünengraben, Walzwerk.....

..    ?.    Walzwerk......

Nachrodt-Wiblingwerde, Walzwerk.....

Letmathe, Nickelwerk............

„ Papierfabrik. . . . .'.......

Hohenlimburg, Elektrizitätswerk......

>,    Elektrizitätswerk......

..    Tuchfabrik.........

Garenfeld, Buschmühle bei Kabel.....

Lenne links der Ruhr

M I—I W M

Cn a\-<r

6j b o> b

5,6o

10,50

3,00

4,00

33.3

62,5

17,8

23,8

Ol co o oi m o> 00 o

16

40

20

r.

r.

r.

C/iCnCnCnC/iCn-ti-l^-^^bJCtJOJOJ 10 m m

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

O'üvO'ßvOvOvOvOvO O O 1 O O O |h i-t hi Gt -L Cn Cn Dt M CO^O O W ^ CO^) 'O ^ ^

Di O i) W DJ bb CO O O ^ Oj b Ca b O b

4,00

2,50

4,00

3,io

3,78

12,60

2,70

2.50 3,oo

3.50

2.50

2,20

2.50 2,80 4,00 3>6o

5.50

23,8

i4,9

54,o

50.7

61.8 206,1

44,2

67,7

61,8

13.3

20.3

10

11

28

35

70

102

22

81,2

94,8

24.4

28,4

55

45

53

67,7

72,4

82,3

92,2

I3L7

118,5

181,1

20,3

21.7

24.7

27.7 39-5 35.⁶

54.3

35

15

25

51

32

12

92,2

9r>°

89,0

86,6

86,4

84,3

84,0

81,9

80,0

78,2

57,o

55,5

53.7

51,6

46,0

4i,9

38,8

36,0

31.1

27.2

26.2

23.4

18.3 14,9

13.5 12,2

10.5

9,5

1,2

Für die Lenne im

£ OJWHHWWWOJWWW

cd coib Dl bbJ H 6j Di H O CO NlWCnCOMCOOWDiOMOW^WO 4- 'O plOOOOCnOOOtoOO OOO'OOOOOOOCnCOOOO OO

rb b IN (S <D IO ci rb cf ci rf cf cf cf rb

128,3

177,8

38,5

53.3

22

160

65,8

72,4

19.7

21.7

50

'-D C/J

4,0

130.5

310,0

272,0

238,0

403.6

422.7

591.8

887.8

610.9 594,7 523,3 880,1

406,1

785,’

1 028,8

ioi,8

39.2

93.o

81,6

7L4

121,1

126,8

177.5

266.3

183.3

178.4 i57.o 264,0

199.8

149.9

158.9

268,0

252.7

160.8 180,0

122.5

121.8

235.5

308.6

4 631,8

160

12

220

60

95

105

150

230

620

300

170

160

<450

615

50

84

250

183

120

500

100

80

169

450

Sorpe rechts der Lenne

Meschede

Grafschaft, Latrop, Holzwarenfabrik .... Latrop links der Lenne ,,    ,, F’leckenberg, Sägemühle „

,,    » Fruchtmfihle „

4,25

3,25

3,85

M t-l 1-4

to Oh

b\b b

03 —

OOO

s.

p.

u

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teil

strecke

nach

Spalte 1

der

Tab. B

Ent

fernung

von

der

Mündung

km

Nutz

gefälle

an den Motoren

h-Q

100

der

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

nach

Angabe

Bemerkungen

mittlere Monate jähr- lang nicht Besitzer 1 ■ 1    unter-

liehe schrittene

der

PS

PS

PS

7b

Olpe

Kirchhundem, Herrentrop, Mühle.....

„    Vasbacher Mühle .    ... .

„    Heidmike...........

„    Altenhundem, 2 Triebwerke

Hundembach links der »    Lenne

'i

'■i

K) 04

M O CO M

o bi

OMO H Ol H h JO 04 b b b

40

25

144

Für den Hundembach im ganzen: 371,9

111,6

Olpe

Kirchhundem, Albäumer Mahlmühle . . . . „    „ Börninghauser Werk

„    Kuhlenberger Hütte bei

Würdinghausen.......

Aa (Albaumer Bach) links „ des Hundembachs

to 04

b bi

3,oo

3,5°

6.00

Für die Aa im ganzen:

18.3

21.4

36,6

76,3

CTnOi

b bi

16

10

11,0

22.9

15

Heinsberger Bach rechts der Aa

Olpe

Kirchveischede, Benolpe, Mühle......

Kirchhundem, Hofolpe, Papierfabrik . . . .

Rahrbach (Olpe) links des >,    Hundembachs

cs

04 *<!

o o

2 2,00

i66,5

50,0

182

Für den Rahrbach: 166,5

50,0

Olpe

Förde, Grevenbrück, Elektrizitätswerk. . .

Elspebach rechts d. Lenne

0,4    6,50 |    54,0

Für den Elspebach:

16,2

52

54,0

Vo

Olpe

Kirchveischede, Bilstein, Elektrizitätswerk

und Mühle.........

Förde, Bonzeler Hammer, Asphaltwerk . . „ Förder Mühle............

Veischede links der Lenne

b ib cm"

5,8o

4,50

3,oo

Für die Veischede im ganzen:

00 rO OM O

m“ iovO I ^

CM CM H I SO

73

4i

19,2

Olpe

Olpe, Saßmicker Hammer..........

„ Friedrichstal, Hammer........

„ Rüblinghauser Hütte.........

» Unterste Mühle............

„ Lohmühle...............

Rhode, Niederstenliammer.........

Attendorn, Liesternohler Walzwerk . . . .

>, Sägemühle............

„    Fruchtmühle...........

„    F'abrik..............

„    Ahauser Mühle    bei Heggen . .

Bigge links der Lenne

ÖI 01 Cn Oi 4^ 04 tO M M M M

04 b 01 tO

30.1

24.1

16,5

10.1 10,0

9,7

3,8

4.20 4,00 4,68 4,oo

2.20 3,oo 5,oo 1,30 L75 1,30 2,50

fG 0} CO N to « hT 00 00 00 tC ib ib 00 ib rb

vO IT)\D 10 10 H M Qn CM o*'CO M rO

rt IO IO IO    O

00" b Ö b b ib 00" co cc >b

mmCMHimcOCTnCMcOCMIO

35

35

52

3°

25

55

120

15

20

16

20

Für die Bigge im ganzen:! 239,8

372,1

Olpebach rechts der Bigge

Olpe

Olpe, Ronnewinkel, Sägemühle

Brachtpebach 1. d. Bigge

o,3

2,85

32,8 1    9,8

30

Für den Brachtpebach:

32.8

9,8

Altena

Olpe

Valbert, Häusgermühle...........

„    Hunswinkel, Mühle........

„    Windebrucher Mühle b.Liesternohl

Attendorn, Klinke, Mühle..........

Liester links der Bigge

M CS M

iboo 10 m

3,oo

16,5

5,o

15

20

4,00

4-52__

die Liester im ganzen:

55,o

61,9

16,5

18,6

19

133.4

40 1

Durch den Bau der Liestertalsperre mit 22 Millionen cbm Inhalt dürften einige dieser Triebwerke in Fortfall kommen.

Olpe

Attendorn, Nierhofer Mühle bei Kraghammer „    Papiermühle bei Kraghammer,

Drahtwarenfabrik.........

„    Merklinghausen beiKraghammer

Drahtwarenfabrik.........

-    Kraghammer, Nierhofermühle .

Ihnebach links der Bigge

to to

to 04    04    ^

b b    b    b>

4.00

4,20

4,oo

5,00

den Ihnebacli im ganzen:

25,3

26,5

32,4

7.6

8,0

9,7

40,5    12,2

124,7    37,5

IO

14

25

27

Meschede

Schönholthausen, Lenhausen, 3 Triebwerke

Fretter Bach r. d. Lenne

6,00

Für den Fretter Bach:

0,51,5

43.3    1    13,0

43.3    13,0

> 37

Altena

Plettenberg, Dankelmert, Elektrizitätswerk*) ,,    ,, Gesenkschmiede .

„    Wiesental, Gesenkschmiede . .

„    Österau, 3 Triebwerke.....

„    3 Triebwerke..........

„    4 Triebwerke..........

Öster (Ebbebach, Ebbecke-„    bach) 1. d. Lenne

10,0

9,7

8,9

4445

8,92

12,00

29,85

14,24

13,28

6,0-7,0 1,8-4,0 o -1,8

Für die Öster im ganzen:

10 tO

^4 \C O 04 K4 04

O Cn O Oi C\ O

Ohb bl 04 b b

00 tO <JS >- O) - 00 O O MO b b To b>Co b

333 106 160

330

> 132

178

*) Oberhalb Staubecken von 3,1 Millionen cbm Inhalt.

*^1

227.8

Altena

Plettenberg, Schmelzhütte „    Papierfabrik

Grünebach rechts d. Öster

2,1

0,4

5,oo

5,7°_

to

04

04

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasserlauf

Teil-; strecke nach Spalte 1

Nutz

gefälle

h.Q

der

Entfernung

h

von

, an den der

Mündung

100

(Q der nächsten der oberhalb gelegenen Motoren Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

Mo-

Tab. B

toren

mittlere

jähr

liche

nach Angabe

Monate der lang nicht Besitzer unterschrittene

Bemerkungen

km

PS

PS

PS

7a

7b

Altena

Plettenberg, Miihlhofer Mühle b. Frehlmghsn. „    Köbbingliauser Hammer . . .

,.    Holthausen, 2 Tiiebwerke . .

„    „5 Triebwerke . .

Elsebach links der Oster

N fOrOtO

so 4 ci

0-2,0

O 00 08 4^ b 'oo Io o O O Cn o

08 08

\p o JO CO

Co b co b

IO H H

O CO JO Ol i) h COtn

12

20

85

110

Für den Elsebach im ganzen: 191,0

57,3

Altena

Lüdenscheid,*) Bremecke, 2 Triebwerke „    Brüninghausen, Mühle. . .

„    „    Hammer .

Verse links der Lenne

Schemmer Hammer.....

„    Augustental, 5 Hammerwerke

Werdohl, Bärenstein, 2 Triebwerke . . . .

,,    Eveking, 3 Triebwerke .....

,,    „    Esmecker Hammer . .

Altenhammer..........

Kleinhammei", Rutenpaul . . . Henneckenhagen, Hammeiwerk Kleinhammer und Blechhammer Versevörder Metallwerke . . . .

1,90

3,50

3,90

i3,9

25,7

28,6

262,1

99,7

Für die Verse im ganzen: 1779,0

1 1,0

68

00

10

10

78,6

34.4

69.1 19,6 24-5

24.5

12.2

209,3

29,9

533,6

15

*) Oberhalb Staubecken von 1,65 Millionen cbm Inhalt.

215

!45

220

18

25

45

236

135

Altena

Herscheid, Ahehammer . . ........

Werdohl, Altemühle, Drahtzieherei . . .

Schwarze Ahe (Alie) r. d. ,.    „ Veise

0,8

0,1    6,20

Für die Schwai'ze Ahe:

20.5

6,2

20

20,5    6,2

Altena

Lüdenscheid, Wösterhammer*).....

Altena, Klaukenrolle, Drahtzieherei . .

„    Sclimollsrolle..........

*    8 Triebwerke..........

! Rahmede links der Lenne

C 04 44

5.30

3,30

0-1,5

3,75

26,20

22,8

14,2

16,1

112,7

04

04 ^ 4^ Os

CO CO 04 co

04 j IO KJ

co ! o cn

Für die Rahmede im ganzen: 165,8

49,7

*) Obexhalb an der Fitllbecke Staubecken von 0,7 Million cbm Inhalt.

Altena

Altena, 17 Triebwerke

Nette rechts der Lenne

0-3,6    56,30 ;    132,9    39,9    >168

Für die Nette: 132,9 !    39,9

Iserlohn St.

Iserlohn, Grüne, 5 Triebweike

Grüner Bach r. d. Lenne

0,2-1,2    16,50 |    59,9 }    18,0    >49

Für den Grünen Bach:    59,9    18.0

Hagen Ld. Altena Iserlohn Ld.

Dahl, Obernahmer, Breitehammer.....

Nachrodt-Wiblingwerde, Selbachshammer . Hohenlimburg, 4 Drahtziehereien . . .    .

Nahmer Bach 1. d. Lenne

04 00 CO

oo i- o

2,4

2,5

22,1

14

20

106

Für den Nahmer Bach im ganzen:

90,2    27,0

Altena

Hagen I-d.

Hagen St.

Hagen Ld. Hagen St.

Kierspe, Sankel, Mühle...........

,, Vollmer Hammer.........

- Jubacher Hammer*)........

••    Hiittenbrucher Hammer .....

„    Bollwerk, 2 Triebwerke......

„ Rhadermühle bei Obeibrügge . . Lüdenscheid, Aheller Hammerb.Oberbrügge

„    Brügger Hammer.......

,,    Rohhammer bei Brügge ...

„    Grime bei Brügge, Hammer .

Halver, Stephansohl, Hammer.......

„    Nöllenhammer bei Schalksmühle .

„    Wippekühl, Hammer........J

Hülscheid, Oberhammer bei Schalksmühle

Halver, Schalksmühle............

Hülscheid, Dahlerbrück,*) 3 Triebwerke. . j

„ Muhlerohl, Hammer......

Breckerfeld, Rummenohl, Pulverfabrik. . .

Dahl, Priorei, Gesenkschmiede.......

„ Rehbecke, Hammer..........

„    3 Triebwerke.............

„ Ambrock, Hammer..........

Lücköger, Hammerwerk...........

Höinghausen, Feilenfabrik.........

Hagen-Delstern, 2 Triebwerke.......

„    8 Triebwerke.............

Vorhalle, Grünthal, Eisenwerke......

Hagen, Eckesey, 3 Triebwerke.......

i Volttie links der Ruhr

40,1

38,7

CO 00    **4    "4 **4 "4 **4 0801 010101-^^-^-^^^010401 10 IO IO

3,oo 2,00 3,50 3,io

3.80 2,00 4,oo 4,oo

34,o

32,0

3L3

30,9

28.5 28,0 27,2

24.6

23.7

G> W m 00

oj 00 o 64 00 co 4^ 04 m b' o b 04 ö o> o

CO 10    CO    M    H    M    M    4—    M    H    M    04    M

O    CO o    M    M    M    o    VD    to    j    04    C-n    10    COvO    v£)    -P*.    CO<I Ot 04    4^    CO    4^    O8

Cn    O    04    tO    m    Q\    \D    10    04    00    I    to    CO 4^-    080    O    Cn    O    O    to    vO    M    04    -fc*.

04 b    bl    08    CO    04    b    M    b    M

26,2

f-

21,1

08v0 N (S ON W VO N    C\v£> 00 08 IO 08 O fOvD

Für die Volme im ganzen: 4867,6 1460,1

18

10

>45

*) Obei'halb im Jubachtal Staubecken von 1,05 Millionen cbm Inhalt.

14

22

15

77

80

52

75

205

9i

130

150

65

395

132

89

38

318

596

260

*) Im Glörtal Staubecken von 2,1 Millionen cbm Inhalt.

Altona

Schlechtenbach (Hälver j Bach) links der Volme

Hülscheid,Sterbeckerhammer b.Rummenohl Sterbeckebach r.d.Volme

i-3

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Rheingebiet

Kreis

G e m a r k u n g

und nähere Bezeichnung der Triebwerke j

W asserlauf

Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte I    der

der Mündung Tab. B

Nutz-

Wasserkraft:

h-Q

Stärke

von

100

gef alle CQ 4er nächsten der s    oberhalb gelegenen Motoren

fl Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

nach

an den

9

Mo- 1 mittlere Monate der

jähr- lang nicht Besitzer unterschrittene

Angabe

Bemerkungen

toren

liehe

km

PS

PS

PS

7a

7b

Hagen Ld. | Breckerfeld, Reckhammer.......

-    Dahl, Hammerwerk bei Priorci . . .

„    „ Kluser Hammer.........

Epscheidbach 1. d. Volme

⁰ P r

04 4»

4» 04 cn

1 co o o 000

CO H

in b 10

4a» JO 4». oi cc-Ci

Für den Epscheidbach im ganzen:

40.3    12,0

Hagen St.

Hagen, Selbecker Mühle ,,    3 Triebwerke .

Eilper Bach 1. d. Volme

i,5

5,00

13,75

0-1,1

Für den Eilper Bach im ganzen:

14,7 I 4,4 40,4 I 12,1

55,1    16.5

17

> 46

Altena

Schwelm

Hagen Ld.

Schwelm

Halver, Nordeierhammer..........

„ Nieder Buschhausen, Hammer . .

>, Buschhauser Schleifkotten.....

,, Osenberg, Drechslerei.......

Schweflinghausen*), Kamp, Hammer 1 . .

>,    Burg, Mühle.....

Breckerfeld, Saale, Sensenfabrik......

>,    Peddenöderhammer......

Schweflinghausen, Peddenöde, 2 Triebwerke

Vörde, Rehberg, Hammer..........

Miihlinghausen, Brandshausen, Hammer . . ,•    Aalhauser Mühle .....

Ennepe links der Volme

Hammer . .

Walkmühle,Schraubenfabrik Altenvörde, 2 Triebwerke Milspe, 2 Hämmer . . . . „    3 Hämmer . . . .

Hagen Ld.

Gevelsberg, Kruin, 2 Hämmer i> 7 Triebwerke . . . Berge, Rochholz, 5 Hämmer .

Haspe, 6 Triebwerke.....

„    6 Hämmer.......

Hagen St.

Hagen, Akkumulatorenfabrik »    Postsche Hämmer .

,■    Eckesey, Fabrik. .

Für

c- 4^4^^4^ 04 04 04 04 04 14 tO tO tO tO tO 10 10 10 10 H h h

33,5

32,4

3L3

31,0

25,3

23,6

22,0

20,1

19,4

3.5o

3.oo

4,00

3,60

2,70

3,5o

3-5°

4,00

4,00

1.80 8,20

7.80 7.25 8,00

17,30

1,40

11,40

9,60

7,3°

2,12

3,8o_

Ennepe im ganzen:

I3,5-I4,i

12,8-13,5

12,0

10,3 11,8 6,5~9,9 3,6-6,2 2,9-3,6

i,5

1,1

o,3

O w CO IO CT\ rj- rt- v£> vo OMH tO rj* NCO O H °0„    ^ ^ l>

, o n « o , 00 o* o" , t'C | rC 10 cd cf vo »b vo co on m w \6 v©

Ol H cs CI ec 10    10 lOCSMMCOO^cO OiMD CO CO '"t" CO

¹    H H H (i ^ CS CO CS H V©

ON JJNCn Cn | U 00 M O

11.7 15.1

I5D

i7.3

tO CO h COhOj Q\ Cn 04 Co O» 4* -£» 0^4 004 h Oi 04 Cn

^4 M

Co bi £» Co b>    00W

790,9

12

12

10

15

*) Oberhalb Staubecken von 12,5 Millionen cbm Inhalt.

> 12

30

26

45

99

92

> 9°

58

> 304

>    214

>    53

308

27

260

Schwelm

Oelkinghausen*), Grimmeisberg, Hammer-

>,    werk............

Miihlinghausen, Werde, Fabrik. . . ... .

Oelkinghausen, Rrißfeld, Hammer.....

Miihlinghausen, Hasenacker Hammer . . . Oelkinghausen, Heilenbecker Ob. Hammer »    „    Unt.Hammer

Miihlinghausen, Timperhämmer bei Milspe Oelkinghausen, Hammerwerk bei Milspe . Miihlinghausen, Krtinerskotten bei Milspe

Heilenbecke 1. d. Ennepe

►H

O O O m M m m jo JO M b. M O » Cn CO b MD

M 4k 04 M M H m Ol W

O O M bM cn 61 O Cn OOCnCnOOOOO

i4,7

7,4

CO^vO^\OvO O ON ih ^ CS

cT md~ m m tö N ^ CS

H H |0 tO

Cn Cn O Oi

CO CO

O -3* rO I CS

*) Oberhalb Staubecken von 0,45 Million cbm Inhalt.

Für die Heilenbecke im ganzen:

97,9

29.2

Hagen Ld. Haspe*), 6 Hammerwerke

Hasper Bach r. d. Ennepe

0-2,5    >16,21 I

Für den Hasper Bach:

58,4    17,5

58,4    17.5

>61    *) Oberhalb Stau

becken von 2 Millionen cbm Inhal t.

Mettmann Essen Ld.

Langenberg, Pappenfabrik .

Byfang, Deilermühle.....

>, Eisenhammer .... Kupferdreh, Mahlmühle . . .

>, Deilerkupferhütte

DeilbacH links der Ruhr

V

0 O h O M bl CO 00 0 **4

Cn JO tO tO 10 O Cn Cn Cn O OOOOO

vO 4^ 4» 4>» tO M ON ONOtO

»W WWW

12

30

20

20

< 88

Für den Deilbacli im ganzen:

262,0    78,7

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte 1 der der Mündung Tab. B

von

km

Nutz

gefälle

# o

Wasserkraft: —— 100

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

an den

9

Mo- | mittlere Monate iähr- lang nicht unterschrittene

toren

liehe

PS

PS

Stärke

der

Motoren

nach

Angabe

der

Besitzer

Bemerkungen

PS

7a

7b

Malmedy

Möntenau, Mühle..............

Weismes, Alte Mühle zu Ondenval . . .

Bellevaux, Engelsdorfer Mühle......

„ Mühle..............

Amei (zur Ambleve und „    Ourthe)f) '

i6,2‘)

12,2*)

6,8*)

2,8*)

Für die Amei bis zur belgischen Grenze:

i,8o

5,oo

1,30

i,8o i

209,2

M IO Cn COvO v£5 CO 4^ io 44

62.8

Rechtbach links der Amei

Malmedy

Berg, Biitgenbaclier Mühle . . .

Weywertz, Mühle......

Robertville, Mühle zu Waterloo Xhoffraix, Beverce, Mühle . . .

Malmedy, Papierfabrik......

„ Erste Mühle......

„ Zweite Mühle.....

Warche rechts der Amei

26,0

22,9

18,2

2,60 4,oo 4,oo

3.20 8,80

1.20 I.5Q

Für die Warche im ganzen:

9,o

5,3

4,5

<N    i-^OO    O    »OvD

H H    O    'O    CO O    N

CO    LO CO    Ob    CO    *^j-v£)    1/5

C4    V©

10,0

15,3

24.5

27,0

86.1

14.6

18.2

195.7

20

16

+) Nach der „Wasserkarte der Norddeutschen Stromgebiete.“

*) Statt der Entfernung von der Mündung ist hier die Entfernung von der belgischen Grenze angegeben.

40

245

Malmedy

Xhoffraix, Longfaye, Mühle

Longfayer Bach (Baye-honbach) r. d. Warche

1,8    3,50

Für den Longfayer Bach:

cr\ ©v \o vb

2,1

2.1

Monter Bach (Tros-Ma-rais-Bach) rechts der Warche

Malmedy

Malmedy, Neue Mühle Monbijou

Warchenne 1. d. Warche

i,5    7,o_o_

Für die Warchenne:

CO

9.8

32,8

9,8

Eupen

Eupen, 6 Triebwerke „    4 Triebwerke

Weser (zur Ourthe)

2,5 4,7*) >14,40

o,1-2,0*) >10,00 Für die Weser bis zur belgischen Grenze:

Steinbach (Eschbach)

links der Weser —

243.8    !

391.9

635.7

73A

200

117.6

131

190,7

Getzbach links der Weser

Eupen

Eupen, 6 Triebwerke

Hill links der Weser

o, 1-2,0 >19,41 j Für die Hill:

378.5

378.5

113,6 | >209

113,6

Eupen

Hergenrath, Kunstwollfabrik........

| Preußisch Moiesnet, Bergwerk Altenberg.

Geulbach (Göhlbach) r. d.

Maas

2,8*)    4,70

o,9*)    6,5_o_

Für den Geulbacli bis zur belgischen Grenze:

24,0

45,5

'r*

G\ 10

10 10 ^4 CO

69,5

20,8

Montjoie

Düren

Montjoie, Dreistegen, Fabrik........

>, Am Röttgen, Fabrik........

„    Burgau, Spinnerei und Weberei

„    Senffabrik.............

Eicherscheid, Hammer, Mühle.......

,7 Hammer, Holzschneiderei . .

Ruhrberg, Dedenborn, Mühle .......

>,    „ Mühle .......

Untermaubach, Sauerstoffwerke.......

: Üdingen, Oberschneidhausen, Papierfabrik

j Kreuzau, Papierfabrik.......... . .

Winden, Hochkoppelmiilile.........

Kreuzau, Burgmühle.............

Roer (zur Maas)

Ci Cn üi Cn Cn vO CO CO-^J Cn 44    44

136,7 *)

136,3 *)

136,0*) i35,o*)

130,1*)

126,9*)

122,7*)

121,1 *)

72,3 x)

69,7*)

68,7*)

68,2*) \

67,7x) |*’7<? >

7.50 5,oo

4.50 1,00 6,00

2,00

2.30 3,00

1.30 0,80

Für die Roer bis Kreuzau:

243,4

162,3

146,1

35,9

230,7

87,0

112,0

446,0

193,2

118,9

413,2

2 188,7

lo 00 CO *b O

26.1

x) Statt der Entfernung von der Mündung ist hier die Entfernung von der nieder-ländischenGrenze angegeben.

lOOO O N CTN

300

80

50

290

48

**)

656.6

Montjoie

Kalterherberg, Mühle . . . | Montjoie, Perlenau, Mühle

Schwalm rechts der Roer

4,6

3,30 6,00

Für die Schwalm im ganzen:

1,6

43,o

78,1

12,9

234

36,3

22

30

Die Triebwerke nutzen z. T. dasselbe Flußgefälle mittels gesonderter Werkgräben aus. Die Summe der Gefälls-zahlen ist durch die Zahl der Werkgräben geteilt.

Montjoie

Montjoie, Laufenthal, Spinnerei „    Wiesenthal, Spinnerei

„    3 Triebwerke.....

Döppeskaulbach

(F uhrtsbach) r. d. Schwalm

Laufenbach 1. d. Roer

6,50 12,80 >21,00

Für den Laufenbach im ganzen:

1,0

o,5

0-0,3

rf ro O' v© ci    v©~

m cs ro t»

3,7

7,3

12,0

23,0

12

80

Montjoie

Imgenbroich, Belgenbachermühle

H Öfenerbach (Kluckbach) rechts der Roer

Beigenbach 1. d. Roer

i,7    5,o_o_

Für den Beigenbach:

00 co

© o

2.4

2,4

Tabelle C

Die ausgenutzten Wasserkräfte

Maasgebiet

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wasser lauf

Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte 1    der

der Mündung Tab. B

Nutz-

h-0

Wasserkraft:-

100

Stärke

von

gefalle (Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittelungsstelle nach Tabelle B)

der

an den Mo- mittlere j ähr-liehe

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

toren

Monate lang nicht unterschrittene

der

Besitzer

km

PS

PS

PS

7a

7b

Rohrener Bach (Holderbach) rechts der Roer

Riwelsbach r. d. Roer

Tiefenbach links der Roer j

Schleiden

Dreiborn, Einruhr, Mühle

Erkensruhr r. d. Roer

0,2    3,00    14,3

Für die Erkensruhr:    14,3

CO CO ’cf T#*

Keikaulbach (Piingel-bach) links der Erkensruhr

Schleiden

Dreiborn, Sauermühle bei Wollseiffen . .

Sauerbach r. d.Erkensruhr

L9

4,70

6,1

Für den Sauerbach:

6,1

00 I co

Schleiden

Nettersheim, Rosentaler Mühle.......

Urft, Mühle..................

Keldenich, Dalbenden, Altenhammer . . . ,, Neuwerk bei Urft, Eisenhammer

Urft rechts der Roer

Sötenich, Mühle...............

