r—— -    ¹ .......

WHlZIAiY POf./ ECHNICZNE KRAKOW

rV* v* *

BIBLIGTEKA GfcÖWNA

■V

pi

L. inw.

.......

L ..Vf..

*»

\: -•

V\

vlj:

<*K

\$ ’i* /

' '*1* * ... —

t^r*-

*5** 1

./Ar <

■ ,

/v/*

*.. V >-t _.

i£

>*

■.

* & *-

~fc-

ij?

S-

Ej

', -V« '•1 •„⁴⁴

v.

©•

• -f

.i*

’S

V* ?

p,V

• «/

•/

fr

mr

*:

Üii

¥•

kl

•v

•»

vM\.

Wr

y*i>., 1 v

K# - \

-V

>■

Vr

•/*3 Xl

^7-

V/

■;

9k ■

...    */7 ^ /v f> \ x:*j

>-? *,’• '•    .1 . >•].•-

5.t7* -** •    ,, ■* 'ürffSfr

m %.: fr

- *rr~-

arc

;;

>.vl'\

k , \ ;■ m

xv V

/:• '■

¥•

.V* ä

iv-

Ä.

• ■ ‘ 4:A*‘"

f- f.

fe S

*r

■*.

r#‘

7'

,s/'.

/ m*

l %-'X' Wo N-;

U+&rMy

¹ !# ; ’ ' *

^cV '^ Av -f *'

/■; v-' c

s *T£T- \

N.

n ' .t^ -H

■ ■ \v

ä A:

t ¹ ‘ •”4

:-;A

s#>

S\

4'. ’4

'A

,i

V:..

. v% 1 -

/ / as#

n-

X*

.'s 't ’

at

4 ,^>

fev    • A >

- tfS'CÄi c 4

. ul

'*

o.*

4,

4.

•/

>.

*lh lioV'&s

*v

der

Allgemeiner Bauratgeber.

■6

der

öffentlichen Arbeite

^ÄTiTüjV

LOTHAR ABELS

Allgemeiner

BAURATGEBER.

Ein Hand- und Hilfsbuch

für Bauherren, Architekten, Bauunternehmer, Baumeister, Bautechniker, Bauhandwerker, Landwirte und Rechnungsbeamte.

Enthaltend:

Die Normen für die Lieferung der Baumaterialien, die Beurteilung und Ausarbeitung der Kostenüberschläge, die Bauführung, die Baurechnungen etc. samt allen notwendigen Tabellen und Regeln der Mathematik und Baumechanik; nebst einem Anhänge über Baugesetze und Baurecht.

Zweite, nach amtlichen Quellen umgearbeitete, neu berechnete und ergänzte Auflage

von den Ingenieuren und Architekten

Toni Krones und Rudolf Rambausek Edler v. Rautenfels,

Stadtbaumeister.

k. u. k. Militär-Bauingenieur.

Mit 9 Tafeln und mehreren Hundert in den Text gedruckten Abbildungen,

ifWSi

der V* öffentlichen Arbeiten

WIEN UND LEIPZIG.

A. HART LEBE N’S VERLAG.

(Alle Rechte Vorbehalten.)

u

0

- c

s

r ■ "o

......

f:\L.J. i Z

' ' !:e

L

«

V..... ..

f

: ■- L- . v-ü

IIBLIOTEKA Pül’TISBHIßZÖA

tUAKÖ W

32

/

/

V¹'.

Druck der k. u. k. Hofbuchdrucker Fr. Winiker & Schickardt, Brünn.

Äkc. Nr.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Da die erste Auflage des vorliegenden Werkes seit längerer Zeit vollständig vergriffen ist und sein erster Verfasser bedauerlicherweise durch den Tod abberufen wurde, fiel uns der ehrende Auftrag zu, die zweite Auflage den geänderten Verhältnissen anzupassen.

Bei strenger Einhaltung der Prinzipien, die diesem Werke bei seinem ersten Erscheinen als Grundlage dienten, haben wir es versucht, durch Hinzufügung nötiger Ergänzungen und Korrekturen vorhandener Differenzen ein brauchbares Nachschlagebuch und einen erwünschten Ratg’eber zu schaffen. Die fast allgemein angewendete Stundenentlohnung hat uns veranlaßt, alle Analysen auf Stundenlohn umzurechnen, sodaß unsere Angaben, als Verhältniszahlen aufgefaßt, sich leicht für jede örtliche Verschiedenheit verwenden lassen. Die bereits bestens eingeführte Einteilung dieses Buches haben wir auch bei dieser Auflage beibehalten, um ein rasches Zurechtfinden zu ermöglichen.

Sollten sich trotz aller Sorgfalt und Mühe bedauerlicherweise Irrtümer eingeschlichen haben, so ersuchen wir höflichst, uns darauf aufmerksam zu machen, damit diese bei der nächsten Auflage verschwinden.

Es erübrigt uns noch an dieser Stelle der Wienerberger Ziegel-fabriks- und Baugesellschaft, welche uns durch Einsendung von Preislisten unterstützte, unseren besten Dank auszusprechen. So hoffen wir denn, daß dieser zweiten, vollständig umgearbeiteten und ergänzten Auflage die gleiche Beliebtheit und Verbreitung zuteil werde, wie der ersten.

Toni Krones, Rudolf Rambausek

Edler v. Rautenfels.

.

■

..

Vorwort zur ersten Auflage.

Nachdem der umfang'reiche Gegenstand des vorliegenden Werkes, dem praktisch gebildeten Laien gegenüber, bis jetzt gar nicht oder wenigstens nicht in der notwendigen Ausführlichkeit behandelt erscheint, so ging das Bestreben des Verfassers nur dahin, durch eine möglichst populäre Darstellung der wichtigsten technischen Fragen des Bauwesens Wahrheit und Klarheit in das heutige Baugeschäft zu bringen; denn es handelt sich hier um ein Gebiet des menschlichen Wissens, welches gewiß verdient, populär gemacht zu werden, da es doch immerwährend, Tag- für Tag, in das praktische Leben eingreift, und’ durch ein bewußtes Anstreben der Wahrheit bei allen Bauausführungen unseren Mitmenschen auch in sozialer und nationalökonomischer Beziehung sehr viel genützt werden kann. Der Verfasser hat daher diese Arbeit wenig-er für Architekten und Stadtbaumeister bestimmt, als vielmehr nur für solche Persönlichkeiten, welchen bisher die Erfahrungen auf diesem Gebiete meistens fehlen, wie privaten Bauherren, Herrschafts- und Wirtschaftsbeamten, Landbaumeistern und noch unerfahrenen Bauführern.

zu-

Alles, was dem Verfasser eine dreißigjährige Baupraxis und die dabei gemachten Erfahrungen an den verschiedenartigsten Gebäuden in den verschiedensten Ländern gelehrt haben, hat derselbe hier sammenzustellen versucht. Sicher wäre es aber eine Anmaßung- gewesen, außer den behandelten Gebäudeausführung-en auch die sehr weit vorgeschrittene Eisenbahn- und Maschinentechnik zu berühren oder diesbezügliche Ratschläge erteilen zu wollen, weshalb sich die einzelnen Besprechungen nur auf sogenannte Hochbauten beschränken. Aber selbst ausschließlich damit beschäftigten, erfahrenen Architekten dürfte dieses Werk vielleicht willkommen sein, weil das Publikum auch über das gegenseitige Verhältnis der Bauherren, der Architekten, der Bauunternehmer, der Werkmeister und Lieferanten im Sinne der Wahrheit aufgeklärt wird, wodurch manches Vorurteil, manches Mißverständnis und so manches Mißtrauen entfallen dürfte.

Ganz besonders wollte aber der Verfasser außer den oben genannten Herren auch allen soliden Baugewerbetreibenden einen Dienst erweisen, und auf diese Art beitragen helfen, das darniederliegende Bauhandwerk bei einer angenommenen zehnstündigen Arbeitszeit, auf welche sich alle Rechnungen beziehen, möglichst zu heben, damit es wieder seinen alten goldenen Boden gewinnen kann; andrerseits muß aber auch das Handwerk seine Schuldigkeit erfüllen, und dürfte es gelingen, die Unsolidität aus dem Baugeschäfte zu bannen, so wird sich auch gewiß die »ehrenwerte Meisterschaft« wieder mit Stolz erheben können.

Der Zweck dieses Werkes zielte auch dahin, Ratschläge zu erteilen, damit jeder Bau ohne Unterbrechung einen ungestörten Verlauf und in allen Beziehungen auch ein erfreuliches Ende nehme; auch wird jeder Bauherr und VerwTaltungsbeamte in den bautechnischen Erläuterungen genügende Anhaltspunkte finden, um die Güte der Baumaterialien und der Bauarbeit selbst beurteilen zu können.

Endlich ist aber auch der juridischen Seite dieses Werkes zu gedenken, in welcher die wichtigsten, für jeden Bauherrn unerläßlichsten Rechtsverhältnisse besprochen und die Kontraktsbedingnisse auseinandergesetzt werden.

Wenn der Verfasser nun heute dieses Buch der Öffentlichkeit übergibt, so fühlt er sich gedrungen, an dieser Stelle allen Herren Mitarbeitern, ferner allen jenen Firmen, welche ihre Preiskurants etc. so bereitwilligst zur Verfügung stellten, sowie dem Herrn Jur. Dr. Max Birkovits für die Redigierung des Baurechtes den verbindlichsten Dank hiermit auszudrücken. Zum aufrichtigsten Danke werden aber auch den Verfasser alle geehrten Fachgenossen verpflichten, sobald sie ihn persönlich von etwa vorkommenden Unrichtigkeiten oder Lücken, welche sich trotz der gewissenhaftesten Aufmerksamkeit vielleicht doch finden könnten, brieflich verständigen wollten, damit bei einer eventuell folgenden Auflag'e die Berichtigung gleich geschehen könne. Und so möge denn dieses Werk, eine Frucht mühevoller, langer Arbeit, bei

allen denen, die in demselbe entsprechende Anerkennung finden!

Aufklärung suchen, auch die

Lothar Abel.

Inhalt.

Vorwort zur zweiten Auflage. — Vorwort zur ersten Auflage.

I. Allgemeines über Kunstbehelfe...............

Zeichnung

Darstellung eines Gebäudes durch Zeichnung 1. — Baupläne 1. — Skizzen 1. Lage- und Niveaupläne 2. — Konventionelle Darstellungsweise 2. — Darstellung der Grenzen 3. — Zeichnung der Wege und Straßen 5. — Darstellung von Wiesen und Rasenflächen 6. — Darstellung von Feldern 6. der Bäume und Pflanzungen 6. — Darstellung von Wasser 7. — Darstellung von Gartenanlagen 7. — Darstellung von Gebäuden 8. — Gebräuchliche Farben auf Situationsplänen 9. — Geschoßbenennungen 9. — Charakterisierung der Materialien 11. — Reduktionsverhältnisse der verschiedenen Darstellungen 13. — Bauzeichnungen für Hochbauten 14. — Ausarbeitung des Bauprojektes 15. Der Bauplan für Wien 17. — Fassadenpläne 19. — Planskizzen 19. — Originalpläne 19. — Baubeschreibung 20. — Kunstausdruck 21. — Ästhetik der Baukunst 21.

23

II. Bemerkungen über die gebräuchlichsten Baumaterialien . .

Natürliche Steine 23. — Bruchsteine 24. — Hausteine 25. — Schnittsteine 25.

—    Werksteine 25. '— Feldsteine 26. — Spaltsteine 27. — Dachschiefer 27.

Bildhauersteine 29. — Künstliche Steine 30.

—    Prachtbausteine 29.

—    Lehmpatzen 30. — Luftziegel 30. — Künstliche Quader 30. — Kalksandsteine 31. — Kalksandziegel 31. — Kunstsandsteine 31. — Schwemmsteine 31.

—    Schlackenziegel 31. — Korksteine 31. — Löschziegel 31. — Zementsteine 32.

—    Aerolithsteine 33. — Terrazzo 33. — Asbeststeine 33. — Eternitschiefer 33. Gipsdielen 33. — Gipsschlackenplatten 33. — Hohldielen 34. — Spreutafeln 34. Xylolith 34. — Asbestit 34. — Linoleum 34. — Gebrannte künstliche Steine 34. Ziegel 34. — Ziegelformate 35. — Verkleidungsplatten 35. — Dachziegel 37.

—    Dachfalzziegel 40. — Feuerfeste Ziegel 46. — Hohle und poröse Ziegel 48. Terrakotten 48. — Klinker und Keramitplatten 48.— Majoliken 51. — Mosaikplatten 51. — Glasierte Fliesen 54. — Ofenfabrikate 58. — Steinzeugwaren 64.

Eisenbleche 85. —- Eisendraht 95. — Nägel 96. — Kupfer 98. — Zink 99. — Blei 100. — Messing 106. — Zinn 107. — Glas 107. — Verbindungsmittel 110. — Mörtel 111. — Kalk 111.

Wasser 113. — Gips 115. — Hydraulische Mörtel 117. — Zemente 118. — Beton 120. — Eisenbeton 123. — Kitte 125. — Asphalt 127. — Dachpappe und Holzzement 128.

—    Drainage- und Tonröhren 65. — Rauchfangaufsätze 66. — Bauholz 67. — Unbearbeitetes Holz 69. — Bearbeitetes Holz 71. — Nadelholz 73. — Laubholz 73. — Eisen 74.

Sand 112.

von

Tabellen der Normalprofile für Walzeisen 567. — Tabelle für gewalzte Wellbleche 573. — Tabelle für gewalzte Träger 575, — Tabelle für genietete Träger 582. —/Stundenlohntabelle 589.

III. Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten ........................

134

Deichgräberarbeiten 134. — Erdverfiihrungen 137. — Fundierungen 139. —

Gerades Mauerwerk 141. — Ziegelgewölbemauerwerk 149. — Betongewölbmauer-werk 152.

Gesimsmauerwerk 152. — Verputzarbeiten 159. — Weißung und Färbelung 164. — Pflasterungen 165. — Kanalherstellungen 170. — Mauerwerksabtragungen 170. — Gerüstherstellungen 176. — Versetzarbeiten 177. — Fertige Kanalbauten 181.

193. — Zimmermannsarbeiten 207. — Holzdecken 212.

Stukkaturarbeiten 189.

Steinmetzarbeiten Hölzerne Dächer

Eiserne Dachstiihle 235. — Spenglerarbeiten 256. — Ziegeldeckerarbeiten 267. — Schieferdeckerarbeiten 269. — Kupferschmiedarbeiten 275. — Rautischlerarbeiten 277. — Schlosserarbeiten 306. — Anstreicherarbeiten 324. — Glaserarbeiten 326. — Hafnerarbeiten 329. — Asphaltiererarbeiten 334. — Zimmermalerarbeiten 336. — Holzjalousien 337. — Pflasterungsarbeiten 338. — Steinzeug-, Ton- und Schamottefabrikate 348. — Brunnenmeisterarbeiten 354. — Gasrohrleitungs- und Gaseinrichtungsgegenstände 357. — Eisenwaren 365. — Wasserleitungsgegenstände 369.

214.

IV.    Summarische Einheitspreise...............

Maurerarbeiten 371. — Steinmetzarbeiten 376. — Stukkaturarbeiten 378. •— — Zimmermannsarbeiten 379. — Ziegeldeckerarbeiten 381. — Schieferdeckerarbeiten 382. — Spenglerarbeiten 382. — Bautischlerarbeiten 383» — Schlosserarbeiten 385.

arbeiten 387. — Pflasterungsarbeiten 388. — Brunnenmeisterarbeiten 388.

V.    Maß- und Gewichtsverhältnisse..............

Das metrische Maß 389. — Reduktionstabellen verschiedener Maße 393. — Längen-, Flächen- und Kubikmaße 394. — Maße verschiedener Länder 405. — Derzeitige Miinzverhältnisse 408. — Umrechnungstabelle für Mark, Frank und Rubel 419. — Vergleichende Münztabelle verschiedener Staaten 420.

VI.    Mathematische Formeln für die gebräuchlichsten technischen

Berechnungen......................

Algebra 424. — Geometrie 427. — Trigonometrie 429. — Tabellen der trigonometrischen Funktionen 433. — Stereometrie 443. — Theorie der Festigkeit 446. —¹ Theorie des Erddruckes und Konstruktion der Futtermauern 459. — Theorie der Gewölbe 464. — Baumechanik 470. — Stabilität fester Körper 479. — Reibungswiderstände 482. — Theorie der Holz- und Eisenkonslruk-tionen 485.

belasteter Träger und Stützen 493. — Tragfähigkeit gußeiserner Säulen 499. — Schmiedeeiserne Tragsäulen 508. — Brücken 510. — Eisenbahnschienen 511.

371

Glaserarbeiten 387.

Hafnerarbeiten 387. — Zimmermaler-

389

424

Theorie des Fachwerkes 490. — Statische Berechnung einfach

VII. Hilfstabellen

Verbindungen mit t: 514. — Reziproke Werte, Potenzen, Wurzeln, Kreisumfänge und Kreisflächen von 1 bis 1000, 515. — Absolute Gewichte verschiedener Baumaterialien 533. — Spezifische Gewichte 535. — Eigengewichte von Deckenkonstruktionen, Dächern und Bauteilen 538. — Bestimmungen für die Belastung von Baukonstruktionen und die Beanspruchung von Baumaterialien 540. — Holzberechnungstabelle 548. — Balkentabelle 559. — Gewichtstabelle Metallblechen 559. — Tabellen der Normalprofile für Fassoneisen 562. —

VIII. Bauführung, Kostenüberschläge, Baubedingnisse und Baurechnungen ......................

591

Bauführung 591. — Eauoberleitung und Zentralbureau 595. — Bauleitung 597. — Besondere technische Bestimmungen bei Vergebung verschiedener Arbeiten 599. — Normen für die Ausführung der einzelnen Arbeiten 615. — Kostenüberschläge 685. — Vorausmaß 691. — Veranschlagung von größeren Reparaturen und Umbauten 693. — Die Kostenberechnung 693. — Beispiel für einen Kostenüberschlag 695. — Kostenanschlag für die Herstellung einer Gartenanlage 714. — Baujournal 720. — Tagesrapporte 720. — Tagebuch 721. — Terminkalender 721. — Abrechnungen 722. — Bauübergabe 722. — Baurechnungslegung 722. — Abrechnungsverfahren bei öffentlichen Bauten 723. — Bauinventarisation 723.

725

IX.    Größenverhältnisse der Bauanlagen und der einzelnen Gebäudeteile ..........................

Öffentliche Gebäude und Anlagen 725, — Luft und Wasserbedarf 743. — Wohngebäude 744. — Landwirtschaftliche Bauten 746. — Industrielle Bauten 765. — Bemerkungen über die Größenverhältnisse einzelner Gebäudeteile 765.

— Anzahl der Geschoße und deren Höhe 771. — Küchen 771. — Speisekammern 772. — Aborte 772. — Badezimmer 776. — Stiegen 776. — Beheizung 777. — Zentralheizungen 778. — Tabelle über die Wahl der zweckmäßigen Heizung für verschiedene Arten von Gebäuden 781. — Ventilationen 786. — Aufzüge 788. — Beleuchtung 791. — Rollbalken 805. — Blitzableiter 807.

X.    Über die Ermittelung des Bauwertes und über das Schätzungs

808

verfahren .......................

Zinshäuser 808. — Spekulationsbauten 809. — Kapitalsverzinsung 813. — Rentabilität 813. — Ermittelung der Herstellungskosten 813. — Abschätzungen im Versicherungswesen 815. — Gebäudewert 816. — Gesetzliche Bestimmungen 817. — Abschätzung von Gebäuden nach summarischer Kostenermittlung und Amortisationsbeträge 818.

. .    835

XI.    Ratgeber bei Neubauten und Gebäudereparaturen . .

Angaben über den Neubau eines Gebäudes 835. — Reihenfolge der Bauausführungen 836. — Eingaben bei Neubauten 838. — Bauzeit 839. — Entstehung und Verhütung der Feuchtigkeit in den Wohnhäusern 840, —• Über den Hausschwamm 844. — Wann ist ein Riegelwandbau einem massiven Ziegelbau vorzuziehen 847 — Vorkehrungen zur Sicherheit öffentlicher Gebäude gegen Feuersgefahr 848. — Winke bei Ausführung von Reparaturen 851.

XII.    Bauherren, Architekten, Ingenieure, bzw. Baumeister ....    867

Bauherr 867. — Architekt 871. — Norm der Berechnung des Honorars für Arbeiten des Architekten und Ingenieurs 873. — Beschaffung von Bauplänen auf dem Wege öffentlicher Konkurrenzen 880.

Anhang. Baurecht und Baugesetze..............

Privatrecht 884. — Strafrecht 889. — Gewerbeordnung 892. — Gebäudesteuer 905, — Spezielle Baugesetze 918, — Bauordnung von Wien 918. — Bauordnung von Niederösterreich 956. — Vorschrift zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter 983. — Neuerrichtung gemauerter Schornsteine 1004. — Sprengmittelfabriken 1009. — Vorschrift über die Herstellung von Tragwerken aus Stampfbeton oder Betoneisen 1013. — Gesetze, Verordnungen etc, 1025. — Verzeichnis der Bauordnungen 1027.

<

Allgemeiner Bauratgeber.

I.

Allgemeines über Kunstbehelfe,

Unter »Kunstbehelfen« versteht man in der Bauwissenschaft eigentlich den Inbegriff aller jener Regeln und Grundsätze, welche die Darstellung eines Gebäudes in Bezug auf Gestaltung und Ausführung durch Zeichnung bezwecken.

Die Baupläne bilden eine Hauptsache für die Verfassung der Kostenüberschläge, auch sind für die wirkliche Ausführung genaue und vollständig bearbeitete Bau- oder Arbeitsrisse, sowie einzelne Detailzeichnungen unbedingt notwendig, wozu eine nähere Beweisführung gewiß nicht erforderlich sein wird; nur in Bezug auf die Darstellung und Ausführung dieser Pläne sind einige Erörterungen am Platze, weil von vielen Seiten auch der Kunstwert dieser Zeichnungen in Frage gezogen wurde, und vor allem die Begriffe von Skizzen und präzise aus geführten Bauplänen unterschieden werden müssen.

Skizzen sind oft nur mit großer Flüchtigkeit ganz schematisch gemachte Entwürfe, womit sich der Entwerfende die Anordnung und Zusammensetzung seines Werkes im großen, welches er in einem glücklichen Momente erfunden, für spätere Zeiten versichern will. Diese Zeichnungen können auch schon mit Licht und Schatten mehr ausgeführt sein, haben aber als Behelfe eines Baues und Kostenüberschlages nur dann Wert, wenn darin alle Maße selbst eines jeden Teiles eingeschrieben sind. Sie bilden meist den ersten generellen Entwurf.

Baupläne sind hingegen immer mehr oder weniger ausg'eführte Zeichnungen in einem verjüngten Maßstabe, aus welchen man von der Form, der Anordnung und Einteilung des Ganzen und seiner einzelnen Teile einen richtigen Begriff bekommen, danach ein Gebäude ausführen und eine genaue Kostenberechnung aufstellen kann.

Eine formelle Behandlung aller dieser Baupläne vervollkommt in wesentlicherWeise das ganze System der Veranschlagung, weshalb wir eine direkte Anweisung für diese formelle Behandlung* der Entwürfe zu Hochbauten hier mitteilen.

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Die speziellen Projekte zu Hochbauten bestehen gewöhnlich aus den Lage- (Situations-), Niveau-, Projekts- und Detailplänen, dem Kostenvoranschlage und der Baubeschreibung (Erläuterungsbericht).

Die Lage- und Niveaupläne sollen die Oberfläche der Baustelle und deren nächste Umgebung einschließlich der vorbeiführenden Straßen veranschaulichen und müssen darin die Längen in der Regel nach dem Maßstabe 1 : 500,*) die Höhen dagegen im zehnfachen**) Maßstabe der Längen aufgetragen werden. Die Höhenlage ist indessen nur bei sehr unregelmäßiger Gestaltung der Oberfläche des Bauplatzes durch besondere Niveaupläne zu verdeutlichen; für gewöhnlich genügt ein Höhennetz oder auch die Eintragung der wichtigsten Höhenkoten in den Lageplan, welcher außerdem auch stets die Nordlinie und die herrschende Windrichtung enthalten muß. In den etwa beizufügenden Höhenplänen wäre auch der bekannte niedrigste, mittlere und höchste Stand des Grundwassers, sowie benachbarter Gewässer zu Verzeichnen.

Konventionelle Darstellungsweise.

Prinzipiell gilt, daß alle Begrenzung-slinien, welche den bestehenden Zustand darstellen, in Schwarz, diejenigen, welche sich auf einen neu herzustellenden (projektierten) Zustand beziehen, in Rot, solche, welche sich auf zur Demolierung' gelangende Teile beziehen, in Gelb ausgezogen werden. Die Beg'renzungslinien der Wasserläufe können in Spezialplänen blau ausgezogen werden.