Wallenthal, Kall, Mastertmiihle.Bleiweißfabr. „    „ Mahlmühle.........

Gemünd, Mauel, 2 Fabriken........

„    2 Mühlen.............

„    2 Triebwerke (Elektrizitätswerk

und Drahtzieherei).......

20,

Cbvo CO O Ob C4 CO ^

19,3-19,5

3,oo

2,00

5,oo

5,50

2,20

3,86

2,00

13,00

7,7o

24.1

16.1 58,0 63,7

25,5

44,7

29,7

192,8

114,2

18,5-19,0    5,20

Für die Urft im ganzen:

266,4

835,2

’ct- Ob 10 fO

cooj^jp^j^^r 64 00Cd £* Ob h 4^ colo

10

50

33

15

37

15

205

62

76

250,4

Schleiden

Hellenthal, Fabrik

„    Kirschseiffen, Fabrik......

„    Blumenthal, 2 Triebwerke . . .

Oberhausen, Müllershammer........

„    Gabelfabrik..........

Olef') links der Urft

. 12,5 n,6

io,3-io,5

4,35

3,70

6,00

4,85

133

„ Wiesgen, Stuhlfabrik.....

Schleiden, Gangfurth, Sägemühle.....

Dreiborn, Olef, Reinhardsau, Pulverfabrik

,,    „ Holzschleife........

>, Nierfeld bei Gemünd, Pappfabrik

3,50

3,50

3,6°

cO bO w p O CO

i,6

5 00 5,30 7,00

IÖ0,2

169,9

224,4

ObCn-P» IO tO W OJ 04 IO *<I M CO p 00 00 p K> O P

o> o m Ob co 00 vb Co 04 "m

48

47

65

28

40

32

50

125

100

Für

Olef im ganzen:

1 186,0

355,8

*) Von Km 4,2 bis 16,8

becken mit 45,5 Millionen Inhalt. Das Wasser wird durch Stollen der Kraftzentrale zugeleitet, die bei Km 95,5 der Roer liegt.

Urftstau-

cbm

Schleiden

Hollerath, Unterpreth, Mühle Hellenthal, Mühle......

Pretherbach (Hollerather    3

Bach) r. d. Olef    4

3,5

o,3

6,00

4,00

26,1

26,4

Co co

Für den Pretherbach im

ganzen:

52.5

15,7

Schleiden

Hellenthal, Reifferscheid, Mühle „ Bruch, Mühle . . . .

ReifferscheiderBach r.d.

„    „ Olef

3,5

2,90 4,20

Für den Reifferscheider Bach im ganzen:

18,8

1,1

27-3

46,1

CO Ln io Ob

15

25

13,8

Heidbach (Manscheitier Bach) rechts des Reiffer-scheider Bachs

Montjoie

Ruhrberg, Weidenbacher Mühle......

>, Woffelsbach, Weidenbacher Mühle

Weidenbach 1. d. Roer

3,oo

3,oo

to to

*<1 "Cr

1 iir den Weidenbach xm ganzen:

5,4

O O Ob CO CO

Schilsbach links der Roer

Montjoie

Düren

Simmerath, Neue Mühle.....

Lammersdorf, Mühle.......

Vossenack, Simonskall, Mühle .

„ Mestrenger Mühle . Bergstein, Zerkall, Papierfabrik ,,    ,, Mühle . . . ,

Kall links der Roer

18,6

18,0

10,9

7,9

o,5

4.00

2,30

2,40

4,00

3,oo

13,0

23,1

24

oj com ObO^ .

Os io Co Co

Für die Kall im ganzen:

165,9

49,7

Keltzerbacll links der Kall

Peterbach links der Kall

Silberscheider Tiefenbach rechts der Kall

Aachen Ld.

Gressenich, Derichsberg b. Vicht, Walzwerk „    „    Lohmühle

Inde links der Roer

Vicht, Wollwäscherei

33.5    4,20 33,2

32.5    4,oo zu übertragen

55,4

52,8

108,2

16,6

15,8

32,4

O ! CO rt I <N

Kreis

Gemarkung

und nähere Bezeichnung der Triebwerke

Wässerlauf

Teil-    Ent

strecke fernung nach Spalte t    der

der Mündung Tab. B

von

km

Nutz

gefälle

an den Motoren

h-O

Wasserkraft: —— 100

(Q der nächsten oberhalb gelegenen Ermittel ungsstelle nach Tabelle B)

9

mittlere Monate jähr- lang nicht liebe unter-ucne schrittene

der

Motoren

nach

Angabe

Bemerkungen

der

Besitzer

PS

PS

PS

7a

7b

Übertrag

108,2

32,4

Aachen Ld.

Gressenich, Drahtzug

Noch Inde

Bernardshammer, 2 Triebwerke

Düren

Stolberg, 5 Triebwerke...........

Eschweiler, Eschw.-Pumpe, Elektrizitätswerk

,,    4 Triebwerke..........

Nothberg, Bendenmiihle, Fabrik......

„    Hovermiihle, Kupferwalzwerk .

„    Walzwerk.............

Weisweiler, 2 Triebwerke . :.......

„    Unter Palandsmühle, Kunst-

wollfabrik...........

Fienz, Kunstwollfabrik............

„ Schellmiihle..............

Lamersdorf, Papierfabrik..........

C/iCnCn-f^.£»4-04COCo

ONCn Cn Cn

32,2    2,60

31,2-31,3    6,88

26,5-29,5 >11,95

24,3

8,50

18,5-23,5 11,88 1 9    1,50

13.8 14,5

13.7 ii,4

10.7

9,6

80

2,00

1,80

1,80

W tJ H

MD COC/i \0 Co Cn OJ ^1 O 4^ ON COM3 O M h m cooi

10,3

27,2

47,3

84,9

118,7

10 m

Cn 04 <1 Cn ^ M M O

15,0

21,6

39,5

75,5

79,9

7i,9

24,0

21,6

73

> 49

123

126

85

105

40

40

12

95,5

28,6

50

Für die Inde bis zum Wehebach: 1 822,4

546.6

Montjoie

Zweifall, Stellmacherei

Hasselbach rechts d. Inde

_■

o,3

Aachen Ld. ' Kornelimünster, Münstermühle.......

„    „    Bilstermiihle........

„    Büsbach, Komericher Mühle........

„    „    Elgermühle, 3 Triebwerke . . .    .

„    „ Gedau, Spinnerei.........

„    „ Hammmühle, Wollfabrik.....

„    ,, Haumühle, Wollfabrik......

„    „    Buschmühle............

„    „    Nepomucenusmühle, Spinnerei    .

Münsterbach (Inde) 1. d.

Inde

10,6

9,i

7,3

6,0-6,2

5,3

4,7

4,2

3,°

2,3

Für den Münsterbach im

6,00

2,50

3,50

8,80

1,20

3,8o

1,50

3,oo

3,oo

CO CO NO Cn -t». Cn    I

i) 61 04 ON H O NO

MM    M 04 M    M

M M Ol ^    04 CO 'P

OO COCOO cn m Cn

40

22

27

20

25

25

20

ganzen

413,6

124,1

Aachen Ld. Düren

Gressenich, Spinnerei Wenau, Mühle . . . .

Wehebach rechts der Inde

3,oo

12,5

00

„    Schönthal, Elektrizitätswerk . . . .

„    Schönthal, Rothhammer......

Langerwehe, Bendemiihle, Nadelfabrik . . „    Lochmühle..........

Lucherberg, Wagmühle

Rote Mühle.....

Pochmiihle, Gerberei Metllermühle ....

UOJOJOJOJOiOiW to

2,60

1.10 3,oo 3,oo 1,68

2.80

1.80

2.10

23,7

10,0

27,3

N 10 to y Cn

| CO

\Q ON cn W lo o M

Für den Wehebach im

ganzen: 177,1

53,1

Tabelle D

Vergleich der vorhandenen und der ausgenutzten Wasserkräfte

nach den Tabellen B und C

34

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

Wasserlauf

Vorhandene Wasserkraft nach Tabelle B

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate mittlere 9Monate mittlere 9 Monate j ähr-    lang nicht    jähr-    lang nicht    jähr-    langnicht    jähr-    lang nicht

1; „, _ unter-    ,; „ u „ unter-    , • ,    unter-    i • , „    unter-

liche    schrittene    liehe    schrittene    liehe    schrittene    liehe    schrittene

Ausgenutzte Wasserkraft nach Tabelle C

Vorhandene

Wasserkraft

Ausgenutzte

Wasserkraft

Bemerkungen

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

2a

2b

3a

3t>

4a

4b

5a

5b

Odergebiet

Oppa

links der Oder

812

Zufluß der Oppa

325

11 299

4 518

3 471,6

1 388,5

812

325

in Preußen desgl.

Hotzenplotz.....

Glatzer Neiße . . .

Bielseife........

Lauterbacher Wasser . Rosenthaler Wasser .

Höllenflössel......

Ebersdorfer Wasser . .

Wölfel.........

Buckelwasser.....

Kressenbach ......

Neu Weistritzer Bach Landecker Biele ....

Mohre.........

Kamnitzbach......

Klessenbach......

Johannisberger Bach od Heudorfer Wasser . Weistritz . . .

Steinbach . .

Rotwasser .    . .

Haselflössel    . .

Eichfloß . .

Steine ...

Walditz ..... Wünschelburger oder Rathener Wasser . . Weidenauer Wasser . Freiwaldauer Biele . . Zuflüsse der Glatzei

1. d. Oder

. 1. d. Oder........

. rechts der Glatzer Neiße

. r. d. Bielseife......

. 1. d. Landecker Biele . .

. 1. d. Mohre.......

. 1. d. „    .......

'

d, p, cl a a Pi a a a a a

f’i- iam-

S I M-lllS

3. N & P 2;

re    M re

j— «— |-i M j—

. . . 1. d. Oder

ro

re

: :«s

. .'S

² 694

23 053

1 075

9 223

1 282,2

9 554,o

512,9

3 822,3

v. d. Grenze bis Ober Glogau bis unterhalb Neiße

33

13

216

62

107

220

931

79

1 397

40

5 5i6

tO hi 4^ On 04 00

189

4 052

35i

402

79

58

2 915

764

152

482

4 538

86

25

42

88

374

32

O SO

2 210

195

9-1

106

76

I 624

Hl

161

32

24

I 166

307

61

i93

1 815

22,7

25,2

I94,i

44L4

1 194,1

37,5

7,8

ii,5

21.7 1 013,5

74,o

10,1

13.7

568.4

234.4

60,6

207,5 1 678,1

9,i

1111

10,1

78,0

177,3

47»,6

i5,i

3,i

4,7

8,7

405,6

29,6

227,7

94,0

24,2

83,0

671,5

1 r 11 11 1 1

in Preußen

Weistritz ....

Wüstewaltersdorfer Wasser r. d. Weistritz

Mühlbach......

Goldener Bach . .

. . . r. d. „    ......

. . . 1. d.........

StriegauerWasser.....1. d. ,,    ......

Freiburger Wasser .... r. d. StriegauerWassers Zuflüsse der Weistritz bis Domanze

246

7i

242

1 327

1 231

99

28

97

532

495

52,7

32,4

516,0

401,2

23 57° 9 44i

5 573 2 226

5 816,3 2 166,2

2 329,9

865,4

in Preußen desgl.

bis Domanze

21,0

13,0

206,9

161,1

bis Raaben

Katzbach

1. d. Oder

Wütende Neiße......r. d. Katzbach

Kleine Neiße . .

. . 1. d. Wüten, Zuflüsse der Katzbach bis zur

2 766 270

1 107

108

1 224,1

137,3

3    H7

4    662

I 251

i 867

1 002,3

1 4i4,9

402,0

566,4

bis zur Weidelache

490,2

54,9

Bober.. .

Goldbach . . Lässig . . . Münztalbach Lomnitz . .

1. d. Oder . . 1. d. Bobers . r. d. ,,

1. d.

1. d.

Großer Seifen.......1. d. Lomnitz

152

185

108 2 149

60

74

43

857

21,3

23,2

8,5

9,3

3 036    i 215

5i 976    20 794

1 361,4

18071,3

545,i 7 234,5

bis zur Großen Tschirne

. . r. d.

58

22

1 325,1

529,0

Kleiner Seifen . .

Kleine Lomnitz......r. d.

Giftseifen .

Blaknitz . ,

Eglitz ....

Jockelwasser

Forstlangwasser......1.

Zacken......

Katzenzwiesel . .

Weißbach ....

Zackerle.....

Kochel......

Dürre Kochel . .

Turmwasser . . .

Hüttenwasser . .

Bratsch......

Rotes oder Giersdorfer

Wasser.......

Schlesisches Löchelwasser r. d. Roten Wassers r. d. ,,    ,,

1. d. Kleinen r. d.

r. d. Lomnitz 1. d. Eglitz . .

PP

Bobers . Zackens

Mittelwasser

1.

1. d. Kochel

1.

. . . r. d. Heidewassers

. . r. d.

1. d.

. . r. d.

121 1 104

55

229

877

115

453

7 020

38

147

501

604

99

155

92

527

HO

58

916

1244

144

398

121

I 689

67

786

49

INI

440

22

9i

35i

46

182

2805

15

59

201

241

40

62

37

210

43

23

366

494

58

159

48

675

27

314

in,5

117,2

4-3

2 177,3

4,8

llllll"«

00 ON

279,3

592,6

25,9

44,6

46,9

1,8

870,2

i,9

1,0

13,9

in,5

236,8

10,3

II II I I M ! I I

III I I I II I I

I II I II I

INI

Wasserlauf

Noch Boberzuflüsse

Übertrag

V orhandene Wasserkraft nach Tabelle B

mittlere

jähr

liche

PS

2a

20 322

Ausgenutzte Wasserkraft nach Tabelle C

Vorhandene

Wasserkraft

Ausgenutzte

Wasserkraft

9 Monate mittlere 9 Monate mittlere lang nicht jähr- lang nicht jähr-unter-    n    unter-

schrittene ulue schrittene

liehe

9 Monate mittlere lang nicht j älir-unter-schrittene

liehe

9 Monate lang nicht unterschrittene

Bemerkungen

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

2b

3a

3b

4a

₄b

5a

5b

8 114

4 719.9

1 885,7

129 792

5i 935

44 140,2

17 667,0

Silberwasser ....

Seifen.......

Baberwasser .... Tannenwasser . . .

Rotes oder Märzdorfer

Wasser......

Seidorfer Wasser . .

Kemnitz.......

Seifershauer Wasser

.    .    rechts des Mittelwassers

.    .    r.    d.    Heidewassers    .    .    .

.    .    r.    d.    Roten Wassers    .    .

.    .    1.    d.    Bobers.......

.    .    r.    d.    Kemnitz......

Zippelbach oderEngeltbach r. d. Bobers

Queis............1. d. >,

Winterseiffen....... Queis

Burgfloß.....

Seiffen......

Tränkenfloß . . .

Rotes Floß . . .

Geteilfloß ....

Tiefer Grund . .

Steinbach ....

Langes Wasser .

Vogtsbach ....

Schwarzbach . . . Hartmannsdorfer Wasser . 1. GroßeTschirne od.Tschirne 1. Kleine Tschirne . . .

Langen Wassers . Queis .......

Bobers.......

Großen Tschirne .

Zuflüsse des Bobers bis zur Großen Tschirne

Lausitzer Neiße .... 1. d. Oder Wittig

....... r. d. Lausitzer Neiße . .

Zufluß der Lausitzer Neiße bis Forst

Das Odergebiet

123

312

345

89

242

151

1 962

ON

254

18 631

41

62

142

78

44

4°

100

169

147

265

496

209

1 235

106

1 020

48

126

137

36

97

61

785

27

102

7 456

17

25

56

31

17

16

4i

66

59

106

199

84

494

42

408

I7I.9

38,3

7 504,7

9,2

40,5

ioo,9

7°9,i

H3,9

223,3

68,9

15,3 3 002,4

lllll

II II II II I II

II II II II II I i M

' &■

45 633 28 906

18 242

11 565

13 408,4

10934,8

5 361,5

4 373,7 in Preußen bis Forst — in Preußen

1 020

205 351

408

223,3

89,3

82 150

68 706,7

27 491,5

Wasser lauf

Elbegebiet

Schnelle Saale . .

links der Metlau . .

1. d. Elbe

Selbitz...........

Thüringische Moschwitz .

Lemnitz..........

Friesaubach oder Ebers-dorfer Bach . . .

Wettera......

Wisenttal .....

Plothenbach ....

Großer Otterbach.....1. d.

Loquitz...........

Zopte............

Gebersbach.........

Gölitz............

Sorbitz...........

Langwasser........

Schmiedebach oder Kleine Sorbitz .

Gißrabach Schwarza .

1. d. Saale d. Selbitz , d. Saale .

. . 1. d.

. . rechts der Saale , .

. . r. d. Saale......

. . r. d. ,,    ......

1. d

1. d. Loquitz zur Zopte . 1. d. Loquitz r. d. ,, zur Sorbitz

Sorbitz

Saale

Masse

Ölze

1.

Schwarza

1. d.

Bocksbach im Grundstal . 1. d. Ölze . .

Katze.........

Großer Wulstbach .

Frauenbach .....

Weiße Schwarza . .

Breitenbach.....

Junkerbach .....

Lichte........

Fischbach......

Schlagebach.....

Sorbitz........

Braunsdorfer Werre ... r. d. Kinne oder Wiestebach . 1. d.

. . r.

r. d. Schwarza zur Katze . . 1. d. Katze . Schwarza

1,

1.

p- p- p-

r. d.

1.

r.

— Qi

Lichte

r. d. Schwarza

Orla

r. d. Saale

r. d. Ilm.........

r. d. ,,.........

Zuflüsse der Saale von der bayrischen Grenze bis zur Unstrut......................

Schorte . Wohlrose

Unstrut .    .

Gera......

Jiichnitz ....

Wilde Gera . .

Lutsche ....

Wipfra.....

Apfelstädt . . .

Leinakanal oder Floßgraben Schmalwasser ....

Spitterbach .....

Ohra..........

Kemwasser.....

Helbe.........

Sächsische Helbe und Steingraben ....

Wipper.........

Kleine Wipper oder

Soolgraben.....

Helme.........

1. d. Saale r. d. Unstrut Gera . ,

r r-1-

P‘0.0,0.

1. d.

Wilden Gera . . . Gera........

r d. Apfelstädt

1. d

r. d

. . . 1. d. Ohra .

. . . 1. d. Unstrut

1. d. Unstrut

1. d. Unstrut

Kleine Helme..............

SteinaoderSteinaerWasser 1. d. Ichte

Zorge.........

Wieda........

Bere oder Bahre . .

Thyra........

Lude.........

. . 1. d. Helme . . r. d. Zorge . . 1. d. „

1. d. Helme.......

1. d. Thyra.......

Zuflüsse der Unstrut

Vorhandene Wasserkraft nach Tabelle B

mittlere

jähr

liche

PS

37i

228

209

9°5

80

429 2 921 34°

58

167

2 942

81

161

77

10 115 218 382

49

612

68

164

44

178

Sf,

1 871

91

140

208

40

246

982

902

121

871

9 413

4»

i 6₉7

277

461

5 i66

271

174

1 523

125

1 985

3 089

2 912

181

2 853

i °55

994

Ausgenutzte Wasserkraft nach Tabelle C

9 Monate mittlere lang nicht i ährunterschrittene

liehe

V orhandene Wasserkraft

Ausgenutzte

Wasserkraft

9 Monate mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate lang nicht jähr- lang nicht jähr- lang nicht unter-    ,• u    unter-    ,• 1    unterschrittene    neue    schrittene    nc le schnttene

Bemerkungen

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

2b

130

Sn

76

37

116

350

33

171

1 025

116

20

62

1 037

28

58

3i

3 471

72

130

17

208

23

56

16

62

30

640

3i

5i

81

16

102

397

354

5 152

4i

296

3 466

16

568

95

191

1 828

92

59

523

43

848

1 250

1 124

62

991

353

367

155

126

3a

36

4a

₄b

5a

5b

w    cs    ^    co

t-T    cO    cf    cOOO~    ^    CO    ,

M    M    o    CO    CO    M    CO    |

IO    C4

vq co o «ooo IO vo 00 CO »O cf . NN" 00 |

/•-S s-N.--N    ~N    ---

i-H .H rH    *-H r—, tH    t"

462    184

105 589    40 128

43 439,0 16841,i¹) von der bayrischen Grenze bis zur Wipper im bearbeiteten Gebiet

_    _ 1) Bei diesen Gewässern fehlen die

Triebwerke der Reußischen Fürstentümer.

I II I II I I III

im bearbeiteten Gebiet

6,6

2,4

2 885,6 25,9 125,0

988,6

8,5

42,6

98.9

33,6

8,7

3,o

294,3

100,6

44,6

W,3

84,1

356.2

422.2 5 219,0

34,7

143,6 165,0 1 947,4

25.7

176,1

4 9io,3

474,9

6,i

i3i,o

i 830,7

97,4

45,9

38,6

782,1

592,8

454,4

I 083,3

879,4

i 340,0

477,3

COVO CT\ »h 00 1 m d\ 10 10 I CO ’t 10 ro ’t *

¹ C4 M W M

8,8

59,9

I I I I I II I I I I I I I I M I M I I I

I I I I I I I II

II I I II

1 811,4

40 499 12 758

14616 10670,2 3871,6 5 260 9 298,9 3 855,3

158,4

2,1

53,6

649,6

33,4²) 15,6

13,0

266,6

254,0

197,5⁸)

436,3

359,l4)

514,9

184,⁰⁶)

445,5

49,5

57,7

5L4

16,6

32 967

III!

Ulf

8-S !S

'V, U

i-sr

³)    siehe Tabelle C. Abzweigungen der Helbe bei Km 17,4, münden selbständig in die Unstrut.

⁴)    siehe Tabelle C. Abzweigung der Wipper, mündet selbständig in die Unstrut.

ß) siehe Tabelle C. Abzweigung der Helme bei Km 22, mündet selbständig in die Unstrut.

12157    13002,4    4796,2

Wethau . . . Weiße Elster Göltzscli . . . Weida . . . . Triebesbach . Auma.....

r. d. Saale.......

r. d. „    .......

r. d. Weißen Elster . 1. d.    „

r. d. Weida......

1. d. „    ......*

479

28033

208 10 620

679

1 881

239

228,0 9 805,2

98,7

3 740,8¹)

180

842

737

7°

324

CO

00 M

00 N

329,7

5,6

70,2

im bearbeiteten Gebiet desgl.

Wasser lauf

Übertrag

Vorhandene Wasserkraft nach Tabelle B

Ausgenutzte Wasserkraft nach Tabelle C

V orhandene Wasserkraft

Ausgenutzte

Wasserkraft

mittlere

jähr

liche

PS

2a

9 Monate mittlere 9 Mon ate lang nicht jähl'- langnicht unter-    ,    unter

schrittene neue schrittene

mittlere

jähr

liche

9Monate mittlere ₉Monate ’ang nicht unterschrittene

Bemerkungen

langnicht i ährunterschrittene

1 iche

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

2b

3a

3b

4a

₄b

5a

5b

Noch Saalezuflüsse

Pleiße.......

Wipper.......

Zuflüsse der Saale von der Unstrut bis zur Wipper

r. d. Weißen Elster . . 1. d. Saale........

32094    12198    11072,5    4245,0

1 497,7    577,6

918,7    405,6

192 275

72345    76410,5 29364,2

2 394 2 562

928 1 118

im bearbeiteten Gebiet

37 050

Bode

links der Saale Schwarzes Schluftwasser . 1. d. Bode Wormke ....

Warme Bode .

Kleine Bode . .

128

21 915

14 244    13 488,9 5 228,2

7 53i    7 833,0 ² 709,3

Elbingeroder Bai Rappbode . . .

Hassel.....

Luppbode . . . Wurmbach . . .

Selke......

Holzemme . . . Kleine Renne . Braunes Wasser Zillier Bach . .

. 1. d. *    .......

. rechts der Bode.....

. r. d. Warmen Bode . .

. 1. d. Bode .......

. r. d. »    .......

. r. d. Rappbode.....

Bode .......

4i

227

1 837    604

55

7i

1 120

108

246

91

bis zur Abzweigung der Espenlake

75

18

25

390

40

97

40

360,2

118,6

26,7

9,3

r.

. 1. d. .........

Zuflüsse der Bode bis zur Abzweigung der Espenlake

3 °35 3 487

1 201 1 211

in

36

1 141,4 1 681,8

458,0

578,7

222

566

73

199

98,8

34,6

11 304

4 050    3 308,9    1 199,2

Das Eibegebiet

262 544    98 170 101 041.3 38 500.9

Wasser lauf

Wesergebiet

Werra...........

Saar.............

Schleuse ..........

Neubrunnbach.......

Biber............

Nahe............

Erlebach..........

Vesser oder Breitenbach .

Hasel............

Lauter...........

Schwarza oder Schönau .

Lichtenau.........

Herpf............

Katz............

Schmalkalde........

Tambach..........

Flohbach..........

Stille............

Rosabach..........

Truse.......'. . . . .

Felda............

Öchse...........

Ulster............

Weid............

Elina oder Elte......

Hörsei...........

Leina oder Kleine Leina, Wilde Leina, Hörsei . .

Laucha ...........

Emse............

Wutha oder Erbstrom . .

Nesse............

Frieda...........

Wehre oder Wohra . . . Sonter oder Sontra . . . .

Ulfe.............

Alter Hainsbach......

Geister...........

r. d. Nahe.....

1. d. Erlebachs . . . r. d. Weira.....

“ .• J⁻* j-* ?-* r⁻* r* r— .*—**— jt j—> j—»j—11 j-i

c-o-o-zi.Q-p-c-.p-p- — —- cl & n- ^ c-

_ re er 3

d 3

*> S> .

CD

5 3 d &

«sag

’S

B.... 6 «II8.

2    & £££

M

pa

Zuflüsse der Werra

Vorhandene Wasserkraft nach Tabelle B

Ausgenutzte W asserkraft nach Tabelle C

V orhandene Wasserkraft

Ausgenutzte

Wasserkraft

mittlere 9 Monate mittlere 9Monate mittlere jähr- langnicht jähr- langnicht j ähr-j • ,    unter-    —J

liehe schrittene

liehe

unter

schrittene

liehe

9 Monate mittlere 9Monate lang nicht jähr- langnicht unter- ij-v. unterschrittene neue gchnttene

Bemerkungen

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

46

2 593

193

312 1 183 326

155

2 436

200

I 746

822

570

139

1 652

144

272

100

248

733

2 789

72

5 498

280

154

4 IOI

432

343

466

870

697

535 1 622

283

228

4i

459

00

V.O M

\D M

65

106

404

115

55

853

69

612

280

212

53

582

50

96

36

9i

271

1 003

29

1 963

98

55

1 473

151

120

158

296

298

214

624

112

89

16

174

11,6

323,7

•■4 Oh tO    M Oh M M Oh M Ol MM

CO Ol 10    Vj    CO 00^4    04 tO 04 CO to CO 04    ■£>    10    to    Ol    M

to Oh O    O    to Ol ^    0^40iM3MDOi4^4-*    h    h    ^    M    m    to

61 61 o    Cd    ^ *^4 61    lo lo lo Oh ^4 C4    vb    o    vb    Oh    oh    co

87,8

103,2

50,2

M Oh

63,9

585,5

84.2

46.2 25,8

127,1

4,0

111,0

N H CTt , 00 O 00 CO | ■'d-vo m co

42,2

224,4

453

68,1

9,8

242,0

3,2

47,3

9,8

11,2

101,5

246,7

32,9

274,2

7,o

20,2

395,5

30,8

36.1 17,0

123.2

171.2 25,6

226.3

33.2 18,0 10,0

48.2

59 177

21 696

22 534,0

8 247,6

M II I ! I I I I I I I II

I I II I I I I

•I!i • • : lllllll

o    ‘    *

3    •    •

p    .    .

N!    *

Ch, Z— Od    i—- zz.

’S

268

739

93

258

Zuflüsse der Fulda bis zur Eder

787 109 1 690

324

400

292

42

656

123

156

9,o

124,4

213,1

i7,5

688,4

9i,9

35,i

to

. H w Ot ^4

W Ol Oi Oh j»0> 04 O M M i) Ol M

32 740 29 138

11 730 11 140

8 134,4 7 790,4

2 947,6

2 963,9

in Preußen

in Preußen desgl.

4 317

1 620

1 1794

Eder

1.

1.

Röspe

Kappel oder Westerbach . 1. d.

Odebornbach.......

Schwarzenau oder Marien-

1. d

53

119

851

18

4i

282

35 395

12 471

5 512,3

446,7 1 938,9

wasser . . . Lausebach . .

Elsoff.....

Nuhne . . . . Orke.....

. . 1. d. Odebornbaches . . . . r. d.    „    . . .

1. d. Eder

1. d.

1. d.

Aar oder Wilde Ah, Ogge 1. d. Orke

Itter.....

Schwalm . .

Gilsa ....

1. d. Eder

. . r. d.

1. d. Schwalm......

Zuflüsse der Eder

312

143

219 2 m 2 691 1 164

397

2 286

183

102

t^oo

M CO rf M CO

47

77

740

920

77

55,7

411,0

647.8 148,1

125,3

942.8

18,9

m , Oh ro ro W co CO 00

H    lO^tN

MM    CO

I II II 1 1 I I

10529

3 794

2 459,5

910,2

Losse . . . Nieste . .

r. d. Fulda

. . . r. d. „    ........

Zuflüsse der Fulda von der Eder bis zur Mündung

1 139

799

421

296

538,9

156,1

199,3

57,6

1 938

717

695,0

256,9

(Weser)....

Schede .....

Nieme.....

Schwülme . . .

Auschnippe . .

Ahle......

Rehbach ....

Zuflüsse der Weser von Münden bis zur Diemel

r. d. Weser r. d. „

171

244

r.

P- P* P-

1 378

Schwülme

1. d. Ahle

150 1 065 361

65

88

CO

. co

493

55

366

126

00 10 b* o n

" M 10 Js H rj- m vO ^ <N

. M CO Ol M 04 . Ol MD Oh 00 M o 04 04 61 KJ 04

3 369

1 193

878,6

310,8

nicht bearbeitet, s. S. V

Wasser lauf

Übertrag

V orhandene Wasserkraft nach Tabelle B

Ausgenutzte Wasserkraft nach Tabelle C

Vorhandene

Wasserkraft

Ausgenutzte

Wasserkraft

mittlere j ähr-liche

PS

2a

Monate mittlere ang nicht jähr-unter- i ^ schrittene liehe

PS

PS

9 Monate mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate langnicht jähl*- lang nicht jähr- langnicht

unter" 1 i r h p unter" 1 i r h p unterschrittene    iaue    schrittene    neue    schrittene

Bemerkungen

PS

PS

PS

PS

PS

2b

3a

4a

₄b

5a

5b

176603    64361 49183,6 18022,6

Diemel........

Itter..........

Dommelbach......

Rhene.........

Hoppecke.......

Glinde.........

Orpe..........

Twiste.........

Egel oder Eggel . . .

Esse..........

Holzape........

links der Weser 1. d. Diemel . rechts der Ittei r. d. Diemel .

799

148

270

51

rc -o

r. d.

r. d.

-c

r. d.

Zuflüsse der

Diemel

1. d. Weser.......

1. d.

r. d. „    .......

1. d. „    .......

r. d. „    .......

r. d. Holzminde.....

1. d. Hasselbachs . . . .

r. d. Weser.......

1. d.

r. d. „    .......

1. d. *    .......

1. d. „    .......

1. d. ,,    ...... .

Zuflüsse der Weser von Diemel bis Werre

257

2 268

76

203

427

81

323

317

94

772

28

76

172

31

125

117

CP

CP

IO rü CT\ h 10 Nt» N cf rCoO ro CT\ cf cf\vD ro

fOfOiOtOONCivO h *

CTn^mOO >0 ’t fC IG Cb O cf tO O 4 N H IO rf m m Ci m rO m CI

16 445

4899

5921    6232,7    2266,1

1 736

6774

I I I II

244,8

Bever.......

Nethe.......

Rottmünde ....

Grube ......

Holzminde .... Hasselbach .... Dürre Holzminde Beverbach ....

Glesse......

Lenne ......

Emmer......

Exter.......

Kalle.......

464

2 808

290

196

1 051

493

182

286

105

701

3024

609

157

172

984

102

70

366

173

63

100

38

247

1 078

225

59

140.3

797.4 12,3

110.7

230.7

226,9

to

Co <Ln O JO

KJ C\*<I M O

Os O Ov rOCO

Milli

II 1 I II

lllll

II II II

62,6

22,0

33o,i 1 051,7 184,8

36,4

116,4

374,8

68,7

13,9

10 366

3 677

Werre

Else. .

1. d. Weser 1. d. Werre

Zufluß der Werre

214

78

150,0

54,6

3 34»

1 192

3 183,9 1 564,1

1 131,8

556,0

214

78

150,0

54,6

Oker..........

Schwarzes Wasser . .

Keilwasser.......

Kalbe..........

Große Hüne......

Weißes Wasser . . . .

Gose..........

Radau.........

Tiefenbach.......

Ecker ..........

Ilse...........

Tiefenbeek.......

Loddenke .......

1. d. Aller Oker

p-p-

122

9 723    3 197    3 519,4    1148,6

bis zur Altenau oberhalb Wolfenbüttel

r. d.

390

126

. . r. d. Kalbe . . 1. Oker

95

52

30

1,

p-p-

185

17

61

r. d. »    ........

1. d. Radau.......

r. d. Oker........

r. d. ,.........

1. d. Ilse.........

r. d. „.........

Schwarzer Graben .... 1. d. „ ....... . .

Zuflüsse der Oker bis zur Altenau

336

2 664

165

3045

3 636

97

74

48

114

873

52

1 006 1 227

3i

23

16

653,2

214,0

505,0 1 157,2

167,7

390,4

Leine.........

Geisiede........

Rhume.........

Oder..........

Sperrlutter.......

Sieber.........

Fischbach.......

Große Kulmke.....

Kleine Kulmke.....

Große Lonau.....

Söse..........

Große Schacht.....

Rauhe Schacht.....

Ilme..........

Repkebach.......

Spiiligbach.......

Diesse.........

Innerste........

Zellerfelder Bach . . . Wildemanner Bach . .

Grumbach.......

Schildau........

1. d. Aller . 1. d. Leine r. d. „ r. d. Rhume

107

4i

. . 1. d. „    ........

. . r. d. „    ........

. . r. d. Leine .......

. . r. d. Innerste......

. . r. d. „    .....

. . r. d. Wildemanner Bachs . . r. d. Nette........

Zuflüsse der Leine bis zur Innerste

Das Wesergebiet

3 376 9 4ii

450

1 204 3 114

149

4314

1 43i

179

231

67

156

3 550

162

156

1 816

213

34o 406 11 006

107

211

214

529

5‘J

76

22

53

I 182

54

52

641

75

119

147

3811

35

70

CO

96,0

1    000,2

2    234,1 100,4

1 585,6

74

781,8

655,6 15,2 H3,3 95,9 5 599,o

17,8

45,0

■m

CP

CP Cp Cn Cp . Cp MD Gn

2,5

260,7

,    to

10 Cp CP CP ¹ Cn

w 10

6,2

iS,6 »1

10 909 19023

3 615 7 119

2 3154 7 957.6

772,1 2 9534

bis zur Innerste

II II II I

MINIM

I I I I II I I

37 001 |    12590 12302,3    4 993,9

288 531    103 486 87 086,4 32 143,6

*) siehe Tabelle C.- Abzweigung der Schildau bei Km 9,1; mündet selbständig in die Nette.

Wasserlauf

Vorhandene Wasserkraft nach Tabelle B

Ausgenutzte Wasserkraft nach Tabelle C

Vorhandene

Wasserkraft

Ausgenutzte

Wasserkraft

mittlere 9 Monate mittlere 9 Monate iähr- lang nicht jähr- lang nicht unter-    , : 1 „ unterschrittene    neue    schrittene

liehe

mittlere j ähr-liche

q Monate mittlere ₉ Monate lang nicht jähr- lang nicht

?n?er' liehe unter-schnttene nene schrittene

Bemerkungen

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

(Rhein)

Main

Rheingebiet

rechts des Rheins . . . Tettau, durch die Haßlach und Rodach zum Main

Steinach, durch die Rodach zum Main.......

r. d. Steinach......

links der Steinach . . . r. d. Mains.......

Göritz

Engnitz

Itz

Griimpen . . .

Effelder . . .

Sinn.....

Schmale Sinn

Jossa .....

Kinzig ....

Elm oder Scbwarzbach . . r. Steinebach ....

Ulmbach.....

Salz........

Bracht .....

Reichenbach . . .

Riedbach.....

Bieber......

Nidda.......

Usa oder Us . .

Seemenbach . . .

Erlenbach ....

Schwarzbach o der Goldbach r.

1. d. Itz .........

1. d. „    .........

r. d. Fränkischen Saale .

r. d. Sinn........

r. d. „    ........

r. d. Mains.......

Kinzig.......

r.

P-P⁴

. . r.

r. d. ,,    .......

r. d.

r. d. „    .......

1. d. Bracht . ......

r. d. Reichenbachs . . .

1. d. Kinzig.......

r. d. Mains.......

Wetter.......

Nidder.......

Nidda .......

Mains.......

Zuflüsse des Mains

PP

677

203

4 195

i [6

1 258

35

271

3 567

sD CO-P»

i 203 i 562

6471

348

1    042 432

2    34i 1 260

523

158

555

² 967

191

198

384

1 029

N>

81

1 070 182

215

233

361

469

1 942

104

313

130

702

377

156

47

167

891

57

59

115

309

IH

Ni    m    Cm    M    |    w    P    h h    «    h    H nj    O w .

Oj    h    h    m    o    P    I    CO    Oh    O    On Cm    OnvO    OMP    h    On ^4

Cm    CO Cm    m    O    Cn    O    O    h    CO    Cn    Cn    On Cn Cn    P^ Cm

i) Cn O P h    i    p    Qs    ow    O    O'    O    Cn P    O    h    cn COCM    i)    CMJ'

sO -P- P* CO Cn CM

ON

m cn •

Ni

-4    CM

Ca m Ni Cn Cm -P» Ca Cm CO m

GO O O MD MD 00 Ni Ni CM Ca MD ^

h cm l) p p bp o 4 b'P cn h

73,9

90,1

35,7

29,6

195,8

45 934

13 781

nicht bearbeitet, s. S. V in Preußen

bis zur bayrischen Grenze desgl.

bis zur bayrischen Grenze

in Preußen desgl.

in Preußen

in Preußen desgl. desgl. desgl.

3i 59i

Walluf

r. d. Rheins

374

1. d. Rheins 1. d. Nahe . r. d. „    .

Nahe.......

Traunbach.....

Heimbach.....

Schwollenbach . . .

Siesbach......

Idarbach......

Steinbach......

Vollmersbach . . .

Fischbach.....

Hosenbach.....

Hahnenbach ....

Kellenbach oderSimmerbach 1. d. Briihlbach Steinalp Todtenalp Gräfenbach oder Ellerbach 1. d. Nahe Guldenbach

1 057

317

1,

P-P

212

289

64

87

Ni

Os Cn -P» •

o 4 co

00^4 -Pe

W h Cn

33 347

9 476    9 759.4 2 927.8

120,7

10004    9 439.5 2831,5

36,3

1. d

93

28

P⁴ P⁴ P⁴

Idarbachs

1 759

528

. . 1.    . Nahe . . .

. . 1. d. Fischbachs . . 1. d. Nahe . . .

1. d. Kellenbachs . . . 1. d. Glan.......

r. d. Steinalp

1. d.

Zuflüsse der Nahe

60

53

695

171

1 954 3 638

168

Ni

O H M 10 P* Cn HVOO

CO

CN

18

16

210

5i

586

1 091

5°

78

75

5i

629

882,9

305,5

fO tN w N tO h ’t H H

co

22,5

950,6

265,0

9i.7

104,3

214,0

3,3

6,8

285,2

12 926

I I I I II

INI

I ! I I I I II

3 879    3 599.8

1080,2

= 2 “ ö T3 CTQ ^ s er er o cd er p p n {3

iis-s-: r

Ä • • o •

S-

Ui

—

CD

1.6f.6

76

1832

81

159

50

g-

23

55i

24

48

15

cs io co co cg in 6s

CM t-1 rf .

Lahn . .

Banfebach Laasphe . Perfbach . Ohm . . . Dill

r. d. Rheins r. d. Lahn . 1. d. „    .

.    ! M M O't

Pm P* -P* CO

r. d,

1. d r. d

Weiherbach od.Haigerbach r. d. Dill r. d. „

Au

Dietzhölzbach . .

Schelde .....

Amdorf......

Aar........

Rehbach.....

Ulmbach.....

Kallenbergbach .

Föhlerbach ....

Weil.......

Ernsbach .....

Elbbach.....

Schafbach ....

Seebach .....

Holzbach.....

Lasterbach oder Steinbach 1. d. Aar

P- P⁴

r. d

1. d.

r. d.

r. d. Lahn........

r. d. „    ........

r. d. Kallenbergbaches .

1. d. Lahn........

1. d. „    ........

r. d.

1. d. Elbbachs . . . . 1. d. Schafbachs . . 1. d. Elbbachs . . . .

1. d. Lahn .

zu übertragen

275

232

394

137

7 493

1098 836 1 in

72

699

668

I 240 I Il6

487

103

2 685 I 204 4 342

1 007

89

625

805

2 902

288

29 908

82

70

118

4i

2 249

329

250

333

22

210

200

373

335

146

3i

807

362

1 303

302

27

188

242

870

86

19,2

3,3

59,4

3 938,2 136,0 149,0 400,1 44,i

79,5

169,6

130,2

111,7

85,0

w    w ,

Cn Oj ND O Oo U O O h    h ü\

~ONP^ ~Ni b b Ni ONM Cn    COOCO

2198

57036    17 iii 18306,0    5492,1 in Preußen

661

338,3

101,3

in Preußen

813.6 527,0

1 964,9

149.7

49,4 139,3 1 129,1 28,6

CM    Ca H Ni

Cm -fce    P* 00 Cn P*

CO CO H p Cn -O 00 4-

ON MD MD 00 o ON O M

8976    10126,9 3038,6    183406    55024

41563,712 469,2

Wasserlauf

.Noch Lahnzuflüsse

Übertrag

Vorhandene Wasserkraft nach Tabelle B

Ausgenutzte Wasserkraft nach Tabelle C

Vorhandene

Wasserkraft

Ausgenutzte

Wasserkraft

mittlere

jähr

liche

9 Monate lang nicht unterschrittene

mittlere 9 Monate jähr- lang nicht

liebe unter-11C n e schrittene

mittlere

jähr

liche

9 Monate lang nicht unterschrittene

mittlere jähr-1 iche

9 Monate lang nicht unterschrittene

Bemerkungen

PS

PS

PS

PS

BS

PS

PS

PS

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

29 908

8976

IO 126,9

3038,6    183 406 j 55 024 41 563,7 12 469,2

Rupbach . Dörsbach . Hasenbach Gelbach . Eisenbach Mühlbach Unterbach Emsbach .

. links der Lahn . .

.    1.    d.    Lahn.....

.    1.    d.    Dörsbachs    .    .

. rechts der Lahn . . .    1.    d.    Gelbachs    .    .    .

.    1.    d.    Lahn.....

.    r.    d. „    .....

. r. d. „    .....

112

34

1 177

353

38,4

114,2

113

34

6,8

11,6

34,3

2 940 347 1 612

882

104

484

485,2

102,0

521,0

2,0

H5,7

30,6

156,3

35

10

Zuflüsse der Lahn

123

37

41,1

12,3

36 367

10 914

11435,6    3431,4

Mosel

1. d. Rheins

249 ⁰²⁰

Sauer . .

Our......

Braunlauf . ,

Irsen.....

Gaybach . . .

Prüm.....

Enz......

Nims.....

. . 1. d. Mosel 1. d. Sauer . , r. d. Our.

. . 1. d. „

. . 1. d. Sauer . . 1. d. „

. . r. d. Prüm . . 1. d. „

13 268

385

1 268

501

3 981

115

380

150

1 672,1

Zuflüsse der Sauer

10715 1 215 4865

3 214

364

1 458

10 IO IO r^. \D CO

H CI H

• O M cs 10

-4 -Pi. VO M M Ol H

io Ch io M ON

i8 847

74 704 5 655

2 095,4

628,6

in Preußen

desgl.

desgl.

32 217

9 662

3541,7    1062,1

Albach . .

r. d. Mosel

148

44

55,3

16,6

Saar........

Blies........

Prims........

Altbach.......

Löster Bach .... Wadrillbach .... Nunkirchener Bach

Theelbach.....

Nied . . .'.....

Seffersbach.....

Steinbach.....

Leukbach .....

r. d. Mosel r. d. Saar r. d. „

1.    d. Prims

864

8917

258

1 292

1 529

3°5

488

1 853

55

195

259

2675

77

388

459

92

146

556

16

364,8

1 372,i 11,0

146.7

224,2

5i,9

171.7

798.8

5² 645

15 792

721,2

216,4

109,4

4ii,7

3,3

44,o

67,3

in Preußen desgl.

Zuflüsse der Saar

937

58

282

43,7

256,5

15,6

5i,4

²39,7

13,1

77,o

16 693

5 008

3 441,4    1 032,5

in Preußen

Olewiger Bach od. Altbach r. d. Mosel

Ruwer.......

Rauruwerbach . . .

Riveris.......

Kill.........

Berlinger Bach . .

Oosbach......

Neidenbach ....

Aulbach......

r. d

1.

p, Qa CL

Ruwer

Mosel Kill .

Welschbilliger Bach ... r. d. „ Fellerbach . . .

Salmbach ....

Kailbach ....

Dhronbach . . .

Schalesbach . .

Simm......

Lichterbach . .

. . r. d. Mosel . . 1. d. „

. . 1.

Kleiner Dhronbach .... r.

. .    r.    d.    Salmbachs.....

, .    r.    d.    Mosel.......

. .    1.    d.    Dhronbachs    .    .    .    .

. .    1.    d.    Schalesbaches    .    .    .

105

5 596

32

1 680

73

22

673

202

20 456

6 138

52

16

C/o

421

204

532

184

811

3 529

564

5 104

302

139

126

61

159

55

243

1 058

169

1 531

9i

1000 mm I j ro N fO H CS IC ON !    ! rO^CSv£»rOiO

O    m v£> rf

Cn

“06, OOMOob

r^- «ovo Cb« -^r «o m t-T ci n O ^

t'- MM CS CS

I I I I II I II I I I I II I I I I M I I I I I II I

ON CN 60 ■<! M <J\

10.1

44.1

42

138

P P“ PJ

Frohnbach ......

Lieser ........

Kleine Kill.....

Veldenzer Bach . . .

Kautenbach.....

Großbach.......

Ahringsbach.....

Altlayer Bach ....

Alfbach........

Ueßbach.......

Erdenbach ......

Eller Bach......

Endertbach .....

Flaumbach......

Mörsdorfer Bach . .

Dünnbach......

Brohlbach......

Eltzbach.......

Beybach.......

Ehrenbach......

N othenbach.....

Zuflüsse der Mosel von der Saar bis zur Mündung

r.

Mosel

3648

41

1. d.

r. d. Lieser Mosel

P- P- P*

1. d. Großbachs Mosel . .

r- r- r

Alfbachs . . . . 1. d. Ueßbachs . . .

1. d. Mosel.....

1. d. »    .....

r. d. r .....

r. d. Flaumbachs . .

r. d.

1. d. Mosel

1. d

r. d.

PP-

318

1 094

5 473

784

581

54i

110

360

317

2 981 2 433

127

301

873

763

690

336

217

3 280

1 400

564

106

1 642

236

175

162

33

108

95

rO O

38

90

261

228

207

101

65

984

421

169

32

KO ■<!    h 10    KO Cn

•    *0 \D vo -t*    Cn OnCk> ■£- m    !    W üo Cn    CO Cn vO h vj cn vj    KO

yj Cn OOW    M ppp    i    ON CO    KO Q\ ^ *-4 vO

KO 00OJ b NO ONCn b> ^4 Co i io M vb    00 b'NJ O io

O OJ    COOWCnNi KO

K>

10 CO W M M C/O *4 OOOÖVOC* M p\ 00)0 K>

CC ijN 60 o 'i) 4^ *<1 60 i*. 60

65 086

19 526

vO

'S» I I I I I II

00

0V

00

KO

Löhrbach . . Sain.....

M.

348

3 618

104

I 086

87,0

785,0

26,1

235,4

II I II I I I II £ II

SO

Ov

zu übertragen

3 966

I IQO

Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und benachbarten Staatsgebieten.

35

Wasserlauf

Noch Zuflüsse des Rheins

Übertrag

Niedersambachod-Sardbach links der Sain.

rechts der Sain

Iserbach..........

Brexbach oder Ransbacher Wasser Nette . . .

Nitzbach .

Wied . . .

Holzbach .

Griesbach oder Pfaffenbach Fockenbach . . , Niederbieberbach Brohlbach ....

Ahr........

Ahbach......

Trierbach .... Armutsbach . . .

. 1. d. Sain .

. 1. d. Rheins Nette . Rheins Wied.

. r.

r.

PP

r⁸

1.

Rheins

. . . 1. d.

... r. d. Ahr........

. . . r. d. „    ........

. . . 1. d. ..........

. . . r. d. „    ........

Renneberger Bach .... r. d. Rheins.......

Zuflüsse des Rheins von der Mosel bis zur Sieg

Sieg..........

Ferndorfbach.....

Littfeld.........

Weisbach.......

Gosenbach.......

Asdorf.........

Hellerbach.......

Buchheller.......

Daadenbach......

Schönsteiner Bach odei

Elbbach.......

Wisserbach......

Nister.........

Schwarze Nister....

Käsebach od.Enspeler Bach 1.

Kleine Nister . .

Seelbach.....

Scharfenbachod.Irsenbach 1.

Gierzhagener Bach odei

Schönenbach .....

Brölbach.........

Waldbrölbach......

Wahnbach........

Agger..........

Bredenbrucher Bach odei

Genkel.........

Linkseitige Agger odei

Steinagger ......

Seßmar..........

Wiehl..........

Leppebach........

Loopebach........

Sülz ...........

Kürtensiilze.......

Lennefer Bach.....

Kesselinger Bach

r. d. Rheins.......

Sieg........

Ferndorfbachs . . .

r.

r.

PP

1. d. Sieg

r. d

1.

r- r* r-

r.

r.

1.

d 0-1 d di d

Hellerbachs . .

Sieg

Nister

Sieg

r. d.

r. d.

1. d, Brölbachs r. d. Sieg . . .

r. d

r. d. Agger

PP

r. d. Sülz 1. d. „

Vorhandene Wasserkraft nach Tabelle B

Ausgenutzte Wasserkraft nach Tabelle C

V orhandene Wasserkraft

Ausgenutzte

Wasserkraft

mittlere 9Monate mittlere j ähnliche

PS . PS

langnicht iähr-unterschrittene

liehe

gMonate mittlere gMonate mittlere 9 Monate langnicht iähr- lang nicht iähr- langnicht unter- , • ,    unter- , • ,    unterschrittene    Iicne    schrittene    llcne    schrittene

Bemerkungen

PS

PS

PS

PS

PS

PS

2a

2b

3<i

3b

4a

4b

5a

5b

3 966 126

1 190

872,0

261,5    654429    196329 72841,1 21852,8

83

38

25

955

286

3 5S6    1 075

388

116

12 367

878

108

33i

268

546

3 7io

264

32

100

80

164

15 173    4 551

579

357

132

274

61

1 43i

165

342

53

627

2 578

247

825

857

818

174

107

40

82

18

429

50

102

16

188

774

74

248

257

246

6635    1991

481

179

1 593

57

118

156

3089

652

799 12 350

74

149

140 2 482 1 143

139

3 496

486

144

54

478

17

35

47

927

196

240 3 705

22

44

42

745

343

42

1 048

146

3i,7

42,7

1 367,6

9,5

2 430,1

37.5

26.5 21,1

129,7 in,6 2 910,4

52.5 21,3

46,4

55LO

70,2

224,3

161,0

705,4

3L5

21,7

97,3

168,1

900,0

90,4

3L7

193,8

12.4

13.5

447,i

194,0

60,8

3 020,9

73,i

68,9

776,5

442,8

9,5

12,8

4io,3

2,8

729,o

11,2

8,0

6.3

38,8

33,5

i3,9

165,4

21,1

68,3

48,3

211,4

ln ln

to

0-5

MO

Cn D OM Cn 10 d C>> COM3 ^4 MO O MD O M M ^ O i ^ m

o M Cn 04 p5 00 00 ■£» M io M M

II I II II II II

4o 178 38 294

12 052 11 489

8 110,6 8 605,5

2 432,9 2 581,4

II II II

IUI

INI

I I! I I II I

Wupper......

Dörpebach......

Radevormwalder Bach Herbringhäuser Bach Mörsbach .... Ronsdorfer Bach

Eschbach.....

Senkbach.....

Dhünn ......

Eifgenbach ....

Zuflüsse der Sieg

Rheins.......

Wupper......

193

55

145

54

638

1,

Mörsbachs Wupper .

187

545

58

16

44

16

191

56

164

1 018,5 16,8

39,9

32,0

4L5

436.6 i54,i

301.6

OJ    [    H (0

’ w o OJ W K) M h    Cn    Oi    Jn) K)    O jh

MD    O    Ol    covb    ommo

42 354

9,6

12,5

130,7

46,2

90,7

20 410

12 708 6 125

9 431,6 9 349,o

2 829,3 2 805,0

1. d. „    ......

r. d. Dhünn.......

Zuflüsse der Wupper

132

2 665

338

40

800

101

586,4

16,0

175,8

4,8

. . 1. d. Rheins . . r. d.

. . r. d. „

Erft.......

Düssei.....

Angerbach . . .

Zuflüsse des Rheins von der Erft bis zur Ruhr

r. d. Rheins .......

Hillebach oder Kill ... r. d. Ruhr........

Neger.......

Lahmelose.....

Gierskoppbach . . .

Elpe........

Valme.......

Ruhr

1. d.

.    .    r.    d.    Neger

.    .    r.    d.    Ruhr

.    .    1.    d.    „

1. d,

777

403

194

1 156

410

434

671

998

232

121

58

346

123

130

201

300

7,9

122,7

ccL

4 759 1 34i

1 180

6,9

170.9 32,1 76,5 15,0

321.9

m rOvO Om 10 10 cT t-T CT\ cf rt MD »O C4 OM

1 428

402

353

1 568,2

304,6

470,3

94 109

28 231

130,6 33 644,8

91,5 bis zum Veybach bis Glashütte — bis Angermund

39,2

10 092,9

W a s s e r1 auf

Noch Ruhrzuflüsse

Übertrag

links der Valme . . . . BödefelderBach oder Palme rechts der Brabecke . .

Nierbach oder Wehrstapel 1. d. Ruhr........

1. d. »    ........

Löttmaringliäuser Bach . . r. d. Henne.......

1. d. Ruhr........

1. d. „    ........

1. d. Wenne.......

1. d. Ruhr........

Brabecke

Henne

Kelbke

Wenne Salwey Röhr .

Seelbach oder Linnepe . . r. d. Röhr Sorpe . . .

Mohne . .

Glenne . .

Westerbach Hevebach Hönne . .

Wellingse oder Borke . . r. d. Hönne

Öse.........

Westiger Bach . .

Lenne .......

Sorpe .......

Latrop.......

Hundembach ....