Stets ist die Meridianlinie und in wichtig'en bällen die herrschende Windrichtung auf der Zeichnung ersichtlich zu machen. Wird aber die Richtung des magnetischen Meridians gezeichnet, so ist dies mit »Magnetischer Norden« anzugeben.

Als Zeichen der Zusammengehörigkeit von verschiedenen Kartenblättern werden — insoferne das nicht in anderer Weise durch die Art der Zeichnung kenntlich gemacht wird — am Rande kleine Häkchen mit Buchstaben angebracht.

Maßstäbe mit Angabe des Reduktionsverhältnisses müssen auf allen topographischen Plänen und Zeichnungen unbedingt vorhanden sein.

am

DieDarStellung' derOberflächengestaltung erfolgt einfachsten durch Einträgen der Begrenzungslinien der in gleichen Abständen gedachten Horizontalschnitte der Erdoberfläche in die Zeichnung, sogenannte Horizontalkurven oder Schichtenlinien, welche zur Unterscheidung von anderen Begrenzungslinien bei farbiger Behandlung braun ausgezogen werden. Jede fünfte Schicht wird durch eine stärkere Linie markiert und die Höhenzahl (m über Normalhorizont) dazu gesetzt.

*) bzw. 1 : 360 der natürlichen Größe.

**) bzw. 1 : 72 im fünffachen.

Zu einer anschaulicheren Darstellung" der Terrainformen bedient man sich in Übersichtsplanen auch der Berg’SChraffierung' nach Streffleurs Manier zwischen den Horizontalkurven. Die verschieden starke Neigung⁻ der Flächen wird durch Schraffierstriche dargestellt, deren Breite mit dem Neigungswinkel der Fläche gegen die vertikale Kbene abnimmt.

Die Schraffierstriche müssen aber in der Richtung⁻ der Fallinie gezogen sein. Die Terrainformen der vom Wasser bedeckten Flächen wnrden ebenfalls durch Horizontalkurven (Wasserlinien), bei farbiger Behandlung meistens blau, angegeben.

Die Charakterisierung⁻ der Oberflächenbedeckung erfolgt entweder in Schwarz durch Federzeichnung oder Schraffierung⁻oder durch farbiges Anlegen der Flächen in lichten Farbentönen. Bei Zeichnungen in großem Maßstabe begnügt man sich mit Anlegen eines breiten, hell gehaltenen Farbenstriches an der Grenzlinie. Auch bei der farbigen Behandlung kann die Charakteristik durch Federzeichnung beibehalten werden.

Die bezüglichen Charakterisierungstypen und Signaturen, wie sie für Katasterpläne in Anwendung kommen, sind aus den Figuren 1 bis 60 zu ersehen; und es sei zu denselben nachfolgendes bemerkt:

Über die Darstellung der Grenzen.

Das erste, was wir von Darstellungen auf Plänen zu geben haben, sind die Grenzen, als:

1.    Monarchiegrenzen Fig. 1,

Landesgrenzen Fig. 2,

Gemeindegrenzen Fig. 3,

Bezirksgrenzen Fig. 4 und

Grundstückgrenzen Fig. 5.

Die die Grenzen festlegenden Grenzzeichen, Grenzsteine und Grenzhaufen werden nach Fig. 6—8 bezeichnet.

2.    Mauern. Wenn der Maßstab des Planes so groß ist, daß die Dicke der Mauer noch bezeichnet wrerden kann, so wird dieselbe durch zwei Linien angegeben, deren Abstand der Dicke der Mauer entspricht. Bei schwarzer Zeichnung wird dann der innere Raum schräg schraffiert, bei farbiger Zeichnung rot (lichter Zinnober) ausgefüllt. Befinden sich in der Mauer Pfeiler, Tore, Durchfahrten etc., so werden sie im Grundrisse ebenfalls ausgezeichnet, wie in Fig. 9 angedeutet. Ist der Maßstab aber so klein, daß die Breite der Mauer nicht mehr genau angegeben werden kann, so ward die Mauer bloß durch eine starke Linie mit kurzen Querstrichen bezeichnet, aber auf die Grundrisse der Tore und Pfeiler Rücksicht genommen. Fig. 16.

3.    Zäune aus Flechtwerk werden durch eine schwache schwarze Linie nach ihrer Richtung bezeichnet und in ihrem Verlaufe mit

4. Holzplanken und Staketen werden durch eine Linie nach ihrer Richtung bezeichnet, und in ihrem Verlaufe kleine schwarze Rechtecke gesetzt, als die Grundrisse der Holzsäulen, an welchen in der Natur die Dielen oder Bretter angenagelt sind. Fig. 12.

kurzen Querstrichen, welche die Richtungsseite wechseln, versehen. Fig. 11.

1.

26.

SchiiUmautr

N-*N

11.

Tiadukl

Tunnd

3. ---------

26.

Durchiais

29.

4. -------

5.

30.

6. ö Ö 7- Q. o 8. O

~^r

31.

9.

io.

32.

33.

Durchlass

35. ■Eft

hadiM

16.

17.

36

Jurvul

37.

18. =

19.

/c

20.

39.

21.

22.

40.

41.

42.

23 ~~

24

44.

vSuut pp

ppgg

25.

(-* ~1

Fig. 1 bis 44.

Sind an Stelle der Holzsäulen Steinpfeiler vorhanden, so erfolgt die Darstellung- nach Fig\ 13; in farbigen Plänen werden die Quadrate (Steinpfeiler) dann rot ausg-efüllt.

5.    Gitter werden nach ihrer Richtung- ebenfalls durch eine schwache Linie bezeichnet, auf welcher in möglichst kleinen Abständen kurze, feine Striche gesetzt sind, außerdem werden hie und da die Pfeiler als kleine Rechtecke einzufügen sein. Fig. 14.

6.    Lebende Zäune oder Hecken bezeichnet man dadurch, daß man ganz klein gezeichnete Gebüsche möglichst eng nach der Richtung* des Zaunes nebeneinander stellt und diese bei farbigen Plänen mit dunkelgrüner Farbe ausfüllt. Fig. 15.

7.    Verhaue werden durch zwei sich schneidende kurze Linien dargestellt. Fig. 16.

8.    Steinriegel bezeichnet man durch Aneinanderreihung einzelner Steine verschiedener Größe in der Verlaufsrichtung. Fig. 17.

9.    Schließlich seien noch trockene Gräben (Ravins) und AVassergräben erwähnt, deren Darstellung aus Fig. 18 und 19 ■ersichtlich ist.

Über die Zeichnung der Wege und Straßen.

Die AVege werden in Plänen, deren Maßstab es zuläßt, mit parallelen Linien in der wirklichen Entfernung der AVegkanten, also in der richtigen AVegbreite, bezeichnet. Fig. 20. In farbigen Plänen wird der Raum zwischen den Linien mit einem lichtbraunen Ton angelegt. Erhaltene Fahrwege (Landwege), dann Fahrwege 1. und

2.    Klasse, die nicht in jeder Jahreszeit fahrbar sind, werden in Plänen kleineren Maßstabes nach Fig. 21 bis 23 dargestellt.

Saumwege werden nach Fig. 24 durch eine gestrichelte, Fübst ei ge nach Fig. 25 durch eine punktierte Linie dargestellt.

ge-

Straßen werden gleichfalls nach ihrer Breite gezeichnet, wobei auch auf die Straßengräben durch eine zweite Linie Rücksicht nommen wird Fig. 26. In farbigen Plänen wird der Linienzwischenraum lichtrot angelegt. Bei Plänen in kleinerem Maßstabe werden für Straßen 1. Klasse, von 5 m Breite, die Signaturen nach Fig. 27, für Straßen 2. Klasse, von 2-5 bis 5 m Breite nach Fig. 28, für Straßen

3.    Klasse, von 2-5 m Breite, nach Fig. 29 angewendet.

Ebenso finden die nachfolgenden Signaturen Anwendung:

Fig. 30 für Hohlwege,

Fig. 31 bei AVegsteilen,

Fig-. 32 für auf gedämmte Kommunikationen,

Fig. 33 für ein-, respektive zweigeleisige Lokomotiveisenbahnen in Plänen größeren Maßstabes,

Fig*. 34 für Lokomotiveisenbahnen mit zwei Geleisen,

Fig-. 35 für Lokomotiveisenbahnen mit nur einem ausg-ebauten Geleise, jedoch dem Unterbau für zwei Geleise,

Fig. 36 für Lokomotiveisenbahnen mit einem Geleise und Fig. 37 für Pferdeeisenbahnen.

Uber die Darstellung: von Wiesen und Rasenflächen.

Die Darstellung' der Wiesenflächen kann auf die verschiedenste Art g-eschehen. Die gebräuchliche Art, wo man die Grasbüsche in Situationsplänen nachbildet, gibt den Charakter des Rasens, sie ist in Fig. 45 dargestellt. Auf Plänen in Farben werden sie einfach mit Wiesengrün angelegt.

Uber die Darstellung der Felder.

Fin großer Teil des kulturfähigen Bodens wird als Feld benützt. Aber die auf demselben angebauten Pflanzen wechseln jedes Jahr und sind in Gestalt und Farbe sehr verschieden, daher gibt man für die einzelnen Kulturen keine eigenen Charaktere an, sondern läßt die Grundrisse dieser Flächen ohne alle Bezeichnung. Fig. 46. Bei farbigen . Plänen erscheinen die Felder in der ursprünglichen Farbe des Zeichenpapiers, höchstens kann man ihnen einen lichten Ton von Terra di Siena geben.

Über die Zeichnung der Bäume und Pflanzungen.

Bei der Darstellung der Bäume unterscheidet man zunächst Laubholz Fig. 47 und Nadelholz Fig. 48. Eine weitere Charakterisierung der einzelnen Gewächse soll in einem »Plan« überhaupt nicht mehr Vorkommen. Ja, wenn der Maßstab sehr klein wird, so fällt sogar diese Unterscheidung weg. Bäume und Pflanzungen dürfen auf einem Plan nur im Grundriß, nie im Aufriß dargestellt werden. Ausnahmsweise kann man sich zwar in Gartenplänen des Aufrisses bedienen, nur muß in diesem Falle unter allen Verhältnissen der Maßstab des Planes mit den gezeichneten Bäumen übereinstimmen, nicht daß etwa die gezeichneten Bäume die wirklichen Höhen derselben um ein bedeutendes übersteigen, wie man so oft in schlechtgezeichneten Gartenplänen sehen kann, wo die Berücksichtigung des Maßstabes ganz außer acht gelassen wurde.

Den Grundriß, respektive die Daraufsicht eines Baumes erhält man, wenn man sich den Baum, von oben angesehen, auf eine horizontale Fläche projiziert und gezeichnet denkt. Soll nun eine Gruppe im Grundriß dargestellt werden, so geschieht dies durch eine passende Vereinigung der einzelnen Charaktere, wobei jedoch der Durchmesser der einzelnen Bäume dem Maßstab des Planes entsprechen muß; zuerst zeichnet man sich den Umfang der Gruppe in einfachen Linien, dann wird derselbe mit den einzelnen Baumcharakteren ausgefüllt; der Selbst- und Schlagschatten aber entweder durch Strichlagen oder Farbe angegeben.

Sind Waldungen zu zeichnen, in welchen Laub- und Nadelhölzer

gemischt Vorkommen, so werden Gruppen von beiden Arten nach dem Verhältnis der Mischung- in die Fläche eingezeichnet.

Bei Allee bäumen pflegt man in einem kleineren Maßstabe des Planes nur die Dicke des Stammes im Grundriß darzustellen, damit man die Breite der Gänge deutlicher sehen kann.

45

46.

*£ 7-r Jrp

’V^r r r r r r

r

^ <-£>- -V- r V r

IIS

m.

49 •Uli

5t. ~

>“    «aSamwiT»

.■.isu«^»

*£!k&

54

ipmmSüS'iS'üüS

«* fffgg ^

fall!

56

V**

g.^a va&

li

U‘‘

kftVaP

°-gag a g

57.

59.

60.

Fig. 45 bis 60.

Über die Darstellung von Wasser.

Bei der Darstellung des Wassers ist vor allem die Uferlinie mit einfachen Strichen anzugeben und die innere Fläche auszuzeichnen. Dies geschieht gewöhnlich durch ganz feine Linien (Wasserlinien), durch welche die Bewegung des Wassers angezeigt werden soll, oder durch feine horizontale, Strichlagen, welche stehendes Wasser bezeichnen, wobei man auf die Spiegelung Rücksicht nehmen kann.

Die sogenannten Wasserlinien sollen soviel als möglich mit den Uferlinien parallel laufen. Die erste Flußlinie wird ganz nahe an die Uferlinie gezeichnet, die übrigen Linien müssen dann gleichmäßig mit ihrer Entfernung von den Ufern an Weite voneinander zunehmen. Fig. 38 und 39. Hier erscheinen auch die Signaturen für Holzrechen, Wehren von Holz und von Stein, Sporen von Holz und von Stein und schließlich Uferverkleidungen von Stein und solche von Holz dargestellt.

Stehendes Wasser, kleine Seen, Teiche, Fischweiher werden nach Fig. 44 gezeichnet.

Bei farbigen Plänen werden die Wasserflächen mit einem bläulichen Ton abgetönt.

Über die Darstellung von Gartenanlagen nach ihrer Bestimmung.

Man unterscheidet in Bezug auf die Darstellung: 1. Gemüsegärten Fig. 49, 2. Obstgärten Fig. 50, 3. Ziergärten Fig. 51,

4. Weingärten Fig. 52, 5. Hopfengärten Fig. 53, 6. Tabakfelder Fig\ 54, 7. Reisfelder Fig-. 55, 8. Waldremisen Fig. 56.

Über die Darstellung der Gebäude.

Bei Situationsplänen werden entweder die Grundrisse der Gebäude oder deren Dachausmittlung-en gezeichnet. Solange der Maßstab des Planes noch genug groß ist, um jedes einzelne Gebäude in seinem Grundrisse genau darstellen zu können, werden dieselben schraffiert, d. h. mit geraden parallelen, gleich starken und gleich weit abstehenden Linien ausgezeichnet Fig. 43 und 59, oder es wird die innere Einteilung hineingezeichnet. Bei größeren Maßstäben des Planes zeichnet man auch oft bloß die Dachausmittlung Fig. 58, welche Darstellung besonders auf Gartenplänen vorteilhafter erscheint.

Gewächshäuser und Mistbeetanlagen werden nach Fig. 57 und 60 gezeichnet.

In farbigen Plänen fällt die Schraffierung des Grundrisses ganz weg-, derselbe wird dann bloß mit einer Farbe angelegt, nachdem die Hausfläche vorerst mit feinen Linien umgrenzt worden ist.

Je kleiner der Maßstab ist, um so weitergehender muß die Charakterisierung durch Signaturen sein, weil bei Plänen in einem größeren Maßstabe schon durch Darstellung der natürlichen Form die Bedeutung-des Dargestellten oft ohne weiters zu erkennen sein wird. Hieraus und

auch aus der Bestimmung' der Zeichnungen ergeben sich dann einige Verschiedenheiten in der Ausbildung- der Signaturen.

Diesbezügliche Beispiele veranschaulichen die Fig. 40 für ein Holzkreuz und Steinkreuz, Fig. 41 für Kapellen von Holz und von Stein und Fig. 42 für Kirchen mit einem Turme, beziehungsweise mit zwei Türmen.

In Übersichtsplänen (Landesaufnahme) werden alle nicht mit Kulturen bedeckten Flächen, mit Ausnahme der Wege (Heiden, Sandflächen, ungepflasterten Plätze, Lager- und Stapelplätze) he 11-orang-e angelegt. Lehmgruben mittelstark orange, Sand- und Kiesgruben, trockene Gräben und Flußbette mit Gummigutt; Wege aber je nach ihrer Bestimmung mit gebrannter Siena oder Sepia abg'etönt.

In den Spezialplänen werden die zu Wohnstätten gehörigen Hofräume grau angelegt. Die Böschungen grün, mit Abschattierung in Schwarz, und zwrar oben dunkler, unten heller.

In Kunststraßenprojekten werden die Straßen blaßrot angelegt. Wald- und Baumbestände uTerden, wenn eine Charakteristik der einzelnen Bäume nicht stattfindet, bloß graugrün nach Maßgabe der Figuren behandelt.

In den Karten der Landesaufnahme werden massive Bau-werke zinnoberrot, nichtmassive mit Gummigutt angelegt. In •den Spezialplänen wTerden Wohngebäude carmin-heil, öffentliche Gebäude carmin -mittelstark, andere Gegenstände braun angelegt.

Wasser wird preußisch-blau abgetönt, fließendes Wasser erhält stärkere, stagnierendes Wasser schwächere Lavierung. In den hydrographischen Karten pflegt man die Fläche zwischen den Horizontalkurven verschieden stark anzulegen, und zwar um so dunkler, je größer die Tiefe ist. Der Stromstrich wird mit blauen strichpunktierten Linien, die Stromrinne mit blauen gestrichelten Linien angegeben. Die Begrenzungslinie des Wasserstandes wird für Mittelwasser oder für den speziellen Wasserstand der Aufnahme eingetragen. Unterirdische Wasserläufe (Drainröhren) werden punktiert (eventuell in Blau), die Nivellementlinien (in Eisenbahn- und Straßenprojekten die Bahn- oder Straßenmitte) werden in kräftigen zinnoberroten Linien ausgezogen, die Stationierungspunkte mit kleinen zinnoberroten Kreisen, die Kilometerteilungen mit konzentrischen Doppelkreisen versehen.

In hydrographischen Plänen werden Marken, Pegel und Fixpunkte rot angegeben; die Lage der Querprofile wird mit zinnoberroten Linien bezeichnet.

Die Vermessungslinien werden in Carmin punktiert.

Die Benennungen der einzelnen Geschosse, d. h. die nebeneinander liegenden Räume eines Gebäudes, sind folgende: das unterste ganz oder zum größeren Teile unter der Erdoberfläche liegende Geschoß heißt »Kellergeschoß«, das über dem Kellergeschosse befindliche, ganz oder zum geringeren Teile, oder ohne Kellergeschoß nur teil-

weise unter der Erdoberfläche liegende Geschoß nennt man »Souterrain«, während, die darauf folgenden Geschosse mit »Erdgeschoß« (Parterre), erstes, zweites, drittes, usw. »Stockwerk« und schließlich »Dachgeschoß« (Dachboden) benannt werden.

Liegt der Fußboden des Erdgeschosses beträchtlich über dem Erdboden, so wird das Geschoß als »Hochparterre« bezeichnet.

Mitunter wird das Erdgeschoß unterteilt, in welchem Falle das obere Geschoß als »Mezzanin« (Halbstock) angesprochen wird.

In den Zeichnungen sind die der Bauausführung zugrunde zu legenden Maße nach erfolgter genauer Ausrechnung in Metern mit zwei Stellen hinter dem Dezimalpunkt, z. B. 5’34, die Mauerstärken jedoch in Zentimetern, z. B. 30; 45 usw. einzutragen, respektive zu kotieren.

Die Stärken der Bauhölzer sind in Zentimetern, und zwar in Form eines gemeinen Bruches auszudrücken, z. B. ¹⁶/2₀.

Die Dimensionen von Eisen- und sonstigen Metallbestandteilen sind stets in Millimetern anzugeben.

In die Grundrisse ist die Zweckbestimmung jedes einzelnen Raumes, auch dessen Flächeninhalt deutlich einzuschreiben, ebenso der Umfang und Kubikinhalt, wenn diese Größen bei Ermittlung der Massen wiederholt einzeln gebraucht werden. Bei Feststellung des Flächeninhaltes und des Umfanges werden die in demselben Geschoß durch Gurtbögen verbundenen Vorlagen, beziehungsweise überwölbten Nischen als volle Mauerteile behandelt.

Ferner erhält jeder Raum zur Benützung im Kostenüb erschlagt? und in der Abrechnung eine fortlaufende, mit Zinnober einzuschreibende Nummer, wobei mit dem Grundriß des untersten Fundamentabsatzes anzufangen und bis zum Dachboden, in jedem Grundriß aber von links nach rechts und von oben nach unten fortzuschreiten ist. In den Grundrissen sind die Linien, nach welchen die Durchschnitte gelegt sind, an ihren Endpunkten mit Buchstaben zu bezeichnen.

Für die zur Verdeutlichung wichtiger Konstruktions- oder Architekturteile erforderlichen Zeichnungen ist ein größerer Maßstab, und zwar von 1: 50, beziehungsweise 1: 20, 1 :10 oder 1:5, 1:2 zu wählen.

Bei allen derartigen Plänen werden die Konturen in Tusch ausgezogen. Linien, welche einen geschnittenen Bauteil begrenzen, werden stark schwarz, solche welche in der Ansicht oder Draufsicht erscheinen, oder Achsen von Fenstern, Türen etc. bezeichnen fein schwarz, die auf die Schnittebene projiziert sind (Gurten, etc.), gestrichelt schwarz, und Kotierungslinien fein rot, auch bei Ausführung in Farben, ausgezogen.

In Projekten, welche Änderungen eines bestehenden Zustandes darstellen, also Pläne für Um- und Zubauten, wird alles Bestehende nur schwarz, Neuprojektiertes dagegen rot, zur Demolierung Gelangendes gelb ausgezogen, beziehungsweise angelegt.

Eiserne Träger werden in schwarz durch strichpunktierte, in Farben durch stark blaue; Holzbalken (projiziert), dann Kanalröhren und Wasserläufe in schwarz durch strichlierte, in Farben durch braune Linien dargestellt.

Die Charakteristik der Materialien erfolgt im allgemeinen nur in den durchschnittenen Teilen und werden mit hellen, durchsichtigen, das Materiale kennzeichnenden Farben angelegt. (Siehe Tafel 1 bis 5.)

Zur Charakterisierung der Materialien.

Sie erfolgt bei Zeichnungen in Tusch, wie schon vorerwähnt, durch Verwendung verschiedener Strichstärken und Strichgattungen, dann Schraffierung in verschiedener Dichte und Richtung, schließlich auch durch Federzeichnung, wie z. B. bei Holz. Im allgemeinen werden Materialien größerer Festigkeit dichter, diejenigen geringerer Festigkeit heller schraffiert.

Es empfiehlt sich bei der Darstellung von Rohrleitungen in Tusch folgendes Schema zu verwenden:

Kondensations

leitung

Wasserleitung

Entwässerung

Dampfleitung

Gasleitung

E!

II

3w

Gully

x-j—

Flamme

Gas

messer

Gas-

liahn

Ver

teilungs

kasten

Hydrant

Wasser

messer

Fig. 64.

Heizregister

- f—•—i..

---h-o—|----

Reduk

tions

ventil

Absperr

schieber

_4_

Rückstau

klappe

Schieber

Ableiter

Fig. 61.

Fig. 62.

Auslauf

ohne

Muschel

Fig. (?6.

Auslauf

mit

Muschel

Fig. 63.

Fig. 65.

In mit Farben angelegten (kolorierten) Plänen empfiehlt es sich, die folgenden jetzt meist gebräuchlichen Farbentöne zu verwenden :

Erdreich : gebrannte Siena -J- Sepia römisch.

Lehm: gelb oder braun.

Schutt: blau -f- rot.

Sand, Kies, Schotter: Blau -\- Tusch.

Gewöhnliches Ziegelmauerwerk: Zinnober licht.

Ziegelmauerwerk aus geschlemmten Ziegeln: Zinnober-J-Gummigutti. Klinkermauerwerk: Zinnober -j- gebrannte Siena.

Quadern: Berlinerblau j- etwas gebrannter Siena.

Bruchstein, Hackelstein: Berlinerblau Neutraltinte.

Beton: Berlinerblau -J- etwas Tusch.

rot

braun

Mauerwerk mit Portlandzement : noch blaßblau schraffieren, Romanzement Schlackenzem ent

hydraulischem Kalk »

grau    »

Gipsdielen und dergleichen: gebrannte Siena. Eisenzementkonstruktion: wie Beton, das Eisen blau einstrichlieren. Rabitzkonstruktion: grau und das Eisen blau einstrichlieren. Weiches Holz, in der Ansicht: Lichtocker.

Hartes Holz, in der Ansicht: Lichtocker -f- etwas gebr. Siena. Holz im Querschnitt: gebr. Siena |- Gummigutti.

Gußeisen im Schnitt: Neutraltinte.

Schmiedeeisen im Schnitt: Ultramarin.

Stahl im Schnitt: Ultramarin -{- Neutraltinte. Glas: grünlich.

Asphalt: schwarz.

Kanäle für kalte frische Luft: g*rün.

»    » warme Luft: rot.

»    »    laue Luft: orange.

»    »    verdorbene Luft:    blau.

Rohrleitungen für Entwässerung*: rotbraun.

»    »    Dampf: gelb.

»    »    kaltes Wasser: grün.

»    »    warmes Wasser: violett.

»    »    Wasserleitung: blau.

»    »    Wasserheizung: carmin.

»    »    Gasleitung: braun.

»    »    Kondenswasser: orange.

Rohre aus Schmiedeeisen: blau.

»    »    Gußeisen: violett.

»    »    Blei: grün.

» Ton: rot.

» Zement: braun.

In den Grundrissen werden die unter den Fußboden liegenden, in den Schnitten, die in den nicht mit durchschnittenen Wänden enthaltenen Kanäle in den Konturen punktiert, und wird die Farbe dann nicht über die ganze Fläche, sondern in parallelen, schräg gelegten Strichen aufgetragen.

Die bei Bauanlagen in Frage kommenden zahlreichen Rohrleitungen (Ent- und Bewässerung-, Gasleitung, Dampfleitung, Rohrleitungen der Wasserheizungen) werden oft nur mit Bezug auf deren Bestimmung, oft auch nur in Bezug auf das Material charakterisiert; meistens ist es aber nur erforderlich, eine Charakteristik in ersterer Hinsicht zu geben.

In Projektzeichnungen großen Maßstabes (1 : 50 und darüber) können die Leitungen zum Teil mit Doppellinien ausgezogen, auch die Verbindungen der Teile (Muffen, Flantsche) angedeutet werden. Ihre Bestimmung ist dann gewöhnlich aus dem Zusammenhänge hinreichend klar, und es bedarf meist nur der farbigen Charakteristik.

Wie schon bemerkt, sind durchwegs Maßstäbe mit Angabe des. Reduktionsverhältnisses einzutragen, denn jedem Plane, mag er was. immer für eine bauliche Ausführung darstellen, muß ein richtig gezeichneter und entsprechend ausgestatteter Maßstab beigefügt sein. Dabei sei aber ausdrücklich bemerkt, daß nur bei sogenannten »Originalskizzen« die projektierten Dimensionen mit dem Zirkel oder Maßstab aus der Zeichnung abgenommen und in Rechnung gebracht werden dürfen. Bei allen anderen Bauplänen, besonders bei Grundrissen, müssen die Koten »gerechnet« und mit Ziffern geschrieben erscheinen, da man sich hier nicht auf die Genauigkeit der Zeichnung verlassen darf. Besonders ist darauf zu sehen, daß ein Bauplan alle jene Koten enthält, welche zur Berechnung des Vorausmaßes, sowie zur Übertragung des Planes in die Natur erforderlich sind, und diese nur durch »Rechnung ermittelt« eingeschrieben, nicht aber erst mittels Maßstab vom Plane entnommen sein dürfen.

Für den allgemeinen Gebrauch sind bei uns folgende Maßstäbe usuell, deren Anwendung, sofern nicht anderweitige Bestimmungen entgegenstehen, auch empfohlen werden können, und zwar dürfen:

a)    Originalkarten der Landesaufnahme 1:25.000.

b)    Für geodätische Arbeiten.

Flächenmessungen: 1: 2500 der wirklichen Länge. — Nivellements: Längen 1: 5000; Höhen 1: 500.

c)    Technische Vorarbeiten zu Eisenbahnvorlagen.

Generelle Vorarbeiten: Situation und Längenprofil der Bahnlinie 1:10.000; Höhen 1:500. — Spezielle Vorarbeiten: Situation und Längten des Nivellements 1:2500; Höhen 1: 250. — Aufstellung von Bahnhofsprojekten: Übersichtsplan 1: 5000. —

Plan 1:1000; Detaillierung- und besondere Zeichnung-en 1:500;

1 : 200; 1:100.

II. Gebrannte künstliche Steine.

Mosaikplatten für Fußböden.

II. Bearbeitetes Holz, und zwar:

Gewichtstabelle für Flach- und Breiteisen in Kilogramm pro laufendes Meter.*)

Withworth’sche Schraubenskala

Messing

Beton.

Erdanschüttungen.

Gesimsmauerwerk mit 0*40 m2 Querschnitt.

Kanalherstellung.

Stukkaturarbeiten.

vollen Steinblöcken hergestellt, sondern Man nimmt

Daehausmittelungen.

Glockenstühle.

Stalleinrichtungsgegenstände.

Materialien inklusive Fuhrlohn. Mährisch-schlesisc

HB

a) aus Messing 

15. 1 m2 alter Asphalt wird von dem Kontrahenten ü

26. Eine lärchbaumene oder kienföhrene Brunnenbüch

38. 1 m3, wie Post 36, jedoch ganz aus Ziegel,

V.

Frankfurt a. M.

Arithmetische Reihen.

Stereometrie.

Torsionsfestigkeit.

Der Schwerpunkt.

Widerstand der Stäbe, welche aus mehreren Teilen zusammengesetzt sind.

Das Gewicht der Säulen ergibt sich aus den Tabelle

Im einzelnen kann man für die Belastung von Zwisch

Balkentabelle.

Wenn K — 1000 kg, so ist

Ballführung, Kostenübersehläge, Baubedingnisse und Baureehnungen.

B. Des Gewölbemauerwerkes.

Ausführung der Kupfersehmiedearbeiten.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Brunnenmeisterarbeiten.

Transport

Baujournal.

Luft- und Wasserbedarf.

^+676: pr°

Ventilation.

X.

b) Dampfmaschinen.

XII.

VII. Enteignung (Expropriation).

Die ungesetzliche Benützung während der Dauer des

Feuerung,sanlag,en.

Bauordnung für Niederösterreich mit Ausschluß von Wien.

Achter Abschnitt.

II. Vorschriften zum Schutze der Gesundheit.

8.

P.

1 : 200; 1:100.

d)    Situ ationsplänebeihydrotechnischenAusführ ungen. Speziell solche, die nur zur Orientierung* über Straßen, Weg-e, Flußläufe und zur Bezeichnung der Lage der mit solchen in Verbindung stehenden Kunstbauten dienen:

Werden auf Zeichenleinwand 1 : 5000 hergestellt; auf starkem Zeichenpapier hingegen 1:10.000.

e)    Vorarbeiten bei Landesmeliorationen. Übersichtspläne (aus vorhandenen Karten) 1:10.000 bis 1:100.000; Spezialkarten 1: 5000; Nivellements: Längen 1:5000 bis 1:10.000, Höhen 1:500 bis 1:1000; Übersichtsnivellements: Längen sogar 1:50.000.

f)    Wege- und Straßen bauten.

Situationspläne für Straßenprojekte: Übersichtskarten 1:20.000 bis 1:200.000; spezieller Situationsplan 1:5000; bei Darstellung komplizierter Verhältnisse (Anlage durch Ortschaften, Bestimmung der Lage größerer Brücken etc.) 1:500; Längenprofile : Längen im Maßstabe der Situation (1: 5000); Höhen in 25 mal größerem Maßstabe (1:200). Querprofile im Maßstabe der Höhen des Längenprofils. Normalprofile der projektierten Straßenkonstruktion 1 :100.

Projekte zu Brücken, Futter mauern, Dienstwohnungen 1:100; für größere Brücken sind kleinere Maßstäbe zulässig und Details: 1:50; 1:25 und 1:10.

g)    Baulinien- und Bebauungspläne.

Situationspläne 1 :1000, 1 :2500; zulässig auch Längenprofil im Längenmaßstabe des Situationsplanes: Höhenmaßstab 1:100.

h)    Entwürfe zu Land-(Hoch-)bauten.

Situation s- und Nivellementszeichnungen: Längen 1:500, 1:360; Höhen 1:50, 1: 72. Grundrisse, Durchschnitte und Ansichten 1:100, 1:50; Details 1:25, 1:20, 1:10, 1:2. Für architektonische Konkurrenzen empfehlen sich außerdem folgende Maßstäbe:

Situationspläne 1 : 1000; Grundrisse sämtlicher Geschosse 1:200; Ansichten und Durchschnitte 1:200 oder 1 :100. Allen Perspektiven ist ein Grundriß im Maßstabe 1 : 200 zugrunde zu legen und die Bildebene durch die dem Standpunkte zunächst befindliche Ecke des Gebäudes gehend anzunehmen.

Bauzeichnungen zu Hochbauausführungen. Grundrisse 1:100; Ansichten und Durchschnitte 1:50; Details 1:20; 1:10, 1:5 und 1:2.

Eisenkonstruktionen aller Art, Maschinenzeichnungen etc. Generelle Zeichnungen 1:100; Konstruktions-

Zeichnungen, Detailzeichnungen 1:20; 1:10; 1:5; kleinere Details: Naturgröße.

Bevor Bauprojekte aufgestellt werden, sind Vorarbeiten notwendig, deren Durchführung dem Bauherrn oder den von diesen hiezu fürgewählten Organen obliegt.

Diese Vorarbeiten (Vorstudien, Vorerhebungen) erstrecken sich auf die Wahl des geeignetesten Bauplatzes, für welchen wieder der Kaufpreis, die Lage, die Beschaffenheit des Baugrundes und der Umgebung und schließlich die Wasserverhältnisse maßgebend sind, und die Ermittlung der Beschaffenheit des Bauplatzes und seiner Umgebung.

In letzterer Hinsicht wird die Aufnahme des Situations- und Niveauplanes, die Untersuchung des Baugrundes und der Wasserverhältnisse erforderlich. Es wird die Art der Entwässerung und Abfuhr der flüssigen und festen Abfallstoffe, sowie die Art der Versorgung mit Nutz- und Trinkwasser klarzustellen sein. Auch auf die Ermittelung der etwa auf dem Bauplatze lastenden Rechte anderer, Servitute etc. wird nicht zu vergessen sein.

Sind auch die Bezugsquellen der Baustoffe erforscht und die erforderlichen Zufahrten festgestellt, so soll insbesondere bei größeren Bauten an die Festlegung eines Bauprogrammes geschritten werden. Dieses bildet die Grundlage für die Ausarbeitung des Entwurfes und für die Durchführung des Baues.

Ein solches Bauprogramm hat zu enthalten: den Zweck und die Ursache des Baues, die Beschaffenheit des Baugrundes, des Bauplatzes und der Umgebung; die Zahl und Gattung der Baulichkeiten, deren Verteilung und Lage am Bauplatze, die Beschaffenheit, Größe und Anzahl der erforderlichen Räume jeden Objektes, die gegenseitige Lage der Räume, die Zahl und Höhe der Geschosse, die Konstruktions--art der Gebäude und ihrer Teile, sowie die Art der inneren Ausstattung-. Schließlich die Art der Wasserversorgung, der Ansammlung und Entfernung aller Abfälle und Schmutzwässer, die Beleuchtungsart und die erforderlichen Verbindungen mit den bestehenden Verkehrsanlagen.

Nunmehr kann erst an die Ausarbeitung des Bauprojektes (spezieller Bauentwurf) geschritten werden. Dieses besteht aus:

1.    den Plänen;

2.    dem Kostenvoranschlage und

3.    der Baubeschreibung.

Die Bauzeichnungen müssen ein projektiertes Bauwerk durch die Grundrisse und den Durchschnitt aller Geschosse und der Fundamente, durch Ansichten und Ersichtlichmachung der Deckenkonstruktionen vollständig zur Anschauung bringen. Soweit die Deutlichkeit nicht leidet, können aber Balken- und Sparrenlagen in die betreffenden Grundrisse der Geschosse mit blassen Farben eingetragen werden.

Für Deutschland gelten nämlich folgende Normen:

»Die durchschnittenen Teile sind mit charakteristischen Farben anzulegen (Tafel 4). In die Grundrisse ist die Zweckbestimmung jedes einzelnen Raumes und dessen Flächeninhalt und Umfang einzuschreiben. Bei Feststellung des Flächeninhaltes werden durchgehende Vorlagen in Abzug gebracht, Nischen aber nicht zugezählt. Ebenso werden bei Berechnung des Umfanges nur durchgehende, nicht aber durch Bogen etc. verbundene Vorlagen berücksichtigt. Behufs Bezeichnung im Kosten Überschlags und in der Abrechnung erhält jeder Raum eine in Zinnoberrot einzuschreibende Nummer, wobei mit dem Grundrisse des Kellers anzufangen und bis zum Dachboden, in jedem Grundrisse aber von links nach rechts und von oben nach unten fortzuschreiten ist. Die Durchschnittslinien sind an den End-, beziehungsweise Brechpunkten mit Buchstaben zu bezeichnen.«

»Siehe Anweisung für die Behandlung der Entwürfe zu fiskalischen Landbauten und deren Veranschlagung vom 21. Juli 1881, Berlin, Ernst & Korn. Auch über die formelle Behandlung von Projekten zu Eisenbahnanlagen und Ländesmeliorationen.«

»Den an die Behörden zu richtenden Baugesuchen sind gewöhnlich die hierfür vorgeschriebenen Pläne usw. in doppelten Exemplaren beizufügen;¹) dieselben müssen von allen beteiligten Personen (Bauherr, Unternehmer) zur Anerkennung unterschrieben werden. Außer der Beschreibung des projektierten Baues, nebst Angabe des Grundstückes und seines Eigentümers müssen der Bauanzeige folgende Pläne beigefügt werden:«

»1. Ein Situationsplan über den Bauplatz und seine Umgebung, enthaltend die Bezeichnung des Grundstückes im Grundbuch, die Grundstückgrenzen, festgestellte Baulinien, die umliegenden Bauten (bis auf 20 m Entfernung), mit Angabe ihrer Bestimmung, Höhe, Bauart und Eigentümer, anstoßende Straßen und Wege, Wasserläufe und Entwässerungen nach Richtung und Gefällen. Die Situationspläne sind nach einem Maßstabe von 1: 500, die Nivellementpläne in der Länge nach demselben, in der Höhe aber nach fünffachem Maßstabe, also 1:100, aufzutragen.«

»2. Stockwerksgrundrisse mit Angabe der Rauchfänge, der lichten Weite und Querschnittsform der Schornsteine und der Bestimmung¹ der einzelnen Räume; ferner eine Darstellung der Straßenfront und mindestens ein Höhendurchschnitt, außer den Mauerstärken, Brandmauern usw. müssen das vorhandene Terrain, die Normalhöhe der Straße und die Grundwasserstände ersichtlich sein. Diese Bauzeichnungen sind im Maßstabe 1:100 zu fertigen.«

»3. Pläne über unterirdische Entwässerungen, insoferne solche nicht in den vorgenannten Zeichnungen zur Darstellung kommen, namentlich für bestehende Gebäude, im Maßstabe von 1:100, enthaltend sämtliche projektierte Leitungen mit allem Zubehör und maßgebenden Bauteilen.«

»4. Detailzeichnungen, soweit erforderlich, insbesondere über Vorbauten in das öffentliche Eigentum, Vorkehrungen zur Entwässerung, Eisenkonstruktionen, ungewöhnliche Baugegenstände, nebst erläuternden Beschreibungen und statistische Berechnungen der auszuführenden Konstruktionen.«

»Für einfache Bauten, namentlich auf dem Lande und in abgesonderter Lage können die Pläne unter 3 und 4 Wegfällen und durch Erläuterungen oder Skizzen auf dem Situationsplane ersetzt werden. Für Veränderungen an bestehenden Bauten ist eine Zeichnung des betreffenden Bauteiles, wie derselbe zurzeit ist und wie er werden soll, erforderlich.«

»In allen Plänen sind die wesentlichen Dimensionen in Zahlen einzuschreiben, Maßstäbe anzugeben, bestehende und beabsichtigte Baulichkeiten durch Farben zu unterscheiden.«

»Der Situationsplan muß durch einen staatlich anerkannten Feldmesser, beziehungsweise Geometer angefertigt und unterschrieben oder wenigstens beglaubigt sein. AVo amtliche Karten in entsprechendem Maßstabe vorhanden sind, genügt ein auf den neuesten Stand richtiggestellter Abdruck derselben. Die übrigen Pläne können von beliebigen Personen angefertigt, müssen aber von denselben unterzeichnet werden. Die Unterzeichner sind für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Pläne und der eingetragenen Maße, sowie für die Übereinstimmung der Doppelexemplare verantwortlich.«

»Diese Bestimmungen sind auch für Staats- und Kommunalbauten maßgebend, jedoch mit der Modifikation, daß die betreffenden Behörden die Pläne und Bauzeichnungen nur in je einem Exemplar der Baupolizeibehörde zur Äußerung darüber vorzulegen haben, ob gegen Fluchtlinie, Höhenlage oder sonstwie polizeilich etwas zu erinnern ist. Tritt dieser Fall ein, so sind die Bedenken vor dem Beginne des Baues zu erledigen.«

Über die Ausstattung, den Maßstab etc. der Baupläne, respektive Einreichungspläne normiert bei uns die »AViener Bauordnung«:

»Inhalt des Bauplanes für Wien.«

§ 18. Der in drei Exemplaren vorzuleg'ende Bauplan hat zu enthalten :

1. Die Situation des Baues nach allen Seiten, soweit sie zur richtigen Erkenntnis und Bestimmung der Stellung desselben erforderlich ist, jedenfalls aber mit Darstellung der auf dem Bauplatze befindlichen

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Gebäude, der anstoßenden Häuser oder Grundstücke, unter Angabe der Eigentümer derselben und der Hausnummern, ferner der angrenzenden Höfe, der gegenüberliegenden Straßen- oder Gassenlinie, dann der Breite und der Namen der angrenzenden Straßen oder Gassen.

2.    Die Grundrisse und den Durchschnitt aller Geschosse des Gebäudes samt Keller und Dachboden unter Ersichtlichmachung der Deckenkonstruktionen aller Geschosse.

Im Kellerplane müssen die Hauskanäle und Wasserläufe, Senkoder Düngergruben und der Brunnen, wo ein solcher beantragt wird, dann der in der Straße oder Gasse vorbeiführende Hauptkanal, in welchen die Hauskanäle einmünden sollen, mit den bezüglichen Profilen gehörig dargestellt werden.

In dem Dachbodenplane ist das sämtliche Dachbodenmauerwerk einschließlich der Brandmauern sowie das System der Bodenabteilungen und Dachbodenrinnen ersichtlich zu machen.

3.    Die Fassade des Gebäudes und, wenn bei Eckgebäuden wechselnde Fassaden beabsichtigt werden, die verschiedenartigen Fassaden in solcher Ausdehnung, als zur Beurteilung notwendig erscheint.

4.    Die Darstellung von Eisenkonstruktionen gewöhnlicher Art.

Besondere Konstruktionen sind jedoch im größeren Maßstabe im

Detail genau darzustellen, und ist die Berechnung über deren Tragfähigkeit beizusetzen.

Beim Ansuchen um die Bewilligung zur Vornahme von Änderungen an bestehenden Gebäuden (§ 14) können sich die Pläne auf die Darstellung desjenigen beschränken, was zur Beurteilung der Zulässigkeit des Ansuchens erforderlich ist. Auf Verlangen der Baubehörde müssen jedoch auch diese Pläne vervollständigt werden.

»Maßstab der Pläne für Wien.«

§ 19. Die Situationspläne sind in dem Verhältnisse von 1 : 360 der natürlichen Größe, die Niveaupläne bezüglich der Längen nach demselben Verhältnisse und bezüglich der Höhen mit fünffacher Vergrößerung (1 : 72) anzufertigen.

Bei den Grundrissen, Fassaden und Durchschnitten ist das Verhältnis 1 : 100 der natürlichen Größe anzunehmen.

Sämtliche Pläne müssen auf haltbarem Zeichenpapiere oder auf Leinwand verfaßt, vollständig kotiert und außerdem müssen die Detail-und Konstruktionspläne in einem, der möglichsten Deutlichkeit entsprechenden größeren Maßstabe angefertigt werden.

§ 20. »Der Bauplan muß von dem Bauführer, und falls eine andere Person als Verfasser des Planes bezeichnet wird, auch von dieser, dann von dem Bauwerber unterfertigt werden.«

Allgemeines über Baupläne.

Die Außenseite, die Fassade eines Gebäudes, wird gewöhnlich in der Art aller Bauzeichnungen überhaupt als orthogonaler Aufriß dargestellt. In diesen Zeichnungen müssen alle Höhen und Breiten der einzelnen Teile einer Hausansicht genau angegeben erscheinen, damit diese Zeichnung den einzelnen Werksleuten als beständige Richtschnur dienen kann, nach welcher Fenster und Türen, das Dach, die Rauchfänge etc. sowie auch alle Verzierungen im großen, respektive im Detail ausgearbeitet werden können.

Die Planskizzen für irgendein Bauobjekt sollen bei entsprechender zeichentechnischer, anständiger und netter Ausführung doch schon alles enthalten, was zum Verständnis des ganzen Baues unumgänglich notwendig und zur Verfassung eines approximativen Kostenüberschlages direkt erforderlich ist, damit man eine allgemeine Übersicht gewinnen kann. In solchen Skizzen haben konstruktive Details keinen Wert, da sie meistens nur die Übersicht stören und voreilig ausgearbeitete Details nur zu oft dann später verworfen werden müssen.

Originalpläne sollten von einem Verfasser eigentlich nie aus seinen Händen gegeben werden, und dies bezieht sich auch auf Berichte und Kostenberechnungen. Originalentwürfe sind daher bloß nur in den Konturen mit Tusche auszuziehen, aber genau zu kotieren. Bei akzeptierten Original entwürfen werden davon alle Ausführungs-, AnschafFungs- und Detailpläne entnommen und diese können dann in beliebiger künstlerischer Ausstattung ausgeführt erscheinen, nämlich schraffiert oder koloriert behandelt sein. An keinen Auftraggeber wären demnach Originalpläne auszufolgen, sondern bloß die Kopien, welche allerdings entsprechend gezeichnet und ausgeführt sein müssen, damit sie eventuell selbst für einen Laien verständlich .sind. Heutzutage ermöglichen die vielfachen Arten von Vervielfältigungsmethoden für Schriften und Zeichnungen eine rein mechanische und praktische Art von Kopien.

Alle Bauzeichnungen sind nur mit wenigen Farben zu kolorieren, wodurch die Verständlichkeit gehoben wird, und in Tafel 1 bis 4 geben wir die gebräuchlichste Manier davon. Die richtige Anwendung der Farben ist besonders bei »auswärtigen« Bauten für die Baupraxis von großer Wichtigkeit. In Situationsplänen und Eisenbahnprojekten haben aber die Farben eine ganz besondere Bedeutung, wie schon besprochen wurde.

Jeder zur wirklichen Ausführung bestimmte Bauplan kann aber doch nur nach einem gegebenen Programm ausgearbeitet werden, welches den Projektanten diktiert wurde, denn kein Praktiker, der d.och immer nur einzig die Absichten des Auftraggebers im Auge haben soll, befaßt sich mit sogenannten Luftschlössern. Vor allem sind die Situationsverhältnisse, die Lage gegen die Himmelsgegenden und bestimmte Terraingestaltungen für den Entwurf maßgebend, Baupläne, die für ideale Gegenden entworfen oder sogenannten »Musterbüchern« entnommen sind, kommen hier gewiß nicht in Betracht und zur Sprache. Einen nicht genug zu berücksichtigenden Programmpunkt für das herzustellende Gebäude bildet die vollkommen klare Bezeichnung und Darstellung des ästhetischen Charakters. (Siehe Literatur darüber.)

Was die Situationsverhältnisse anbelangt, so erfordern sie zuerst gewisse Vorstudien des Terrains, welche sich dann in den genauen Aufnahmen des Bauplatzes darstellen, und nicht nur schon für generelle Entwürfe, sondern für die Detailausarbeitung ganz besonders unerläßlich sind.

Bei allen Baulichkeiten wird eine Baubeschreibung (Motiven-oder Erläuterungsbericht) verlangt, welche den Zwrnck hat, die Motive klarzulegen, die bei Abfassung des Programmes und bei der Ausführung des Projektes leitend waren. Diese Art Berichte, welche hauptsächlich den Zwrnck, bei öffentlichen Bauten, verfolgen, Gemeinderäten, Landtags- oder Reichsratsabgeordneten den Zweck und die Bedeutung des Baues klarzulegen, hätten für einen privaten Auftraggeber selbstverständlich keine eigentliche Bedeutung; aber es erscheint in der Privatpraxis doch immer wünschenswert, daß diese, nicht besonders zeitraubende Arbeit bei jedem Baue durchgeführt wird, indem sich dadurch die Gelegenheit bietet, den Auftrag des Bauherrn zu Papier zu bringen, mithin zu fixieren, wodurch später allen Mißverständnissen, auch allen Vorwürfen leicht vorzubeugen ist. Ein derartiges Schriftstück muß aber dann die Schilderung der bestehenden Verhältnisse, die gegenwärtige Sachlage und die kritische Beurteilung derselben umfassen, ferner den Zweck der projektierten Bauherstellung enthalten, und schließlich kann eine allgemeine Schilderung der ganzen Arbeiten, durch welche eine geplante Änderung oder Verbesserung erreicht werden soll, zum »ewigen Gedächtnis« aufbewahrt bleiben.

Ein ämtlieher Erläuterungsbericht muß in Deutschland folgende Angaben enthalten:

»1. Die dienstliche Veranlassung zur Aufstellung des Projektes (Anziehung der Verfügung* unter Bezeichnung der Behörde, welche dieselbe erlassen hat).