Aa oder Albaumer Bach . 1. Heinsberger Bach ....

Rahrbach oder Olpe .

Elspebach......

Veischede......

Bigge.........

Olpebach .....

Brachtpebach ....

Liester ........

Ihnebach .......

Fretter Bach.....

Öster, Ebbebach oder Ebbeckebach . . .

Grünebach ......

Elsebach.......

Verse.........

Schwarze Ahe oder Ahe r.

Rahmede ......

Nette........

Grüner Bach....

Nahmer Bach . . .

Volme.......

Schlechtenbach oder Halver Bach . . .

Sterbeckebach . . .

Epscheidbach . . .

Eilper Bach ....

Ennepe.......

Heilenbecke ....

Hasper Bach....

Deilbach......

1. d

r. d. Ruhr . 1. d. Mohne

1. d.

1. d.

1. d. Ruhr

. . 1. d. _ „

. . 1. Öse.

Ruhr r. d. Lenne

1.

1. d.

1. d.

. . 1.

1.

1.

Pa Pa Pa

Hundembachs . . .

Aa

Hundembachs . . . Lenne .......

Bigge

Bigge

1. d. „    ,

r. d. Lenne

1,

1.

1,

1.

Oa Qa Pa Pa

Pa Pa Pa Pa Pa Pa

Pa Pa Pa Pa Pa

Qa Pa Pa

Öster

Lenne V erse Lenne

Ruhr

Volme

Ennepe

Ruhr........

Zuflüsse der Ruhr

Das Rheingebiet

V orhandene Wasserkraft nach Tabelle B

Ausgenutzte Wasserkraft nach Tabelle C

V orhandene Wasserkraft

Ausgenutzte

Wasserkraft

mittlere

jähr

liche

9 Monate lang nicht unterschrittene

mittlere 9 Monate mittlere ₉Monate mittlere ₉Monate jähr- lang nicht jähr- lang nicht j ähr- lang nicht

unter-    , - ,, ₀ unterschrittene    ncne    schrittene

Bemerkungen

liehe

unter

schrittene

liehe

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

3863

1 158

623,3

186,9

«97 054

269117 143986,0

43 195,3

301

90

98,5

29,6

78

23

252

826

632

107

2 332

478

2 768

221

568

7 830

440

207

789

2 307

23

755

112

38 975

86

433 1 008

465

106

601

131

513

76

9,6

247

190

32

699

143

830

66

170 2 349

132

62

237

692

226

34

11 693

26

130

303

139

32

181

39

154

4 746    1 424

5i

15

686,5

69,3

53,o

157,3 I5L7 1 415,5

36,6

64,4 2 921,6

7L7

142,0

925,9

170,8

83,8

15 440,1

43,2

37L9

76,3

166,5

54,o

64,0

1 239,8

192

57

32,8

2,9

206,0

20.9

15.9 47,2 45,5

424,9

11,0

i9,3

876,5

21.5

42.6

277,7

5L2

25,1

4 631,8

13,0 iii,6 22,9

50.0

9.8

MINI

I I I II I I I II I I

II I II II ! I I I I

1 145

363

345

178

109

53

133,4

124,7

43,3

40,1

37.5

13.0

INI!

II I I I I I I I I I

1 038

295

622

1 836 136

395

219

80

424

8 106

179

167

96

112

4 186

177

166

873

312

89.

186

551

4i

118

66

24

127

2 433

759,1 20,7 191,0 1 779,0 20,5

165.8

132.9

59,9 90,2 4 867,6

227,8

6,2

57,3

533,6

6,2

49,7 39,9 18,0 27,0 1 460,1

I I I II I I I II

54

50

29

34

1 256

53

50

262

40,3

55,i 2 636,7

97,9

58,4

262,0

12,0

16.5

790,9

29,2

17.5 78,7

VO

v£>

00

v£>

27 898 36 708,6

11 012,5

990 043    297 015 180 694,6 54 207,8

K R A K Ö VV

cim i cjg/-

O-*

Q\

Tabelle I)

Vergleich der vorhandenen und der ausgenutzten Wasserkräfte

Maasgebiet

V orhandene Wasserkraft nach Tabelle B

Ausgenutzte Wasserkraft nach Tabelle C

Vorhandene

Wasserkraft

Ausgenutzte

Wasserkraft

Wasser lauf

mittlere    9 Monate    mittlere    9 Monate    mittlere    9 Monate    mittlere    9Monate

jähr-    lang nicht    j ähr-    lang nicht    jähr-    lang nicht    jähr-    langnicht

liehe    schriuene    Äe    liehe    liehe    sc^e

Bemerkungen

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

2a

2b

3a

3b

4a

₄b

5a

5b

Maasgebiet

Amei ...........

Rechtbach.........

Warche...........

LongfayerBach oderBaye-

honbach.........

Monter Bach oder Tros-

Marais-Bach.......

Warchenne.........

zur Ambleve u. Ourthe

links der Amei.....

rechts der «    .....

r. d. Warche

Zuflüsse der Amei

155

6 372

229

358

539

46

I 9IO

652,1

195,7

69

6,9

2,1

108

162

00

9,8

3 78i    1135

209,2

62,8 bis zur belgischen Grenze

7 653

2 295

691,8    207,6

Weser

zur Ourthe

Steinbach oderEschbach . 1. d. Weser Getzbach . . .

Hill......

. . 1. d.

1. d,

206

842

6l

253

2 739

821    635,7

190,7 bis zur belgischen Grenze

Zuflüsse der Weser

2 953

887

378,5

113,6

4 001

I 201

378,5    113,6

Geulbach oder Göhlbach r. d. Maas

300

89    69,5

20,8 bis zur belgischen Grenze

zur Maas . r. d. Roer

Roer.........

Schwalm.......

Döppeskaulbach oder Fuhrtsbach ....

Laufenbach.....

Höfenerbachod.Kluckbach r.

Beigenbach........

Rohrener Bach oder Holderbach .........

Riwelsbach.........

Tiefenbach.........

Erkensruhr.........

Keikaulbach oder Piingel-bach ....

Sauerbach . .

Urft .....

Olef.....

Pretherbach od. Hollerather

Bach...........

Reifferscheider Bach ... r. d.

Heidbach od. Manscheider r. d. Reifferscheider

. . Bachs........

. . 1. d. Roer......

. . 1. d. *    ......

. . 1. d. „    ......

. . 1. d. Kall......

. . 1. d. ........

Silberscheider Tiefenbach r. d. „    ......

Bach . . . Weidenbach Schilsbach . Kall

Keltzerbach Peterbach .

Inde

Schwalm Roer . .

1.

. . r.

OaP-D-

Erkensruhr . .

r. Roer 1. d. Urft

r. d. Olef

Zuflüsse der Roer bis Kreuzau

. . 1. d. Roer . . r. d. Inde

Hasselbach . . .

Münsterbach oder Inde . 1. d. Wehebach . .

.......r. d. „    ...... . .

Zuflüsse der Inde bis zum Wehebach

Das Maasgebiet

1 188

357

121,1

36,3

23 497

7049

2 188,7

656,6

bis Kreuzau

185

158

64

171

167

97

185

1 178

85

187

5 542 2 866

399

308

75

117

88

2 879

113

58

114

186

768

1 167

56

47

19

5i

50

29

56

354

26

56

1 664

860

119

92

22

35

26

864

33

17

34

56

230

350

76,6

23,0

8,0

2,4

MM

INI

MM

H,3

6,1

835,2 1 186,0

52,5

46,1

5,4

165,9

413,6

I77T

SÄ-

Ck> KJ    ,

Cn Cm

Ül o H ¹

004^ 00

r>.°o to ro

1,6

49,7

124,1

53,i

MM

INI

III!

MM

INI

I II I I I I

II II

16 224

4 265

2 121

4867

I 280

636

2 517,2

1 822,4

754,8

546,6

590,71    177,2

64 581    19 373    9103,7    2 730,7

bis zum Wehebach

Gedruckt in der Königlichen Hofbuchdruckerei von E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW68, Kochstraße 68—tot.

■

-

\

\

' ^

V-

l|

Um

4äs

^ jryg

Gjupjmno *7 • £

S^r/.

'V

fu

Aa

ri/rn 'lixfutin.

S^rLuja

euthpn

30’

Lz" n.'

f" J- :

^i4\rt/e t ägimo \’ ;>4

F oVfs t

f SVtjÄ

feirtri

i®

liXrfTcA.

[m’

A^ajfcra^r:

>CGa^em

r' TvUh.brm,

,\>.v

L UcaSStS,

dW

im

Y">

T\)

14!

ew

»Zrte )

X)

I ■>6.

TzxcJieefir/n

Jfresl

Zrami

n/*

Jtersdf VeUerscfr

Vr    jC\ hindernde

Zr^schfoihsdfjb.T . ■ 1 •rmers

ScTi/in/otlc.

jSorau

Seifendt

;l--'

■i

SV*

rhkeru

33°

30’

4°

ao«

15°

30’

_ir

fovwäfcia?

yfr’f \

,r

ä,y<k

&T ;\ r mMY..

mA

rroer,

.KWd/rcqA-sd/

•(>;

Lcsseyd£:

^ forahV.

razc

to/J

ptt

einberg 1 Mspnfhall

'4.

/■ ■•«

ti-i

IV

-V

f"

Jü

5Z,

./

-rrithiicnxd* •/

yfätnnmUe

s-

VSS'Ol

</'?<•

if

22ES

LÄto

JläckrUht

>G1

vä

\Seifr4sdf:

auer/

A;ycv.^/

Braunau

*7

m»;

•Imsau

^Viiloroo

oben

xecuec/fr « ^k^nj

'S

°:

ue>

v*

'er/-

Ö7.-I

fsrhtichti.

'V

Heinz eiujp\Khu ,;u,n JOu

-x

/4-

/.Schanhimui

'»ft,,

l\ocj8s?jp^i

«IWafe-Ä j

57Ua

\*

Y.schfehhru

iohrait

/«/

"|P7? JJirkendor/ , Wahrten *0««^ ffrf: O

«*4j

lomehfi</'x<riL.

ÜSchIni,&M^tä3

rh Y' #/

nastinne.f’tirsien^tuc s\_^rff \iOtnHini_ ^Y)ife^yjZx^^grbinnio^<gplk-7' St/nfim7j

Ußofaiimm|X 4

,tV<w rV*¹

A trr-o“ r f-Wlostoruo

\koruxzewiro

⁹emp\

Krzekatc

Kotoigh, 'ejnpcnvo X /./ y,ti. -öu'

:S

PH&mwcA »w il GoSci ’jcroi

'(hiohiolict

nt

A*

>0

Wofentc

Bog

lombt

imo„

Sob

Mol

! jf»

, Grudzit lec

umHaidan 1

ililz

O,

ttf

jerk

r'

twur

-&WO

>*■?

r>

ln

Verzeichnis

,/,v

Uow

AS

;.j

•//z

Jen&näpBeiehenau dorflT

j re. timm

TC; "' '    ^w-i*

S'S/r *4l>; hla’J/

M.    MCtSdt

-Gabel

risdorf

£s y’

•7i/elisSj

lElsMsd/.

A/V*

Smot<u

V'/:

Giess

stlf.

Ar

: Te

s**

firerihifk

.VV/XV—-'/Wew/toll

IJ

ri

Jß>el

ir,

Zel

ü/

//.

Qdta

^SihütOau a

um*//

iJastP/.snm

MppJ/hit AiGuhrauffi :

-W/iT'

üeisrJim

"rirhiisrl

'ATepart oj

!«■

KEw

•S53fi|

der

7,/V

■'Reuth

V“

//> Sjnphtß '■ Pt.ifulenort 'i

• Ti

r-VjV-

:///;/

r&/Ae>

>]

. | ,- 'Ä

SuhslOHT

Om

30 J ■ ustadt

SAa.

ft: Setip/i

j4

?st

iSt&j

Etsi’nhtj

'ity

st

irhctsdfi

P^o'

tüsednoa

Bnftftnw

9~A_

{YKrampfet\^t:

■v

^..............^

5/a#

mK”; /

jÜX*'

^7/

ffofl)uiny/ns'~j

./aj;nhs

/ GnehotpSf}

ö&.

/ JAJätspJubu.

j>4

W t

/.uilehr.

Ku/nn

r«

di

VttK,

/»•.er/

htpariu 'KtFabeltsc

JTrschi

BaAs

Ostens

Im

yVj,

///rt

hörcfurar^i

Korn»

Vö

Mstttzjr /,

&»«1)

Ü7.<

Bildet

. SvrMterf ,

Mr/irse

aBja 3B

«JSS

tscb/;:7^

WJamme- a '

-Vito

IBawo yjA Jntrosdüjp$

' Son/ienihab⁰' FrieJnchsortt. 5»*sr*) ttsiefci/T

Aj.

Toi

>~’i

r?

chkm

ÄSfilÄ»

Soj

v-

rV

lllFUSchu

71'

VWHft

jwdiai

ca

:s1

'/•v/

VK-

,V i

SdiiJts'SL

Reichskartenblätter

1:100000

für die

bearbeiteten Flußgebiete

. jkttbügbo /Ob.-

Ott

Jn

oj

»öto ;% .

/rV? r

odschiu

L-

,/?ZY

Le*®

7iT°l

ÄB(K(bertT T " VS^V''

Un

■7

n*

iVf*

td/.x

V'

Cr

Mp

McrAlnrf

Kxtbstjq.

v*>

Sh Md.Brcadkc

JWU//Wfl///c 4 I

n>H$y

.A

•'s:’"

^Sönitz

täte

es*

’A c

ar

hf/hyt)

Luo!

-V]

Piff ;

bS¹-“⁵/

'taclu

(er

«ft'

P^swÄoirrt

«y/3

.(»•

■///

G-örfM

MSI

®p#

"d(\7

Au

>■ c

rom,

Del

d<

4'.

r ’irlta/u//

,V\H

n/iirt

I4^wrtx

SP

Ir a

**

X\

^ it^^(lor| e x Sorafcz«

AVI

s,

erstif

-Trimkp i a,iiX r

//;< nt (11

■ ■ >.....'

or Sun

ft»

’V

>/7/

./

17

Kusel

.l.V 1 fe?

Ä'c

ETESL

He deß

Arnnutehrn/u

01

,e,;77 ! «<."A

444

nwahldtt J

~>Ü5 \W1    ⁷²

GtmtnsehT^fA

OKI

CGreiäic

¹ Mo

Az/.-

",

•//<///

Gi^i/einxt

Hummel <

reasifr

\ibAl //.: aa„,m

>rT

»o

teil ehr

Guhren,

iarb\i

'^yewimvf

' '    pberauf^

genau

^&aenaui^C^rrpAvuhau

Krebs ha. ^°°«Cß , «O Seebrdtx

"r

wMb

•ht

'YprüUtne/i '

Hold

r6.

rZffw i

a)

arz

gäi

prj

iW<

V,«,.v3fp-

MM«

:'4-

V „"bO»/¹

, •si>/aJ\^r,ßna '

•/O    v *

'"1

dt

Krc

W<

X7/t

l.fiurhwald

önj&d, </asUKtc

Tmst'p- 4

"<<«Z V

■n-Ä

tjnilzt/f'

«4a/- -v

■hui/

? f-ryr

tista

.iiiii/rnh

r(l

.Jfi

pffUbhtu

Tschiimelte SÜjjRpiiW^

IhT Bride

Hau,

ijVia

AH fKreifba,

Bise/

nj

»g\/    ’’■-..

TYSainity

’ZsstYrT'.

.f.ii ul/uni ll

Bärsdfi-Trach,

\

Neuradev^s Z^rT&y/W/A-

•7.

).Vtes\

7r,f,

iß-

/</(

*// •

'Guffeboitsi

Bi

-roa/

ingetv-

So

ibt

jftek<n

Käst.

Ka(sij •s/iMiutan

Siebt

f-i'-

!4ür,

utt/u

'x ■ '

L/

lau

•7

c:fe

^ -./Mtegdß

^^^i:^%oschenä, ^

■ff**

O-x

s^ytv/z//^

isdft

Lobend

WnS

t/,/r,#C

<y*,r<r

Jvt/i

itii

ä^gfi

7 ^S®)ar«JLi

MG:

P]

WahtrUri

Ftdersdp

/Kr:

■■ . ,

ei-A

-4

•\

iajn

üiwb»#rSt.

;)

■<Tf

Mmmf >

k'r//

i-Kessel

mbc

7Luxbi

Y^tnihtily

tonfddkx:

taUer.sS?

’/ssig.

’W/.

. 7/i

cspm

,r

//i

•/7

WWa

/a'isÄs

•{ 'es

Horkenyi..

, Bd/ßf.

V>'

L ZY

wen

n.

;ete*

l'h&BYtn

///<

mä

i Äzpzr

■■..ISchhote

fcE

V

, Tcntfr,et 7

iihlstatt

Hu

Xyete

■r<Kl

foi

tömteS/'

mgsmald

JSE

-SpiteBv j

Zährte/

T.

,/j

rsdf.ß

<11/1

V,

51°

>äimeLB

>«/a

>KA /

<-

%,A

XJ."Ä?S

•<2-

Vivsetoh,

ar*n«4?l

£LiS2

"■..c

'•......•/

Ji

b: //«

•• J../

vy

;l/aibh

Mljendf. p

V/

■7/ Wf

■atu

'•1

?af.

mm

/;

rsrlf

tersdf:

V«. I®

Üij /

h.

et?

«»1

r-

Sc

ärtscl/ilfi r ■; ^

.V

Wiegant

■c:

TYL

"r

ft-

Bf

rm

..

[BIM

:\;

Js'cMf//ii/1

r/<

Mi

A spiteW,

irfc¹

-1.1

Ml

^ e*!w.

mfMkß-

'.ft Iwuhftrdfcy %ry

yMM

JS

■Vätehäf-

Wtoö/.'ersi

lii/instl

aiesat

p~

■;V

<n

8'

Obs

\{

SS

•A\

leaB. '>

r/7,;

< '■•■ip-.fy

elbT

• B.

■luliriuiiih

// '■

AJU

jr »

rli.

fenj. ’    |V"'4

is-/

V und/:. Jfädn.sfc.

i‘u iCv.e;

876

Df.

IttO /

”■

Takobst

siv/:

toz ’inSTY

Tiatnriesi

frut.

Oi

..........

r\

wf"-

7077I

V;

ml

V HoKesBaa V<”**s

jgg

I» •*«ew, "fffff''

S-STFfPUP

■V

re'

iS«

V’A.

’/'i

.1 ft

:A"

/><>■

rjv

be o.

Leshul

ÖM

(■

' /'< T7J

•p

P<>^vÄÄirA

2ß5ffl,z/«TTÄ*Trir//*^ SntttMtyh T J:Ti V\

;• /wa

tVfY

!«'•.

V60.

[ap

Xd

Brenn

y ■ - ■* . ftv - ft;

•'t^KÄ>JSTS

//

’.V7, / .-

zZr»«. L*;

NÄBnipB. PlattenBjZ'—v

' w^^rPvIs

'Pvich^ß'.. '4J&3

Slclu

^Kekojpm. /Äßl

Gr.higtaf

Äftrr/M

OK'

B<u-

»;l

Kj/toSyl

fr"

7*r......'

Sdu/

XGrosjt

Wo

, i.

r»o

Oder

-Ta

Oppa

^A^yJ’cterkaJseltm.

Ä4,SAU

iFrjß

Borftfter

^fiy bffitäa-'

Dembnitzi

\    ~>V k Pf®-

i-

r,_

* Boin&freUdorT \» &

518 Tropplowitz 536 Hultschin

Hotzenplotz

498 Neustadt i. 0. Schl.

■V

ft'

.4

toi

AZuUoro

7 — o

VJ™. ■■■

cTm

Irm

PI

.. i

sl

°? 6Vtti

unlraimt

AW- TA^cTx

SS

itroschm

, J/jrk

mtsi

[ Ciißrdboi

/'Vixfr/'

7. I

fSt

»4

VjnzJJ:ri

Jßersihp

'V

.// , (IN .

WTrfiYnilY

y-Trai

^Mtai Besetze

TViaV'

'/safii'iArntfJ .»Jr ’ |

7.U..:

'r7wf*TU

ad

Sehou: ii

/Z</Z5*

'<-s

Sfenlls-rhi

■SSM

(Ai

oL

Hlitsjpdf

■iM

ie»

31

SA¹

ygs4

- ^ Binibäi

-fc*'

harrim

BAS

iPei

*• 'I

«ft

'därihhm. Mu/irau V

mit.

dft

Hinter

ktd^fiWfym.user/i

Du

’Ws

(TU

o vdstajsi

^SnasdK ■•■

img

fZToÄ

ilr

-V,i

mk.

:?

-.71

pi

WM

\hs/

M.

SW-

J.

YXj/jBjnutTQitft T^-yWaiutdlo .

|;V'

A,

rS

Glatzer Neiße

M (473 Friedland i. Schl.) 474 Frankenstein M (475 Münsterberg)

496    Glatz

497    Neiße

498    Neustadt i. 0. Schl. 516 Mittelwalde

iaa

&*<

v°,

°\

rc

ors

Lo4

'Jcn/irä

ih

7 7,

\iijf

,    P7 Vf

///>

°-

r.W

JZoitfxei

TV/

!<7w!-rsii

%7yrJWi

SgHlanoimlK^^sJh^

3 IMupMffihhup Thu

\ AyfcmiizisJu’r

Zossrvdy\i,

>st

"ftr-Ä

CP

»Air

GrJPbmjz

tSaaSroriw

i.

ifej

1#

JfeioMor i( ‘

•’> ’/

Y*&H8id

■ v< ////;/

WoÄ

\ Wenn

rs~

tesehen .

4»*f?

'• Vf

L.-,*

'S/

/'

ibefnlek

teTkdu

hS*-A_

GrJTeicbn ’ Born# A

f^Branislce B PeiMu KrintseJi mphum

PoIt:

Schiueüi

St

~H.Strust

Yobebin

Jtertscfditz,

:chn>i

ritg

«f-c

ichun

T^Z7d

äT,

Yssgßt- fYfjSmSjjiM r-'Vrr"W Je *

WAKlachJHgil

iSQ>fV

;ü:

Vsl

A*

tTZc

rdtenV

ff

.t

(VÜ

;V\

Varnast,

e.76,

.-v

‘f".T

’r,

lunzendffL nitjsdf. xJst

V' ftaWöOTjftntx

~T

EÄS(

sa&

Pfl

/TSImtdaunnihleSr . _ Kurst enau

TStreHiiter tu, -a.yjpphP,

TS/

seejmagL

%.pp,.Sk-"*401,,$;

'^M^t^ßeifbrdhu, fLögfkA YJ*

UtaOm

(eidiutz

Udiislndt

ei v

./

7.

?«&WSn

- '»//‘■TTVyz-'A

Zan/Mtö

-Jfojfbberft

'ti/rj

it=

hbi

•e

r>.s-i

r/o/

fi

4>iZi

>sst

toi

idcnMrj

TveiMdh

:sdh-

*

SSZsSS

5*1

, /.v

yami

YrSIr^'7{\l

V\°l

6/’

/digt

/(■/'

7 YGrün

'Xt

mal/pip

gl|8ss

y-W

r*.

0-

ff-Marsi

ms io

;/

?/.y.s

U.st

rt/ioftisdf

Kf.r

-i/<

Äo

■Kh&m

A,

>itai

Tonrnf¹

Sicgro

’ot

iioUartM

sfei:

Iloi/asayclfcy-

Weistritz

W&\

V......

-:•?/ .VcTlü

JTrySmftjyfmTn?

^ÜjerutfY

hV.erjfgA

reZ

°B

uly.

1ee/t

wj

__

fUMU

feierte

Sv impf B ^vhinjgfffte

f.S/7,

W Lw2ro

TÖts

Mrf

ts.

O)

.i/z,

////

'.5/

OM

Vr

<*»

r Stroi

pM

lilTht

Kchmierse

rA VYVA.vä

i«Y5/Po

Gtsvfcz»

rcÄ.

Hörs<hHtzpJO\

Qr-

’V:

’j<

biR

T‘‘ I

<.v<

!■/

V-.

SaJem

■cht

Cr.

l,vj7*Kc7um

tip. itN

lAUl

• g Sinjm/n

Beraters

lsL

a\y.

rc

sehiily

s<!f

Hä

/f

Ainiuil»«g-US’-UfW ..—

Äs,

uru

w„

'Ddrik

t’OW.;

e⁷

Jffäru

ä/x,

xmtf-

1681

v.

,v:

u/0

t V.- k ;

rV.s'.v.

Merans dfi Vr

Vs

ferst

t-01

SM

p\

e;

"■//

.....| f

Tenkmite

ff.

O!

Lv^n

<1

:p&

Y'tL'-'Yfy-

Vohndschdp

:.9<

fe

448    Waldenburg i. Schl.

449    Schweidnitz 474 Frankenstein

Katzbach

422 Liegnitz

448 Waldenburg i. Schl.

Bober

N (370 Sorau)

371 Sprottau 396 Bunzlau

420    Qörlitz

421    Löwenberg

447    Hirschberg i. Schl.

448    Waldenburg i. Schl.

M (473 Friedland i. Schl.)

Lausitzer Neiße

369 Spremberg N (370 Sorau) 395 Kohlfurt 420 Görlitz

Schnelle

Elbe

51°

N (495 Lewin)

M und N sind Ergänzungsblätter

iftii

stonritm

re

Wa

R,

frei

,t/Z

/p

V.

ft-

Ptg

JmZ»/

oft

•.

V;

•Ts.

>e“

iuna

V]

ir

'V

ibt?.

Zc^ie

io

•/«

rrÄ

2*—

V    Iw lörrs/ti

_^mWd,-.^oixkL\ÜA^ ty-a-feo^Wo‘ensä£ V    •w,»/' -

y^wW#y,r

f ^«Cainkopn?*

jjP

)Ty

\Pä-

.3

...ft-.

ZSfa

V'°:

■i

SK

;.

büths

^.........MTWl

i,

/5

MH

SmSr

BP5

.vV?

l’nt.

'kitai

"//<y

IB-

zlddup/h

lemi

Sä

V-V-.

rZ/fyrximiJ

foix

••

»ft«,,-

Übersichtskarte

der

SckurarRenB; ,₂

arsch

M/M

(elf

iS

ZtT//

ib.r

idi

ft

Y Q V.

.2;

Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes

in

Preußen und benachbarten Staatsgebieten

Blatt 2:

Das Gebiet östlich der Elbe

Bearbeitet von der

Landesanstalt für Gewässerkunde in Berlin 1913

Maßstab der Karte 1:500 000

y-^=r- g=T

10

20

äJfkni

Maßstab der Wasserkräfte

Die den Wasserlauf begleitenden farbigen Bänder drücken die auf 1 km Flußlänge vorhandenen natürlichen Wasserkräfte in Pferdestärken nach nebenstehendem Maßstabe aus:

50

500

1000

1 mm = 50 PS

1500

2000PS

Die Breite des blaßblauen Bandes, zwischen den beiden Außenrändern gemessen, bezeichnet die im vieljährigen Durchschnitte vorhandenen Kräfte, die Breite des dunkelblauen Bandes dagegen den Betrag, unter den die vorhandene Kraft nicht länger als drei Monate im Jahre zu sinken pflegt.

A,, i-i

rf MvfpS

■si

fo.

zfA

>&L-

ef V ft'' b'a lkenf) Vsn

'vife

LCtt^

.v

Tpäpsdf:

;aa

pr//

fö(

lasäg;

fc>'

litt

Wärt

l'v

?rt!

Mßb»

WAL

Pv

* «T

••

'^■As TlexeiiskS

fTeiversaf

urfhö

Gn-

«v

V-

i>v

o»

A4

sWi/W

«»

<enu

'Li

V;

l>u»

hMfek

».VP

jwl

AtuiiAUFl

Kl

WA %Jr*AbA

ivTzt

*4*3 i j®

l-'V;

Bfp'

ft

m

SÜ5i

1.71-ntnc

si

T,f"'i.