2.    D.as Bauprogramm (Bestimmung; Raumbedarf).

3.    Beschaffenheit des Bauplatzes (Wahl des Bauplatzes, Stellung des Gebäudes, Zugänglichkeit des Grundstückes, Rechte der Nachbargrundstücke, wieTraufenrecht, Lichtrecht; Terrainregulierung'en, Anlagen für Wasserzuführung und Entwässerung, Beseitigung der Fäkalien etc.), und

4. die Beschaffenheit des Baugrundes, Tragfähigkeit, Befestigung derselben, Grundwasserstand und sonstige Wasserverhältnisse.«

Bei den sogenannten Kunstbehelfen zur Verfassung von Kostenüberschlägen müssen aber diese Behelfe vor allem auch ein vollständiges Ganze bilden und in keiner Hinsicht irgendeine Lücke zeigen oder ein Bedenken aufkommen lassen, das spezielle Aufklärungen erfordert und nicht durch die Baubeschreibung behoben wird; dabei kann es nicht von irgendeinem Belang erscheinen, ob sich die Pläne als einfache Skizzen oder schön ausgeführte Zeichnungen darstellen.

Ein zur Ausführung bestimmter Bauplan darf keinen wie immer gearteten Zweifel zulassen, vor allem über den Ort der Baustelle, über die Niveauverhältnisse, dann auch über die innere und äußere Anordnung; dies alles muß in unzweideutiger Weise dargestellt sein, denn nur so ist es möglich, die Kosten richtig angeben zu können und die Absichten eines versierten Architekten klarzustellen. Die Kosten eines derartigen Bauelaborates sind aber tatsächlich bedeutende und schwanken selbst bei einem generellen Projekte zwischen 1 bis 3 Prozent der Bausumme, auf welche sie Bezug haben. Viele Bauherren wollen solche bedeutende Kosten selten wagen, wenn sie nicht im vorhinein die vollkommene Gewißheit haben, daß das auszuführende Gebäude ihnen konvenieren und die veranschlagte Summe nicht überschritten wird.

Auch eine Kenntnis der technischen Kunstausdrücke ist notwendig. Ein Laie, welcher ein Gebäude betrachtet, sieht an demselben gewiß ganz dieselben Teile, die auch einem Eachmann in die Augen fallen, aber was er sieht, kann er eigentlich nicht immer beschreiben, weil alles in eine unförmliche Masse zusammenfließt und er das einzelne nicht so leicht beurteilen kann, während der Fachmann vermittels der technischen Ausdrücke alle diese Begriffe voneinander abgesondert auffaßt und sie auch so sieht, folglich ein Gebäude seiner Beurteilung vollkommener unterziehen kann. Es ist daher ein bautechnisches Wörterbuch,²) welches außer den Begriff in Wort und Schrift, denselben auch in klarer Zeichnung behandelt und darstellt, ein wichtiger Kunstbehelf.

Schließlich bildet auch die Ästhetik der Baukunst, d. i. die Wissenschaft, welche sowohl die allgemeine Theorie als auch die Regeln dieser Kunst aus den Begriffen vom guten Geschmack herleitet, einen wahren Kunstbehelf. Das Wesen der Baukunst,

O. Spamer,

insoferne sie die Frucht eines vom Geschmack geleiteten Genies ist, besteht eben nur darin, daß jedem Bauwerk jene ästhetische Vollkommenheit gegeben wird, welche dasselbe seiner Bestimmung nach zu geben imstande ist. Ordnung, Zweckmäßigkeit der inneren Einteilung, Schönheit der Form, ein entsprechender Charakter und guter Geschmack in allen Verzierungen sind die Haupteigenschaften, welche man immer bestrebt sein soll, jedem Gebäude zu verleihen, auch muß man die Bedeutung dieser Eigenschaften kennen, um ein richtiges Urteil fällen zu können.³^

IL

Bemerkungen über die gebräuchlichsten Baumaterialien.

Alle jene Stoffe, welche zur Ausführung eines Gebäudes notwendig sind, nennt man insgesamt Baustoffe oder Baumaterialien; sie sind entweder Konstruktions- oder Verbindungsmaterialien und können nur in einer ihren speziellen Eigenschaften entsprechenden Art Verwendung finden. Zu den am meisten verwendeten Baumaterialien gehören: die natürlichen und künstlichen Steine, das Holz, der Beton, das Eisen und die Mörtelgattungen; während Zink, Zinn, Blei, Kupfer und deren Legierungen sowie Glas und Asphalt weniger Verwendung finden. Je nach dem Fortschritte der Kultur und der sich entwickelnden Bautätigkeit finden wir in den verschiedenen Zeitläufen der Reihe nach, zuerst das Holz, späterhin die natürlichen Steine und bei Mangel solcher die künstlichen Bausteine (Backsteine), dann das Eisen in Verwendung treten. In letzter Zeit nimmt die Herstellung und Verwendung der Mörtel, dann des Betons als solchen oder in Kombination mit Eisen, als armierter Beton, einen bedeutenden Aufschwung. Auch wird von der Verwendung von Glas in Verbindung mit Eisen ein ausgedehnter Gebrauch gemacht.

Die Kenntnis der mechanisch-technischen Eigenschaften der Baustoffe bildet die Grundlage für die Beurteilung der Verwendbarkeit, weshalb dieselben hier einer Besprechung unterzogen werden.

Natürliche Steine.

Infolge ihrer ungeheuren Dauerhaftigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen die Atmosphärilien und gegen Feuer, dann ob ihrer bedeutenden Festigkeit und Tragfähigkeit bilden dieselben in erster Linie ein vorzügliches Baumaterial.

Alle Gebirgsformationen, von dem Urgebirge angefangen bis zum angeschwemmten Lande, liefern brauchbare Steine für Bauzwecke.

Das Urgebirge liefert zwar die dauerhaftesten und vortrefflichsten Bausteine, welche aber infolge ihrer meistens zu großen Härte seltener Verwendung finden können, da sie sehr schwer zu bearbeiten sind. Steine dieser Formation sind: Granit, Granulit, Gneis, Syenit, Grünstein, Porphyr, Serpentin, Basalt, Tonschiefer, Glimmerschiefer und sogenannter körniger Kalkstein.

In der Übergangsformation beginnt bereits der dichte K a 1 k s t e i n mächtig aufzutreten und auch konklutinierte Fossilien finden sich schon darin vor. Einen Hauptbestandteil dieser Formation bildet die Grauwacke, diese

ist aber schwer zu bearbeiten, weshalb außer dem »Übergangskalk«, den verschiedenen Marmorarten und dem Gipsstein kein anderes Mineral dieser Formation bautechnische Verwendung findet.

Das Flötzgebirge, welches in der Regel in verschiedenen Schichten gelagert erscheint und eine außerordentliche Menge von Versteinerungen, auch ausschließlich die brennbaren Fossilien enthält, liefert nun die brauchbarsten Steine für Bauzwecke, nämlich alle Quadersandsteine.

Das Tertiärgebirge, welches auf der Erdoberfläche erst mit der Bildung eines Festlandes beginnt, besitzt sehr viele wertvolle Bausteine; in seinen jüngeren Schichten die plastischen Tone, die Bausteine von Paris, die Sandsteine von London, jene von Belgien, die Pyramidensandsteine von Mocattam etc., während die älteren Gebilde dieser Zeit den sogenannten »Leithakalk« und andere Gesteine maritimen Ursprunges liefern.

Das angeschwemmte Land, welches hauptsächlich Becken ausfüllend auftritt, ist hauptsächlich durch mechanische Niederschläge aus Gesteinen älterer Formationen gebildet.

Diese neogenen Ablagerungen sind besonders in den österreichisch-ungarischen Ländern sehr reich an technisch wichtigen Mineralien, wie Braunkohle, Salz etc., aber speziell für Bauzwecke dienen Schotter, Gerölle und Sand, unter welchen Geschieben sich gewöhnlich eine Schicht von Letten, Tegel oder Lehm befindet.

Die oberste Schicht der Erdrinde bildet dann die Ackererde.

Inmitten aller dieser Formationen befinden sich noch vulkanische Bildungen, die gleichfalls eine große technische Bedeutung haben, indem sie einesteils zur Zementbereitung, wie P u z z u o lan e r d e, T ra ß und Santorin-erde oder direkte als Bausteine, wie Tuffstein, Bimsstein u. a. verwendet werden.

Brauchbares Gestein liegt selten »zu Tage«, dasselbe muß daher erst gewonnen werden. Dies geschieht aus der felsigen Steinmasse entweder durch Gewinnung in offenen Steinbrüchen durch »Tagbau« oder, wenn die darüber lagernde meist unbrauchbare schon verwitterte Schichte »Abraum oder Schwarte« eine große Mächtigkeit besitzt, durch »Grubenbau«. Größere Findlingsteine oder Blöcke werden zerkleinert.

Betrachtet man die natürlichen Steine in rein bauwissenschaftlicher Beziehung, so werden dieselben teils nach der Art ihrer Gewinnung, teils nach der Art ihrer Bearbeitung und Verwendung klassifiziert, weshalb man Bruchsteine, Hausteine, Feldsteine, Spaltsteine, Qu'adersteine und Bildhauersteine unterscheidet.

Bruchsteine werden ohne weitere Bearbeitung, wie sie aus dem Steinbruche kommen, vermauert; sie sind meistens sehr unregelmäßig, besonders ist dies bei den Steinarten der Urgebirgsformation der Fall, während das Flötzgebirge und die Tertiärformation die lagerhaftesten Bausteine liefern.

Der Preis der Bruchsteine ist sehr verschieden, einerseits richtet sich derselbe nach der Beschaffenheit des Steinbruches und anderseits nach den Bringungs- und Zufuhrskosten. Durchschnittlich kann man für 1 m?> 8 bis 10 Kronen rechnen, während man den Wert in den Bergen höchstens mit 4 Kronen annehmen kann.

Was die Erzeugung der Bruchsteine selbst anbelangt, so erfordert 1 ms:

1. Bei zu Tage liegendem weichen, verwitterten oder dünn geschichteten oder stark zerklüfteten Gestein, wie z. B. Feldspat, Tonschiefer, Kalkmergel oder sogenanntem Atzgersdorferstein, welche Steine mit Spitzhauen, Krampen und Beihilfe von Keilen und Brechstangen gebrochen werden können:

2    Steinbrecherstunden,

9 Handlangerstunden und Vio für Regie.

2.    Bei weichem, zu Tage liegenden klüftigen, teils auf die früher bezeichnete Art, teils mit Pulver zu sprengendem Gestein, wie z. B. weicherer Kalkstein, Sandstein, Grauwacke etc.:

3    ’ 5 Steinhrecherstunden,

7 Handlangerstunden,

V₁₀ für Werkzeuge,

0*16 kg Pulver.

3.    Bei mittelhartem, zu Tage liegenden, wenig klüftigem, mit Pulver zu sprengendem Gestein, wie z. B. Kalkstein, harter Sandstein, Hornblende, Granit, Gneis etc.:

4    Steinbrecherstunden,

7 Handlangerstunden,

¹/₉ für Werkzeuge,

0‘25 kg Pulver.

4.    Bei sehr hartem, zu Tage liegenden, kompakten Gestein, wie z. B. Porphyr, Quarz, Basalt, festen Granit, Grauwacke, Grünstein, Glimmer- und Kieselschiefer etc:

6    Steinbrecherstunden,

7    • 5 Handlangerstunden,

V₈ für Werkzeuge,

0’35 kg Pulver.

Sollten sich diese Gesteine in einer »unteren« Schicht liegend befinden, so muß der sogenannte »Abraum« besonders berechnet werden, und zwar nach Kubikmeter der Erdausgrabung samt Verführung.

1 w³ lagerhafter Bruchsteine kostet in Wien loco Bauplatz (in Figuren aufgeschlichtet) 6 bis 9 Kronen. •

Werden die Bruchsteine meist schon im Steinbruche, an den Lagerflächen, angearbeitet, so nennt man sie »lagerrecht behauene Bruchsteine«.

Werden außer den Lagerflächen auch die Stirn- und Stoßflächen bearbeitet, so heißen sie »Schicht- oder Häckelsteine«.

Hausteine, Schnittsteine, Quadersteine oder Werksteine werden durch Behauen von Bruchsteinen in eine regelmäßige, meistens parallelepipede Form gebracht, wenn sie zur Herstellung von Mauern benützt werden sollen; die rohe Herrichtung dieser Steine geschieht meistens schon im Steinbruche selbst, nur soll man für die zu bearbeitende Fläche das sogenannte »Arbeitsmaß«, »Steinmetzzoll«, d. i. ca. 4 cm bei der Bestellung, hinzurechnen. Z. B. hat man die Längen, Breiten und Höhen der einzelnen Steine nach den Zeichnungen festgestellt, so muß man für jede daran zu bearbeitende Fläche für das Hauen oder Sägen des Steines 2x/₂ cm mehr rechnen, daher wird ein von allen Seiten bearbeiteter Stein nach diesem Maße zu berechnen sein. Ein Beispiel, wie die Bestellung der Steine dann zu erfolgen hat, gibt die Tabelle des Handbuches für Bauanschläge von C. Schwatlo, welche auf Seite 26 folgt.

Die Bearbeitung der Quadern, Gesimse usw. geschieht jetzt, wie schon bemerkt, im Bruche selbst, wodurch bedeutende Kosten erspart werden, da der Stein im feuchten Zustande sich leichter bearbeiten läßt und die Arbeitslöhne vielfach niedriger sind, als an der Verwendungsstelle, auch die Anlieferungskosten wegen der geringeren Massen sich ermäßigen. Selbstverständlich fällt in diesem Falle die vorberechnete Maßzugabe weg, d. h. die Werkstücke werden in ihren größten Abmessungen berechnet, wobei die Gliederungen, Unterschneidungen als voll gelten. Die Quadern werden nach Quadratmetern der verblendeten Fläche, die Gesimse nach laufenden Metern und die Fenstergewände, Säulen usw. nach Stückzahl in Ansatz gebracht. Für feinere Gliederungen und besonders gute Arbeit wird aber ein Bearbeiten des Steines auf der Baustelle vorzuziehen sein, da der trockene Stein immerhin eine sorgfältigere Bearbeitung zuläßt.

In der Regel verdingt man die Werksteine einschließlich der Ablieferung auf dem Bauplatze. Dieselbe richtet sich zu Lande natürlich sehr nach der Form und Größe der Steine, je nachdem Taue, Ketten, Hebezeug usw. erforderlich sind, und je nachdem die Werkstücke von zerbrechlicher Form oder schon bearbeitet sind, und um so mehr Vorsicht beim Transporte erfordern.

Vorausmaß für den Kubikinhalt der Werksteine aus Karststein.

Gegenstände

Anzahl der Steine

a>

-s-i Länge

Breite, p

<U

³ 'Höhel¹ S

03

der Steine

Kubikinhalt

einzeln

zus.

Länge

Rohes Maß der Steine

Breite

Höhe

Kubikinhalt

einzeln zus.

W³

w³

m cm m cm m cm

m'A

I. P1 i n t h e.

An der Fassade Desgleichen

CM

M-

I cS

r-i CN HO

315

715

147 105 1 2 07 —99 1

16    3-58

07    8-07

11-90

12-53

II. Säulen.

In der Halle . . Desgleichen. .

to to OCi

© o

30-—

9-—

2 05 1 55 155 155

IO CO h-i Ol Ca

32-41

10-28

39-—

12-69

In reinen Maßen rund, in rohen Maßen viereckig gerechnet.

usw.

Für eine Fuhre auf ungepflasterten Wegen kann man 0‘30 bis Ö‘50 w³ Werksteine rechnen, auf gepflasterten Wegen 0*75 bis 1 ms, je nachdem der Stein ein dichter oder weicher ist.

Hausteine, welche pro Stück nicht über ¹/₂ w³ messen und keine besonderen Formen besitzen, wie z. B. Quadern, Stufen, Tür- und Torgewände, Geländersäulen, Grenz- und Schutzsteine, kosten an Arbeit pro Kubikmeter:

1.    Bei weichem Sandstein, Kalkmergel, Tonstein :

36 Steinbrecherstunden,

Vio Werkzeuge.

2.    Bei hartem Sandstein, Kalkstein und feinkörnigem Granit:

40 Steinbrecherstunden,

¹/₉ Werkzeuge.

3.    Bei hartem, grobkörnigem Granit oder Porphyr:

46 Steinbrecherstunden,

¹/₈ Werkzeuge.

Bei Werkstücken, welche ¹/₂ ms übersteigen, muß man zu diesen angegebenen Kosten mindestens 10 Prozent mehr rechnen.

Feldsteine nennt man jene meistens rundlich geformten Steine, die man in Gebirgsbächen, in Flüssen und auf den Feldern findet. Unter den Namen

»Lesesteine«, »Klaubsteine«, »Rollsteine«, »Geschiebsteine« kommen sie in den verschiedensten Dimensionen auch zu einer baulichen Verwendung. Da sich ihre rundliche Form zu einem haltbaren Mauerverbande nicht eignet, so werden sie meistens zerschlagen oder selbst gesprengt. In diese Steinkategorie gehören auch die großen erratischen Granitblöcke von bedeutenden Dimensionen, die vielfache Verwendung bereits gefunden haben.

Die kleineren Klaubsteine werden zum Pflastern von Straßen, Höfen, Vorplätzen und Stallungen benützt, vielfältig aber ausschließlich nur zur Erzeugung von Schotter zur Erhaltung der Straßen verwendet. Das sogenannte Schlägeln erfordert:

1.    Bei weicheren Steinen, wie Flötzkalk, weicherem Granit, Gneis und Phonolit (Porphyrschiefer) für 1 m³ in 0‘02 m³ große Stücke 9 Handlangerstunden mit Inbegriff des Auf ladens.

2.    Bei härteren Steingattungen, in der Voraussetzung, daß dieselben als Gerölle Vorkommen, z. B. Grauwacke, Quarz, Hornblendeschiefer, Porphyrschiefer, harten Granit, Gneis und Kieselschiefer für 1 m³ in der Größe von 18 cm³, 11 Handlangerstunden.

,    3. Bei dem härtesten Gestein, wie z. B. Basalt oder Serpentin in 0*02 m³

große Stücke 25 Handlangerstunden.

1 m³ geschlägelter Rundschötter, die Stücke in der Größe eines Hühnereies, kostet samt Zufuhr auf den Bauplatz in Wien 8 bis 10 Kronen.

Spaltsteine sind Gesteine, die gleichfalls aus einem Steinbruche gewonnen werden, aber die Eigenschaft besitzen, sehr leicht spaltbar zu sein, deren Spaltflächen keiner weiteren Nacharbeitung bedürfen und schon eben und glatt aus dem Bruche kommen. Die bekanntesten sind Quarzschiefer, Porphyrschiefer, Chloritschiefer, Kalkschiefer und Tonschiefer. Die zwei letzteren finden vielfache Anwendung.

Die Kalkschiefer von Solnhofen sind allgemein bekannt und liefern außer den besten Lithographiesteinen auch die sogenannten » K e 1 h e i m e r-platten«, ein Material für Pflasterungen im Inneren der Gebäude.

Diese Kelheimerplatten kommen in verschiedenen Sorten und Größen bei uns im Handel vor und kosten loko Bauplatz in Wien:

Dicke :

1. Halbgeschliffene Kelheimerplatten mit 3¹/₂ cm bis 5 cm

mm Quadratseite 80 Kronen, 130    »

180 »

a)    100 Stück mit 306

b)    100

c)    100

395 »

190 »    200

395

474

280

300

Außer diesen Größen werden aber von dem Solnhofer Aktienverein noch quadratische Platten mit einer Seitenlänge von 220 mm, 243 mm, 268 mm, 328 mm, 365 mm, 438 mm und 584 mm geliefert.

Dachschiefer. Im Thüringerwalde, im Erzgebirge, in den schlesischen Gebirgen, am Harz, in den westfälischen Rheingegenden, in England und in Frankreich kommen verschiedene Varietäten von Tonschiefer vor, welcher besonders zum Eindecken von Dächern verwendet wird.

Die Eigenschaften, welche ein Tonschiefer besitzen muß, um als Dacheindeckungsmaterial brauchbar zu sein, sind folgende: 1. muß er sich in dünne Platten spalten lassen, diese Platten müssen auch vollkommen eben und frei von allen Quersprüngen sein, ebenso darf er keine eingesprengten Mineralien enthalten; 2. sollen sich diese Platten gut lochen, behauen, schneiden und

einsäumen lassen, ohne zu zerspringen und 3. muß er wetterbeständig und feuersicher sein.

Im Tonschiefer sind häufig vorkommende fremde Bestandteile, das Eisenoxyd. der Schwefelkies und der Kohlenstoff. Letzterer befördert die Vegetation der Moose auf den Dachflächen, wodurch der Schiefer schnell zugrunde geht. Kommt aber in dem Schiefer Kalkerde vor, so ist derselbe für Dacheindeckungen ganz unbrauchbar.

Handelsformate rechteckiger und sonstiger Schablonenschiefer.

Englische Schiefer (die gangbarsten Formate sind die in den ersten neun

Zahlen angegebenen): 6C/₄₁, 6G/₃₈, G1/₃₆, ⁶¹/₃₀, ö%o? ⁵⁶/

28?

.,n

Fig. 67.

Hiervon werden die größeren Sorten nur auf Latten, die übrigen auf Schalungen bei Mansarden, Türmen usw. gebraucht, wo große Tafeln sich schlecht ausnehmen würden und sich auch vielfach gar nicht verwenden lassen.

Außer diesen rechtwinkeligen Sorten bezieht man besonders aus England schuppenförmige Schiefer in verschiedenen Größen. Überhaupt ist es stets am ratsamsten, den Schiefer zu den verlangten Formen im Bruche selbst zurichten zu lassen, da er dort noch weich ist und die Arbeit infolgedessen viel sauberer und billiger hergestellt werden kann.

Die Platten von 36 cm Breite und 63 cm Länge, etwa 5 mm Stärke sind aber die gebräuchlichsten.

Es dürfte sich für die Rechnung am meisten empfehlen, folgende Maße der Schieferplatten anzuwenden: 60 cm Länge, 33x/3 cm Breite, wobei zu 1 m“ Dach, bei 10 cm Überdeckung der dritten und ersten Schicht, 13 Stück Schiefertafeln erforderlich sind. Mit diesen, sowie mit den anderen großen Sorten deckt man ein vollständiges Doppeldach wie mit Dach-

ziegein auf Latten ein. Die Lattung bietet den großen Vorteil dar, daß das Holz derselben frei und luftig liegt, daher auch längere Dauer hat als die Schalung, auf welcher einmal eingedrungene Feuchtigkeit immer Fäulnis erzeugt. (Fig. 67.)

Prachtbausteine. Darunter versteht man alle Steinsorten, aus welchen die architektonischen Bestandteile eines Gebäudes hergestellt werden. Diese Steine dürfen sich nicht zu schwer bearbeiten lassen und auch nicht zu dicht sein, ebenso müssen sie sich auch wetterbeständig erweisen. Die gebräuchlichsten sind dichte Kalksteine, wie die sogenannten Istrianer oder Karststeine, weiße (Karraramarmore) oder gefärbte Marmorarten und selbst Granite; im Inneren der Gebäude, besonders für kleinere Gegenstände, auch Onyx, Serpentin und Alabaster.

Der Farbe und dem Orte nach unterscheidet man viele Marmorsorten, deren einige in ihrer gebräuchlichsten Bezeichnung hier angeführt werden:

Marbre africain ist rotbraun, mit weißen Adern.

Marbre d' Auvergne ist rosenrot, dabei mit violett, grün und gelb gemischt.

Marbre de Balcavair ist grünlich, mit roten und auch weißen Flecken.

Marbre Balzato ist braun, ohne Flecken, mit weißen feinen Streifen, die grau werdenden Haaren gleichen.

Marbre de Barbanzon ist schwarz und weiß geadert.

Marbre de Saint Baume ist weiß und rot, mit gelb gemischt.

Marbre bigio nero oder gris noir ist ein dunkelgrauer antiker Marmor.

Marbre blanc ist ein glänzend weißer Marmor aus den Pyrenäen.

Marbre blanc veini ist ein weißer, grau geaderter Marmor aus Karrara^ gewöhnlich Karrara Nr. 2 genannt.

Marbre bleu turquin ist ein blauer Marmor mit eingesprengten, verschiedenfarbigen Sternchen, der in der Nähe von Genua gefunden wird.

Marbre de Boulogne ist ein wolkiger Marmor von verschiedenen Farben mit großen Flecken.

In neuerer Zeit hat die Gtan i t i n d u st r i e einen besonderen bautechnischen Rang eingenommen, indem die von den alten Ägyptern vor Jahrtausenden geschaffenen und der Nachwelt so gut erhaltenen Baudenkmale ein so beredtes Zeugnis für die Güte dieses Bausteines abgeben.