S3.1

Tr*.

i-\f

>.

M|i

&zAirz

.j 1

ß>

X;

ft.

Ko

ichsw..

*0 U;

n*.

AfA

Oi

■'

■njxgona.

- •' ;

ft

S53

V» Mw"

7/t

Mi

> zF»

Uen_r

isdfAi

r--;

st kt.

0 Vs

ltv. bi

,/<>

r*.

ltSg,Arfg,,‘

pv

rwitouh

föt

-.ul.

* *u

yjj

»er^<

f? Np

•darf

/e?

’ecTt

/iw«

>ass<

7.:rpLl\

vs&3yy\

A-

//

ist

VV.of

.0

V\/

.'V

'S'

7......&

vl

fi-nbgTf^F

ML«

:7Vd.-

smff

.V.Kft

MX

f/».

■ y-t

tsbel

Lol

Evij/y

Ä-

<•

»«y

säBk

<x

x"

V-

Qf

{St

D,

AVelc

itäs

fr:

trehijk

. L

»i-x.

*» <1

tri

■7

ft-'

’l.......8: (ß

Udensi

13°

Östl.Länge M°vLP axis

Aus Vogels Karte des Deutschen Reichs. Gotha: Justus Perthes

'W$f*o7ul‘X J

■■

«o.r%

v

..-ft '

X.

Stute

JlntJpp'

;-ft A APEf

Y.S \?7csA Jjak «t 0-p<*

YFTASmm)

k V'WV

.Jti i{« /*/«

Cf

SOU,

'mi

Gdk-i

lAin

-Ottmachai

uv

■■V.

•V

/;/<:

ter/t

/'

lSi

Di

Isr’iiweiyll .>■

X^Vs/7/ft

'//.

«fl

Kokend ho

?>. Aa

rs

Ze«

WSZ. J

V^.Sdfieel

#•

Wz/rra/fiKU,

Kill,Ir.

A 4

!a

>is<

mAf

sgipft?

rUtstiKfaä(f\^<Ajp

■A§i£&?d

•7'

•3

Ad

/f

mm

rV

•B&Äs

-■'W >■*

ffuoasserjw.MAAx ft

<P

BÜm

. - ßJl *«

.. A

...

’Ti

Mud.

chs

■df\

IstL-

■-j

7.

erB-it

SB

SazuUä

•Grund

ioZ4e

p^r

X&Riihgersdf

•Herrn

7\

AZtep

Jf*

7-i

■sf'dkJ, V-x^-

mfeicter/Juxu > r^u-i.xcntaM xWiescnlri?-

v W/~

a^P

T*V'    .... V

t.

ft

j* A ySchMreAVC

1

t    KLMoJirtitA< ya/f

Mm

rs

///<

pz

.am.

ll

■■c<

I.V.

bßz»<

TsAiJtof Jeüber

Mot

fpeutschrProTmite

:.y«

fe

K.

ri.

Sv

4<

r/vTi

Rosst

m *4^0

/C

.433

CB-

töj

■ ft

%dO

74

•t/

■JBrt

,v

ter.icrftm'

).v<

feap

jpT-TTTm^

f<?T

(dt

:■

Voä

tj

r KJ ^rfWTggbnfmf..

Boa JfscA J

A&si

5°

fJF

ßn,

■-

WCÄ

-e

IV

riikAI

rmmerp nM<

ist.

///•<

Po&J

7arJ

Gibt

V.....sX*

?y<

■ /.ft¹

rrl.

jbebc

JPc

cd

IA

'5-j

SJlHi

ch

282;

tau

Po:

io

ihndff

1/f.Z

r«

W»s«r

•.•••-••• Yl

1 -Pi

/lau.

fm

.i

-Itei

..0

ISc

Schepa

"" ’-fti

II¹

A.

■»

wij

50°

T

/ ZomadaA Inlatite A\

wam\

YAsT'

mm

St

S<

te-j

\<t

I

#

*

*

V

*

t

*

—

—■

I

t

«

*

- \66$o>

^cTrqv

KtNXÖW j

TiT

/

*

' •

Karte des Deutschen Reiches.

Karte der Wasserkräfte des Bert-mul Hügellandes in Preußen

und benachbarten Staatsgebieten.

Gearbeitet von der Landesanstalt für Gewässerkunde in Berlin 1913.

438. Erfurt.

o Einteilung der dlnßlöngen von 2 zu 2 km, ausgehend von der Mündung.

^^33 Vorhandenes Wassertriebwerk. Leistung 33FS nach Angaben des Besitzers. Großoimbstufung derlYiebwvrkszeichen nach l'ferdestiirken:

50 bis 99rs

- 6V " 01

sjem i ©

20 .. 29 ■■

über 2000PS

WOO bis /999es

500bis 999RS'

200 bi» ',99 PS

§mSh,oobis w .. t“i‘N /5»/a-

28'30öX:v:ferro

51^ V VT

....—

313*

301

Nc

eben

n.

ÄQR

•ab siebe]

.->4’

307

' 2l[>‘

tej

»i

Ganistädtj

³Vr

LCh

lV>

GiRjfireltbath

rf

Hk/.

VXaiider^lei

•». j-

X X,:

%3e

)en-i

• XTslTuJt» ?/

Salomonsborn

TT

tfen

Sömmerda.

412.

Vieselbach

:rcxr

JS.

■5

228

jErri

N§wa.»- 2.

Vw-

-X

20

•r fe i

33Si

,, '

Di

290

\OTt\

WP

-b

0*1

SM

fiel

HJÜ

...

ajteii

f *r T 2

286 !

5>rhniL

'287

\Bis tliKhen^

Jm

ZgU

\ ?/■*

V.

1?

mwgm-

S'chrnidfstn

'rlurl

ten1

•,.ir

io

mm

310-

TröbSdoH

(SÄ? /

AoXyeKT/rr

I 269    ■ •

fr

.d

122

.■ c

i?.

f lf>X f/e/döerhett^-J^

ieu-j.fjK.ari

hcP

”/ /V# v ;■

LiSrh

ins ei

Wk

X-

•y

da

rfW

x'Sfedi

[ersj

"v V

!*

;•

**rha\oZ~

vmsern /«ssp'^-X—^    ‘ \

vfflPn

IM---

AmfliL

/ ip“

Mi\

siäBegß^Z&

X 1 K<1rk,,Xb'‘:IIX

\j^m

üsihtebt^n

fi

is / /

eonraven/

2W

ja

an

o ./

D,

C/

■JZk

nkm.

*4»

w'V-* »,\ ■

AEgstet

S.S; 353

^vrr

-sszft⁷⁰

>■

/;.<//

pp? V

juw.i l\o d

v rt\ ;?

tüSli

/H

v-\

!<■< IjstedL Mae'iV;

tXr.    - i h ’ ■ V i

SH,

__4

40£.

\y

■’-v ¹

ITÖRüul

Beel sj

Tlafe

\&Äm

"11

•tL.

nm

ssa-

300-

’i< bei

■■

»Hfk

yy

clifilixKi;

<^364

/\

.1

3Ji

VI ■

K’i

ISUUr-:

SsW’oda

Lü2ü!21

LNiedergi

ft«

(27SJL

Ab Viiü' Obej^r^ste^.-j

j (im %

Wwelnufrpda

*4

'■».all

:X

3831

. Ä S**

Yx

36t

drUt

«UTOq

lisa-'

-Sähe

V*

3*4 r de7linkst

fr

"XIA

»r

Vf Xfkcijb|Wii

('^pegbfeld

r rcMit

» '-==T|

.nitemc

Klf    'XXvf-' .)

elfX

MV

v:

Id

$21

SA

•Vi>

■a'ci-

Ljc;«/

Ö'

VfiTj

d.-b

fc§^4 ■

LoJ

efdeu

A-

.iS

r<

lürV—-f—\

jik/ikA

XXsg

l345j

>••. ■ ,\

Whs.

572 a

fV

,V

Mi 5 4

~<r-

aus dem natürlichen Gefälle

II

■v

./ena

139.

,/\

— ^ rosO

LJ

vffi

mfe

Pf

f?ö/

• UäJI

i xMEdm

•..v*

fa

?A

IfV

ntcfBO**

/v

% %

1-4 1

fjs 4

J) I

s •*>

1

f 1, I *

11 III

4 !Jh H || 41 fl

II o

ll 15

14

*4

11

Amßsmb:

ES für Ihn Mußumge

V,v

I.

%]

OOL

ülirtillsuf'

/TO

r»

7r

NE:

H<

SL

V' ■ 4X

r

ÄL-

«►»„-V.    \ /M

AlpS'Xü

®udislebenAX

Vir

.V

(/rnlTüV lf ’ /

fVW;T

4»1

y-

%Ä£

3T.

fev

.clvXefj

'7\

F o -v »‘1

Äi

Alker siebe]

lf:üi

spVnffRx

» -'AmW Sg

"r * ** X • MmusX hV ’    't?

■: /

yoff r

sf'-iV

imidt

dff

'■ /V

N/\ Ä«mdorf

7    /

V(

LT

r%>

3^5 \

/(Istii/iiisf

flM***»

V W /1F535

"vvgy

wüHpfsii^^iy '^~~4—st.

ryf,;.

tr-

V'..X    , -:.

|P*L ■ -    •' Vf *

\Achblstädt jfy-

d: ,

ifatte/iior.

413

?54

//

v»

IVlfic

i/n.

■li

■ 7®pf>

/ wkSi V'X

ylXS; \/'"h

XVtü&sleben:;

ft

üi

ffl

’d

i/iangelsliall

DonC

^mjeaen

Fi

(B V

vl S&d*F$

s Ss

14

•§>$

^4 -sl

X C* ■ *9

i 1 fi II

II «I

LU

■ - .,

. A ’ '' S ' f ■

V" /    / /

\ ,- a/m

XvXiv.

Si&bvlharl,

38yAH

...

\ /yii\

ffr-y

ße-i/. 7,1 rF

l------ Mtf f *

V;

:v

> X iv^A^ßfiirhlcLKii

II o l st

1-ä

ft

.1

-«a.

Tl

V,

S-Äoda

*** : X

420

fXdS

\7

xVXJ

^wm.

. Tx

-f.

TV

/f

IvmB

Möhrenthat

WStk,

isruste

7X1

i.S.K.

■M-b

■V

U-

or£Z\A K1 ’ ■■ fcr i!'v^ /

KiXk¹ I /V ■ •'-<

siyt'fyyyt

'iPr<*in«*ii<ioiT Y”'

u>K

"X

^^-\lTya/v4i/Tc

(«r • i

yv; lyvr

XäVV,’ SM'

■■

i)i

v;i

LO]

x-

V:

k 1457

•hi

*57

; > 72

«Pr'

p48'

t.l⁵

44

6. *5

•s4

-5 V

$•1

41

■II

Jahre zu Gebote steht.

*4

J*

f>0³45

x. JS

-Mt'

X*

28 so

X*. i di

fW*

K. •}»

S#:;

r*'

'S

T:v

\vr

Jms

KJJ

ilbitz

v.

y;:,.

..

ff»

^ o*ll ra ilHildureilenbacdi f'v. v

v.bl-.-V l V g    ‘..    „    . ...

ii>!f.    s/&    Ptff \t. C^X

Ja

V/:

f?

Kf

hi

[lS-

Ubi-fwillinaLVv

■ >-' y* • j

myy&3

rly

“T*

Xi

: Va -;vf

r'ri!

IL/1

*v.

I)Öllx1fV(

V

cer

Etfa

in

•’yX.f

WV •.......‘^#s

}/T

1 ' hifBhilOtisnntse

m. miß ~

-mmm

s.«

sifi

'.M

r-.

40

Ihnen.m.

50'

oida

Ä,,,

V “/\df    r •■ \V' ,

465.

Die Zahlen, geben die Hohen überXonnaJ Null in.Metern an.

Du Gradnetst der Landesaufnahme Hegt frreemaich lT3dS~e 5. o. F.

Herzogt. Sachsen- Coburg - Gotha:

S£jj,Landratsamts-Bez. Gotha.

O/irt/ruf.'

Königreich Greußen:

£ij|> Zandkr Erfurt, )

£5)^ Studtkr Erfurt, )

(S^ Großherzogtu Sachsen Weimar-Eisenach. Herzogt. Sachsen Meiningen. 'SjR? Fürstent.Sclrwurzb u rg- Ruclolstadt.

Herausi/e/jebeii mm

Reg. Bez. Erfurt.

1000 soo o

2000

i/erKartoifr: Abtei/unif der Kt//. Pi'eafi. Landesaufimh

Maßxtab lööooo det' TuitiirlJjäru/e.

6000

me

1908.

S.S. Fürsten!.S<hwai*zb.-Sondersliaiiseii.

'V

,000

*IO

2000

5000

³⁰1°

9000

$000

⁷⁰P°

~‘>io

5000

7000

TT-_

10000 Schritte.

9000

10000 Meter-10 Kilometer:

xr

! /geographische Meile -74-20. ss Meter;

( K R AK Ö VV

'«T- JUS 6*9

f

!

ao¹

30'

310'

ro/.sroim

30'

7.,,

:-r

lxa

30'

m=

30-

30'

'iS⁷

äjö⁷

10°

Lehen*

Übersichtskarte

der

ri&buÜiL) •C^/b<

-roteffff-....

-fffcS

Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes

[f®

e7 /ff •'    /weMeB

y&m

fern

EM!

£2

³ A J Inter-

-ji=-

CffW,

^KVo Tt^vas >n<

°:

■ <■

i*

ZTOfc

;2

307

//

ifej

PMr

KfÄJro

32

"n/utp

eü

f^fHjberrßßelediyl

lehrru

.(

i(7«

nui

‘.UnCWSSC

Wf

fe4v>Ä

(.dhm

fi.TT

(rnjifei

T?S»I

^Sjünteli

r/<

m-

Sm

r? >.

-<

pf:9 G

i;

'<•/

uuit d.

,.s

STO ftgjektrin

epxvtl ,Jjf

ign.

Z/fi/Z/’

a0l***tfolse,

iJLametn.

fa

^Henstorf h’&t irterlah-jlfWi

m.i

■ eru.vm

MM

xJettetrede

■ iki⁻ -. (v

e%s

ede '-x

cv-

s«, V ® JSf-KK

; t}: ^<

rer

t'V

lstVrf*

Jeä

TMftm i

/fff

EUaVsFj7Z7^.

Schult

r---, , '

£ Adense

Wd

-Ijv,

-ja

(ff

•Ät

//>.-

SXiftEBKigs

BlfV|

'■

«».5 .

rsen

i brüt

>//.

®CTV5

£3

!«

ffn

r«

pMM/

W'

.*

ää y«;

2]Ja

Vi.

GM

LStl

*4

’f/r,

r«w.

flBMl

ftr

’Wy

MM

'.»i

r\irufrenb(j. if /( Lostau

7“

V^tlardSrsü

Sä>

O⁵

'• Wrst

pmyhoVz

■'-v.

te

fd

/,

///Z/W/

noWbni

:?,7j

fcÄ7

Suf

7«a»CTtV^

.7-

r/f.

ry;

•c;‘

>/■

£&>

vcbe,

in

r:

•ri-

Ä>5

" z

rnTf

’-Ksre

P«j

ivrtedt

nM

rUeitru

Ahhw

r*

*_

!»

’etsd^JJwsLbn

YkfensTbn- Wjkcnstedt

/ V»öj

ff

/'/rf*/

z*

’ruvp

:.....-..

in

:7 -- '

.Li

ÖZ

^"--V (Tä

>>

521

Preußen und benachbarten Staatsgebieten

Gl'

verstr

YiA o

©I

KS*

..

Le

.Z ,

fLojkksnJ

*p.

, Sa

•za

i*e JEfetnjJr

.yi,

JHet

V⁷'

Ui

b’r:

Eon

Blatt 1:

Das Gebiet westlich der Elbe

. ,.3F

ulmiMe

/fyyy

St

irrte,

■■

.)

Jr

MmW-

vsen

issen

ftÄ

,oS

Bearbeitet von der Landesanstalt für Gewässerkunde in Berlin 1913

KKAirrSSTEFV

^    '    \ I7

J.Ta/u-rtOl

SgW

=8

faMmBSW

isebeclcj

tä

).v

Jf.

BW

st

;zi»

feien

i m

im. {,

(eostfdu / p jflilmstEani /

«Thnsta^»' \

■i\

Ujamlorfpi

L>7AKj

*«

«im

vf-hen'"*'

• ^ -f-

ra

ehren

C"

if

>yp

ryowtffltfxrf^

an

’XS? 1

js&e

‘ex/’oiUen/u-n. n/s.vHr: s^Co • f^ryCgw

]Br;

V77

w,"

Jl>,,ryn

teup

Zrf#

»«

•?o

Zz

'j-

z&Z

izrZd

fsm

Ä»

Boyersi

Cc

¥fyßE%£~ ''Sfci.sT’ /«•]

Ki/xuirT " Tberhqtren

»4«

im lBieB«

\,

V/y‘!

Udt

i«u

tfupu

/-

iJZm

,*oÄäinÄÄ^

mh

>4

edt

Jot

JS

foTZ/»

Kr,

OÄCTÄ4

rw

frA/z/y'

.-'J

j’-Jüpen' 1 OTtshsnJfjjYa.ffttcVaii

CS*';

?r-(

r«r

6 ^BalrTOer ’crshm. !

0 leV

y-i*?*

Gr- Jiorstadj

IH ’

<chL

.■(VN

lörs&io

-t

e-

'SeiiepeH

JiiitKh

>(7f

^ JWeriÖSrL

Sdiaiunkn Vbleck Jk*

Jg»uw^yy3lgyjy

^TrrBnentWjSL

0He

»&/i

■y

B.

sB>n

OM

-BerkltfTC:

Men

££ £

ihrsJbn-

iPö«

s*;

Wlthi

e

^ Hessen

vÜrtä&fc

tn®

fSf?dr

.Jern

Dedeteben

Ttäi

Pnbstprf j

[<r

ttckizrstpn-

IHM

St

,j.«/

in.

■v

cgersTbn-

Scherrji

rsleBm

mfr.s Ihn: ans. leben

riinzlel

.4

TeseckenifJ^e-

-slbn.

ji^Sddttnstei

-S'i

•.vUtTU

ncn

tirttersi

ysu,

»ä

SGvi

Eirsdf.

Tf.

ÖJoenstet Bm. fe

Vodelbn.

SS

Jüeia

Q»

ungspl*it*\

ihrtrinbbest

re fl

-,-C

fiyii

₇Jo)J>ttersll’n

Tt^stJa9jRteen£yrf‘ W&;:

teriden

ArtCTi

?r

TZ

rt;

f.d

',-V,

rtör

’frau

rrUafrr

■M

Gcninitv

VntL^

-l\ Vv?

Ti

X Qyr'¹

rwr--

s"

.y

\_. _lsterbies___^■/'

Weetz

IJobr

Lmdi

ißxc«

Wofd\

jidli

Td

•v.;

cyi

roe-

Je

(öS

IFfe

OfWöyrr.

m~~z

föenhav^-

Seh/nernriOtTi

LübrätM

L-S..O,

SiJesei

MeV

IK

GrtCbo

Rah

O Hm nie

dY<y<^i

St

Serno

Weiden

Kiepe, u)

52°

>Göritz

Maßstab der Karte 1:500000

; d^Scnusbip i \    *• IXrC

uz#»ä\ fr v

io_ ...------

Biometer, 10,307-1 Atpiatorgraxb

gO..---

30

Maßstab der Wasserkräfte

5a@S

, StoBqfbniL J

KlK'dMiS

flstpi.

ae

Die den Wasserlauf begleitenden farbigen Bänder drücken die auf 1 km Flußlänge vorhandenen natürlichen Wasserkräfte s° in Pferdestärken nach nebenstehendem Maßstabe aus:

ffff

ffff

100

500

1000

1500

Die Breite des blaßblauen Bandes, zwischen den beiden Außenrändem gemessen, bezeichnet die im vieljährigen Durchschnitte vorhandenen Kräfte, die Breite des dunkelblauen Bandes dagegen den Betrag, unter den die vorhandene Kraft nicht länger als drei Monate im Jahre zu sinken pflegt.

7J

/ Ei-melui

¹ockum. 1

feraa

geriet

1 mm = 50 PS

Norti-

nn

vpi

»V

4,

Twiste.

30¹

Rn strum

^ dJRoeeke

\nt >p.t

fn

/ j }:#W

(SRJ

-.7 J

v.

so2o

in

ÖZ

fee/

- Sn.

> fHuenr.i.,;/, .

„S-    ■ ' \fty

ViM'liiCf, S»# tsSWE

>eg§>

«Vi

r*yft

offfo“

»fr

ft//-,

ä¹

tmShi

ÄX?bfirM|

/RtiUnrim

//f/.<

hflSi

Rj

ivten

#0-0 If

LÄ7(*f V

ftI2

ipAfden

^W|V! I a«*vwb^J

EBuVo^ftbiPi

WOT

t.

a.L.2>!

wntt

xyo

SM

■cr."/r\

(^1

ULLfSm,

i7pKwSnnene'

yr^ihßn^

Wtiaii M\7?&

PP?Y pjFUgri/

§)

<t(

Bnvi

Mnpr

Grubi

101

Wr®

P H+mk

Infyn

>fe

ißulierk

JSSp

;0-ft

SM

..

d>0

'. ,

•4,:

jtPfPfnike x>ä

K

«5

len

fClyv-. 'Twminiij . uoAsbasa^mäömyetüo

ick

leanavhm.

vi

'/■", ■ V

's'Huhiir

-Jyjhdiicnii-l

ZS

ft-

E-'i

Ni

■)'

(/<

lellenQBJj A j./zzzzv^^/.yN’1 .X ■ Xnhlenh.cn

r/zteiS /ft

'■

feZ/z

•Av,

•V.V/vz

ja

föd

VnUniel;

öae^cäRS

Cour)

////

■ ■■

iSSj

- /7Z/

7 een

>y

ft/Z?/7Zj

■ ?n

llerssen

“im/;;

N/,

•£~\

*<l" -a.

n)

./

' Har

K/hlhr

^y^ftVpyar-Y-#K

£71 <Q

>> CötlriiuiJli vn. r

£*5

ircfienöei sK 7Heid.

■Ickedi-,

Upüwerfii

ic

Je

?».....

,-N

Tr/'ecjke.

19

ine

tu

JmJiinlffuich

Ttirntt^ f&Z$C'irKtt ]

Bin-lat/nis

/Bündel

r\

NufenäpIjM

JW

ftft

■/.

•w?

lö

ftft

N/y/

cy

4ro

ßfi

StWmY

Ünun

7.11)

UN*

C4

zew

Rrarht

N’cAzzzzz

ic

ieiaj/i

forstfmus

ft I w.-ft

pl

Z/?77.kJ\ Gellej

Nh

\ki>,

mßt

‘••■st

^Ust I A

ich

TRisttn

ss

¹ ‘WsMXX

\pmhi

rJXi

raNtoji

Üb,

Pu

<V/v)

’C,Heide- -

Ostern

■o/a

z/W)

r/z'

‘.Anton.

'^jpAv'/wj-

fJ-EeleduS)

<r r'&Tr

fc

IZVi

Mi

W.V/

//vyV:

!-7

'/fei

■»F Oi

Xöcl\

-Oft

Aü

, SL i r v

|-P<rÄfeVjJroe*

’jüSMwnfe

'er.

fez

CT

Tdenri

\/b

__grw>^N

n    '‘ RoTzTC/nijb/ff/Vz

"Tl ft

td/ömi

vr^X'Z//

XXii'CTZiCs])iyt. JiGr&ilf fß /ftA Stf:AA «:>, .^*4m 1 iZa-wf teMJs.-,,

XGfk^smdi'WJi ^ ^r^W//X ym&ftjdy

|7 Aot

p/es,

• >/•

Tob.

'//<

fr

fr ne

raw|S

Mül

Jddd,

ft

JeO

—-ä-

ßlnri: 1

ft

iXgiXA

[6z;

•'Eft

[’z'/fZTI

rl'M'b.

' : . (O

YlTbrilsd

im

as

A'Wz]

ll)

rll

jMP!⁸

W&

■•'77

rft

iSt-

te.

n‘

l)uh\

Zupftcaxsv - ihrPiydie.

>sn A

-Q/yp

IJ&ßadeoo/

.Ber/oCjfilX

Nra

Ali

J.

WmmCyT’XH

1 Afc JfBitliCSeicL Im7/.’5\ .. . Xrjy^

hfhsn.

-ZW/

*l2i

ramsch

*?•

ff-,

onn)eiu

*» *55

V&Zelf bucht'

£_

A>pn ErkelöS?^¹⁷’⁴¹/^^

TdclJunten 'Snuneri

Gerderath

ft

rx?

Znrix

vhs-r.w

’tlriXSj

irf

f/7

6a

5r|L

laeffeten

Ä"?#) V ')»W'

weeZ >3Vff V-Ä

EZ?/,

'wkeVioffcn

\ 'S

jbpjenr^ith^j

•vt

/^z

»Wz

Vje Oarttml/.-

Kfxruilo.

eefei

Ad

Zf

y&h [-.-•••

/ : OeoeLsdf..

Titz.

errr/h.

Mar

5F7P

ü“S^'ra@/|A. X',<M" A®?“' (’WC '    ^

Ypmraa£%SJ>: ,,„/X    X. \i \ \/X

es

Por

fiü

77/ft

'liierten.

h4

Xcar&Ui ' JZäpimens

JSictm/ui^

Cf Sinn fr.

/.ach

Ott/an

MggJggMB

z.sW- MüHtcfiaip--/

f , hooeft Awjieud.

ft

/ j .X-p

’XNtKr®

*. O ; X SßgeThla

VZ

,r(/,/,.(.

Geilenkd

in.rh/i ui'//

/'///

inii

’Zzfe

«Zi

///

TTxrchtfyrisi

ißdbmvj

*ä£-

•et

ft,.

Ker$t

<BMBI Z

rZo/j

Wccubi

föPa/ehöy

Rri

U-llll)

Tel

-ff/ |

•rf \VAÄaj zff-/zp\i rz5

dptcAu. \\yp7a

f. QOb.- X-^ ff X Gfesseny

Olk kr«,

■ri,

p.ortunaXtfb:

.P:iHl Freimer, JUiiartrdih ' Löve.

«%A    \ , cawa^mfMäf

syr⁴^

? fWK«!n®<f X _EpII \\®\ XADeubriidt Jtroiuntr.Bi

Jy ' '

indert-

'ft'.

•%

Eh,

WschU.

scIfibadS.

wnunn

empu

Grdtc/xi

gtiy Sk

jewi^Pir

•.'.'7ft7. ,/77/;

ichlfiq

TgkrJüFfjpfH&rZ:

., -jiohPX Xil.oefgimyt

' '

ppiud,

tthanadn

fxkchni ff?)

ff'/

77

ispi

-77

KSfc.WF

’."/7

u 11

Pt.

⁷Jft(h\

smaj

tilplmerhsi,

BwBW ffl

ntmba/ 'Mo

im

Rht:

Am

üzz.

iWa

Ko

Ätsdorfjl

Zc

T*y - Schleiden

mOyOä.M

ynOTßLjr^ $

Ttemsb-djss \\ Bv.Tj£ pf Cf-deppe,

TypSfweder

ft '^^ynpfedferyfer Ti \ <ffT7

Ol

<Z)/

•'ft

id/

0SX'eonii/sd/7Xiau/e,‘sh tenze/rath:

Tmm

Tut/

V-

t;:

Kt

(p

~-//fti/,C cd,/,;,    --,

F .wÄ»»»

rzzz

lasen.

■*/

But

fff /. OTfT^YYOt Ridfenbro

epp eu

‘-'-’op

7: '

P¹

ff<

“ ff

ff«

ft

ftX

Sa iria

JA

wrl

r„

>//

Kot

ftZ/7/

mb

Woß

SU

rO”

■/' ■/<.