Granit de Egypte oder der Thebaicum Marmor, wie er von den alten Italienern genannt wurde, kommt an Härte dem Porphyr gleich, läßt sich aber leichter schleifen und polieren. Die Farben der heute verwendeten Granite sind sehr verschieden; in Schweden findet man z. B. grünlichroten in Lysekil, ganz grünen inWarberg und dunkelroten in Wirb o, während der alte ägyptische Granit nur in einer violetten Farbe vorkommt.

Porphyr ist ein roter, mit kleinen weißen Quarzkristallen gesprengter Eruptivstein von großer Härte. Zu Säulenschäften, Postamenten, Vasen und anderen architektonischen Formen fand er von alters her vielfache Verwendung.

Serpentin ist meist von dunkelgrüner oder bräunlicher Färbung, oft auch gefleckt oder geadert. Frisch gebrochen, läßt er sich leicht bearbeiten, und wird zu Schalen, Vasen, Säulen etc. verwendet. Im sächsischen Erzgebirge entwickelten sich neuestens große Serpentinindustrien besonders für chemisch-technische Gebrauchsgegenstände.

Bildhauersteine. Bei der Auswahl dieser Steine hat man auf ein vollkommen gleichartiges Gefüge und eine gleiche Farbe, ebenso auf Dauerhaftigkeit und Schleifbarkeit zu sehen. Die gebräuchlichsten Arten hierzu liefern die Sandsteine und die feinkörnigen Kalke, vor allem der weiße Marmor.

Ein Kubikmeter für den Bildhauer nach bestimmten Maßen zugerichteter Werksteine kosten in Wien pro Kubikmeter mittelharten Sandstein (Eggenburger) bei Stücken in der Größe bis zu 1 m³ 120 bis 140 Kronen., bis zu 3 m?J 160 bis 200 Kronen, über 3 m³ bis zu 250 Kronen, wobei Fuhr-lohn und Frachtspesen inbegriffen sind. Karrara- oder Laaser Marmor stellt sich aber viel höher.

Schotter (Grus) und Kies, d. s. Trümmergesteine, in ersterem Falle von 2 bis 6 cm, in letzterem Falle von 1 bis 2 cm Größe, welche, je nachdem sie aus dem Geschiebe der Flüsse, aus Ablagerungsstätten (Gruben) oder endlich durch Zerschlagen (»Schlägeln«) größerer Steine gewonnen, als Flußschotter, Flußkies, als Grubenschotter, Grubenkies, schließlich als Schlägelschotter angesprochen werden; 1 m³ solchen Schotters wiegt 2000 kg.

Sand, d. s. Trümmersteine bis zu Erbsengröße, als Flußsand, Kiessand oder Grubensand, je nach Art ihres Fundortes.

Künstliche Steine.

Es gibt verschiedene Arten künstlicher Bausteine, deren Material (Ton oder Mörtel) gewöhnlich in künstliche Formen gebracht, entweder gleich nach dem Trocknen, also ungebrannt, oder erst nach dem Brennen zur Verwendung gelangen. Von den gebrannten künstlichen Steinen erreichen einige Arten die Festigkeit und Widerstandsfähigkeit, ja selbst Schönheit der natürlichen Steine.

Es werden zwei Gruppen unterschieden, und zwar I. ungebrannte künstliche Steine und II. gebrannte künstliche Steine.

I. Ungebrannte künstliche Steine.

ä) Aus lufttrockenem Ton.

Die sogenannten ägyptischen Ziegel oder Lehmpatzen. Diese bestehen aus Lehm, welcher mit Wasser gemengt, geknetet, in Formen gebracht und an der Luft getrocknet wird; des besseren Zusammenhaltes wegen wird dem Lehm zirka 15% Häcksel, Flachs- und Hanfspreu etc. zugesetzt. Diese Luftsteine sind von geringer Festigkeit und gewöhnlich größer als sonstige künstliche Steine. Sie schwinden nach dem Trocknen um ¹/2o ihrer Länge. In Ungarn sind z. B. Lehmpatzen von folgenden Größen gebräuchlich:

Gewicht

Länge 39 cm 29 » 26 » 26 »

Breite 20 cm 16 »

15 » 13 »

Stärke 14 cm

14    »

15    » 13 »

18*5

9 bis * 5 »

kg

1 w:! enthält

181 Stück

154

8-

6-

172

228

Luftziegel oder ungebrannte Ziegel werden aus eingesumpftem Lehm gefertigt. Die Steine erhalten meistens das Format der gebrannten Ziegelsteine, so daß sie zwischen diesen vermauert werden können. Die Steine haben die

Farbe des Lehms, werden aber auch mit geeigneten Zusätzen gefertigt, in welchem Falle sie ein fast weißes Aussehen erhalten und selbst ohne Verputz in Außenwänden lange Zeit Bestand haben.

Die Größe ist in Übereinstimmung mit dem Normalformat der gebrannten

Steine.

Diese Luftziegel werden aber auch mit Hilfe von Pressen bloß aus rohem Lehm ohne Wasserzusatz gepreßt.

b) Aus Mörtelmassen.

Künstliche Quader. Das Material dazu besteht gewöhnlich in einem ausgezeichneten hydraulischen Kalkmörtel und aus Steintrümmern. Die Größe dieser Kunststeine muß vollkommen bestimmt sein. Macht man z. B. in der

143 Teile

Erde Gräben von einem gegebenen Profil und teilt man dann diese Gräben der Länge nach durch Pfosten ab, welche Abteilungen der Länge eines Steines entsprechen, so kommt in diese Vertiefungen eine Mörtelschicht, eine Steinlage etc., bis die obere Fläche erreicht wird, man darf aber nie zu viel Mörtel geben. Ist dies alles geschehen, so schüttet man über diesen Graben Erde und läßt diese ein bis drei Jahre liegen. Der Mörtel enthält zwei Volumteile vortrefflichen gelöschten Kalk, acht Teile reinen Sand und fünf Teile kiesigen Schotter; das Ganze muß aber gut vermengt werden und gleich breiartig dick sein. Die Zeit der Erhärtung dieser Kunststeine ist verschieden, gewöhnlich sind aber drei Jahre dazu erforderlich.

Kalkpisemauerwerk besteht aus magerem Kalkmörtel, der ebenso wie die gewöhnlichen Erdpisemauern durch Druck innerhalb fester Formen die nötige Festigkeit erlangt.

Es gehören dazu :

grober Sand . .    .

Mittelsand .... feiner Sand . . .

Kalk......

100 Teile

oder: 100 Teile

25

20

10

oder: 135 Teile,

welche im ganzen aber doch nur 100 Teile geben, da der feine Sand und der Kalk immer die Zwischenräume des groben Sandes ausfüllen.

Kalksandsteine aus feingepulvertem, ungelöschtem Kalk, der, mit viel Sand bei geringem Zusatze von Wasser gelöscht, unter Dampfdruck durchgearbeitet und in Formen gepreßt wird. Solche Steine sehen Sandsteinen ähnlich, sind wenig widerstandsfähig und besitzen eine Druckfestigkeit von 100 bis 240 kg/cnr. Sie zerfrieren leicht. Wei'den bei landwirtschaftlichen Bauten in tonarmen Gegenden verwendet.

Kalksandziegel, aus Kalkmilch und grobem, lehmfreiem Sand hergestellt, geformt und an der Luft getrocknet. Sie sind frostbeständig und ziemlich fest. Verwendung in tonarmen Gegenden mit gutem Sand.

Kunstsandstein besteht aus feinem Sand, Kies, Staubkalk, Portland--zement und wenig Wasser. Diese Mischung wird in Formen gestampft.

Schwemmsteine, Bimssandsteine (Tuffsteine) werden aus dem Gemenge von Kalkmilch und Bimssteinsand, welcher, geformt, 2 bis 3 Monate an der Luft trocknen gelassen wird, hergestellt. Als Mörtel wird Kalk mit Bimssteinsand verwendet. Dieselben eignen sich wegen ihrer Leichtigkeit namentlich zur Ausmauerung von Fach wänden, Scheidemauern auf Trägern usw. Für Außenmauern eignen sich aber diese Schwemmsteine nicht, außer sie werden verkleidet.

Schlackenziegel. Diese bestehen aus einem Gemenge von Kalkbrei mit granulierter Hochofenschlacke oder aus in Eisenformen gegossener und dann auskühlen gelassener Hochofenschlacke. Sie sind sehr porös, hart, jedoch wenig spröde.

Korksteine sind ein in Formen gepreßtes Gemenge von Kalkbrei mit Korkabfällen. Sie sind sehr leicht, schlechte Wärmeleiter, feuerbeständig, haben 330 kg/yn³ spezifisches Gewicht und 17 kg/cm² Druckfestigkeit.

LÖSChziegel bestehen aus Kalkbrei mit Braun- oder Steinkohlenasche. Wegen des geringen Leitungsvermögens für Wärme eignen sie sich besonders für Isolierungen und finden hauptsächlich Verwendung für Eiskelleranlagen, gegen feuchte und kalte Wände, für leichte Zwischenwände, als innere Bekleidung von Wellblechhäusern. Gegen Wasser sind aber diese Steine zu schützen. Sie lassen sich wie gewöhnliche Steine verarbeiten, selbst nageln, sägen und schneiden.

Die gewöhnlichen Steine werden im Noimalformat hergestellt, aber außerdem auch noch in Platten 30 X 25 cm groß.

Zementsteine, Zementdachsteine, Zementröhren, Zementplatten und Zementdielen werden aus sehr fein gemahlenem, langsam bindendem, nicht treibendem Zemente unter Beimengung von feinkörnigem, reinem, reschem Sande hergestellt, unter geringem Wasserzusatze gemengt, in Formen gegossen, gestampft oder gepreßt. Zementröhren pflegt man nach dem Erhärten zur Erhöhung ihrer Widerstandsfähigkeit in Kieselsäurelösung zu legen. Dem Gemenge für Zementdielen wird Bimssteinsand zugesetzt.

Die bedeutenden Fortschritte, welche die Technik der Anwendung von Kunststeinen (Zementsteine) nach verschiedenen Richtungen genommen hat, gibt Veranlassung, die Aufmerksamkeit der sich für Baufragen interessierenden Kreise auf die sich immer steigende Verwendung, teils zur Ausführung ganzer Fassaden, teils für Rekonstruktionen, sowie für Herstellung von Bauornamenten, dieses Materiales zu lenken.

Die damit hergestellten Fassaden sind, wie der Augenschein lehrt, den mit Naturstein verkleideten und mit Bildhauerarbeiten aus Naturstein geschmückten Fassaden täuschend ähnlich. Die Wetterbeständigkeit des Materiales hat sich vollkommen bewährt; man kann daher mit voller Berechtigung darauf hinweisen, daß allen Bauinteressenten ein den teueren Naturstein vollkommen ersetzendes, wesentlich billigeres Material geboten wird, welches gegenüber der Anwendung mancher Natursteine noch den nicht zu unterschätzenden Vorteil der steten Gleichmäßigkeit, größerer Härte und Wetterbeständigkeit hat.

Dieser Kunststein kommt als plastische, mörtelartige Masse zur Anwendung, und zwar in Form von Anwurf- oder Zugarbeit, welche nach dem Erhärten vom Steinmetze auf dem Baue selbst, gleich dem Natursteine bearbeitet, gekröndelt, gespitzt, gestockt, gehobelt oder aber auch geschliffen und poliert wird; oder in der Art, daß die Masse in Model gepreßt und nach dem Erhärten auf dem Baue versetzt wird.

Die oben geschilderte Art der Verarbeitung des Kunststeines als plastische Masse bietet auch den großen Vorteil, daß sich derselbe zu allen Arten von Steinrekonstruktionen ganz vorzüglich eignet. Beschädigte Bestandteile von Steinarchitekturen, Statuen, Büsten etc. können in so vollkommener Weise ergänzt werden, wie dies auf keine andere Art bisher möglich war. Eine genügende Menge von Kunststein wird im plastischen Zustande und in entsprechender Farbe auf die zu ergänzende beschädigte Stelle aufgetragen und nach dem Erhärten vom Steinmetze oder Bildhauer bearbeitet. Da die Masse sich mit dem Natursteine so vollkommen verbindet, daß sie mit demselben ein homogenes Ganzes bildet, so ist es leicht begreiflich, daß — die richtige Farbe vorausgesetzt — die Ausbesserung eine so vollkommene ist, daß selbe in den meisten Fällen gar nicht erkannt werden kann. Die Verunstaltung und Schwächung durch die bisher übliche Einsetzung von Steinvierungen kann daher vermieden werden.

Diese Art von Rekonstruktion erhält besonders da erhöhte Bedeutung, wo es sich um die Ausbesserung alter Steinbauten, von Palästen, Kirchen, Denkmälern u. dgl. handelt. Auch verwitterte Werkstücke aus nicht wetterbeständigem Steinmateriale können, wenn die Zerstörung nicht zu weit vorgeschritten ist, durch einen Überzug von Kunststein vor weiterer Zerstörung geschützt werden.

Die Bau Ornamente, welche ebenso wie der patentierte Steinanwurf dem Natursteine in Farbe und Struktur sowohl als auch in Härte und Dauerhaftigkeit vollkommen gleich hergestellt werden, verdienen schon infolge dieser letzteren Eigenschaften den Vorzug vor allen anderen Surrogaten.

Die zweckmäßigste Verwendung können die aus diesem Kunststeine hergestellten Ornamente auch bei allen Stein bauten finden, wo durch die großen Herstellungskosten der letzteren aus Naturstein die Ausführung des ganzen Steinbaues oft in Frage gestellt oder doch sehr verteuert wird. Durch die Verwendung dieser Ornamente werden sowohl die Baukosten als auch die Zeit der Bauausführung wesentlich verringert.

Aerolithsteine (Pat. Kis in Budapest) sind Beton-Hohlsteine mit Drahteinlagen in Form von rechteckigen Quadern. Die Wandstärke dieser Hohlsteine bestimmt sich nach der notwendigen Tragfähigkeit; 45 und 60 cm breite Steine erhalten in der Längs- und Querrichtung Verstärkungsrippen.

Die Herstellungsformate sind, dem Ziegelmauerwerk entsprechend:

16 cm breit, 30 cm hoch und 45 cm lang,

30 »

45 »

60 »

30 »

30 »

30 » 30 » 30 »

45

G0

75

37*5 »

hergestellt.

Mauerstärken über 60 cm werden als hohle Betonsäulen mit Eiseneinlagen

Zur Anfertigung der Steine wird der Beton zwischen dem Model und dem Kern in 5 cm Schichten eingestampft; in je 10 cm Höhe werden dann dem Steinformate entsprechende, 2 bis 3 mm starke Drähte horizontal verlegt. Der Beton selbst (Schlackenbeton) aus 1 Teil Portlandzement, 3 Teilen Sand und 4 Teilen Schlacke.

Die Druckfestigkeit dieser Aerolithsteine beträgt 35 bis 70 kg/cm².

Der Preis stellt sich pro m² Mauer mit innerem und äußerem Verputz hei 16 cm Dicke auf zirka 4*— K1 30 »

» 45 »

5*

CO

7 • OK.

Die Ausführung erfolgt wie bei Quadermauerwerk, die Hohlräume liegen in der Vertikalen, die Steine werden in bestem Zementmörtel versetzt, die Mauergleiche wird mit 8 bis 10 cm dicken Betonplatten abgedeckt.

Dieses Material hat den Vorteil großer Leichtigkeit (25°/₀ leichter als Ziegel), rasch möglicher Bauweise bei geringem Mörtelverbrauch und bedeutender Festigkeit und Billigkeit. Die Mauern trocknen rasch und die in den Steinen eingeschlossene Luftschichte bildet eine gute Isolierung sowohl gegen Kälte als auch gegen Hitze.

Terrazzo, d. i. Zementmörtel, in welchen dicht aneinanderliegende, nach unten spitz zulaufende, verschiedenfarbige Steinchen eingedrückt werden. Nach dem Erhärten wird die Oberfläche mit grobem, dann feinem Sandstein und mit Bimsstein unter Wasserzusatz geschliffen und schließlich mit heißem Leinöl zweimal getränkt, eventuell gewichst.

Asbestzementsteine werden aus Zementmörtel unter Zusatz von Asbestpulver hergestellt.

Eternitschiefer, aus Asbest und Zement unter hohem Drucke hergestellt. Die Schiefer erhalten eine Dicke von 3 bis 4 mm und die bei Schieferdeckungen üblichen Formate, als: Schablonen, Ansetzer, Quadrat- und Rechtecksteine, Fußsteine etc., und Größen von    ³⁰/₃₀, ²⁰/₂₀> ¹⁵/is> ⁴%o> ³%₅, ²%o>

cm. Für Wandverkleidungen werden Schuppensteine ⁴%0; ⁴%.3> ⁴⁰/io cm /ioo cm groß, hergestellt.

Gipsdielen aus Gipsmörtel, mit Schilf- oder Bambusrohrstengeln; 2*5 bis 8 cm stark.

Gipsschlackenplatten aus Gipsmörtel unter Beimengung von reiner Schlacke, 5 * 5 bis 7 cm stark, hergestellt.

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

¹⁵A

oder Verkleidungsplatten,

ioo

Hohldielen aus reinem, hartem Gips gefertigt, mit 5 bis 10 cm weiten Kanälen. Wird Schilfrohr eingelegt, so entstehen Schilfbretter.

Spreutafeln, das sind 67 cm lange, 30 cm breite und 10 oder 13 cm dicke Hohltafeln aus einem Gemenge von Gips- und Kalkmörtel mit Spreu, Sägespänen, Kork, Tierhaaren oder Lohe, unter Zusatz von Leimwasser, hergestellt.

Xylolith oder Steinholz wird aus gebrannter Magnesia, die mit einer 30 °/o i»en Chlormagnesialösung, dann Werg, Juteabfällen und Sägespänen vermischt wird, hergestellt.

Wird zu Fußböden und Wandverkleidungen verwendet.

Asbestit, d. i. verkittete und gepreßte Sägespäne, Asbestmehl und Asbestfäden. Wird gleichfalls zu Fußböden und Wandverkleidungen verwendet.

Linoleum, als vorzüglicher, wenig abnützbarer, wasserdichter Fußbodenbelag, der sich leicht und rasch reinigen läßt und die Eigenschaft wohltuender Schalldämpfung besitzt. Es wird auf eine feste Unterlage mit heißem Roggenkleister, dem viel dicker Terpentin zugesetzt wurde, aufgeklebt.

Es besteht aus einer Masse von mit Firnis behandelten Korkabfällen, welche auf dichtes Segeltuchgewebe aufgetragen und einer weiteren Behandlung durch Schleifen etc. unterzogen wurde.

¹

Nach der Bauordnung für die k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien aber in drei Exemplaren.

²

Wie z. B. das illustrierte Baulexikon von Baurat O. Mothes, Leipzig,

Otto Luegers Lexikon der gesamten Technik, Stuttgart und Leipzig, deutsche Verlagsanstalt.

³

Siehe: „Das elegante Wohnhaus“ von Lothar Abel. Wien und Leipzig, A. Hartlebens Verlag.

II. Gebrannte künstliche Steine.

Hier unterscheidet man: dichte Tonwaren, welche eine dichte scharfgebrannte, wasserundurchlässige Masse besitzen, die so hart ist, daß sie beim Anschlägen mit Stahl, Funken gibt. Poröse Tonwaren, welche, bei geringer Hitze gebrannt, geringe Härte besitzen und wasserdurchlässig sind. Zu ersterer Gattung gehören: Porzellan, Klinker und Steinzeug, zu letzterer Ziegel und Terrakotten.

a) Poröse Tonwaren.

Ziegel. Ziegelsteine, Mauer- oder Backsteine geben ein für das Bauwesen sehr wichtiges Erzeugnis. Die Ziegel werden aus Lehm oder Ton aus der Hand gestrichen oder aber mit Maschinen gefertigt, und letzteres namentlich in Ziegeleien mit großer Produktion. Das Material wird im Herbst ausgeworfen, dem Frost überlassen, auch im Winter wohl noch umgestochen. Es zerfallen hierdurch alle größeren Klumpen, die Masse erscheint bröcklig und gleichmäßig durchnäßt, es scheiden sich manche schädliche Stoffe aus und man kann den Lehm oder Ton dann leicht in verschiedene Sorten teilen, wenn dieses nicht vorher schon geschehen sein sollte.

Später wird der Ton eingesumpft, d. h. in flache Gruben gebracht, hier mit Wasser übergossen und, nachdem er gleichmäßig angefeuchtet ist, mit Hacken durchgearbeitet und dann solange mit Fußen getreten, bis sich eine hinreichend plastische Masse gebildet hat.

Diese Arbeit wird bei Ziegelmaschinen immer maschinell, aber bei Handformerei sehr oft erst durch die sogenannten Ziegelschläger ausgeführt.

Die geformten Ziegel werden dann in der Luft oder in geheizten Räumen, oft auch beides zugleich, vollständig ausgetrocknet und hierauf in geeigneten Öfen gebrannt.

Gute Ziegel müssen beim Anschlägen einen hellen Klang geben, ohne Risse und größere Beimischungen sein, eine reine und gleichartig muschelige Bruchfläche zeigen, auch ein gleichmäßiges Format mit glatten Flächen und scharfen Kanten haben, Wasser nicht lebhaft aufsaugen und schließlich stark erhitzt und in Wasser abgekühlt, nicht zerspringen.

Mauerziegelformate verschiedener Länder.

Länge

Breite

Dicke

cm

cm

c?n

Österreich-Ungarn (die Wiener Bauordnung vom 17. Januar 1883 schreibt Abmessungen vor,

von):    ....................

Berlin....................

Italien. Verschiedene Formate.........

Frankreich. Sogenannte „briques de Bourgogne“, „briques de Vaugirard“, „briques de Passy“ . .

Vornehmlich in Nord- und Mittelfrankreich ist ein Format in Gebrauch von........

England. Sehr verschiedene Formate.....

Belgien und Niederlande. Dort sind im Gebrauche :

Mercilbecks und Brabanter...........

Derdelings..................

Waalsteine ..................

Pflasterziegel.................

Schweiz. Sehr zahlreiche Formate. Nach Beschluß des Schweizer Architekten- und Ingenieurvereines soll die Einführung des Formates angestrebt werden von.................

.{

29

25

14

12

j 22—33    11—17

22

24

11

27

10

22

17

26

11

13

CT

p ^ 05    05

05

22 ill u. 105

15

22

24

25

7-3

10-5

12

05

«ß

«’oo-

Ol

05

Ci

12

05

Es gibt in Wien verschiedene Gattungen gebrannter Ziegel:

1.    Gewöhnliche Mauerziegel in dem patentmäßigen Formate 29 cm Länge, 14 cm Breite und 6⁻5 cm Höhe, mit welchen Steinen die glatten Mauern aufgeführt werden.

2.    Pflasterziegel im Formate von 26 4 cm Höhe für die Pflasterungen auf Dachböden.

3.    Gewölbsziegel (parallelepipedförmige) im Formate von 23*5 Länge, 16 cm Breite und 7 cm Höhe, in denselben Maßen auch hohle.

4.    Gewölbsziegel (keilförmige) im Formate von 29 cm Länge, 14 cm Breite und 5 bis 7 cm Höhe und sogenannte Brunnenziegel im Formate von 29 mit 25 cm Länge, 14 mit 11 cm Breite und 6 mit 6’5 cm Höhe.

5.    Gesimsziegel (parallelepipedförmige) in verschiedenen Dimensionen, um Hausteinhängeplatten zu ersparen und deren Dimensionen selbst die weitausladendsten Gesimse auszuführen gestatten. 40 bis 80 cm Länge, 15 bis 30 cm Breite und 8 bis 15 cm Dicke.

Außerdem werden von der Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft auch hohle, sogenannte Hourdis, erzeugt, die bei einer Breite von 20 cm in den Längen von 60, 70, 80, 90, 100 und 110 cm angefertigt werden.

Für Dampfschornsteine bedient man sich jetzt allgemein der gelochten Radialkaminziegel von der Stärke des gewöhnlichen Mauerziegels. Sie werden naturfärbig, gelb oder rot engobiert und schwarz imprägniert angefertigt. Ihr äußerer Radius wechselt von 800 bis 1600 mm, ihre Länge von 100 bis 200 mm, ihre äußere Breite beträgt 160 mm, die innere Breite 104 bis 144

6.    Formsteine, Profilsteine (profilierte Gesimsziegel) für Ziegelmauerwerk in Rohbau in den verschiedensten Dimensionen und Formen. Sowohl vom österreichischen Ingenieur- und Architektenverein als auch Berliner Architektenverein wurden für die am häufigsten vorkommenden Formen Normaltypen aufgestellt.

7.    Verkleidungsziegel, Verblendziegel, Größe im Wiener Format: 29'2 cm Länge, 14'2 cm Breite, 6⁻9 cm Dicke; im Berliner Format: 25*2 cm Länge, 12’2 cm Breite und 6⁻9 cm Dicke.