Gia-zeiä

.ffj&,/'ei?erJui/I(,' ’^W^ocw: y*

pPpt/'UzTZHi ff

V-V-* ’jft', didmf'.!""

KutUrshmT

ff>/>

«n

bnlulmf!

Kl

SÖSrt

5z

/Tv^wz/ot \ ot y T D

^ T!l Emtp

nUI

erzeni

•ins

^erstatt. I

jfimra

Ci

Eis che Ai ich

'■ f beirren

t/z

IPÄ-Äewzft Godorf'<

>"

V ,\5j*

ilsi

5./.

Nez/^z/

1^;

'mdcr.u

dies fern

toSüX’^i

f/^zz

mp

'mifedhn,

7,

pett/ueiss *

. porrA

Vermach ⁶

ifens-rtzziJ

’rteshmfj

pÄ^W“ll

£ ... - •' Merlen Q/fprirrdf.

Uerset^ Qrrdnn.

S/h

T?u

Ch ,

gwap»

pemdjJ

ff.

PWmm

ro/.v/

sm

fsm

x:

Tarier

ntersoh

<%c7dizn.', jgp~\ -JßeritsoAAMepY

t°.r^=#=

ichlepoQi

.....

o,

■.Oberst

ff

\\

Ui

Untirsrir

OT

e/t

jp!

•ft

en

‘Bär

zz\p<

•pp.

6;

Oh

ft.

Öl ft

.J5¥

FzAz

'pjarjbfn 7?

t*-YfTß-YJ

SfffYjmi

M- Zdrmineikfinii ----- ~Q %F.l)ert nW/terich,

■gnuneiixch ft

XftffTÜRt^i v

ißrNK&c

1 Gtopili

SalzTtifi,

hjtd

)aW//

TO

mp

'mdFai' |“m

/.’/£

ff/VI

,vV

mr -r«

mc

sA I

OU/un

IfeÄ.

'/ff

Ot

TO

..

TO"'

/ÄZZ%. .

IJll

ff

./

)<erv

ffffv

EJ/Liinil

üloehi

>7^

?>«-/z/.

»fli

7    —yaraqv.

30

ft

iiCry

c]

Mi

Bol

PC

„ Wy.

Yotenich. ⁰

*K

:äär.

■i

m*

)/w

mp

izÄ55^r/tft*TO '

^^^StysTrelnj fei?

a,' ■.fäiÄfc^u ^

: r~r r

ff ffifsHn B. ff

iArlspi

7:

-ft

TO

FCT

MS

//.

-.

77

HtqThjlieTpx.

^rk,4fe

Lftvej

-V/v

essK

2ft

,74

NS

unzi

Brs

(rot)

?CT/zzi

ft

Irf

ur

TO

<c/

TOp"

[Z77Z.

’nndf'.

Iscl

JMtriersb. /

ft- / Lötmctf. /ßejtoi

'‘ppppTpis,

Tr

’l,

6/

•v/zez

"hhinpcrihi -Wal ff 1

ft EcßTllheimyuRof

■pCtfypCheimetf'Xftii ->

WOTz

~|y_

TO,

fto 7’Wpiss

pY^Cufc.

Men

Uei

p'Wgzrti/h.o

,(S

^erz

ym

w.

•ump.il

ffl TO

pH

razz

SST

ff

ft''

TO'?

Pim

^to'

-'7-    Tiqhprief

Tom,.

(*-

V,

,Jf/Z

[p

>•:

-C

i 71iff

“'1

ft

1/

Schani/

V'TO)

»! ( -/ XX TO

P V .PCcheirii (tunanerMN

«gffig

^74G ,;Bk>h.eyVc idscTteid^Uf-

len

i ffft

>76

TO

"hMj.

f-^TTXxy-

rft^

f/;

»j/

<z

*£\Ä 7Sße^Sfl

ff'/?.

kf

olm ff

ftff

:to-to

/zr?)

ii

jpThSp-

(dterdun. 5

ft

mgm

I&ZZZZ/t)

efej

'<*/

>Cl

f.

«7

ft

TO/

U-V

r-V/

nringen

i/Oft/TOro

TOTO

‘in

Gnu

7pwdPh

W/s

z^/z/Tf;

- Rn os

oft;

we

\to

To

.7.

krach

.;

{fts

W

Po/,

Bsp

§ " ip£.

Ufix/rruim

heig

ft"

leier/

ix i

ft-

-Yerii

., „. n-^soi.

ff

jfcxtsujy.

Rill

v-

ft

xkgitc/t

JIC

V«f

■ÄVZ/i/TO*

X’w^

s Mffifen

*y

Nt

^Vzz

ff' 'TO'v

Ff-rs

\bom

-eil.ee

ft

Wm

'hier,

>.

ft-

««<

'/'■»/ 7//><

;W

enmerrft

ftXjPffr

den

ÄtftX

BIß?

wz«7z

ft

yffzevKpi'y

mf.

TO

.1

-V(

n.

ngfdifrhc

pg

f •«

if\

■Sch,

^tosen

i?

rt x!

raktc

iib

O/W.»/, ’

n"'/' i/i,'

VE

ft

ft

Kfl

bk

50°

f/^A

fp

w»

ZÄV\

’aigt’n 0

/    .-VJ,

■einier-a

xn

iR»>„

‘,S,

X,

(Ze

rJdS,

iz

zWW

,X,nh,f.

ffCff

3|0G

Ser.

‘/r,

erZarf-' I

Mi

'"J-

w^j

troff

te,-

,7

V/TO

ft

i'AJ

ff///

xSaa Hi

«/'OT

fev.s/

TO/'

y.Sfb,,

:y •

7 m

PtR.Jfs

dt

XJ

XU

ft$7

fei

j:,

|'Uedcmach

SÄ.

■ r

ff'

, JCTX «zzä. ffaiSi

' f/Gcimtny

Kdr,

pa¹,

Wlf,rMzi

Pdhtorn,

»TO

■A

fe7

ro\ Äzfe

.V/

(Osmeüa.

'Xro>.

TO/OT/

rz/^

»•/fern.

■7

4BH

ff/

ro/

r.ft

EzoZ

ij„

Rt

•mir?

/,'//.

■um.

iftroro

ft

bmskach

)c7

üyyji

Vttz

a,

ftj

oMürnar

fern)

B* icxivlr

30’

6sui*

.-V-.

Ui

/tu,/

i £.

tjv/en

K:

ÜK, OT .. J

«V,

/VW

'ft

zuittgi

iB.

ff*

{S--Ol-ao/Ü

?/

ro-y

'K‘hi

■OT

~Esi

’/TO

?Wft

Gtati

ro

fcÄ

e\

'.TOft

TO

tufez

Tu

TO

ft

V,

Eh,

Sc

1,,

ft7zi

Zi

OT-..

'OT

.Resst

ft ■

OT¹

urk

La

J:

Ma

’E

-n

EX

in

ff

’Oj

Memersl

fW

/*•

ro

As

ro

Aus Vogels Karte

des Deutschen Reichs.

Gotha: Justus Perthes

SenStl 1

iKobt,

M.

NoLhpO

TZrieSsen

£— 10*

bkendorf .1

tlet

}>g(£ft!re

T\

SctmBnebtv.

Bkopo

irf

UVßuelstedlnt

■57fer«

afaed?

/'

Vf/\

menäftr^

■]f&ben.'' | ^

'JiUncliau

Tli'öningen I ;

öÄL*k

iuÄO

xTx

•len

./

chholy.■

erssA

—yi_ ^

jfj Jfer»

«B

-16

Ichml

371

r<*

Zieh

Z<

'/

IjlF

einsäf.

r<>/J Z

po

7//

6 ft)

/ terämt'c^ 1 fframbalp.

\Ouenstedt

rr-^f2n

'yrr^

nf⁻

Wjristß.

iSgtTrJ ,V>

r N

zötÄ«Ka

y    -a-

Uiechat,

«jjwÄ/;»;

xxas£&

ihemrodt

...

PöA’ÄZr'UZi

,. |P

SEnmfrerioln^./

n3^ ^Zfe/c    ^

“tB

•i

^^Jqssnuir ”

ikMm

\A

Sya

r//zßi

tenstro)

i'i

Z iS

3«

'ybJjetje^dbbel

C;

MP’

Kfo

„ft.

ft:,

IW

ex

fQ

*/>

bseny'

/'•,

■Sn

fr*#

Xi

’i

₀ j.7,^

X.Wicäcii

rr

x:;

-tf e rjp£; V ÄaZrt

/z-X-

'Ifjprip

7/v

z/z

°^7yäi)nßh.m.

* '*M

JBrentJie

Dy

leZzzz

orZ

X?r.

■ßM

«_2

r//.v/T

Sol

So

LatiifienJ,

Th

:P

_r

erp i

/»7

Halb MenpeilJnk f)

rhefplä

Vu

hier

Tr

«JcÄ

:²'

ft'/

r-47e/m5vrw^

oien %-d

JlÖbpJtX'

nrLpHiJfcL

'7'77.

w E    •>xr 'Jft

■üncfihaibii.

Ul

O /.

7ZZ7',

Tellen

yppschöVeri, .;• 5zeOz)/et,7z?T-'

ze.v/v xy

»'ff

wi

ftft

>ert

mehl

ff

•hei ^

v.

^dde/oGi

?röz

Tk- '

rvwla

tiOT

pW;

KxxPjXJm

r/z’.?

ft

ffgoZ)/

t sn-

Mid

MV

Sfein

/.

,r

ft:

f-

■erihf/fisrr; irxernirt J

■//>.

’JfZ

:pj LX?

a. Kauer

HZy/;

■Mi

fee

da

'TO):

rz.syz.

Vzzz

Opmiindai

■p—i

•miiikjsen

tt5*TO5»

jteen-

w/z.

7" /

freaenZSr

%ec—*r

//

,Vzz«A?z,

xm

Tfbr

'■•7

/... r

Ißf£fhnjliJn

tA/d/.jYe

fefdäH

"ft x

Stehn

jffijffx -V/ •//lipripJiertO

«*»7«.'-⁰*¥»Äß? |L vx -fffi,.n-s;,

“WJ fU^wibcke

riNdiOe

Icfe

j

dml .

■icfim

nr:

-.7

-'Vei&cTieße

•JlTeushntkA

SassmicJi^^

fUf

öffelFterz X

/>r,

5SHMfcJ

SSft?

t -TOTO

Tun',’

TOÜr

TO:

ft pseithoMi.

im

^Sessptdtsn

■ffl

U if

N&ZZ/

XITe,

Uno,

V^.V(

WtdscHenAi

■pjpdtest

,. ,<

ff

r-

__.ft

ry-

X/*’

x tu

>ff(

•Ö*)

xc

^fS-pSthelile

ms

45*

wm-?

e/i^z

ii

effW

TO ff'

%2S

rlt.

y/zzw,

r/fty/

ei

öü

rho{

le:

/TO

/.)-.-

3S

tri

ftff

ffe

'Odeiib.

’T’ Ybt£ fetiwMo Jto

C-l/xu/irh ;

G«

"X

rt -. r . . v

■JvNä¹’

.-■    7gff *77-•CffTjtelZri

Tese,

if ft A

ueft

)7/i

bsldjf-z

ieZb.

<!/

TO <73

7/

ff

. ' OTS

S"

Y/uSr7te

irnbblte

Kinin

ife* \

,2&i

ypss

iS

dfaöfeat

‘U

■j

Pr

mm

V&J

Strol

(;:)

Im*

UL.

OP.⁰:

yWm&iholj;

äi

lei

MSta

ifirräe

tte.

QMerFlWnt

X rv ivs.

, \«5f»'feÄ¥., i&rn-lfUm JvüT-#rarf«

?v,

»yzrzviTjCe

JOüZ/i/nifi

■V/;z

en

xs:;

*n

rzz

i7Z.

ySduh

NX

»a»:

enropp

Ob.- S . x/z’Q •

'ELbbenrq

dlrißenZi

?Ät

Ji

te

AVft

dncjh,

(eindn

Zzx/z.

vW&/TOj^/z

/iZoinfiZistü

yn

KmZ

Pi

few

•V

rm

:en

ZJ

d'Ar/J

öderen

len,

5fen j

<&«wt^4vk

T^fffhors,

*V "v

tad

ZM^My

H.k

Sj

A>

re

<Nu

»JA

/ZÄZZ

fei bei/'

fPCX

ftrit.-t .

,'gzdt»£pt

".<0

7r

Tr

W>\

Obi

\-dSyrd

nty/IIehi,.

üswem

iderirrti

\6trirn

•V.v

mmu

fedfflä&isri .

Ki

wiyneü

5«

’p

ic

i;

n-t

ibern

Ebner]

P

ai-ry- ~

tr

bTpenib<jU0ä:\n

Äureja

sn fiausen. r

"///kX^

QUartn" \' •dSsüaeisfei/t

z/z’

biK

K tLo

\Szaa4,o. 1

•nhü

n.

r//.

;r,

fei

41

edhsn,. • .3 ■ J

’btxinn -,

inJB.

ff

Mrike/h.    £

U4ö^./x

■ •' .,

Nr-'-l )■"

..ft y,

- y*4

Uy-

dbiahsn.'

•BfefartfricI,

"dhst>ß£p

■zj-m-s — ■ 'ictib. fff-

iHEn. shpuÄJJMSP

•tnsüf

W,

(-

E£"

tteb.

an

ft' 7 .-X •_/⁶9*C

/-‘sd&K

§WmJS3r-ä rWffl 1

ft

?7

¥*$&

Tu.

[■ieäl

entlohn

rfn

VI*’

th&gn&j&y.

feZb.

r/ //

ja

./

Hi

cp

SasjS&Äjrf/TO Cg*¹

tsl

ff

7?

Bau/iib

■ MoÄuS

<"-%OTÖ

ft o

XEcr<JuiJtr.

Echnendf

mm-,

ntibnrh

'n

"•p“!

r'X

•'

'-.TO

N-

Kp

Wzj

yüffrö/

•te,

/'-

pft

o v is? Trupp

te%7Tbiai^lSCLd££Z

/Ttfluden

Bf

Aff/

o^TTT

Trappt

Kr

WuJixUrthsrri n

ieTLTfe

Mn

>.Vi

[OJ

ft)/

■-?-

PN

fßftWZVÄj

>Z2

W7

<>

5fez

yy

iZzZ/e

Eft

Hl

ize.fzytX

y:

CfU-rstian^Acfk, yji

₇ X / „ X,'

Zumt

Sed

. emi

■, —ul,.,,. J,

i    fft .    /

Hülshof

ffudi

v>

Si

'YZ-

654.

■ ro

pi

Vff

■^■i

/m,

.a£i

XJ/rdbn nUjffA

7»t|i

Sshßjtä

..

»zz.

imm

ideZn

tmbrs ■

In > nn

an.

foi

■'.

Na/!/

•)!.

r«i/

•r/iseelb.

■7"

Wz:

Sfeijg^

T^Ppx^^Pgf - l/atleriiid.

₇TTlgiujjTGTbe:cJ •!-■■■■■ '

To 3toJ*

- ■ ./^func/ira

ff'TOia

[|/|

•'k' Krh

-shzri.

[T-

7iz

ft

TO

toTT

->

'.V

«zZdTOy

"ftiTOi:

Beils

dxbsn.

"’l

X'\

’///)/•<

rM,

fe

ft r¥l

• Mal,,

T-ahl

r/y

(O,

f'f'% 4%>

»•/TO4ot

ff-vV /TTtMatse, »tju-id H

; /ä

(0

Nl-nsfipp

Xff

••3V/fe

Lä'/i

Z/

Vc/Ä

Jn

Ir äv

uxr

JJ&teentfffn

•rferih^

fy^TOtro a3az-Äöj7i^^g' mal/ V.- A /UH~S^.

tlnpaxRfi7<wC?7Tö

Jo/viä/^. , Gfmmerich W/kjCPi ft

ft&wistJ. TO    xjwpuenu,-

iP^OhrA p B’Fpcrtshfh^ ^7?z

•'/ffT-TO-'

^tvrOarsltSii,. Dtphardt. ^

tSwsröffeSft' s4Sl

'7,/eÄ? ^^P&,7in?

m7'ySTnyTl‘Ctra'

zfeld rfbenttese,

= 54,«^

lihctch.

z/Zt-7z

Ulcm

n/ffpHr-.

i'TsTun

sei

;ff'

m

ft*

■7)

ftl

iS

TO

iMff’v

/,-iu-ftarn,

TO

}'

fc%Xr

pJiotAenhoi

IV^ftiaU^n

r‘yea

ri,

ft.

ü» m

\fypiab:—<'H Mwiyfire XJff fssenh. ff, '„V^TOSzJ/ rmienari '^- U iJi,-r!:x Lau,

ft*

:    *ftTOS57*j

’T

Sie

Cto

’tium

ici

Jfo/ie/isril/iiä^

>X

Zsehhsn.

We.

Si

J-

Herrn

ei

‘'ff

■f

hÄteÖj

p \Vt>,

’-ff-

V    r

£gX2?/Y»z<fo&*

Kzfez^

,0C„O

<{£».

’SacL^-

7'orti

p°7 -Xcnipib eisen.

Srfi/ot

A~

i)i

•ln

Eblrim

•tnijJrMer

eruufttsn,.

Mli

ßy<

-J

rft

j>‘

ftV

,0

.V

7M.ee,

K/fi

mdtftejk.

shn

>-

441 .y j

Q.':

v i-

/y/

i°f" xH&aiav,

feub,oj?f5\ ( ' fvA,v£/V,/*S

ursbeTi

rujlis,

JitthZJjrunA 7

F&7

,üc)

,-iR;

mldm

f-Julius

SE:-jfi^ragS

1L.

Sw'i frfflmyEBnu

i-,Jimers

orftbs

p-

«p

tfJiLZe

f7/y

zzZzö

(rriTshm

Aad

Gern

S,

fr]

rz74

™9isn- ¹ ">s5

mfM'! ö

iM

-M

fe/3*Z

) TtFv®

Wanffeiy/is/s-Cr^

o/tcttaZ

n.ixhf.

;«Z5-<Z

hör

-/.

UJ?bf<7

ff "JArimncurr

M01M

fO-Griais'/isn.

-.SW.

ff

uafe

C/Ift

VS

TD

tbi

ft

m-

tnibhs.

J ÖfSgS

,mrsterihd.

nb.

•«

»fiÜezrv^

xl r

r?r . ,

< ffffr.....

rtg,,Chrlstcnba. i / /

wy.

ft>x

#^>«S

W1 aXbf d

^\iRÖsms\ ■ hVht.xv

mstade.

•g&<\ NS?

<» :\ J..... ff

ec

;c

rA

JP

/«.—ff ...ft

r Oderihsni

d>. Suutfe. ) RuitersJk&, X. '■■■. ®

•ft

VeritillPi

If

-TO^, Gr.-r/7J

F-b.TOv'TO-

■-

mp®

s .. \

pmehb

iCg.t'Yttaq&eib uiBoderiröd

TOTO.

Tßl

3&i

m.

-•TO

ff-

’///

•HY/tainti

Datikrinqen

TO

teift

(Oft''

itn

wv

IGfmhjL.

Mvsf

->/■

feCT

/TOvVvfe/

izra.-

//

n-,

’/i

fe<

rBoi

llertlh

X siÄdessen

fei

Iden

Xa

MCPeckäs,

re/7e

<r

Yen

'"x-SS

v/?v.y

Thmenmep^^^P

oa.s-nUd

,. X. Desjj*»}’.. ^

u/z

Hä

’OT

Crod^un,

stenbg

thtbi.

w?m

'arcyfey^'

m.

7/7

ManfoiTer^Jbi'i.sc

\enii

'7y<

zazez

f«.

vteilt.

Kuhn

/.v/V/

1V ' fta®5Kt bjtcntjcrfjimifä-

(ff

«-■

Lyiesti&ci

••7

- /■ z/i-

NX

i-Sjße

\m

v y-

Xd.

Pjz

W;\

ulmB. ^

Ssr **

---

oiicuh

fTfSiid ----fv,

Zü

ferdt

TMdii

Ljgppi^hahsyn

Mur/m/uii

ä*

ffrrf/yYerH

V.'

>X

Mtf

o&*el

HSNas*gW!iSi

lOUieim / l

iäddellfoff

mjggß.

dH

Wo,i

sape

Ohe<

ff

Dod,

ft?

X'

-x C

iimleri

Hi

NZr^T

Jos'b

uujm

Emst

m elfpy

-La.

Seift

"■

A./

ff

TppPde&?

[/rf.? iiirf.l umria lotri

tleilstts

f--TO

r/Av

ätez

J7u

•Hi

-«r?.

tenti

J&y

li/it

■L

ft-'

XX . , I

T5f' o

iddinyst

STTOTO

, Winnerod /TO

\ J/ZZ4Wzi&f¹’

Etli/ngshs n^Tx¹'

Wffft

Jfei

zezz

NO B

-Em

iH,

heini

.Ka«

Gütte/um

o,

•ihm.

’dZJhj,

’iazn

amt

CRuftpeFtsb

TO

/)

Oy,

r-

,—7iam .-?

/H:H7zAffz-/

Torloffj.

75

gtojfi

Xi

‘fl

- \Atamm Psielejfak

[afg,

*4 ßfw7.e

vr;

ecfinZr

dri

Z/z/z

fUK

►IrSjr-

WM

kr

R.

ftf

ft'-'v X

Trlze/

ft

rf

>e)

wria

xtr

«ningen f/JpT

KqtEEebnsh.'.-n.

“Tw

■y

Fe

f*?,

G.

’“v¥:

j: -

f-u»

It

WaseEby

Uinys

torf

Avzz

ZW,

■ff;-

4fc

t-iftroTO

.4 elhrnod

r.

*rnl

//

•pReji

Nasse/?

fff yv;

<3-747

Htsn.

ISO

'f,'rfl,/

brtffmjei

■V

zz^

,/

Hob/

r/z

uerb-tus T'-Tf-

y-, ,u

rha/ijchcalsifudvL^JE7fy -fcft««

rr

1/1«

TOff

Otenbißff

nb.

Heb-

z/Z

-7-t

rY&-

j«-/

»rzzz

Ul

10

2»ol

1 / fea“

Xfcoensftsiiyii\

u*t$(irri,:rJp

sf

i;j;Wo

ereboe,

JJasi

Lauen

Wslß*$sL

■FiJ&fflsloh ;'

Id/tnrodcUiJ.:

LyfijcÄ*?

tsi

Ji

6rO!

1>I

L Wienxt

K X

«P®

>4

hß. Verniinii

N^Orne

Tb r

JTonilti

AE

lßPßSchlrrrl>%Y&-}

Scfjprtffii. 07ii)

'jphfcu '

rylf'KH ft

Lffdit

jtric

?n '

z/y

ToIkZk

^enrtth:

«7

ft

•/.

Id

ft--

r'ßi

ft,

PJv?.¹

•A’

elpbsen

KrösenJ

1 ^rvne.

(Ave*

sie

,4<

jT>

jf&rtest

o*%

joS

•ti

“depJesn,

.v/z.

z>*

nnmsn

)ZZ/

w

*/‘

tt

uthsB-

TO„

ffZ

V¹

-49*..?; Ä/lfjeu.

lÄSMyCTk^sS

.Jbz

'/z.

-H

ZZZ

de.

ft;

iö?

,S.

(V

ijnC-

ide,

Ix

fe'v

jjM

¥7 eho

PS

’f

Je

ff

£lA. Hüllt

inioeih

jWUJiii

ft/;

YtOmbgfli

Z7d.

'Sohre

\studt-

^Eelsa

•/. ’/z

nhagen

yZerode

ffirschfi

SU1K

4«

enau

Mt

>'Asn.

m-

STOttzZzmjc&Y

Gmp/irT,

/»X

'/rus&Jd

zy>z.

7Äs7z;

EuJuS

• ZdsQtÄ

H:

Th

/-7Z

Eg.

/i«

ftft)

utm

iJforseTu

;Z%-

2ÄÖ

rx

ru7.

JEifidersTisn. R^l •enZirrt. TLi/ders.

Zz.rzz.

Br

im

P_ Haukiippe

IHedloS

ATbnersbsrC.

ft

zjm

BewfQ

Jzzwyi

rfb >ft Ä&Z

ÄS;

e/S7

fenys?

.TO

.Pz//

trifet.

Z?\ p*Y$i

KimtiA* ; X

& 4*6 L ;eü

SteiiiB./"

494

TO?

TO

TO.

x-bsteij}

osW*Chk

iP€4

So

— pp

1' ffBBlIB.

/    ff504:

\i

/r

wmp

|»OTZt

ff

Jfo,

i/

lJ

Thinff

kllipshsn.

\^äermü/id7 ' 'arpyYj'Xäm/n rneedP

mWTwüu

//)/

Ä)'

Haim

BR¹

177«

TO

Jo/)

KerjkdlZ

eusuuU T

T'pjM

ßj

‘■-ff:

<»!

deute

as

atoaMU

&PÄ«

Mäht

1ehrsG^

KeteborrVj lersleben.

fäbteüQ

BHudU

-steA

UUn

idt

£jr 7

KodLeben.

N-

'•

•o

ixitm.

?y

.v«

tenrodi

iSfatsfix,

. rv.

Pl

.:>•-*

,7mft

o -l \

¥<r®

VPZf-

yehrui

^ SfdUiBLß -

‘■ffiifVeriehsntyT^f*:

■L Sr

SiU

e^Tefh>

/'/“Tiye

i.v":

.y

x.

4»3

lerhsni}

Göttinnen.

ft¹

dhertadeii

GeUidvm

; .V/v»

^v77äV

T’

?$4>

,ps

fÄ-w

•zSj

,v«.

A7'.

Wicndelshßtn.

r

7zÄm. -//

xfc

-<y

»<

Jlo

m&äh&fc

\Bischi

'JTumij

IDankart,

Kbrnbegf,

l)ph.

SoTgX

»L

neiche\

U £k

O» 3t

ä&

spt

£»

Iba.

1 öe

IM

,7 V

rÄrfw,

Kr

ZÖ Äer

■-':\-/z/zz.

ißt

'öhrbff? JY<

ein

TRenq

•de)

£s

fe-i

'S9»n

ry# *

»5

p/sjdegefij ^'|e.

^LeutfftvpteM <A, .-...£.,7

^ '-i

W ~/j'w'Äterhsrtu\ J

bchstedt

r~—

-To

IX.

Pro

<1

ft

»

fr

kJ

\by.

j/'

filbt

oi

45>\

.■/.

de

^FHRarbis

P,....

Pi

- Hinten

le

ins

er°w^Py jws»«

0.

-.. y .* .

„jyvBZi/dun

rWpüedeSm

Ä»

•M'-'pJpJfuLes

ioJierodE

Y7§xud*w

ft ₄

Sc

\ ySWus6uuA*gi

tfl

IX >'-•

‘/rrebexM

Lang&iludfi/

^i-ßatterode'

§Aß£rXft

/■/

yft

s¹!

A.

ide

;■

(5M)

^Z)?£tU

.a

ft

^ ' 465 • XsJ

*mk

„.isrer.

*i^S ÜeikäUfx . , ' fi    /*⁷'

"y ,llfrf„

Opi

#.i

\ Bi

K-e

MWft

-54*

Tr-

z/

ufii.

!ff

J/cini •y⁷f,s*e teirib. ZhBgjh

lossbf, f£Y%.

ar

«v::

f/r/z

xTjpaph,

mztiX

r‘-

\ -X---

res

il

fbt

X/aiT,

))«/

(Ä47Lff

7,

ßn&lUjL

TO

»50

"TO Gei

-TO

yft

464

vEätstädt

Srr

■Mt

eruujeiv

ffjr.

/'

ifegfe

^/S-Z

Vft

7°^

JTL

’/ZZi'

ye,x

raräa

?z?/

ten,

\    JVaeutbteS^    ij

nebqW \

'emterpdef

arm.

^jErshsn

ac-

dtstedty

iTHfdf'he.

Tuen

iei

eher

ToZh

P*

fftsä «. I

Römd

sfM

Z*7e

v-

ide

Hern.

„ft

7z//z

enrri’Jeri *"

tseii

__ftv .

röhsn. ^pßcBeyreoaefj '

^chZaWendpf,SE\l

/rt':

püyuj

*e^‘us-ZWZCi

ft

»ä

mterd

w.

-r' ;"

‘v

\ ftft

.Ihaienseet

13m

«£»7t

T\ fEaaFoot

’tfahv

ft

ms

f«r

rr!:

!'•'

Immäberrn.

fl

iTelper.

Eelmershs,

ft.

Uh

■Ehe

475

Ua

']»•*■

J.

i»

V;

Gi

le

niitz

Ä-BJäasa^jJ

£&

m,

Hl

mmm

ft

rr?z

(en,

7/

i/lft

SftVTO

Wahns}

Hat

b-zz

i'

ti

JßinMt

;Z»<

kefa

jatZ

ilage w>

fe/atecKe?

OT

7.

Rcb

i»

?A.

11

Zo

L?

Rbm$sülto

UsüSft

iNS

»enrÄ

-Wecksurufä^

G- r p's c Ir

CU T8te7ihutedt_

•Jfmre

ER

•h

Ten

rj'fl

>dt

HTiu/Arts^ Crtgmervü

Gn

MachsjvbrfmP,

.S7Z.

Tel

Na/;.

pp

.y

■/.

ZVZi i

ör

-7 ft

indten

y r-, WrüditeCf

\/P

siXfSvmelsberg

ijIßfornqfegdL

Hb eh

-kstt

hm

ury{ß!£Gp).y' Rji&j

sdjyipp)

VtösfiaK. 7 kh V IhheHpäi

SUr -»oaoSft^iS

HSmt

ft;

ivei

Cretgla

ix-;

«SS.

zBEtrußdeiri ,—-

msm&sß,} £k

\ -•

xn

•71-

'Jfakolte,

••

L^TÄ-

pfm/d

Z/OT-

1«

J7

ra

rargen

um

■Kit

>>•

7t

i?«

ÄÖV

O/mdkmC

BW

#R

Jh

BB

4.

Ii,

►%

x{

' -Tffi

rci'ft

zi

/ir?

'triam.

«o_

'p.Mäi/des,

;5ßi

rA.z-

■Pi

V Ö^I

WmßU

Llatfnh

S>]

Tfl

6A

■st

... .

iPppAgT/rh,

ßenä

.435

tsen

bSpier

Ni

«w

Wa

r?i

/•.ft./.

zrvA

:v/

Vpmhi

üBkn

'ettsfedl

ife

.    ' J "X

’hnfonnä.'

ft Gtbesee*

T ./y®r

77tna,

^tr*

-    410^

Ydbfbn

■ft

ff«

Ti

ftßfl/

/’

ySiiiftä

Ren,

}fotiznihd 4

LJ

iä;

.Vf

\m

Jp

ZJ:

«51

fei

Wz

ersleberi- /

I (SchfädeTZm.

)Ha

%3P.

nF}

r»

// .ft

d'

uh

>bgj

y.J-

fiudt X,

•Jmhhof

‘X

nankere de

Brauns

a;

Cfi

5«sci

i.

JJorUtf

otfe

<rf

ezZzz

rv.y

,/;t

5fr

ft/z fi ,1

(rh.vie\

ISXyJtüißUm'

Ksp erste!

Smry

^MEßHwd-irtisnXr*'

ftpf&S^ .YerArnX. ₍

2MÖFV'~

Seeya

k.<-'

■ft 7/,/.

/Ä

K<

ivT«

Schi

lein.'

'•-.'ft..

E-Sachse,

X—-S5

,~tu

«v

'»-•

4<

ntna

an

Tonißsam

MmP

,„V

I/'

ii

k#/-X

EIP

fr.\

r-A

(fli

r. //,7

vv

-■

Ur

® jläZbecZr^-

sn

de

■ZA'

<S>3

'*/•<

Zl

KTtlsi

Klosteroc

rZh/L I

fees

PS

n/f

if

yr

ykr 1)

^rn^yß,.

ÜJ

a».

ih

sieben

Flntf

•• \—Je (MrcwZaa

Zu

’/2<

SH

?ai/7u*Ä ,?    .

ladOteräe Jp

,V<7^

•J.-C

•z

•rM

Heideli}

’s

Val

fehle*

^Se^n

r$t£at spiesil,

mstedt^jjA

’6aJiiffYrted& wafeffäSlip«

naHN

3>H

^PoHeieW

iJpbfrTlfwt

ipUK&fc

XrJ$7X-x

fcIedw

Winkel

f..v

P/ö:

•chmrödt

.Kl

.x.

.ersä

’⁰2}

iö&(

i«,XT

’ilüjet

WeAak

xtedrKi

nn

G"/,j

Lt-ben

6l$

’X

»tfzz

rA

^ \Parnstrdt7j£ ZLe\ 7Gatte*stellt

Om

Bfe

IST '

k

4&i

■^höPsSdjS

A«

•et

TOb.

■BP

Döi

Roms

STv

it

Idde*

Gröbzlu

rsftsn.

rix

MÄW

77z.

Sddr.Ua sdtenm IIolle tu

Dt

f/y/

ic|

yO)

d/zr'ftt

zw

firw»

Mbsigkai \ Heide/

’lfutr.

pfaM

StmJoode-

₀Ä/

’ljnsdf.j

-5,

f'/7

iMescheide

Arrisdl * \ßnfts

df-

.UM

OiAZW^' T/krrutuP.

iSsSe-E2i

‘Weh

ehbil

7sarutt\jp

JforfV

’Jfmt

25i

iS

7/lSÄ

Bajaißkau    Wolf et

~    7f£ ThdOunP ^Qrt ,v/

™    Sanders,j

Ramsin y QlebitKSch aKJ

’f Zöb?Käz Sparen

Grobem

hlaitse,

ÄA

;chfl)

L EoüSiynm PTornmu\ i

’Quelx

ananenderrf

yh'ttuiaJir

laasclv

ScheTtkAnbßi

rcft<

53CH

vfotr,,**-. y:' --7:...    ......    elf

X-W*    _Tfu ÜX Sans.edlitu:

^f\l\cxPa34pazsai x y^,y-ir,v—

r^Ä5"‘

lj ^er\PSjrrüfda\

\peützs(b -j Ä^OJwo^jX

JW«

'i

Ol

\cnst

Piisi

-V)i

ihm

.fteüw<

ren

Ü4zz

;.v / /

/-//■.

ft)(

's.

.ySlM!

ta

•V

'JAssti,

’^SZsow

ft

fite/

* ttmediu

■v'7

ifl Zj

Eol

Ger

/ y pö

yjHcderUzsch

tjf^ez<zw£ ßu

'pp£%jaX

Az/z

X.

üYse.

Urödai

eudert

GrGAäpd/lf

^lancftsw

'TaV •    /......;i/V 3WJ!fwrnfe£

pwiuafijit

lamiä,

ft-Ae!

SS

ich

Ke

ft /

Po

%McHnrSptfucP;t, '.

ft./

.//nr/mu-    _ WalU%

gfisiX’PKSCSsHZi' (fcJdZHgs

" h/.;

äLL if^^r

Skft iP%ffI^'Eendh^r^T,'f^ro<l7ias^7^k'd

,f ^ZL’r'i.-X „/NX

fOffiec/e/roda

- \

AzezZensNg*

JbemsdC

: .i/y

man

aüntpßif J®f=*r^¥

■Raastäc

u A

haffnitf.

?mssis\

SSSf

rnrnstüdt Ch i

jCL nute.

ein -j ft

..

W-«

•Zte X

*%d

Schkfddb

'tte\iti

Ochhtz

’tF,

»X#,

^Xbffedieriloli£S-^^iV <Iio;

'sßien. --gEfn/Q

MjW'¹

Tüdmdl

.W7

bonewxraa

mätßotteadf

.■ft.    -

f fofo>fe7i%7S

Jelänmien X₍^KU>steö

Uhfmsdk N^dijepdf

>/•

ussBm

Yilzcnt

K'nrub

■7

PP

trreiiba

rJtminammjlPlSiP} h> ~f*

r//r(

/vZTZ

ZZzy

Wmau

%■

Sehr!

dstehk-K A

fetzen.

JJfW«

ft

rj¹

:tz\

gdR

rzzozz/4

ful

«•

ti/ftn

,-Rothe

fys

stefU

\s«

«IC

t' nö?

«oftyN ?:

7 Amnroda Tfuibarididiy

hFSP-A-

*7ia

Vjfüsc.

;eec

^ T/My BLeuhäißen

'.örnmerd.

•&ttnr&rZUn

MC

'jmstbnJ

X .. ß

s\

!7t.

/jSchwaijs ^

totterrJuw JhoerbornS

Im

Hjacklhn

M ;

Tcidtsp..

WmätYSY

'Jjtrdixihn.^

tberslbie

JCZc

r;

: tt&SSfk

- Milse,

KtjaplebaiS vStägmer/pY

:i;

,at

zXpJmrHXl)

Ic'Rq&Jtef

Xlllrstiidt

Ate.

Y*>

5z*z

,5

r-ft'W

-V

uM

*Zk

--if/'.

XchU

ÜZfc

;■ pj

7t«:, .

iÄozZzx

>4

ftml

b-:

ft-

/U'ß

-B

tu

tem

ÄS?/

mt

Sa^Zz-v

S¹

^3

ierihtsd&

Von el

ft

^TarOrniö

, \-7$rAmh.

¹ Tr t?

Thleuirtä

TcSrtjsteäi

/i/Z//

iZ?oi

)//////;

ft ife

//

P3. Zvn

9H

Ukebyi

Ybirl.rl

iH.

ZJftUff )

IkdientdfigSjA

ode,

Uirutrade

fjUuo^fe«* r i ff -Ä

mf Ritt eis iH. v< ^zeoyfezä¹,

\ Treppe

7 7/

Te

bk

H^phrei

7/7/

in

ö&

'iffelb

SteäC:

•en

WJ

X 7“/

fej^z/zzz.

Ychtebbroda

kebchf. eybgn.Tr. JlnrkrJjilitz Afyä\

riitminri^fy3d& BäumcMn&(n ntistridf. »Korbt

«Mf

Ä»

nutz

Gt/A'i'W/

LoZä-

Lv

An

Ua-ltcrsTtbßii^yi^

mqußr\ph.liölieFn

neih/o.fdfrsfcßf'y'-

M

Malte

,7

V/i

™äflü

dTrebfa

SchiiiieäcTqrSM

ti'L'

ft

■ke Stadl

yma / ftAft dAruf‘u\ p’chören pNerkrif ^/Tiefprt    \\ j-Fier#riZ/nhMip%

■ ,r l

WerinkuK    ___

iisbayv . /fjssersied JX. /Jbcxpät) G&g

ieUi/ij

yclaoabfi

d,

AJ'taimfngen'

y%){

islau\f \ JM Jiff*⁻'« IW

mmnipr

iraitsfhtdP

rv-v

fbS

0s

r'-y

iTe

ft v-

ffSi

W^T^jerihf

.»77 57 XucharS&scJmg

itoaft-'r-ftCftva

rjezwo/waa.^ |    . t

L. , \    i    vslar“"¹ ——— , ■■ w...

F»4mJ/ .^--3    * -rz. x

QlUidt'hoitr ”

Vl.ehBj z ,

McUhau sf‘ Zciorr/ua

Umb.ßl,

/A-r

vbedE^

OBi M

ft/i

Cr.

ersdf

ly X-

i ft*

mitn

ft'ii

|g

namm/ £. arzlfi. pTWinmnfc

jptfscibüi* ,

feiVöi

■UP

'fe

zftz

^^aiujffrid,aäj..-

isLcjsiMsaa^i

ff-ft <^5

iffi Ai

6«

artSsw

rs

-/ f “'

iT.an

Vht.

,i;

P^®”* j&nn HfcgäffigTS

fev;

vom

•j/Afe/

M? . *fej

Wthwvitz..me^m

*74

ro

*jy

’mnity. ». . ö/den Hj

4/Z^rr/

/zTzw

ä II

■pmhaii

•toriueX,

K&X;‘yrHttitx '

er

Krö

rVr/i»

StössziM* f

.•:..............i ^neü

dridna- 'y'

itn JtC5ri

ychelkau

'(sehen int ,

na opomsen Idrjifafjiau *7 InheiimöLsmi SSMir/iau .*/_..

Pe&mi

■cJaUtrXZ

»IioWyjulsi

Hase

)/

reftz

^ynikriipries,Pp£%

I iit/aisrhnjjti

ff /

Tonnt

•k

,s/v

5erf*

riTdpl

VA

Jlösdfuoit

i/1

Provss

.Vtol

,v-

>9m|MK l// ozpftl \ g '-g¥n Fötea/U

$?ek motdysljiiJ tersmj. mtääf

^<—-rtf-'r- •    T

P.oM

uYs-

. K ’Serbd\ zfeZ«« ': Tftff'

Seitlrrtsili

fylr.N

PFdnbtj.

IX'i

W&v«

*z?

■OSfJyy

Kl,11X1

ritz

Ri

oda\

"röbrdtz 1

x,pp remsnitxf

M&tmroda

Tn>

~Pd)fßfscP‘P\

täd/uwe' \i

tK

Sife7ifc7lznzXä X.

107f P lCfW

. jHerscfiäfy    v

HS

/SJ

mzedBSsfg

-ft

Ö&.-ö

•’bvitz

Ol

wiws

OT

A--

enst,

Jb

aitdtfhnSXiffTdu

Wy,®

favpersd

! päj

Mm

T/ff

-hiius

ii

ft).

ui/

Tü£rfr\%s    Anr

•fiipjir

JAWauJier,

rtierhole

Klujerkrdrit,*' I ffj

«ys».'"¹;JiptriiFä^zA.

ff

Nftlo

?p'-~sfuLß

«Jäfiirii :

■7

Kbei'.

ta

TOffibo®

Uri

tfprstn

TO7///Z/ZZ

y\-‘

Wriifsijefär

mm

StcinsZU

ersdfpp

rr/zz

^v

«WÄSkw

Hj Tffp Kpi.' Wiftfjff

ff:-’

fflPt)s&eii

liutujart

ISllropdp Ilreiinsd/.yx^e (1 ^Uohenrit'p G/ilffefuk ikmttz r    ,.SC$Zrr'i',:J    A"»ß

ep5}fii/rpei's

Mj’interSdf-

osdtSrriit* ifaftrTuiin-ö\ \

’eZnnsdf. \

TUimsdfhß

tri

Bros

rv

y-TJ

a^SBßS

t/ir-Oh.

}jari*&»i0r "(/ft i/q _ Xy/:Oyi>i'KidiMrp

•ttne/ert

Fty

de

tzsv

,v///

loraia

■i-

5ö>!

•Ken.

"hS,

•site

>«■ . 51¹

JBoristai

SndfritzsJrCne

Siu ~

Cr

uns

hr,

iptrpefs

•tenUirrhi

Tor kern

ü-h.dSriY'OnStöbni

judS^WHderiägrteriS

lirisr

osstijl I

hnvd Norditx

WTu0?ysf&:m

... . „ r.onnW'g.ft- ,i etz-üBwJF/T'M löigeri-T' ‘Grtrh ■7ts'7kaJ<' :

BPpyiWfliSi; m Nn' '-*' ~ ■'

77'ft

;'/ZZZ/V///'AC

AU-\Zü'k/$

PlLikenol.s

LCÄ HoJii’Ji /eifberi _

i

PJ~Tg,

Pdfp TO' - *zzCTtz

[ei ranP

/,^n iäteözjzitfjje Chursdf. SpTß’Javffn

Ltp&TcNgdl.

BPji . „crrrdifX.. 'ipvfßrppps^

to JteiuktMTl'PTTö’t tsyrifri.

-Seetia

cii-rsi/}/'

//■

Wo?

Z»J

isscnbtfm

pricK

ft

ta

/r

äf$<*«&Anih

TeuRifam

NaEsewa QLRE1 fm Aem^M%\TrM»^tä

/Y-xf L;.\r%bd/J4- P i V- ,° 'ä|

frisiert

“^W^^ShST '

ff, ff

uch

rficnb

'-u-

'leitfentutk/' (2*4^ t/Pp,

Weckers

r/y/J

ft’    I

\ .fExfof

yp.ossau

irktpüitz ' '^ '^S ^•OTCvz'iNz?^ 3fe^6v///.s /y • v/. /

terodi

zzzz

■aIftnSr'’n-/x

S*ä

PTm-iu rJpktm

ty-'Cid'Cplfiiyd/jrdrPfp^

rriin

'miMm

$pfep*ö

mg p •

lrÖ|«tow y}-ÄDejtwtepiqf

sm£\

scJUkft

TO

c7,

MäuenX^iGn

Spfs

u ypHI-'i //-TO- >T

Sifirid

r

:TOv,TO<fr

Nj

eim. v

ARfimdamb.

V,

it’ripU

Ci

M¹30’

banyy

z)//TO^-TO/<

x-il’XC

wsaas

Ä,

fZ7-/,

'-Oberst*.

Jjiujppp/^

^mgJCSiaidZ^S, J'!‘ TOft

ff

7«/

N TO»

sc4JK-?'.

b9-

... .V,.,mmn} 'W|

.ot

ff.

ferkac

TO

IW

TO

rZzMfrbriZck

sl

asm

i'ffOT

Wlftntam.

Tinaiaero-

Sddfti

ppp

Pftoxdf .

;**«•

ditenau.

pri-aTouthj V XfßnrtätL

T0*2£ '

rgl

'/<'Z7/.

iiT/h't/

Tcrhnci

«in

iasbi

ft :

5K///1

la

■?

ff

[’

X;

fi#S

t?5

/’

eneß

□ qTiJPtbI

itrzb.ht

io&<

muer

rOT

,    HPtodSt.

-Ziz&gTpfStft

_/r*U v/ \to

§‘er'jjj

. 7/ GaffifmPöm ftff i J

ifrassl

|L«

ur/rii

prfenar,

N^J-i7/ffeztyÄ ^7/ a'lijcfi

'Br.

SÄif '

r W.CP"

^ --ft BrTirßföpjpiXK aJoß rtcfffirii-,, 3rfoid.7trin\ yJ rijyTjf

y-

üh/cnb

(; ft.

sX?iXi^4r/f/zÄ/-v«/

TO-

./ pjia.titiwi

[ BöFenbrunnl

SM

74°

ppii

-Zobern

•;

ff >

mfmtzqv/bt-

'ürrtliniti^y, vT - 'r-XV ^

Pptm

N\ LeubOZui p reiten

(■

rittiÜ

fUi'uiriättti’

>äa

,/aE4riMoifiuifft. 'y

Cft-7

Wa.\i

;on.J ■ 57« ff

nß

untisqrü

ff.

)m: ,

fPPii

Ah

■ fei

senhsn.

fm

:c TO/

ft

’ff

.ff

'-ff

flatihfribPN Mai

pMy

riebt! '

i \ 'i

Äözjz^

'TO-₁A _TOff Jff

'mtnLi

Vieddrsl

IP

Mfmt

dhlllTA

z'

Gr. : tpT-TCßpaZu/i.

\ GZeicherymsen,

'.'/ff

pft> nP?(,.-:

•äl

»I

</l

mffßfana /

.7 ä\%1'\»sp

\    ^ Ni JioulXDr-^

Yfrbeim

BBL -wr

hm/ PBriribU^kliYhAis H^a-'riBoliengriiR.

■^1⁷3^ä

-n_

fter

bentreo

JYeibi,

If5S4

itniffirTm Pfaf' Nf/T

1^.,,

'7

:■

ilSh,.ß

ff'

h Gassenretpnpp^ Zerinitx •    . ff

Z/cZz

7"

toKS’"’TO,3“i

^OSSbpB

3e9w^

iTO

ZZoZZ.5

TO;

Pp SMoEf

ft-

%N^YeZmuiboasser PP •TdZnpx \y ßrendlarenTp' -mlaA)7 Nrcusja(tf7 tVj«ntZt&i JFoRenrotnXj ~)

Go

pbbg.

Fror

Tkrrnm

Tefe/d

ßX

'ü.

TKsn

7'

Tvodiner/

/jgfafystadt

nk

-7

'⁷" ■ • ■••

ClllOTtS't'-Kt

Mer:

-7

TO,

,--TO.7

Xah&üwlJjk >0^3

B.echmiC

Vxs\

ff

p.

yS/xJ¹’

-IteR.

-TO

r/Z»

Es,

IV

eÄSSl

H„-

th

rfdguüre/t

JAr*htodF7S$-- Hy ff? ft\ ft«“'/' m:

S-

'Holie

yy

rm

0b>

'-ff

, Z»*v

■'V

Oft?

b'"

Ezz.i

•X'-

miisftß,

- SeZzerJg.

S v.dfEEf5

iortei

-ft

ihMy-

>zvt

Mb,

Sä

Sl

Wjä

ßb7

,./

1.

cn.

’/,

jft

?/TO

unsii

\rt

VW

/M

ft>

33?

zzzftri

TO

S5-TO

üÄi n

»Zzz/z^en®

heim,

mxXp

,ri

p.

1171-

Cü

225

Vz>-

zy/

a\d

'iBrad,

[T

'IÄ

aZ®

rt

ft C,

psKÄ

i/mi/p-rn

eu

,-zt.

rteSX

»r

«OK

ff

01

iSxl

’tf

fe

'CTfJ

, lV

; ■ v_p»t

\-mts/,

f,cka#ts?/

faw

Z?/K«

7/ni

fNj 3W

ftZänreJfof

^J/ZCT*-..Ch P»|

Aetta- S

°.

%¥•*'

toW......I

t -■

-ff;

Ebers.

rTPa,

Znwer

en

ft

y£

'istadp

fbtezvSN -

xYu£$%

i:

Uh

öziz

cppe^l^

Sc

Wx

■j.

41

9urHf:

ft

TOffft

kff y fmeyau

pro

diunjhffi-

z//

pP^RassenBff^

BijderbyPf

rf

fmi

MW/

fffW-

,-u

</•

■e/u

yofzm d/USc/i

B. TOTOTOffft⁷'.

tpet

ftT' V TOTzTOz

rft;

- . / 'v iaaubUSuacf

_ i,pjförnyt.,$

TO

C Xrimaiut -JhylftlllfdKliS

T'ObHotzaim?T%&

|y /iifvHfppxJpT^p^,

xKIaiiinhmitZ /tArx/A-C7 ,, X iff. "    **//•

Cr-,

ob Pu TOS ’ T ... qdggh \RtfidHVrfi

aTuyy ujriMstif:

A^Y^issenk/niuHf

-7 .77

•X

ff/OTJTO

•n-

Orosi

^'TO

"äi

>ft

;*ro

)7WZl/ft

Js

"Aulen

' iiCim

qßr 7 >■

Pj

■ft

ahmphik' dät

•a y-TOxä&nrt

,ft

TO®'

Rr , W

JfiZaf^^'eTO-xJ

■s

«•/1j

OT\f \

CyC

jüTarik. /XNpßRtEGS.T-f

-pypfT- *m‘

Tgfrn&tUU/

o\

WWenbjr

•WXvV/TO ' i.

Vyx.p»

V!

;/y

dp-

ff"

sT"

Ritssei

/OTZ

TOT

y/A-j

TO

Eber

fe^-KorvVff> (»A

»--77    hyffärilstan. W

ft

LT

je»;

. d Kissingt-ii

[(•'Mode/tlaube •'

sorg

Ij»

4^:,

ffl' '.7

•r

CroE

■X

ft

ff;

Tili

ÄÄj

7il.be.

TO-

mmmgeoT;

j$Mmk

ffiäußim,-¹ j$

iJf( ( WeipoUsfü

mm

d,

(eilt

«70

S'lHnb

Sc

TO”1

TR.

'S)

Schotterst.

Bohe^mzelX

Sp

NediRtb q ff i\ \⁷“f^

k(i/y

,Sw

■..i.i

13

A~Aj

»i«

(t

ft

sZz

to/7

xdWf/kiu

TO

,///•

öffenb.

Kox,,

/OT

•ft

rJ/MuX-

roditu /

ixrtniunn.

Eeiljj,

tllStL

|44>

TJJ ’-’ Al

/ li.O.i d B-.; y *

ftft

.TO

T^^EnfTislEt X» ff" - ?/ Strossen»

, iiltrrilaitldstdlW^*

• ATTTTT?'/. / Haidt

^törtreidZi.J^i^d^i

TO

"Sb

jy

«ft

f/9z

'.QZ/Zzz«

//’

*r,«ür

A/zz.

\t.

If Burg

■j".

K9

unrvth

.P

eissenstaati

^Ketbm^

^d/eiicfersbs

7w/to/

Kr

6aS., -p.yC yppJub.

PhP^'ShUn-

ipprfSyrün

I. '■/!/'

T(«

T^'.vC^

ReSrhma itngh

Biaysinnm

Staff^B» Ä-y^,.    ....

^fkunL ft 'ScoNeuZZß: L/ZreeJmjfflgfgm^

ft:. a

' ^^Sns^^^s,dS^iP/it'

jXzzzfe

M-

"firmbg. ÖguUthÜl UMf,

Burg J'JrX®i5öw(

TO

örsbach.

eZtach,

to\ TO-ftr?-' OdJkenkopr^X JieitpoUmEd ‘ k 6^JiJaavreht)

\m),Ti x,

y(<*«'-Cj.₁S^trSl.^|ETO

SlX,,. &>m.x ;

iTBf-T'Büiteiizreuth/li

LV,-

₀ ^LöZifJutupteri 'U'l'cnlnxtrtn, '..

yx. Äfrßz. ^v,ßzöfez

y~A

■-

Sz&ez^zfeÄ,^..

re/zÄ.

hutaieck ffv)

Gladb.

^TkifObP''

TO« aBw>i

■y

7,

h'/danneni

Möhneffb,

O/ u

«5

Jato

hl

?r

tnlyrslll

ersifnth.

pM-CT

®feö

[Ui

G/z/z/

mm

^RötAn Mün^enr^ttc •nisstiiT '’d) ’jfuric

’i-

•ml

»zw/i

[TOj>z

p,

iac.

; ..aßfn’cifc/izSciuuiz

“:    Hienec,

AUchssiadt

¹ ifö^-TOfe;

uJTO

rvzz

«V

ft

r;

Eolzhffn

LffAlI

nff

Y: •//:.!

ciöHky^ rfi-_---r

~ Pm ^

/vtQi)

»CT

mN

yfcaßi

■SU

V::x

1;

ßßuppertshiXttm

\    HStJU)

T.ajdjenprgzgltrfk

tenstein EohsfAttefT %

ff BeuenäprfSißdMiöfü

^jtsB. (46U Scpo TbfpmGbEpsyX Jf

ir.vi-.

ftvT

\eii

3stf

'•mit

h:L7,

TSb/uJis

L^,r.^'TO

fürs

,TO

sbarJi

W Ktose

&w*i®<rv7

tuyjin

____

e\ Ki-odßsb^ '(fl£,"XSpare

v ¹ \y:....••••' Kivien&i&^py:,y07t^k?F/■ I

wcui j\.    Xro *z''e\ff\v '    ,■"••/' .' I

u UUmr/sfM    ummirims

ft

iTOr'fgiimni • ' ’Jwiaiasrea

Vif lif

d W/ OTz -Resst)

'i.

fesyez

Fürsten

iäfr

■*M

ihm

jP'n ifn/ciyi xTftyiLlic/t

J/om

euch

fseudT'J’^¹⁰^¹

XxphlJiij?"

0..;,: 6Senwirrsrif

ifl

z/a

OTzz

in

Sfe

—fewvrj}-

aschxuji JrfP¹

l/jfei

\Buch 7, Kit.