8.    Verkleidungsplatten zur Herstellung von Ziegelrohbau-Fassaden.

von

cm

Länge, 16 cm Breite und

cm

mm

vom

Die großen Anforderungen, welche derzeit an eine Ziegelrohbau-Fassade gestellt werden, das vielfach betonte Bedürfnis, dieselbe in verschiedenen Farbentönen durchführen zu können, um auch eine polychrome Dekoration der Mauerflächen zu erzielen, hat der Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft Anlaß zur Erzeugung von Verkleidungsplatten im Ziegelformate gegeben, welche es ermöglichen, das fertig hergestellte Mauerwerk aus gewöhnlichen Ziegeln von beliebigen Dimensionen, in schöner und dauerhafter Weise zu verkleiden.

Die so hergestellte Wandverkleidung ist die dauerhafteste unter allen bisher bekannten, sie trotzt dem Einflüsse aller Atmosphärilien und überdauert jeden Ziegel oder Stein. — Solche Wandflächen lassen sich mit Wasser, mit Säuren und Alkalien reinigen und erhalten damit jedesmal wieder ihre ursprüngliche Farbe und Schönheit.

Die außerordentliche Härte und Glätte des Materiales bietet die möglichste Garantie gegen zufällige und absichtliche Beschädigungen. Es eignet sich diese Art der Wandverkleidung daher in vorzüglichster Weise zur Herstellung von Fassaden an Palais und Zinshäusern, an Villen und Riegelwandgebäuden, an Nebengebäuden, wie Pferdestallungen, Wagenremisen und Waschküchen, ferner zur Verkleidung von Gebäuden und Gartenmauersockeln, von Wänden in Küchen, Aborten und Stallungen anstatt der glasierten Kacheln, von Fabriks- und Maschinenräumen, zur Herstellung von Fußbodenpflasterungen usw.

Sie ist ferner, weil, wie schon erwähnt, unabhängig vom Ziegelformate, vorzüglich geeignet zur Herstellung von Rohbaufassaden an Örtlichkeiten, wo die Beschaffung von Rohbau- und Verkleidungsziegeln schwierig oder ganz untunlich ist, da die verpackten Platten ein relativ geringes Volumen einnehmen und nur unwesentliche Transportkosten verursachen.

Es werden Fassadeverkleidungsplatten in nachstehenden Dimensionen und Farben erzeugt.

Nr. 1.

-142----

Beiläufiges

Gewicht pro 100 Stück

..... 41 kg

'-a

Nr. 2. £

. . 57 kg

217

O

CM

cc

■67—3

IC • . 20 kg

s~67—=

-67—^

43 kg

blau; ledergelb; braunrot; naturgelb; schwarzbraun; weiß;

sandsteinfärbig; rote;

braunrote; grüne.

20

e— -142.....

Auch werden dessentierte Mosaikplatten von ¹⁷/₁₇ cm Größe und 2 cm Dicke hergestellt, von welchen 1 m², 35 Stück quadratische oder achteckige und 30 Stück sechseckige erfordert.

Mit diesen Formaten lassen sich alle bei der Verkleidung von Wandflächen vorkommenden Fälle leicht lösen; die Art der Eckbildung aber geht aus den beiden Figuren 68 a und 68 b hervor, woraus ersichtlich, daß die mit ¹/₄ Rundstabe versehene Platte die Abdeckung der Eckfuge ermöglicht.

Das Versetzen der Platten geschieht nach Ausführung der Mauerung bei offenen P'ugen mittels Portlandzement- oder hydraulischem Kalkmörtel. Die Fugen des Verkleidungsmateriales sind mit 8 mm Breite angenommen und sollen, im Interesse einer guten Wirkung der Fuge, mit tiefliegendem Mörtelband verbrämt werden. Hierzu bedient man sich eines Mörtels aus gewöhnlichem Weißkalk, Ziegelmehl (anstatt Sand) und etwas gebrannter Terra-Siena, Kienruß etc. als Färbemittel.

Zur Herstellung von 1 m² zu belegender Fläche werden 88 Stück P'assade-platten P'ormat Nr. 1 benötigt; von den abgeschrägten Fassadeplatten Format Nr. 1 sind 95 Stück pro 1 m² erforderlich.

Das Gewicht 1 m² Platten beträgt beiläufig 36‘5 kg und können daher 260 m² (22.500 Stück) Platten in einen Waggon von 10.000 kg Tragkraft verladen werden.

'M

-r

Mi

>-r

li

All

■"i ![l|j

.........

li¹

Fig. 68 a.

Fig. 68 b.

Die Preise für glatte (scharfkantige) und abgeschrägte (fassetierte) Platten sind dieselben.

Je 100 Stück loko Fabrik oder Niederlage, sowie ab Baustelle Wien

F o r m a t Nr. 2 12 • —

Nr. 1 K 8* —

Nr. 3 6* —

Nr. 4, 10 • —

in naturgelber Farbe.....

in fein gelber, ledergelber, roter, brauner, sandartiger weißer und

schwarzer Farbe......

in blauer und grüner Farbe . .

Für glasierte Fassadeverkleidungsplatten erhöhen sich vorstehende Preise um 70%.

Bei Teilsendungen eines Waggons nach auswärts wird nach Wahl des Bestellers entweder Papier- oder Kistenemballage gegeben und erstere mit 30 h, letztere mit K 1 • 20 per 100 Stück berechnet.

9. Dachziegel. Der Bruch guter Dachziegel muß feinkörnig und gleichmäßig erscheinen. Es dürfen darin größere Sandkörner und Kalkstücke ebensowenig Vorkommen, wie Risse und Sprünge. Sie müssen beim Anschlägen einen hellen, reinen Klang geben. In Wasser getaucht sollen sie Wasser lebhaft an-ziehen, aber bald nach dem Herausziehen wieder trocken erscheinen. Die Ziegel müssen auch möglichst leicht sein, dabei Wetterbeständigkeit haben und sich

K 9'40 K 10-50

14 • — 16 • —

11 * 50

13*

nicht werfen oder ziehen. Die Formen der Dachziegel sind sehr mannigfacher Art.

Am meisten im Gebrauche sind die Biberschwänze, Flachziegel, Taschen, Zungensteine, Ochsenzungen, Plattziegel etc. genannten. Dieselben haben meistens 35 bis 46*5 cm Länge, 15 bis 20 c/« Breite und

f—120--*

<•120

<----200-

f- • -160 - • -»

<■

270

)•<%

f.

41

rV>

/ /£

A /

/

ZM

cS

•$*-

o-' & -Ma

*85-i

9-

170---*

' Fig. 69.

Fig. 70.

Fig. 71.

Fig. 72.

’ä

<0°

<?

*•

A---\

.. Vr

«J

170

■,--170 —

8b

8c

Fig. 73.

* -120->

i< 120 >:

<⁸⁰>

;j4j

<?

0*'

*45»

rf-80—*

\4

<70>

8a

8b

Fig. 74.

1 • 2 bis 1 * 5 cm Stärke, und hängen mit Nasen auf den Dachlatten; entweder sind sie unten abgerundet, mit gebrochenen Ecken oder nach einem Spitzbogen

abgegrenzt.

Die üblichen Ausmaße sind: 45 cm Länge, 18 cm Breite und lr5 cm Dicke, das preußische Normalformat hat 36‘5 cm Länge, 15*5 cm Breite und 1 • 2 cm Dicke.

Ferner sind halbe Biberschwänze oder Ortziegel in halber

Breite wie die vorigen zum Abschluß der einzelnen Reihen an den Dachkanten in Verwendung.

Auch gehören zum Dache First-, Grat- oder Hohlziegel. Dieselben haben 38 bis 45 cm Länge, bilden einen nicht ganz vollen halben, abgestumpften Hohlkegel und sind an der einen Seite 17 bis 21 cm, an der anderen 12 bis 16 cm weit. Diese Ziegel dienen zum Eindecken der Firste und werden außerdem zur Herstellung des sogenannten Prinzendaches, des italienischen

'7t.

200

200

//

<—160—1

//

-f

/>

gES=: I

<o

<ö

<o

4P<o

4a

ö cl

4b

<-—160

ß>

yi

<v

s?

*■

5b

~r

*---150.....->;

k~~450.....*j

<?

*>

«?

gipg I

K /r l

f ff/f/g

wMM/y

jfc.

lbb

Fig. 75.

Daches und des Hohlziegeldaches benützt, wobei die Ziegel, Nonnen und Mönche genannt, an entsprechenden Stellen mit Nasen versehen sein müssen, mit denen die ersteren auf der Lattung hängen, die anderen sich aber gegeneinander stemmen.

Andere Dächer werden aus den sogenannten Paßziegeln oder Dachpfannen gebildet, welche die Form eines liegenden S haben und ineinander greifen, mit Nasen auf die Latten gehängt und in etwa 50 cm Länge und 21 bis 32 cm Breite angefertigt werden.

Ebenso werden die Kramp- oder Breitziegel in verschiedenen Gegenden vielfach zur Eindeckung der Dächer benützt. Die Form dieser ist den vorigen ähnlich, aber weniger gekrümmt.

Die »Ostseepfannen« sind zirka 40 cm lang und 26 cm breit. Die kleineren holländischen Pfannen haben 34 cm Länge und 25 cm Breite, und die rheinischen Pfannen nur 32 cm Länge und 21 cm Breite. Die Stärke dieser sämtlichen Pfannen ist durchschnittlich 1*2 bis 1*5 cm.

Zu erwähnen sind dann noch die »römischen« Dachpfannen und die Quadratziegel. Erstere sind flach, an den Langseiten rundlich aufgebogen. Dieselben liegen auf den Latten und die Fugen werden durch kleine Hohlziegel bedeckt. Die anderen sind quadratisch mit 26 bis 30 cm Seite, haben an der Ecke zum Anhängen an die Latten eine Nase oder Löcher zum Aufnageln wie die Schiefer. Häufig sind auch die Ecken gebrochen.

Die verschiedenen Dachziegel sind Fig. 69 bis 75 gezeichnet:

Fig. 69. Flacher, gewöhnlicher Handstrichdachziegel mit Nase.

Fig. 70. Flache, fein geformte Dachplatte.

Fig. 71. Wellenförmiger gewöhnlicher Dachziegel.

Fig. 72. Italienischer gewöhnlicher Dachziegel.

Fig. 73, 6 a. Gewöhnlicher Handstrich fi r stz i e ge 1.

»    73, 7 a. Italienischer gewöhnlicher Handstrich fi r st z i e g e 1.

crc crq

Gewöhnlicher Handstrichbiberschwanzziegel.

Fein geformte Biberschwanzziegel mit Abschrägung.

»    75,    E. Turmfalzziegel.

Hierzu treten dann die Falzziegel, welche in den verschiedensten Formen gefertigt sind. Dieselben haben Nuten und Rippen in solchen Formen, daß sie dicht zusammenpassen. Sie werden mit Nasen auf Latten gehängt, erfordern eine sehr genaue, nur mit Maschinen ausführbare Form und liefern ein leichtes, gut aussehendes und haltbares Dach.

10. Dachfalzziegel. Diese höchst wetterbeständigen Dachfalzziegel werden seit dem Jahre 1873 aus den allerbesten und reinsten Schichten der berühmten, mächtigen Tonlager der Wienerberger Ziegelfabrik und Baugesellschaft in großartigen Fabriksanlagen mittels Maschinen erzeugt und bieten gegen das gewöhnliche Schiefer- und Ziegeldach, bei mindestens gleicher Haltbarkeit und bei sehr gefälligem Aussehen, bedeutende Vorteile.

1.    Das Falzziegeldach ist fast um die Hälfte leichter als das gewöhnliche, doppelt gedeckte Ziegeldach.

2.    Wegen seiner eigentümlichen Konstruktion und dem Ineinandergreifen der Falze braucht der Dachstuhl nur eine Neigung von 20 bis 30° zu erhalten und wird nur auf eine Weite von 33 bis 35 cm gelattet. Es ergibt sich hieraus eine Ersparnis an Dachstuhl, Lattung und einzudeckender Fläche bis zu 20 Prozenten gegenüber dem gewöhnlichen Ziegeldach.

3.    Das Falzziegeldach ist von jedem, auch ganz ungeschulten Arbeiter leicht und sehr schnell einzuhängen, soll in der Regel nicht mit Kalk verstrichen werden und ermöglicht eine bedeutende Ersparnis an Dachdeckerarbeit.

4.    Wegen seines geringen Gewichtes und der damit verringerten Transportkosten eignet sich der Falzziegel auch für jene Gegenden, wo gute, wetterbeständige Dachziegel nicht leicht zu beschaffen sind, und wo solche auf weite Distanzen zugeführt werden müssen.

Form der Dachfalzziegel, Fig. 77 bis 80, eines halben Dachfalzziegels, Fig. 80 a. Am Anfallspunkte, dem Zusammenlaufe von zwei, drei oder vier Graten, wird eine passende Glocke aufgestülpt, welche die Enden der einmündenden Firstziegel in sich aufnimmt und so diese Stelle abschließt. Zugleich kann diese Glocke als Träger einer Spitze oder einer mehr oder weniger ausgebildeten Kreuzblume dienen.

Solche Glocken werden als Abschluß in jeder gewünschten Form und

Hl.

1 Bill

Fig. 76.

passend für die Dachneigung im Stile des Gebäudes angefertigt. Die gebräuchlichsten Formen hierfür sind in Fig. 76 dargestellt.

Die Firste werden mit Firstziegel, Fig. 80b bis d abgedeckt.

Bei dem Ein decken mit Dachfalzziegeln hat man zu berück

sichtigen :

1. Die Dachneigung. Die Oberfläche der Falzziegel liegt bei zirka 11 Prozent Dachneigung horizontal. Es gibt dies für 10 m Sparrenlänge eine Firsthöhe von 1*10 m. Was über 1 ‘ 10 m an Firsthöhe dazu kommt, macht den Fall des Daches aus.

So wird bei 15 Prozent Dachneigung der einzelne Ziegel 14 mm Fall haben, was sehr wenig ist, aber für offene Schuppendächer bei Sparrenlängen von 4 oder 5 m als Minimum gelten kann. Bei so kurzen Sparren kann eine Dachneigung von 20 Prozent schon als eine ganz zweckmäßige angehen, während man bei Sparren von über 7 m Länge nicht unter 25 bis 30 Prozent herabgehen sollte.

2. Die Ausmittelung des Bedarfes. Ein Dachfalzziegel deckt rund 34 cm Länge und 20 cm Breite, 14% Dachfalzziegel entsprechen 1 m³, es decken daher 1000 Dachfalzziegel eine Dachfläche von rund 70 nt³ (20 Quadratklafter).

Bei der Ausmittelung des Ziegelbedarfes für eine einzudeckende Dachfläche rechnet man unter Berücksichtigung von Bruch beim Transport und

der Manipulation, der unvermeidlich ist, mit vollster Sicherheit 15 Dachfalzziegel für 1 m² Dachfläche; bei großen Dachflächen wird man unter normalen Verhältnissen jedoch nie diese Zahl erreichen.

Patentstrangfalzziegel

Modell D

Fig. 80.

Cs

Modell d

8wR\\JElk-

SS,

sl(

<1

Patentfalzziegel

Modell C

Fig. 79.

Jäy

Modell c

Fig. 80 a—d.

Rautenfalzziegel

Modell B

Fig 78.

Modell b

Es wiegen:

1000 Stück Dachfalzziegel 1 m² Dachfläche . .

nach

^ Rippenfalzziegel

Modell A

Fig. 77.

Modell a

1 Quadratklafter .......

Man ladet in einen Waggon von 10.000 kg Tragkraft.......

3120'— kg 2750'— kg 2375'— kg 38'30

157'20 »    138-50 »    123‘70

43-70

34-40

4200 Stücke

samt dem nötigen Zugehör (Halben-, First- und Walmziegeln, Dachfenstern etc.).

3200

3600

Auf gut erhaltenen Straßen kann man als Ladung für ein Paar guter Pferde 700 Stück Dachfalzziegel rechnen.

3. Die Anleitung für das Latten und Decken. Auf 100 nr Dachfläche sind 300 laufende Meter Ziegellatten und kaum 3 kg Nägel zu rechnen.

Sorgfältiges Latten ist das hauptsächlichste Erfordernis für dichtes Decken.

Bevor gelattet wird, sollten die Giebel zugemauert und die Dachvorsprünge verschalt sein.

Es werden zu unterst zwei Latten (also doppelte Dicke) in genau gerader Richtung aufgenagelt. Hierauf wird die zweitunterste Latte so gelegt, daß ihre obere Kante von der Unterkante der Doppellatte absteht:

bei Modell C . um 30*5 cm

bei Modell A . um 31 "5 cm,

D . »    33-0 »

34*5 »

es legt sich dann bei Modell C der Ziegel noch mit seiner zweiten Rippe über die unterste Latte hinaus. Das Maß der folgenden Lattung kann wegen dem Spielräume der Ziegel bei Modell A und B zwischen den Grenzen von 33 bis 34 cm, bei Modell C zwischen den Grenzen von 34y₄ bis 34x/₂ cm verändert werden. Wenn irgend möglich, sollte die Lattung von 33Y₂ cm bei Modell A und B, von 34 x/₄ cm bei Modell C und 33 cm bei Modell D beibehalten werden, weil sich so die Ziegel am besten decken. Die übrige Sparrenlänge teilt man so ein, daß die letzten Ziegelreihen an den First von beiden Seiten des Daches her nahe Zusammenkommen, am besten für Modell A und B auf 2 cm, bei Modell C und D auf 4 cm von der Firstlinie. Höchstens dürfen sie bis zu 10 cm auseinanderstehen, da der Firstziegel nicht mehr überdecken kann. Noch besser wäre es jedenfalls, wenn die Sparrenlängen so gewählt würden, daß beim Latten für die günstigste Überdeckung kein Rest bliebe. Ihre Längen ergeben sich aus nachstehenden Formeln -.

Modell A: Sparrenlänge = (n—1) 33 " 5 -{- 31 * 5 —|— 2 = («—1)33-5 —J— 34 • 5 —f— 2

= (n—1) 34 • 25 -f 30 • 5 -j- 4

= («—1) 33-00 -(- 30-0 + 3

Für Rippenziegel » Rautenziegel » Patentfalzziegel

» Patentstrangfalzziegel » D:    »

wenn n die Anzahl der Ziegelreihen bedeutet.

Aus diesen Formeln ergeben sich nachstehende Sparrenlängen in Metern:

Anzahl

der

Ziegelreihen n

Sparrenlänge für jede Dachneigung bei

Sparrenlänge für jede Dachneigung bei

Modell A Modell B Modell O Modell D

Anzahl der

Ziegelreihen n Modell A Modell B Modell C | Modell D

ö-üdbö-üdbö-üübö-ücbö-üdbö-bcbö

05«ß02tSfflÜit0Q00iHQ0(^H^!^O^05

103

1-37

1-72

2-06

2-40

2-74

3-09

3 43

3-77

4-11

4-46

4-80

5-14

5-48

5-83

6-17

6-51

6-85

7.20

0-99

1-65

2-31

2-64

3-30

3-63

29

9-71

3-96

4-29

4-62

4- 95

5- 28

5-61

5-94

6-27

6 60

7-40

773

8-07

8-40

8-74

907

9-41

9-74

10-08

10-41

10- 75

11- 08 11-42

11- 75

12- 09 12-42

12- 76

13- 09 13-43

7-54

7-88

8-22

8-57

8-91

9-25

9-59

9-94

10-28

10-62

10- 96

11- 31 11-65

11- 99

12- 33 12-68 1302

13- 36 13-70

7-26

7-59

7-92

8-25

8-58

8-91

9-24

9-57

9-90

10-23

10-56

10- 89

11- 22

11- 55 11-88

12- 21 12-54

12- 87

13- 20

Das regelmäßige Einlatten ist ein Haupterfordernis für das nachherige Decken. Je sorgfältiger und schöner gelattet ist, desto leichter und schneller wird gedeckt; die einzelnen Ziegel fallen von selbst in ihren Schluß und das Dach wird dicht und sauber.

Um das Eindringen von Staub, Ruß und feinem Schnee zu verhindern, legt man unter die Falzziegel Dachpappe.

Soll eine Hängerinne aus Blech (Fig. 81) oder ein Blechsaum mit Saum rinne (Fig. 82) angeordnet werden, so geschieht diese Arbeit zuerst.

Man beginnt das Decken mit Ziegeln von rechts nach links, von der Traufe nach dem First blickend. An der rechten Seite unten wird angefangen und staffelförmig schräg nach links und oben fortgedeckt, so daß die unteren Reihen immer voraus sind und die oberen nachrücken.

Fig. 81.

Fig. 82.

Fig. 83.

An dem Patentfalzziegel, Modell C, und dem Patentstrangfalzziegel, Modell D, befindet sich eine durchbohrte Nase, welche es ermöglicht, mittels eines weichen (ausgeglühten) Drahtes den Ziegel an die Latte auf solchen Dächern, die dem Sturme allzusehr ausgesetzt sind, anzubinden (Fig. 83). Es genügt vollkommen, wenn im Bereiche eines jeden Quadratmeters drei Ziegel angebunden werden.

Dort, wo eine Saumschalung, auf welcher die Ziegellatten voll aufliegen, das Anbinden der Patentfalzziegel hindert, werden diese vorerst an einer geeigneten Stelle durch Bohren oder Dornen mit zwei Löchern versehen und dann angenagelt. Bei Modell D sind die Nagellöcher bereits vorgepreßt.

Die Falzziegel eignen sich auch in vorzüglicher Weise zum Abdecken von Mauern an Stelle der Rollschar. In diesem Falle werden die Ziegel satt in Mörtel gelegt.

Die vielen irrigen Auffassungen, welche über das Wesen der Porosität, über die Eigenschaften des gesinterten Scherbens, die gefärbte (engobierte) und

imprägnierte, sowie namentlich auch über die glasierte Oberfläche der Falzziegel selbst in Fachkreisen noch bestehen, veranlassen uns hierauf näher einzugehen.

Jeder getrocknete Tonkörper enthält Poren, welche bei Beginn des Brennprozesses durch Verflüchtigung gewisser Bestandteile des Tones (chemisch gebundenes Wasser, Kohlensäure, organische Substanzen) sich erweitern, gegen Ende des Brennens durch teilweises Sintern und Schwinden der Tonmasse aber wieder mehr oder weniger geschlossen werden.

Sind die Poren zu groß geblieben, so wird andauernder Regen den Scherben eines Dachziegels leicht durchdringen, sich als Sickerwasser sammeln und abtropfen; dies wird umsomehr der Fall sein, als das durch die eintretende Verdunstungskälte im Gebäudeinnern entstehende Schwitzwasser sich noch zu dem Sickerwasser gesellt, da es in den schon übersättigten Ziegelporen keine Aufnahme mehr finden kann.

Sind die Poren durch Sinterung des Tonscherbens ganz oder fast ganz verschwunden, so wird das bei Regen, durch Verdunstungskälte und auch bei sonstigen Temperaturunterschieden entstehende Schwitzwasser des Dachraumes sich gerade wie an Fensterscheiben, an der Innenfläche des Ziegels nieder-schlagen und demnächst abtropfen; je flacher das Dach ist und je weniger gut die Tropfen wieder zur Oberfläche des nächsten Ziegels gelangen können, desto stärker wird das Abtropfen sein.

Es ergibt sich hieraus, daß zur Fabrikation von guten Dachziegeln Tonmischungen gewählt werden müssen, welche ebensowenig einen im Gefüge zu porösen, als einen zu dichten Scherben ergeben. Der Ziegel muß imstande sein, das Regenwasser aufzunehmen und abzuleiten, ohne sich mit demselben ganz zu sättigen, denn er muß gleicherzeit fähig bleiben, das im Gebäudeinnern sich bildende Schwitzwasser ebenfalls in den Poren seiner Innenoberfläche anzusaugen. Die natürliche Porosität ist daher ein wesentlicher Faktor der Volumenbeständigkeit eines guten Dachziegels, denn hieraus ergibt sich seine Widerstandsfähigkeit gegen Frost.

Man hat sich deshalb Mühe gegeben, die Innenfläche des Ziegels so zu konstruieren, daß das vom Durchsickern oder Niederschlagen an ihr haftende Wasser wieder auf die Außenoberfläche des nächst tiefer liegenden Ziegels geführt wird, und es ist diese Anordnung selbst beim besten Material wertvoll, da sie der Bedachung von Sudhäusern, Färbereien, überhaupt Gebäuden, in welchen Dämpfe erzeugt werden, sehr zustatten kommt.

Bei ganz flachen Dächern (unter 20 % = 1 2°) oder bei solchen, bei denen die Falzziegel im Mörtel liegen, wird ein Abtropfen immer erfolgen, und zwar bei zu poröser Ware, weil das Regenwasser leichter durchdringt und bei Ziegeln mit zu stark gesintertem Scherben, weil das Schwitzwasser wegen Fehlen der Poren von dem Scherben nicht aufgesogen werden und auf die Oberfläche des folgenden Ziegels nicht gelangen kann.