//

KttrsitgAr^

* Srhi/hiori

•dri'J'Kafd Ö '." -    . -. ,    ,

fi

"irr

ami

TO

Lenk

;•

%zi ßHn

'OiThtälh

Äfts;

Treten

Mitte

tX"

A!

.'

’K

Mol isnuuifi.%?

tej

jrrj

Riinifrai

ff ff

aJ VT - z V

J ^Fpffenreiiüi

eidp I 'weinet

Erj

«m

L<*«

ft.

ftTO

//■

tteckend£.

)jl »7 Ecrinhgrri Nn T Jiu/es /ui Jhet xenbaeh...

ff

■-■

Zi //o

WSZXv

teJteaH

-.X.

"TO

zäz»?*-

>7*”f    ■ ■ ft¹ p—

VTH /i Haide sinn U ,,

ffftTO-TOXX

• Wndkehritari Hr i‘TJlIJl bfnterh/mi.

'artabcrihin/r ZgsgZiloZ

ro ' w-t.ffro

ThlmBet

—'tenia.

eim.

ft

‘■«fff

7,

te

“ffero/Ä

in

/o

Wminnensl^wm mNigjri- : • C iz;i,i/:mo ygghflü.

Sc.

H.

ff

feiÄI

^K.Aa/;nhm-4l/EYTy.E7 %

P.

ro'ftM

/Sa

'ssenh/rt.

mus

tP/iof

ZkZCI

YSprenmSnqei^Tc

PTJJeijRejiffyZiy

ft,-'

ftffT'

•x

;ro

Wall

kiffte³

..'6hm

■ntjnui

jHtssIu# te-4:^ ihoriä^ ^Sß!?⁴,

TO

ff,*.

GVmv

Sat

TO

zzi

ÜMö/f

/Zadcnhafip

KZ

Ää

•Z/Sift&ri/igät,

TfTi‘?xT

ff.

7.

7TO7

ke«*p^t T,|r

■n

fft

Xro

X^ätlgein^yMS.ji Piu

WaS

SSff^äS

J'«

UL.

IZOT

Säi

.7//

...

LS

«zT"*»

:mai

roff

Imrih

SrhfiibenH

--1—ff-----fXft;

ZOT7

sEert

xm

'aIto

'■ ’ /J

r //.-/.r

Ö71

PT/rmkage

'.T. J0)h/Urins m J/euTtrilz

/et

Tif.rrie

k . cXptiUenret.

fXh \J '--    \ Otioßit

& Ka^örtPogelff ff ftBrz

ath. %tf°rTl

>OT7tV

w>

/ZTlt*'

rz.

Ufa

-Hz>c.

U.7IP

/ft

ftff

7 j&.v

SS

^/z7a

^7fMy

,A

TO

Jffa

ft*.

fffwr

JhpneAt

’^a,ran‘iQ'xP*

XPWw

^C'ZZ-Piv!-

m Xv

Ste» x'o

t!^

'm

jyei; ende

m.

yfl r

yMffffnp

Tw

OT

ft;

./

zsA

■ii

ft

‘“te

TO

,,/>»/'•; lf‘"

~TTm

//•///

ind/r

ff

Rm

as

m.

.--i

»/t

-OT»f

Rinii

uz

-!

-•

Sit L- /•••

XBrnel

Heu:

)»M(

Erbe

\/j

tl

rm,

l-Bbn

MH

T,

'ff'

ff-

SJ

n,-

§r

Mk

iXfßdäern 'S

1

Cm

rr

_ pZro/trl erscholl

X ,v fl

<Ze

r:i

ti

S'

TO|

n?fr*. V ruJFhbsn.

baof

WhlilenX^

Xemsh

<7^/1

Saar]

itr

ma

z/Z

xdgass,

<r ■

NX

■hol

fix-,

L-

'•

3h

WM

b;.Ä

"’^rya^fe

J-Uj OFTM. \ -

PW

S?

vro.

/ rov Meise

■tezzfcÄ ... BöstJuvR.

J'TO,'.;

So

Kr

70f5yjü7nsb

77

"'■TO

wc/zfe^*

U'S'Umpntii>rimUU\:

MMMp//vBPgäfty

Tu

sy

KU/

■ ro

OT/

Wi

ft f

⁷    V JlAuen 1 ZJoz^t^flz.

V Fbirgsp^

^ ,‘3^g

-ff^Sdhönefuf. ^^R^Hn-iihsh.dun.

-rnixvyi,

fr . Argenschntf”

Wmterbq.    fp

l

TOTOsTOSL:

^&£Hz26

!■/!

' 7.C

ff.-

e.v7//rt

7/B&z/z

fffw

;TO -rok

urrstein

CEgri SuObA

Wcildhöci^Ui

nerslnn

t Ay^Zz

JpptHnn

-Garibiifc,

11

eäa

TyT/erau

Grafenhs

EgeZahach

-TO--

'x-skX

ff

Süjhc7ihtfleL

‘togken

ersfan. \ llarjdi

fr

G*

S“

ikehk-

ys

•astäz

,-j'ä

v&i

■//

ff

tust

■ZSsXTj

•selb.

7/¥

Itaml

'Meis

'•ff

7,ix

TIerih'

‘fdi,y

tecTu

/z

roft

»ff

•yiSmsnibx,

ffft-

Sh

Gai

cnz

v nis,

;.c-

3»§

Te/u

Trrimsriff

W7t

VöiuyWscZ,

’ssZw

TOiC

fi#enl

CT

• .. - j.i

'!

Ka

r-ß.

1 1 jfainast

lejxhznpsezi ^ öStozfe \

Z^RoXdf- TO dr XT^

'•■Wj

fÄ«Z*

t</)

Za//

//•Ä,

LSI

M\\

(c'Äi

ftEc)

Scfiözj

ft

Titb:'

•ssenbac

-J

'ft;

f\Jiodenbac) rU/ifurt    /

ft

Jfert

'(Binsfeld

°ä

th

.c«-!

ffTO;

WE

itf

f T%f0ah mtzmzf.....7

)//

tEPttyn. n

IteJiMsPx; ^F'ahft

h/ßaTfrte/t

Mun&e.

V y

erntnt^u^

ül

fZZZZ

r^x«n/7/M

Treö^ei

UeHh,

Troi

GnOstk

0ft-

?uth

jäten*

7>-////.v/poff

■tkshrürai■’-y/y

•sen/t

StecZi •ß ess Wail

Hohen

-pölz

TO

Wmm,

ff/

"CftroK

ThenluffT- - • ftfrCro«

ro

•Sl

''StadMhfri,.■ .

1 Simmelstaäi tkjtenlmavn. '

ZtJUY

. a.

ft

Eirchaich'

igen

ftr

ff-C

Y<ff/WoT0sgdiateN p ••• •• O #6 riankenhjj.XX^is‘

Pi»

ritd? Hausen k

rftd Fifbrbr^ckO

„ Er-^sEs^T^T- to X-JytZ ’"A Rarggri

TO-.

Bif 540 'riUteny

■ ■-Y'

ffSjj

ff/f

tusta

rlmiiii,

Befen ZugoTh^

Arts-Reh

qTrsprg.

Z.Vt',

Ah

*H, TuxgMüiiclhgiy}

,    -..»p».y|iW

/'

of

TO KV. „7,

(fi J

ro

ICTIÄZ

itoH

Z/TO

ft.

Schmal

°fi

mL

fbrnhetni ^^eetört

pbitr

Prichei

TL

\AnnsJim£

m. 7,

Ami

V,

Pr

läm,

Woffsl

Tau

W* M

Ha

on

Oi

st

f^TEscho Crum\auU ff

■w.

W{

y/.v>

Au

■pi

/Bethen)

7M7a

Oi

ZI

l/u

«Ab

<nrte

te&er*FuTi.

Metteru ‘sstoch ₀

r Afpnjü >elslain 1

.//Io,

Eropv

1 Ob.

TUlikP

Umm

'UrTms-i.-idt Um

t

'TS&yxk s'yr

//««4| /

’it

., ./

cimnurhjtmtZuiZ f

Uhan\m/tr

dt

Pi

ff_

iIops.

.Unebne

VV/zy

ifiniJ&IsR-

ff‘J

Gftzi/iv//

'TOTO

Ytant

fff 11 & g c

...Jlpty'zTOy«'-. •-r ti*rt    -i*v* GTO,

Afefi-tjrptshö I Greukifnhni. ! •-V.ro^ffU IHttstäeZt

Ry.

/>.U

ix

ft/i

ih

in/ri&fisn

Bi

'S:

iü.

Sch&nl

,////,

Verzeichnis der Reichskartenblätter 1:100000

für die bearbeiteten Flußgebiete

3?

v Rirkertj.

Tarktheid entT-

Vt¹

Uicll

SciiTm.

»///'Z/

kö

WaldtimoT-b,

McifhacJi

EM

'X

öHbru

ra

(ach.

mi&räci

■Ül/'Z'./Jl

i,a~Äft7ys

fftdsZJTO'/Vß-®

tefSr«

r/im

“V"

ar

ro

il

Ez»zz.v//

\>

o.

Hs.

7/j

ZjZ

ßV/iSVe

r-fr

TOTO

,-o;

ZZh

m-i. 7

ffft - /W

'>*ört?roö

TOZgf.vZzX^,., diRZrisis

K attff,

Studlx/wßlAnjt?

.//Ari^z,/■/)//

Zft/i

Henk.

kPT'/,/J,‘

) ■;

xon.

uf<

I'mb.

\bn

yfifupti fMfZnffinnn )

////;

sie/

76.

ffxyd/ilririt

////

ft'

felcL

Veite

^Mmrpezst

TOiZZ

öA<-L ÄJ®

sshvnnyga

h-b

izt

«e»p

Uö

COT

•ro

(*7«

äüü«

rrh

S ojama?tm.^er H Ilmenau, /

k «L

))/

cnh. p-x

Kan

TT

xT

%s>

-Mo

we:

ffU ff

•CT

AldsseißB.

KßireitpriLSZie-..

•fadheitr.

071(1

IE

ftCw -

Zuflüsse zwischen Nahe und Lahn

505    Boppard

506    Wiesbaden A (526 Mainz)

Zuflüsse zwischen Mosel und Sieg

D (457 Bonn)

458 Altenkirchen

481    Hillesheim

482    Mayen

483    Coblenz

0 (358 Brake) 359 Uslar

(Main.

Weser

Elbe

üJ/beijAh/h.

\x7r67^°'y7?A

Bphnsba.

N'GC/lt

briam /l^. ffY *

-1

«y6/ro.S7, .I

jfXtntiuclisIiofi^y}R^ri’l)’\ie' ii    . -" '#:ÄTOr/«jff5 • •'

.m.

Tn?

yypy ®

p-: «•

Werra

Saale, oberhalb der Unstrut 413 Naumburg

438    Erfurt

439    Jena

465    Ilmenau

466    Rudolstadt

490    Coburg

491    Lebenstein

Saale, unterhalb der Unstrut K (338 Bemburg)

362    Ballenstedt

363    Eisleben

K (364 Zörbig)

389 Halle

413    Naumburg

414    Zeitz

L (415 Borna)

L (440 Gera)

K (441 Altenburg)

467    Greiz

'S^y/Prü

_ t , H*PP Wfär0skuM..,..,

Werre

rn'/isri

ri

384    Cassel

385    Heiligenstadt

409    Melsungen

410    Eschwege

411    Mühlhausen i. Thür.

436    Eisenach

437    Gotha

463    Geisa

464    Meiningen

465    Ilmenau

F (489 Hildburghausen) 490 Coburg

Hat,

J (308 Bielefeld)

-y^fT

\chHjTa

mtd

iÖMiS

iirib. •'

•yii7v

'Kei

.A

Uägentty

rer-'

' JAvk ..... -

'"m

üerfl

/<*

Ne

Br-

•lach

fßAdä

Mt-Tpf

Oker

'^TtttT’Ka Xft/r//u7 »111

TO.

,»?1

tdrzilä

nHÜ} ZT7

Um

1 \“ rr

eichart.    T

Lahn

nn)

ommerhs,

ha

ftro

•chs/rrrt.

— rJfXp

r-r-iJen⁰

.....

H (312 Wolfenbüttel) 336 Goslar

'Mals

'tsteft

in

ffissii

' .i'ft

inlVl/l 7

>fr'JS«/»»Z*ÖVfeA i

)äc-7/,

h a,X im

432    Siegen

433    Marburg

459    Dillenburg

460    Gießen

483    Coblenz

484    Limburg a. d. Lahn

E (485 Friedberg i. Hess.)

505    Boppard

506    Wiesbaden

iU

•Piam

Atbii

‘ssmannsi

ftros

■hsn

•Cm

Sieg

■slun

Jihj

•6.

brsm

|S(

Schontmmrit

ischetpg.o

vii/bfri/x,.

Rarmen b

llenhß

Ohne,

ffert JihfM ~Natbriit ftofern.

^dhfkdeA. fpnjb ‘ZffttzSTZ

•V. v M°nncsiob?^e^p^9t' Spf

roX /Cgff

f&r(itatshs

j * •Reiteclte

>Idrilk

./

La«

rithlr

XBZzest

ro ft

: -Mil

^no

‘rroft

ro

»e&i

•fffz

/üb:

fe/re tu ; ■ Ti j, tTTJH/'aZ/

»fr.

’j"

Hu

ipW/

\ibadh,p

-ff

nfr

•/roZ

iarii

ff

(■/// r?(

yeiT

.'N

<*£§§!

Rentris,

ro

;.ft

■ v<i4

fto;

/C-ffxeä,' 'NxXx

Hfl

ic/nrn

-rf

ff»

K7z

TO

'si.

7/

,>ä^'v7n

Be

•el

■hm.

nshm.

3(0'

Xdwyx

)7X:

Cro^

7xi

IWZTl OT*?⁵

ffff

w,

sch.

JSrottelh'jl

Orambj

NMt

Ohr

IrBf

ff

U£P*-

;röOT

TO

ifSSi

iZUrzn-irl X

BfeJfbo&r TO

DifSfopn

;■

li/tai "?

TO

■li

'-Jlanti ^^stuhi^ ^JhjFrteTtfpls

Otters

)«Zß

V.,'/;

s*&

ftf

IfetAbg jfissb.. 3

'JiefiersTvlr

-V

>7n

Gz

yy

l/'f

rsch

SU

\7I)

Vffff

aupts

Ri

prT™TO* .<

Mattrotr.

Mn

(Zt-fv

■«eff

Gr-.

uri

-'T^ö

___r

OB

7/.'j

rann

’ö

imsi

rs?

h-

ferm.

xff

\9-

N Die.s

JKzsa

~ OT

iel

riadanbjp^.

XchnjecMaSZ

■rn}

LampcrfyLjfiTp

'.er=

‘kteffr.svfoj

yNierijilerhTriPf

oHe

K³

Mi

..W j

’Zm

Zdtis

XJßimltm)

aseös

ftC

Uuhmgp.

. V

7.

IZ'Z

■xi

)«ut

j®

'“TO’ferofeäi.

■sZsfiMth

äüter

ril "öcHum

cnh

,st

■ACH

S5*ro;«

ff - ^

/    -;,4 .- L.

. WÜ^

TPisi

rv-

VA'

El

:te

vSoc;

- Iv.s,

J^Deid^fTpPrPf

dismbZm...

t.....

Speg ccbcuiiifl/X^

tiqcTb

/■ rmrtAfer.

\Eitsi

>fr//

■y-

"f,

hrims,

»*k ro

lMSB

<yy f ft 'jlardetp.

% ( \ ff JsiA^rr

'sffral.

dB,

IfraciLPivl

\y

ers s<n

Tel* ^ '

irerht

fXBunia,l

ueuh-HyZT.

fcti/re

Ird,

% TB,

ff

ro-

h>i

id-SViult yi ald c—'^ro^. \ iampeytimu

vrxo&Adn -r-

^ Äjfflrr rs

an}

/Xu

sCS

Hamme Ihr?,

w/,

»Zirey/fr \^.

'///<

Y/nm

Ä'

r bt

rv

hBEh

Gr.

rpanti

,'x,

fStx

Gp/erAWm

mW,

'-'dfirsltrii. J

lil'ka

Wi

A>r«

ro.'vV a« ,/,

Y\\

l II i

hi

r99

\ V-

Tdd,

rcr'pjf*

feft³

lapp.

Ztpklo

sh

•f» '

■///--

•C/ny/r,

ZA>

ff

•/-/

Tor

rtcfuii

@»/öer-

law

rczi^Ä.

irUCris/rrn' -Z/rPHy!

TDudcnhfi

ro

ihx

fr.

M?

ihtmi

Äff

42

Si

er

OTJ.fr ö

‘S/f.

³_Vb-‘

iteh

m

trhze

Waichen

)*7®i

IV^

' rofft ;./ y

ft^öAvkl

?•

ft*i

GieheJ.vtadt

-f , Ilcr-ipy/imj frsnrrr.0 X-k?

Obe

.Vr/z/zw

ftj^

hm.

404    Solingen

405    Lüdenscheid C (430 Cöln)

431    Waldbröl

432    Siegen

458    Altenkirchen

459    Dillenburg

Leine

Tz

bS7d7o„»A7'■• km

•dfivtrri zenZriiu^.

-7//^-TO.tZ^TOf'ftTO^

310    Hameln

311    Hildesheim

H (312 Wolfenbüttel)

334    Höxter

335    Einbeck

336    Goslar

359    Uslar

360    Göttingen

361    Nordhausen 385 Heiligenstadt

-n/7.

'•³/Vf‘(h

Jtoz. \msv

am..

t/2.

y.v/

-    /Sp7///’d7>et)Ä

schap

•VOT

ff'⁷

Tu

qw

pJtdJm/fii

r//7i

-ff.

N ft

Sonde

Zs»i

ft//

-^.UiÄylRsf’fr /■ ■' ! -IkeM

SüTSiJ Y 6ii J ;

Sechaus

yeZZu

,a/i

Zöp

Bl

ff/'"'

•. e:% täefjHtil

iBttl*⁰⁰ T?.

£^*><34«

^LJfejs/7/A'y

ft//

:'/•/

ft Cn‘,1 ' Lauti

KP.

.ast

)/•/'(

’reu/t.u-

>••*•> - V-

Tt

199.

Fulda

TO,

l74y^HÄOTl.

-IZotterih

wr

kv 6

2s«

ITO77«

^Hepofziad. Tte

Wupper

7?-

oi

„    f ,

ft«tv. ;<«5 a 1 ätoe-Jeisifruiut

77$ä»dO

p.

\Vn

oh

•a*9i

'le

buch

\Spsirm

oW \ Walds

HL 455

' •*!

TM

Jirehvim

7-.TO

b<Jy

Mil

mm

p&pftsfdt.

Ems)

384 Cassel 409 Melsungen 435 Hersfeld 462 Fulda 487 Schlüchtern F (488 Gersfeld)

•#

Mosel

379 Elberfeld

404    Solingen

405    Lüdenscheid

-'

cfW

fncT-J‘

I ‘‘HZZmichtM,

TeZbi

rqer.

’f.

Taft)

kenn'

481    Hillesheim

482    Mayen

483    Coblenz

503    Prüm

504    Cochem

505    Boppard

523    Trier

524    Bernkastel

540    Saarburg i. Rhld.

541    Birkenfeld

B (554 Saarlouis)

•Ixhfh.

Ai

•icntstettci

my.

XX, xx

Jim.

hat Q fLgnelz •AtIhfITmb

ÄOTj

‘tu

' fta.s.v//»

_jchJiftrrs/i

Yt/>f>rxtun.    '

tgpWÄw.v.

r’S*l

Len

Ob.

II.

■diiks^HZX.

vus&y/

'StfuJan.

VAX

‘TGpänZbfj

'endcnhui^ h a

iji:

11

[TO '< /./v/71

r?

/«S

duff

/■

/.vTO.v/

\a impaiMfjT

’ !;$äk,

”*• jßoZheppj.

itn

?öZTO

eterhhZR c

SohpF&U, ‘

<-f/rirt/>nlA ~.

•mrztp

■\

,/-Steil

frE

f/

itr.it

\lr"t

If AaJihpM'Neri

r^v

m*

tüi'chhr/i t E

■Zu

Ker)

PP

iäS&i

warv

Jmm

i rfffe

/TOTOf

izjXffeisZi. c ,

icru

(Sn-

' SduiJi:

\rIrioat

tkc7

VP

^ff’TO

KZ;

da

ff

Oh.

Tj

tu

•b

L^fXH'ro?^

fZ7%}fh nf \ iy!°⁽k/’nJmt • ?

K ^ W/riritf ? '■^Kv'Äc*//

LMosIA/j^

OT>Z//o-.c/rtV,

■Lei/ri

[th

Hl tu .

Tato

£>

.17-

7\

4/t

Spi,,fxXxxth(u

rV/

ttz

TO--:,

kTO

Sah

Ynldnn

di

lo;

rriaa/fsn ■ fff;

zSPtz^-

Zelni

■Zu

‘./Ns«,

//v—

ßm

•tap^

-m,

ISS

-nXtgi

-Hilfei

py-< .

Äl

Jiel

pich eff.

■7

aickentA. ^ Wrildqng,

Vb Stadt

•M-Omishn,

QJkychs

He.

Reil

lii

(JtXcu,

Iw,

-Aeier/cb; Vri

;*rl. C.

ffs-

iedc

W-

ii.

•slun

" "• 1

Tagt

/7t,

ff-",

sn

ecJMich

rofej

xMbnmerin

ro

Mpckjiyihffi&jfäM,

/'>•

<Ui

rm

‘97

GTzTän.:-

msk

in)

cl

nehstgüMp

w *'

7/////7.V/

.j/Bln. t

%7‘

[ Mts

-fe

Oheruattsta

Jwrkehs

iali

;Mer'cipujrt/ 'sffchhsn£

^Tm

!mutj

nun

-ft /

hei

Olnhsn'x

ff

7. i‘H

•sn.

Mn

iei/tt

-X

eitjarrZ

-Nr, ulken

ft.Ä'

rlä

•<? ' c7il¥at

TfefZ _ p-StihpfieTU

•cZrisWiky^^pTi

Ji

■To;

,h,

ff

•Isi

< li

Ä^^JEsgcaitstetdt j *    -'''■'T^tejmergt&n

lach d!!i'b

senil

ra

igen flirrH,

epuchßTFl

§indeZdf. \ ^

Sffftögfe

AHM) ach Tro

.ff

MOT

orc/i

/?■

Tjrü

TOT-

FfiÜ

ro

du|

ft MEiäric, ünerrt OTT

■rtcrgiutsh^n. ^toftg^i^Schmerba^^^^Si^f^T

^*/a-    7'-'OTv

r c)

ef Tins.

loh,-

SU

»ft

sät

- Q ~ bS

tcl.j

OT

Peters B.

>v

rfr‘

• ff

iisgW ro

Unstrut

ft

rbP<Bö.~'-

Eder

fot

///.-

zm

7,77.7,

•s\

- ;-j

isCeil

Leios

Gtcri

EUerihsn

Ir1fE

-«& ,-• 'OTjroftrofto

Lijnsiols

ruheT-jZfyf'- -

Her ri

faßstbq

ictiJo

xopc

ckhm

;hsn.

■ScTu

Geam

’Xsry

i°

roff

‘OT

!CL

/7/i.v

i

/Hh-

tocketif

Si||tow

eUershsn. ^

‘01

#Vo/

(Nt

'//"■'

>6fcfr.

•fli

fälTl yfeuke}:

rS

aON

Komcr\stetU

tny

?"W

rm 4 7N_

fMegenbyA

nnx

Teiler}

Ltfpäybafih ^

loteribih Gagt

tt

mm

fr/'i

pn

ota/Zee X

•ainb^

’trefn.

a.J.li,

(hulroth

ticke..

’ßsfJy

ro

jj»

•ÄTO-

isthni.

T’.Hn

QErzbtf

fUbt

7\.

:s)

,Si

rafc

MJpersdfti

.—

fru0stff

KJ w, JTjx^ri-acEK

Rrru

ms$

deifidf.

ich te il ai, f

Walicnb.07

's ctiAftb,

;|h

361    Nordhausen

362    Ballenstedt

386    Bleicherode

387    Sondershausen

388    Querfurt

411    Mühlhausen i. Thür.

412    Sömmerda

413    Naumburg

437    Gotha

438    Erfurt

464    Meiningen

465    Ilmenau

406    Attendorn

407    Berleburg

408    Fritzlar

409    Melsungen

432    Siegen

433    Marburg

Zuflüsse bis zur Diemel

359 Uslar 384 Cassel

Diemel

Bode

3)0’

Zuflüsse zwischen Sieg und Ruhr

D (378 Crefeld)

379 Elberfeld Solingen 456 Euskirchen

Rhein

Main, Steinach und Itz

490 Coburg F (512 Lichtenfels)

Main, unterer

E (485 Friedberg i. Hess.) E (486 Büdingen)

487 Schlüchtern

506    Wiesbaden

507    Frankfurt a. M.

508    Hanau

E (509 Bad Orb)

Sauer

404

Ruhr

i!

D (378 Crefeld)

379    Elberfeld

380    Iserlohn

381    Arnsberg

382    Brilon

405    Lüdenscheid

406    Attendorn

407    Berleburg 432 Siegen

480    Malmedy

481    Hillesheim

C (502 Neuerburg) 503 Prüm

B (522 Mettendorf) 523 Trier

540 Saarburg i. Rhld.

G (358 Brakei)

359 Uslar 382 Brilon H (383 Arolsen)

Zuflüsse bis zur Werre J (309 Lemgo)

310 Hameln G (333 Detmold) 334 Höxter

Walluf

506 Wiesbaden

Maas

Saar

Nahe

D (428 Aachen) D (429 Düren)

455    Eupen

456    Euskirchen

480    Malmedy

481    Hillesheim

336    Goslar

337    Halberstadt

K (338 Bemburg)

361    Nordhausen

362    Ballenstedt

363    Eisleben

■.

540    Saarburg i. Rhld.

541    Birkenfeld

B (554 Saarlouis)

A (555 St. Wendel) 570 Saarbrücken

524    Bemkastel

525    Simmem

A (526 Mainz)

541 Birkenfeld A (542 Kusel)

A bis L sind Ergänzungsblätter

,v<4

Xth.

SaZlisL-

PrNSnSßLTLxh-T,

:, EstZsrfg.J- "■ ffT-ff ’ ^pjfx>rPcxi IH

S Grühenro

Alten)

ff-

jfjjnarinsi I (fertqSfcj

.frff

FtN,

TO/

Sattel

^ ( I)^tteva am fcrr/l, furrag

ML

Massen) OT '

■ OT

•/'

zjyytHhft,. -»- if -!-

I»

7/7/7777,

■' ¹

e/dal ^

,7/

ft’.s/

Ost], Lan^e 7 v Paris

ip

(Jpfllb.alE

fff

ri,

//

iufizibtu,

-//

i.J&wli/i/rbty .ff Tiinrhmftiu

: CiTt eins b

Tief?:

T.

ftro

3|0

fffrriro^

ffff

0'

aiLs

-ff

ffff*- RrtifbAsh/h^ -—ffSff. ////ro Np/ffZ/j.

N jU<i&ach .

ffl

ScWpftoPßZ».

'fdyyizN mSTi—¹

///

“f

30’

30'

ur

...,,. .

\

/

I

<

.

" J

Wm

m

.,..-.-ii~.

■

.

/

I

.—

<■

iv:

Jv-iä

«I

*

■°VV

:

.

i

^toTßq*

KS vKOW

t'i _ A(~, 6^9

*

?

fs

*****

•>

*.

\*

V'

i

fc:

'■

% <

9

k

»

i

»a

:

m

ts

«

♦

. , --—f

WYDZIALY POLITECHNICZNE KRAKOW

BIBLIOTEKA GLGWNA

fli 16631$

öruk. ü.

J. Zam. 356. i

Biblioteka Politechniki Krakowskie)