Das Verstreichen der Dächer mit Mörtel ist daher absolut zu verwerfen. Der Falzziegel muß so konstruiert sein, daß er ohne jeden Verputz Regen, Schnee und Ruß abhält. Wird dennoch besonders bei Ziegeln mit nur einfachen Eingriffen (Modell A, B und D) zu diesem Mittel geschritten, so empfiehlt es sich, nur die Kopfschlüsse (längs der Latten) zu verstreichen und die Falzenschlüsse offen zu lassen; es kann dann immer noch ein Temperaturausgleich zwischen dem Gebäudeinnern und der äußeren Atmosphäre stattfinden, was besonders für glasierte Dachziegel von großem Vorteile ist.

Kommt es vor, daß sonst anerkannt gute Dachsteine, frisch aufgehängt, durchlässig sind, so wird ein solches Durchschlagen bald aufhören, da sich die Ziegeloberfläche rasch zementiert und außerdem mit Staub und Ruß abdichtet.

Von Mängeln der Qualität kann da nicht die Rede sein. Eine durch Eindecken von Dachöffnungen und Aufstellen von Dachfenstern bewirkte Luftzirkulation soll stets hergestellt werden und die damit bewirkte Temperaturausgleichung verhütet schon in den meisten Eällen das Abtropfen.

Obwohl also einem hart und klangrein gebrannten, dabei mäßig porösen Ziegel zur Erhöhung seiner Qualität nichts mehr Not tut, sei doch noch angeführt, daß das Übergießen der Oberfläche des Ziegels vor dem Brande mit fein zerteiltem Tonschlamm, das Engobieren, diese wesentlich dichtet und daher den Ziegel für Schwitzwasser oder Dampfniederschläge aus dem Inneren aufnahmsfähiger macht.

Absolut geschlossen werden die Poren der Oberfläche durch das I m p r ä g-nieren, welches entweder so vorgenommen wird, daß die Naturfarbe des Dachziegels erhalten bleibt, oder daß dem fertigen Dache ein ruhiges, schieferähnliches Ansehen gegeben wird. Eine Imprägnierung erhöht die Ableitefähigkeit des Ziegels für Schwitzwasser aus dem Dachinneren bedeutend. Seihst ganz flache Dächer können mit solchen imprägnierten Ziegeln eingedeckt werden.

Das Imprägnieren der Falzziegel ist nicht zu verwechseln mit einem Anstriche, der manchmal sogar erst am fertigen Dache angewendet wird, um demselben erhöhte Dichtigkeit und ein gefälligeres Aussehen zu verleihen. Ein solcher Anstrich ist gewöhnlich der Wetterbeständigkeit des Ziegelmateriales in hohem Grade abträglich.

Sehr oft werden Ziegel mit einem Glasurüberzuge versehen. Diese Art der Oberflächendichtung ist die empfindlichste und bis jetzt im allgemeinen am wenigsten gelungene. Die Schwierigkeit besteht darin, die Glasur selbst, ohne Rücksicht auf den Ziegel, wetterbeständig herzustellen und so zuzubereiten, daß deren Schwindung beim Brennprozesse absolut gleichen Schritt mit jener des Ziegelscherbens hält.

Es ist dies beiweitem schwieriger, als allgemein angenommen wird. Die meisten Glasuren haben Haarrisse, durch die in die Ziegelscherben Feuchtigkeit, insbesondere Schneewasser, dringt, welches beim Gefrieren durch die Glasur selbst sich auszudehnen verhindert wird und daher diese absprengt. Erfahrungsgemäß springen Glasuren auf den der Sonne zugekehrten Dachseiten zuerst ab. Die Sonne schmilzt den Schnee am First zuerst, derselbe rutscht im Weichwerden der Dachtraufe zu. Das unter dem Schnee ablaufende Wasser sättigt durch die Haarrisse den Ziegelscherben; der Schnee gleitet ab und die frei gewordene Ziegelfläche saugt begierig die warmen Sonnenstrahlen auf. Die Glasur dehnt sich daher sehr aus, die durch die absorbierte enorme Wärmemenge erzeugten Wasserdämpfe wollen aus dem Ziegel entweichen und dies Zusammenwirken löst oft ganze Stücke Glasur mit Ziegelscherbenstücken ab.

Daher kann man folgern: Weder das Engobieren, noch das Imprägnieren und Glasieren der Dachfalzziegel erhöht deren Wetterbeständigkeit. Die hiedurch angestrebte Verdichtung des Daches darf stets nur auf der oberen Fläche, nie aber auch auf der Rückseite des Ziegels vorgenommen werden, da sie sonst schädlich wirkt, weil, was durch die Verdichtung der oberen Fläche gut gemacht, durch Aufheben des Aufnahmevermögens der Innenfläche weit mehr verschlechtert wird. Glasur erhöht nie die Güte des Dachziegels, sie macht ihn nur gefälliger. Glasierte Ziegel sollen weder für ganz flache Dächer, noch für Gebäude, bei welchen größere Temperatursunterschiede zwischen dem Dach-innern und der äußeren Luft Vorkommen, verwendet werden. Solche Steine müssen äußerst hart gebrannt und mit haarrißfreier Glasur hergestellt sein.

11. Feuerfeste Ziegel sind gebrannte Steine aus Tonerde und kieselsäurereichem Ton, welche nur zur Herstellung von Feuerungsanlagen benützt werden. Dieselben haben meistens schon die für den Bau vorteilhaften Dimensionen für Dampfkesselmauerung, für Kohlen- und Ölgasöfen, Glas-, Kuppl-, Schweiß

Hoch

Kalk-, Puddling-, Siemens- und Martin-Schmelzöfen. Für die Ein-

mauerung von Braupfannen, Malzdarren, für Backöfen, Spodiumfabriken etc. und für Heizungsanlagen überhaupt.

t -J

ft

Nr. 5.

Nr. 5.

Nr. 6.

7.

Fig. 84.

Nr. 22.

Nr. 13/b.

,,

I, 1

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 8.

Nr. 4.

Nr. 13/a.

Nr. 14/f.

Fig. 86.

Fig. 85.

Normale Formate.

Schamotteziegel Fig. 84.

gerade Nr. 1

keilförmige Nr. 2, 3 und 4

Länge

Breite

Stärke

pro Stück ca. schwer

Länge

Breite

Stärke

pro Stück ca. schwer

?nm

mm

mm

kg

mm

mm

mm

kg

250

265

290

120

130

70

3-90

315

140

160

80

70

80

5-0

250

125

130

CO O

140

160

65/52

80/50

70/55

80/60

Außer diesen normalen Formaten werden alle in dieses Fach einschlagenden Fabrikate in allen Formen und Größen erzeugt.

Schamotteplatten I. Qualität Fig. 85

scharfkantig und genutet Nr. 5 und 6

Länge

Breite

Stärke

pro Stück ca. schwer

Länge

Breite

Stärke

pro Stück ca. schwer

?nm

mm

mm

kg_

?nm

mm

?nm

kg

CO CD CO CO lO HHr-HCl CO CO CO CO CO

CO CO CO CO co i—‘ i—¹■ i—i Ol C5 C5 05

lO X

10

12-5

16

632

632

632

800

52

800

800

800

52

40

50

475

23

1000

800

1000

80

100

100

100

125

200

Schamotte-Radien Nr. 7, Fig. 85

und Schamotte-Ringe zur Ausführung von Herden, Fig. 86

Innerer

Durch

messer

Fleisch- Ziegelstärke höhe

Stückzahl Nr. auf einen Kreis

pro Stück ca. schwer

Nr.

Durchmesser

äußerer

innerer

Höhe

co r— co oi 8 8 o TU ^ CT CT CO cc c

tH

100

100

i—I CM CM

Hrtn

38S^o

100

OXCCXCqCHN

tH    tHHH

285

22

300

31ä

145

250    210

12.    Hohle (gelochte) und poröse Ziegel. Diese Ziegel werden nur bei Mauern angewendet, welche ein möglichst geringes Gewicht haben sollen. Auch als Ge wölbssteine und Kaminziegel finden sie vielfache Anwendung. Die Hohlziegel werden nur mittels Maschinen gepreßt, während die porösen Ziegel aus gewöhnlichem Lehm, welchem eine große Quantität Sägespäne, Torf, Lohe, Kohle zugesetzt wurde, geschlagen werden können. Die Zusätze verbrennen und die Ziegel werden dadurch porös und leichter.

Die Formate sind jene der gewöhnlichen Mauerziegel.

13.    Terrakotten. Sind gebrannte, unglasierte Dekorationsstücke, wie: Figuren, Vasen, Gartenverzierungen und Bauornamente in vorzüglichster Ausführung, aus wetterbeständigem Tonmateriale in gelber, weißer und roter Farbe, aus farbigem plastischen Tone und weißem Flußsande hergestellt.

V k i

ID. ¹

.)

wSi

'„'i

prraig

ääi

xr?

>?v

v ^v4

J-

\\

Vt

in

v)

'j.

-_™

" -•k^i

s*

-a=L

mm

<$\

!(

■*.

*ü\

UMI

S!¹

=gg»

[/)

S*' VR

"fC

rf 3

Ir“"

H,_

Fig. 87.

Tür feinere Terrakottawaren, Fig. 87, muß der Ton sehr fein geschlemmt werden, und nachdem er die erforderliche Verbindung erfahren hat, wird er erst geformt.

Größere, reich profilierte Gesimsziegel und Architekturstücke werden in Gipsformen ausgedrückt, wobei, um die Herstellung nicht zu verteuern, das Einsetzen von Keilstücken und Verschneidungen in den Formen soviel wie möglich zu vermeiden sind. Zur Erhöhung der Festigkeit und Erhaltung der ursprünglichen Form wird der geschlemmte Ton mit Sand, auch mit Schamotte versetzt.

b) Dichte Tonwaren.

Klinkerziegel und Keramitplatten. Diese Steine widerstehen allen vorkommenden Einflüssen und werden erzeugt, indem man sie bei großer Hitze sintern (halb verglasen) läßt, wodurch sie eine große Härte erlangen. Die holländischen Klinker werden aus einem Ton gebrannt, welcher an den Ufern der dortigen Kanäle gegraben wird und sich infolge seines großen Quarz-

o

Gl

*--So ZI—»*

>

U-130^—»i *

13 b

TH

X

'S o/if

w

L_1S0-£—d NJ

13 a

*

M

cc

*_130£_*

/rÄ

i~

i

L—i?o =->T*

I

13

Fig. 88.

r/

CM

12

i

cr>

V

\

gehaltes beim Brennen sehr leicht verglast. Die Formate sind die der gewöhnlichen Mauerziegel und Pflasterziegel.

Die häufigste Verwendung findet der Klinkerziegel für Wasser- und Kanalbauten, sowie für Trottoirrandsteine, die Keramitplatten zur Pflasterung von Trottoirs, Höfen, Fabriksräumen, Schlachthäusern, Stallungen, Waschräumen

u. dgl., dann für Räume, in welchen mit Wasser, Säuren und Fett manipuliert wird,

Die Erzeugnisse der Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft wurden von der Prüfungsanstalt der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien erprobt und ergab die Prüfung eine Druckfestigkeit von 1375 kg/cm' und eine Wasseraufnahme von nur l'42°/₀.

Klinker- und Keramitplatten

für Trottoir, Hof-, Einfahrt-, Eisenbahn - Perron-, Fabriks-, Waschküchen-, Schlachthaus- und Stallpflasterungen der Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft Wien I.

Diese Platten werden unter hohem hydraulischen Druck aus einer vorzüglichen, quarz- und feldspathaltigen Masse gepreßt und im Porzellanfeuer gebrannt. Sie sind härter als Stahl, der sie nicht angreift, und widerstehen ebenso jeder Abnützung durch den Gebrauch, wie allen Witterungseinflüssen im FYeien; sie sind völlig unempfindlich gegen die stärksten Alkalien und Säuren; Fett- und Schmutzflecke aller Art sind daraus leicht und rasch zu entfernen, und sind sie daher das reinlichste Pflasterungsmateriale.

Die Platten sind gewöhnlich von gelblicher Farbe, doch können auch dunkler gefärbte, rotbraune oder andersgefärbte Steine hergestellt werden. Die hMbrik erzeugt Pflasterplatten in der Normalgröße von 170 X 170 mm (35 Stück per Quadratmeter) und Stallstöckel 170 X 60 mm (100 Stück per Quadratmeter).

Form des Pflasters: ganze Normalplatten

Glatt Fig. 1

?jpr

Gekuppt vierteilig Fig. 3

Gekuppt achtteilig Fig. 4-neunteilig Fig. 5

Tief

gerippt Fig. 9

Flach gerippt Fig. 10

Stall

ge-

stöckelt Fig. 6

Dicke in Millimetern . . Gewicht pro m'² kg . . . Ladung pro Waggon

(10.000 kg) in m- . .

25

58

30

25

70

56

30 35 66 76

40

86

30 j 35 631    73

30

50

50

63

106

110

175

145

180

150130

117

160j 135

160

94

01

Aus demselben Materiale werden auch Wasserablaufrinnen, Fig. 88, 13, 13a, 13b, Format 170 X 170 X 50, Gewicht 11*5 kg, und Randsteine, Fig. 88, 12, Format 170 X 85 X 100, Gewicht 14 *8 kg, erzeugt.

Zu den ganzen Normalplatten werden nach Bedarf geliefert: Dreieckplatten, Fig. 88, 7, welche wie ganze, und Anschlußstücke, Fig. 88, 8, welche wie l¹/« Normalplatte berechnet werden.

Straßenpflastersteine aus Keramit sind das vorzüglichste Pflastermaterial für stark befahrene Straßen.

Der Keramitstein ist härter als Granit, ist infolge des dichten Fugenverschlusses leicht zu reinigen, gibt ein staubfreies, geräuschverminderntes Pflaster, das den Pferden die größte Sicherheit bietet und den egalsten Belag ermöglicht.

210 x 100 x 80 mm,

Format der Keramit-Normalsteine

»    » Keramit-Anschlußsteine 150 X 145 X 80 mm.

Pro 1 m² Pflasterung ^werden 43 Stück Normalsteine gebraucht, die zirka 172 kg wiegen.

Die Keramitsteine erfordern eine mindestens 10 cm starke Betonunterlage, welche vollkommen abgebunden haben muß, bevor mit der Verlegung der Keramitsteine begonnen werden kann. Letztere werden in eine zirka 1 cm starke Sandschichte gebettet, worauf die Fugen mit Asphalt vergossen werden. Nach Erhärtung des Asphaltgusses kann das Pflaster sofort in Gebrauch genommen werden.

Die im Jahre 1006 vom k. k. technologischen Gewerbemuseum in Wien vorgenommenen Prüfungen der Wienerberger Keramitsteine haben folgendes Ergebnis geliefert:

d) Druckfestigkeit pro cnr

4593 kg, 4370 »

lufttrocken, im Mittel

wassersatt, »

b) Abnützbarkeit mittels Bauschingerscher Schleifscheibe (440 Touren, 22 cm Schleifradius, 30 kg Belastung auf 50 cm³ Abnützungsfläche) bestimmt. Abnützungszahl im Mittel 3*2.

c) Wasseraufnahmsfähigkeit nach fünftägiger Wasserlagerung Wasseraufnahme im Mittel 0*01 °/₀.

Majoliken. Sind eigentlich eine Spezialität der Fayenceindustrie. Sie finden in neuerer Zeit als Fassadendekoration vielfach Verwendung, weil sich diese mit Glasur überzogenen Ton waren durch ihre Schönheit und Mannigfaltigkeit von Formen und Farben besonders auszeichnen. Ihre Verwendung als Wandverkleidung, glasierte Dachziegel etc. in allen Formen und Farben ist häufig.

Mosaikplatten für Fußböden.

Allgemeine Bemerkungen über Mosaik- und Wandbelagplatten

als F'ußbodenbelag.

Diese Platten zur P'ußbodenbekleidung (sogenannte Mettlacher Platten) bestehen aus besonders hart gebrannter Steinmasse. Härter als Stahl, an dem sie Funken geben, vertragen diese Platten ohne Nachteil die lebhafteste PVequenz und widerstehen ebenso jeder Abnützung durch den Gebrauch wie allen Witterungseinflüssen im Freien. Sie sind also der vorzüglichste Belag von Fußböden in Kirchen, Schulen, Theatern, Bahnhöfen, Versammlungs- und P'abrikslokalitäten, Verkaufsläden, Restaurationen, Küchen, Bade- und Waschräumen, Korridors, Altanen, Veranden, Gewächshäusern, Maschinenstuben, Gär-und Malzlokalitäten.

Stärkere Sorten sind für Trottoirs, Hofräume, Durchfahrten, Pferdestallungen etc. bestimmt. Die Mosaikplatten finden aber auch immer mehr Aufnahme zur Bekleidung von Wandflächen, besonders aber zur dekorativen Behandlung von Außenfassaden, für die auch glasierte Mosaikplatten in prächtigen Farbentönen geliefert werden.

Die einfärbigen (Uni) Platten werden in zwei Sorten hergestellt:

a)    in Naturfarbe, gelblich bis braunrot (billigste Sorte);

b)    in diversen Farbentönen, die durch Auflegen von Farbmassen erzielt

werden.

Die dessinierten Platten zeigen auf ihrer Oberfläche stilgerechte Muster in Zeichnung und Farbe, welche nicht durch bloßen Farbenauftrag, sondern durch Einlegen der das Muster darstellenden farbigen Teile auf eine Tiefe von 3 bis 4 nun in den Plattenkörper hergestellt sind. (Fig. 91 bis 100.)

Ihrer Form nach sind die Platten vier-, sechs- oder achteckig und unterscheiden sich in:

a)    Normalplatten von zirka 22 mm Dicke;

b) Trottoirplatten von zirka 35 mm Dicke, und

c)    Pflasterplatten von zirka 50 mm Dicke.

Von allen viereckigen (quadratischen) Platten dienen 35 Stück zum Belegen der Fläche eines Quadratmeters, von sechseckigen Platten sind hierzu 30 Stück, von achteckigen Platten 25 Stück mit ebensoviel viereckigen Einlageplättchen erforderlich.

Im allgemeinen wird der zu belegende Fußboden in Felder geteilt, die mit dem sogenannten Fondmuster ausgelegt und mit dem passenden Friesmuster umrahmt werden.

Die Bestellungen auf diese Platten erfolgen auf Grund eines Planes der zu belegenden Fläche. Es ist nicht erforderlich, daß dieser kunstgerecht nach dem Maßstabe aufgezeichnet sei, wohl aber müssen die Maße in Metern genau in Zahlen eingeschrieben sein. Tür- und Fensternischen, sofern sie ausgelegt werden sollen, sind nach Lage und Dimensionen kenntlich zu machen.

Die Bestellung nach Legeplan ist die zuverlässigste, außerdem können aber Bestellungen nach Stückzahl der Platten aufgegeben werden, in diesem Falle ist anzugeben:

a)    die Anzahl Friesplatten und Eckstücke (sind ausspringende Winkel vorhanden,,denen der PVies folgen soll, so sind auch diese besonders zu bemerken);

b)    die Anzahl der Platten für den inneren Raum, den sogenannten Plan

oder Pond;

c) bleiben an den Seiten Streifen übrig, die breit genug sind, daß sie einfarbig dunkel ausgelegt werden können, muß hierfür, die nötige Anzahl solcher Platten ermittelt werden, wobei etwa sich ergebende x/₂, y₃, ²/₃ Platten besonders anzugeben sind.

Das Teilen der Platten. Teile von Mettlacher Platten werden durch

cv

Fig. 89.

Trennung ganzer Platten hergestellt und gleichfalls geliefert. Die Platten sind leicht und mit großer Sicherheit nach allen Richtungen in 71L gerader Linie spaltbar. Um diese Spaltung zu bewerkstelligen, zeichnet man mittels eines Bleistiftes und Lineales auf der Vorder- und Rückseite genau den gewünschten Riß vor. Handelt es sich z. B. darum, die Platte in zwei Dreieckteile zu trennen, so zieht man auf der Vorder- und Rückseite die Linie a b (Fig. 89). Hierauf wird die Platte mit der Rückseite auf eine 10 mm starke, etwas größere Kautschukplatte gelegt und führt man mittels eines scharfen, sehr hart gestählten Steinmeißels und Hammers zuerst bei a, dann bei b auf der Vorderseite in der Richtung der gewünschten Teilung zwei ziemlich kräftige Hiebe und ritzt dann mit 3 bis 4 Meißelhieben die ganze Linie durch. Nun dreht man die Platte um und verfährt genau so mit der Rückseite. Ein etwas kräftigerer Hieb in der Plattenmitte und in der Richtung der aufgerissenen Linie trennt nun die Platte scharf in der gewünschten Weise. Bei nur einiger Übung gelangt man bald zu dem Gefühle, wie kräftig die nötigen Schläge sein müssen. Ein halbwegs geschickter Lehrling teilt pro Stunde leicht 20 bis 25 Platten. Ist von einer Platte nur ein Stück abzuhauen, so stellt man die Platte erst hochkantig und haut ein Stück nach dem anderen ab, bis man fast die gewünschte Gestalt erhält, und stellt dann auf der flach auf das Knie gelegten Platte mit Hammer und Meißel die scharfe Kante her.

Das Legen der Platten. Nicht allein das schöne Aussehen, auch die Dauerhaftigkeit eines Mosaikbodens hängt von der Unterlage und dem guten Verlegen der Platte ab; dieses ist daher mit größter Sorgfalt auszuführen. Erstes Erfordernis ist hierbei eine geebnete, wagrechte Unterlage. Diese läßt sich auf verschiedene Weise hersteilen; drei der gebräuchlichsten Arten sind :

1. Pflasterung von gebrannten Ziegeln in Kalkmörtel oder guter Beton von 5 bis ß cm Dicke für Böden, die der Feuchtigkeit und der Witterung ausgesetzt sind;

2.    Estrich aus einem gut durchgearbeiteten Gemisch von Kies, Schlacken, Bauschutt u. dgl. mit gewöhnlichem Kalkmörtel von 3 bis 5 cm Dicke für Böden unter Dach;

3.    eine festgestampfte Lage Sand von 3 bis 4 cm Höhe für trockene, sehr geschützte Räume;

4.    beim Verlegen auf Holzunterlage ist ein Zementstrich und im Freien noch eine Asphaltdeckung zu geben. Verlegen auf Holz ist nicht zu empfehlen.

Als Mörtel zum Verlegen der Platten wählt man am besten eine Mischung von einem Teil Portlandzement und zwei Teilen scharfkörnigen (reschen) Flufi-sand. Er wird in einer Höhe von 1 cm, und zwar unmittelbar vor dem Verlegen jeder Platte, auf eine solche Fläche aufgetragen, die genau nur zum Binden einer Platte genügt. Ehe das eigentliche Verlegen beginnt, hat der Arbeiter den Raum erst einzurichten. Ein rechtwinkeliges Viereck (Fig. 90)

op

<L>

'-ft»

Fig. 90.

bietet hierbei wenig oder gar keine Schwierigkeiten. Die Mitte der Hauptachse a bis b in nebenstehender Zeichnung ist auch die Mitte des Raumes. Durch diesen spannt man rechtwinkelig zu a bis b die Schnur c bis d. Dies gibt die Richtung für die erste zu legende Plattenreihe. Von der Achse a bis b aus legt man nach beiden Seiten hin soviel Platten, als Platz finden; als Endplatten bei g, respektive e nehme man Friesplatten. Auf diese Weise bleiben, wenn nicht zufällig ganze Platten ausreichen, auf beiden Seiten gleiche Streifen übrig. Sind diese nur sehr schmal, so füllt man sie mit Zementmörtel; betragen sie aber die Breite einer drittel Platte oder darüber, so werden sie mit einfarbig dunklen Plattenstücken ausgelegt. In der Zeichnung reichen die ganzen Platten bis zu Punkt g, respektive e. Hierauf spannt man zu beiden Seiten des Raumes die Schnüre g bis h und e bis /, welche, solange die Arbeit dauert, fest stehen bleiben. Die Mittelachse (Schnur a bis b) kann jetzt fortgenommen werden, sie ist bei der Arbeit nur hinderlich.

Der Arbeiter setzt nun an jeder Seite drei bis vier Steine Fries genau an die Schnur g bis h, respektive e bis / als sogenannte »Lehre«, worauf dann nach der Schnur die inneren Platten Reihe für Reihe folgen.

Arbeiter, welche zum erstenmal verlegen, sind leicht geneigt, den Fries bei Anfang der Arbeit vollständig auszulegen; dies ist durchaus zu widerraten.

Ist so die eine Hälfte des Raumes fertig (in die letzte Reihe gehören selbstverständlich wieder Friesplatten), so wird ganz in derselben Weise die andere Hälfte in Arbeit genommen. Nur indem man in der Mitte anfangend nach allen vier Seiten hin in vorbeschriebener Art verfährt, erreicht man, daß die entgegengesetzten Seiten des Raumes symmetrisch abschließen, und dies ist ein Haupterfordernis eines guten Belages.

In einem nicht parallelseitigen Raume zeichnet man sich das größtmögliche Rechteck ein und verfährt sonst, wie oben erläutert. Die schiefen Winkel werden mit einfärbigen dunklen Platten ausgelegt.

Bevor eine Platte festgelegt wird, hat der Arbeiter durch probeweises Anhalten derselben an das Pflaster zu prüfen, ob sie sich in Farbenton. Größe etc. willig anreiht, und ist dies der Fall, sie zuvörderst von Staub und Schmutz zu reinigen und dann erst festzulegen. Die Platten werden mit Hohlfuge von 1 bis 2 mm aneinander gereiht.

Nach Vollendung einer größeren Pfläche des Pflasters von zirka 20 nr werden die von Staub und Sand gereinigten Fugen mit dünner Zementmilch (bester Portlandzement in Wasser aufgerührt ohne Sandzusatz) ausgefüllt, indem man dieselbe über die Fläche ausschüttet und mittels eines Besens verbreitet. Damit alle Fugen sich schließen, muß dieses Verfahren nach einiger Zeit wiederholt werden. Noch vor dem Erhärten des Zementes wird das Pflaster mittels aufgestreuten Sandes oder Sägespäne und eines scharfen Besens, unter Schonung der Fugen, rein abgekehrt.

Erst nachdem der Zement genügend erhärtet ist, was in zirka drei bis vier Tagen geschieht, wird der Boden mit scharfem Sand und Lauge gewaschen und kann das Pflaster in Gebrauch genommen werden. Läßt sich das Begehen desselben während dieser Zeit nicht vermeiden, so müssen zum Schutze Bretter aufgelegt werden. Manchmal zeigt sich auf der Oberfläche eines fertigen Bodens ein grauer Anflug, der vom Zementaufgusse herrührt. Durch Waschen und Reiben mit scharfem Sande und Wasser verliert sich derselbe bald. Auch Soda und Seife, wenn nötig, mit Wasser sehr verdünnte Salzsäure (1 Teil Säure auf 5 Teile Wasser) helfen leicht nach. Auf Öl- und Firnisflecke streicht man schwarze Seife, läßt sie eine Zeitlang darauf stehen und wäscht mit Lauge hinterher; Tintenflecke verschwinden nach Behandlung mit Salz- oder Salpetersäure.

Zum Belegen von Wänden verwendet man Portlandzementmörtel auf der rauh geputzten oder besser unverputzten Pdäche des Ziegelmauerwerkes mit offenen Inigen. Wand und Platten sind vor dem Ansetzen gut anzufeuchten.

Um den Fußböden Glanz und den F'arben erhöhte Wirkung zu geben, feuchtet man einen Leder- oder Tuchlappen mit wenig Öl an und verreibt dieses gründlich und gleichmäßig in die Platten, so daß nirgends Öl sitzen bleibt.

Bei Frostwetter können Platten in unheizbaren Räumen nicht verlegt

werden.

An Materiale zur Herstellung 1 m¹ Fußbodenpflasters sind erforderlich:

1.    Für die Unterlage:

o) Liegendes Ziegelpflaster : 25 Stück gewöhnliche Mauer- oder Pflasterziegel, 0*01 m³ gelöschten Kalk, 0*03 m³ Sand;

b) Beton von 5 bis 6 cm Dicke: 15 kg Romanzement, 0*035 m3 scharfen Sand, 0*025 m³ Kies.

2.    Für die Pflasterung:

10 kg Portlandzement, 0*01 m³ scharfen Sand, (d. i. ein Teil Zement und zwei Teile Sand) und 3 kg Portlandzement zum Ausfugen.

Glasierte Fliesen zum Belage von Wandflächen in Vestibülen, Stiegenhäusern, Bädern, Küchen, Speisen, Aborten, in Ställen, Maschinenräumen. Brauereien, Molkereien und sonstigen industriellen Etablissements werden von der Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft in Wien sowohl in der einfachsten, einfarbig glatten, als auch in reich dekorierter Art ausgeführt.

1*0

Fig. 91.

rrij

Fig: 94.

Fig. 97.

Yi

mm

WM\

il|fc

mmm

Fig. 92.

““

T' i t P \ \ . l’i Ft i i i i i i i t u i ■ 1 i i i i i t i t i i ' i

||ggg

d;

K.

mm

mm

W&S&m

Fig. 95

• -ÄSMSs

£'C

Fig. 93.

iS

111

Fig. 96.

xnarMrÄirAirM

ft

lYJivnyjvifW

QlPl

Fig. 98.

mm

#1

ES

Fig. 99.

Fig. 100.

Diese Fliesen sind entweder einfärbig weiß glasiert, oder sie sind unter der Glasur bunt bedruckt. Die Farben dieser bedruckten Platten sind daher unverwüstlich und behalten den ursprünglichen Ton und Glanz dauernd. Es werden jedoch auch Relieffliesen, ein- oder mehrfarbig, mit im Dessin eingelegten Glasuren erzeugt, wodurch prächtige Farbenwirkungen hervorgebracht werden.

Im allgemeinen haben dieselben das Format 152 X 152 mm doch gibt es auch sechs- und achteckige Fliesen. Die Stärke ist überall zirka 10 mm. Die Ober fläche ist glasiert, die Unterfläche mäßig gekerbt. Zum Abschlüsse der Wandverkleidungen dienen entweder einseitig gegen den Mauerputz abgerundete Fliesen oder Gesimsstücke in den diversesten Profilen. Bei Ecken und Ixen sowie bei Hohlkehlen werden eigene zum Formate passende Fassonstücke verwendet.

Pro 1 m? rechnet man 44 Stück Fliesen im Normalformat.

Mit Vorliebe werden Fliesen zur V erkachelung von Bassins und Badewannen verwendet.

Der Wannenkörper ist entweder aus Ziegelmauerwerk mit Zementmörtel oder aus Beton vollkommen wasserdicht herzustellen und wird dann mit den glasierten Fliesen, die eine Größe von 152 mm im Quadrat haben, verkleidet. Der Fliesenbelag allein garantiert nicht absolute Wasserdichtigkeit.

Die Wannenstufen werden mit gerippten, weiten Platten belegt. Die Abdeckung des Wannenrandes erfolgt in der Regel durch weiße glasierte Fliesen, welche an den freistehenden Kanten entsprechend abgerundet sind.

Statt dieser Fliesenabdeckung kann jedoch die Abdeckung des Wannenrandes durch Marmorplatten erfolgen und werden dazu solche entweder aus weiß- oder dunkelgrauem, rötlichem oder schwarzem Marmor verwendet.

Die unmittelbar an die Wanne anstoßenden Mauerflächen werden zweckmäßig durch eine Wandverkleidung aus Fliesen vor Nässe geschützt, welche nach oben ihren Abschluß durch einen passenden Fries und eine Gesimsleiste erhält. Auch bei Verwendung von einfarbig weißen Fliesen empfiehlt es sich, unterhalb der Wannenabdeckung eine umlaufende zweifarbige Bordüre anzuordnen, wodurch sich die Gestehungskosten nur mäßig erhöhen, das Gesamtbild der Wanne aber wesentlich gehoben wird.

Bei Bestellungen ist die gewünschte Anordnung jeder einzelnen Wanne genau anzugeben, und zwar:

Ob dieselbe

1.    an eine gerade Wand (Fig. 101 bis 103),

2.    in eine Zimmerecke,

3.    in den F'ußboden ganz vertieft,

4.    in den P'ußboden halb vertieft,

5.    auf den Fußboden (nicht vertieft) gestellt werden soll.

Die Anordnung der Stufen kann entweder in der Mitte der längeren Wannenseite oder bei Wannen, welche in die Ecke gestellt werden, des Raum-ersparnisses halber, besser an das eine Ende der längeren oder an die kürzere Wannenseite angeordnet werden.

Sinziger aus der Sinziger Mosaikplattenfabrik. Quadratische von 17 cm Seitenlänge; achteckige in verschiedenen Größen bis 20 cm breit und lang.

Saargemünder von Utz Schneider und J au ne z. Quadratische mit 16 cm und 20 cm Seitenlänge; achteckige mit 20 cm Breite und Länge und quadratischen Einsatzstücken von 6*5 cm Seite. Sechseckige glatt von 10 cm Seitenlänge (17 cm Breite. 20 cm Höhe). Sechseckige geriffelt von ü'2 cm Seitenlänge (16 cm Breite, 18'5 cm Höhe).

Holländische Porzellanplättchen zu Wandbekleidungen; quadratisch mit 13 cm Seitenlänge.

L ängenschrtilt

iS Z>e

$9*

ft

ha

ib vertieft

1S 20 •

: _

|r

mchtvertieft

- iseo

*HZ '

WM-

Fig. 101.

Grundriß

V/{/////////////^

tOb

N*.

t*

hse

:/S2i

<tS&

9t2

Fig. 102.

Querschnitt

Sl

:i±±jL*4PZ.

>tS l’ .....

Fußebo^erv. -gänzTverh! cft

II

GH

5?o

11

Jia/b vertieft

ll

7 ec

vm-

v$He *...................Soo ...................*

Fig. 103.

’///// nicht vertieft.

/AV/

Ofenfabrikate.

Die schwedischen Öfen sind aus größeren Teilen zusammengesetzte, teilweise durchbrochene, weiß glasierte, glatte Tonöfen, welche jedoch bereits seit Jahren von den sogenannten altdeutschen Öfen nahezu vollständig verdrängt worden sind.

Kachelöfen. Dieselben werden aus Tonplatten, welche im Äußeren glasiert, auf der inneren Seite mit rings herumlaufendem Tonwulst verstärkt

fc-

'N:

iwm

FR

§11*

mm

j «i

#

aF

jWm

■ , . • , . .0 •

W'f

fei;!

JA

i -

Mss;,

111

ii§>

mi

■SHß&

«Mff:

■Hk-J

Kd

PF

W'

■P:M

■M

Big

mm

Wlmismx

m£.

Fig. 104.

sind, hergestellt. Letztere ist deshalb erforderlich, um die einzelnen Kacheln mit Draht, Eisenklammern und Lehm- oder Schamottemörtel verbinden zu können. Damit die dünnen Kachelwandungen durch die Hitze nicht leiden und zerspringen, werden dieselben mit Dach-, Mauersteinen oder Schamotteplatten ausgefüttert, wodurch gleichzeitig eine größere Wärmeaufspeicherung erzielt wird. Man unterscheidet nach der Herstellung der Glasur Begußkacheln und Schmelzkacheln. Erstere werden in der Weise hergestellt, daß die aus feuerfestem Ton geformten Kacheln mit einer farbigen oder weißen Ton-

Schicht in ungebranntem Zustande begossen und mit einer durchsichtigen Glasur aus Feldspat oder Bleiglätte überzogen und dann gebrannt werden. Schmelzkacheln erfordern einen doppelten Brand, einmal ohne Glasur und das zweitemal, nachdem die gebrannten Kacheln mit einer sogenannten Schmelzglasur — einer fein gemahlenen Schlemme aus einer gesinterten Mischung von Bleiglätte mit Zinn-, Kupfer-, Manganoxyd usw. je nach der zu erzielenden Farbe, ferner mit Sand, Feldspat und Salz — übergossen worden sind.

Die Begußkacheln stehen den Schmelzkacheln in Farbe und Feinheit der Glasur bedeutend nach, erhalten mit der Zeit auch die sogenannten Haarrisse,

Pr ü'

!P

IM

in

>'x

p:

Bl

gjlgp

w.:

Fig. 105.

welche die Fläche unansehnlich machen, während Schmelzkacheln davon meistens verschont bleiben, namentlich wenn ein fein geschlemmter, kalkhaltiger Ton zur Herstellung verwendet wird.

Derselbe findet sich in den oberen Donaugegenden in vorzüglicher Güte und die besten, namentlich Schmelzkachelöfen, werden in Budweis und in der Inzersdorfer Tonwarenfabrik gefertigt.

Die Größe der Kacheln ist nicht überall gleich; meistens sind die Kacheln 21 cm breit und 23 ”5 cm hoch. Die abgerundeten Eckkacheln haben einen Flügel von einer Kachelbreite und einen solchen von x/% Kachelbreite, um einen Verband durch Versetzen der Stoßfugen zu ermöglichen.

Hl

üKIi

iiiüiiiHiiHin;.....:■

Fig. 107.

Auszug aus den Normalien des Vereines »Berliner Baumarkt« über die Klassifizierung der Kachelöfen.

Der Verein »Berliner Baumarkt« hat in seinem Marktberichte die Qualitätsunterscheidung der Öfen in »fein weiß«, »weiß«, »halbweiß«, »bunt« usw.

x$im

TI

iss

mä

li_E

IM

i!

mmmt-

Ifjggl

fS

iS

V--    I-“

IIIS

ifg

Fig. 106.

als eigentlich undurchführbar aufgegeben; er führt statt jener nur drei Klassen, nämlich: Weiß: I., II. und III. Qualität auf.

ä) Das Material betreffend:

1. Die Kacheln der äußeren Umkleidung müssen in Ton und Glasur möglichst gleiches Schwindmaß haben, damit sich keine Haarrisse bilden. Das

Material muß eben durchgeschliffen und nicht windschief sein. Bei der äußeren Erscheinung kommen in Betracht: F'arbe, Glanz und Reinheit. chemische Bestandteile und Prozesse bleiben dabei unberücksichtigt.

2. Feuerkasten und Zugdecken sind mit möglichster Vermeidung von sogenannten Ofeneisen, aus Schamotte, beziehungsweise Schamotteplatten herzustellen.

b) Das Setzen umfaßt:

1. Sorgfältige Zusammenstellung der Farben; 2. korrektes Behauen und Schleifen der Kachelkanten; 3. gründliches Abreiben des Materiales vor dem

a—i

111

llij

t'! n 11: n; r i 1111 • 11 i 1111: u 111¹, i;:; u:. ■

Fig. 108.

Fig. 109.

Setzen mit feuchtem Lehm; 4. genaue Innehaltung der Setz wage und des Bleilotes, sowie des sachgemäßen Verbandes.

c) Unterscheidungen der drei Klassen von Öfen.

Ein Ofen erster Klasse darf keine Haarrisse zeigen und muß gleichmäßig in der Farbe sein. Farbennuancen, die sich auf alle Kacheln gleichmäßig erstrecken, gelten nicht als fehlerhaft; dagegen müssen Glanz und Reinheit des Materiales untadelhaft sein. Die Flügen müssen durch sorgfältiges Be-

hauen und Schleifen — und zwar ohne Unterbrechung — scharf, in wagrechter und senkrechter Richtung gleichmäßig breit, hergestellt sein.

Ein Ofen zweiter Klasse kann entweder durch eine Auswahl aus dem Materiale der ersten Klasse oder aus solchem hergestellt werden, dessen Glasur durch geringeren Zinngehalt eine weniger vorzügliche ist. Haarrisse dürfen hier nur unbedeutend sein; das Material ist möglichst von gleicher

Farbe, wenn auch gerade nicht absolutgleichfarbig; wie bei der ersten Klasse sind Farbennuancen, die allgemein Vorkommen, gestattet. Der Glanz muß mittelstark sein, farbige Pünktchen dürfen die Reinheit nicht zu sehr trüben. Die Fugen sollen möglichst gleichmäßig und eng sein.

Ein Ofen dritter Klasse kann ebenfalls, entweder durch Auswahl weniger guten Materiales aus solchem erster und zweiter Klasse oder aus besonders fabriziertem Materiale hergestellt werden. Haarrisse dürfen nur in beschränkter Weise vor-

I.

OLL

WPiiife

i' .1

HL

Fig. Hl.

Fig. 110.

kommen. Die Farbe darf keine auffallenden Verschiedenheiten zeigen. Gleichmäßige Farbennuancen sind wie bei den Öfen der ersten und zweiten Klasse statthaft. Der Glanz braucht nur matt zu erscheinen; Verunreinigungen dürfen das Materiale höchstens hellgrau erscheinen lassen. Beim Setzen müssen auch hier die Kanten behauen und geschliffen werden; doch ist keine so exakte Ausführung wie bei den Öfen der ersten und zweiten Klasse zu fordern; indessen müssen alle Fugen gleichmäßige Breite haben.

Größenbestimmung der Kachelöfen. Die Größe von gewöhnlichen Ofenkacheln beträgt 21 und 23*5 bis 24 cm. Dieselbe läßt die in folgender Tabelle angegebenen Kombinationen der Ofengrößen und Formen zu.

In der Tabelle ist gleichzeitig auch die sich ergebende Heizfläche verzeichnet, und als solche ist nur diejenige des Ofens in Betracht gezogen, welche oberhalb des Rostes liegt; Sockel, Bekrönung und obere Abdeckung sind selbstverständlich davon ausgeschlossen. Die in der dritten Spalte der Tabelle verzeichneten Angaben über den Zimmerraum, welcher durch 1 m² Heizfläche eines Kachelofens heizbar gemacht werden soll, beziehen sich auch nur auf den Fall, daß der betreffende Raum an drei Seiten angebaut ist. Unter anderen Umständen reduzieren sich selbstverständlich die Zahlen der Spalte 3. (Näheres hierzu findet

|fl

IfeMasUBBSH

ss?

BL

ajafi j lögS i lyäl

jt™

'4:

■j

Ml

liilmaiaiilinnn

Mt

II

1

Hl

«Sb

Fig. 113.

Fig. 112.

sich im Abschnitte über Heizung, Band IV, des »Handbuches der Hochbaukunde«, welches von den Herausgebern der »Deutschen Bauzeitung« bearbeitet wurde.)

Ofengröße in Kacheln (21 cm breit, 24 cm hoch)

breit

tief

hoch

Berechnung der Heizoberfläche des Ofens

m-

1 m- Heizfläche erwärmt

LO LC fcC ts5    tO LC fcO

>>>

ti    tv ti ti    U M    u tw

«O CO 00 C5 OS

CO CO

OC5Ci-JC5CHOtHCH tH rH-rH rk H H H r⁻ n

LxSbShShSLNStCihStCtNStNStShSbStNStOhti

^ »S /■ *S    ✓ "N ✓ V/* ^ /" N /* "N /• *S /- ~N /- "N /- »\ /- 's f V "s ^ -V

HHHh^OOCOOOOOOOOO

K)K>K)tNSKJK)K>fc£)I>SK>K>tOt>2tNj>K>M

Alle hier angeführten Öfen können entweder außerhalb oder innerhalb ■des zu erwärmenden Raumes geheizt werden und beide Methoden haben ihre •eigenen Vorteile und auch eventuell ihre Nachteile.

Die Tonwarenfabrik der Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft in Wien erzeugt Öfen und Kamine der verschiedensten Form, Größe und Ausführung in allen Stilarten.

Im allgemeinen sind grüne oder braune Öfen billiger als elfenbeinfarbige und silbergraue.

Beispiele zeigen die Figuren 104 bis 113.

Steinzeugwaren. Die glasierten Steinzeugröhren finden bei Wasser-, Kanal-, Abort-, Luft-, Säure-, Wein-, Petroleum- und Kabelleitungen, ferner bei Eisenbahndurchlässen, bei Drahtzügen an Zugbarrieren, Weichenstellungen etc. heute vielfache Anwendung und werden in den verschiedensten Formen und Dimensionen erzeugt.

p!

Um

Fig. 114.

Fig. 115.

An

<•

Nr. I.

Nr. II.

Nr. III.

T-Stück.

Fig. 116.

'Nr. I.

Nr. I mit Putzöftmmg.

Nr. II.

Nr. III.

Fig. 117.

Gerade Rühren mit festen Muffen (Fig. 114):

Lichter Rohrdurchmesser in Millimeter: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 1000.

Fleischstärke in Millimeter: 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 26, 28, 32¹/₂, 32j/₂, 33, 35, 40, 50.

Gewicht pro Kurrentmeter in Kilogramm: 10⁻2, 13, 18, 22, 28, 34, 37, 42, 49, 64, 80, 95, 114, 129, 170, 240, 330.

Bogen- und Kniestücke (Fig. 115):

In Stücken von zirka 50 bis 70 cm Länge und Radien von 25, 50, 100 und 200 cm.

Einfache Zweig röhren und T-Stücke (Fig. 116):

In Stücklängen bis 60 cm.

Doppelte Zweigröhren und Kreuzstücke (Fig. 117):

In Stücklängen bis 60 cm.

Die Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft liefert auch vollständige selbsttätige Hausentwässerungsanlagen aus glasierten Steinzeugrohren (Fig. 118 und 119).

Die Entwässerung wäre nach diesem Plane aus sämtlichen Aborten, von der gesamten Dachfläche, dem Lichthofe, aus den Badezimmern, Waschtischen

Grundriss.

-±r-c

\..........w

il!

Lichfliofy

Strassenkanal.

ff i

ii

r-,

a7

IT

""-M I

^aschkuchhs

V'

Fig. 118.

Schnitt.

s 51

J__I

15

Sfr

A\

fei

Fig. 119.

und der Waschküche selbsttätig wirkend durchgeführt. Dieser Rohrkanal ist mit solchen Vorrichtungen versehen, daß derselbe jederzeit leicht zugänglich ist, für den Fall eine Revision des Rohrnetzes notwendig werden sollte.

Drainage- und Tonröhren. Drainageröhren werden häufig zur Ent- und Bewässerung von Feldern, Wiesen, Kellerfußböden usw. verwandt und bestehen aus unglasierten Tonröhren von 4 bis 8 cm innerem Durchmesser.

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

8 cm

Aus 1 m³ gereinigten Ton können hergestellt werden:

900 Stück Röhren von 4 cm Durchmesser im Lichten, 450

und die entsprechenden Muffen zu den Röhren.

Die Röhren werden wegen dieses Schwindmaßes beim Brennen 3iy₂cw lang, die Muffen 11 cm lang geformt, wodurch sie nach dem Brande die richtigen Abmessungen von 30 cm, beziehungsweise 10 cm erhalten.

Tonröhren müssen scharf gebrannt, wenigstens innen glasiert werden und haben an einem Ende eine muffenartige Erweiterung, mittels welcher die Röhren ineinander gesteckt und mit Lehm, Zement, Asphalt u. dgl. gedichtet

hihihi

;!ii

mim : ;1

f 'H»l

.1

----- 600%

< 150 x-

NB3EZJ

\ < 150 vr * 200 >

Fig. 120. Fig. 121.    Fig. 122. Fig. 123. Fig. 124. Fig. 125.

werden können. Die einzelnen Röhren sind nach der Stärke verschieden lang und werden darnach auch berechnet.

Die Verwendung der Röhren ist eine sehr mannigfache bei Dunst- und Rauchrohren, Entwässerungen, Kanalisierungen usw.

Rauchfangaufsätze aus glasiertem Steinzeuge werden gleichfalls in den verschiedensten Dimensionen und Formen erzeugt. Im lichten Durchmesser von 106 bis 316 mm und in der Höhe von 630 bis 1800 mm. Einige Handelsformen sind in den Fig. 120 bis 125 angegeben.

j<. ~p..    .011 j|<—-g—»j

I:• t ff j !

‘^n^ar

lig

.0-30.......H

mm

jo . »

k,

fl

rt

Lo50_.

lÄ,

.064_____

Fig. 126.

Außer diesen bereits angeführten Gegenständen werden auch vielfach Deckplatten für Schornsteine und Ventilationsschläuche, dann Mauerdeckplatten, Balusterdeckplatten, Saum steine als Sockel für Gittereinfassungen, Randsteine für Trottoirs, verschiedene Ausgußmuscheln, eine Unzahl Apparate für chemische Zwecke und auch Pferdemuscheln (Fig. 126) und Futterbar ren aus glasiertem Steinzeuge angefertigt.

Bauholz.

Das Holz ist eines der ältesten und verbreitetsten, zur Ausführung von Hauten benützten Materiale, und wird seine Bedeutung, wenn es auch in manchen Fällen durch andere Materialien verdrängt wird, niemals ganz verlieren. Insbesondere wenn es sich um rasch aufzuführende, vorübergehende Baulichkeiten oder Gerüstungen, Pölzungen usw. handelt, wird nicht bald ein Ersatz gefunden sein, der bei gleich leichter Bearbeitung die genügende Festigkeit sichert.

Die bei Bauten in verschiedener Stärke und Länge zur Anwendung kommenden Baumstämme müssen vor allem gesund und von gutem, geradem Wüchse sein. Ob diese beiden Eigenschaften die eine oder andere Baumart haben kann, wird dadurch bedingt, ob sie auf einem für sie geeigneten Boden und in einem ihr angemessenen Klima aufgewachsen ist oder nicht. Birken und Kiefern z. B. gedeihen am besten auf ebenen Sandstrichen, während ein fetter Boden Tannen zur Fäulnis bringt. Die Fichte, der Lärchenbaum, die Wintereiche finden ihr entsprechendes Terrain nur auf gebirgigen Strecken von ziemlicher Höhe, während Ahorn, Buche, Ulme und Tanne auf mittleren Höhenzügen im erwünschtesten Bestände gedeihen. Eichen, die auf sehr fettem Boden wachsen, liefern trotz aller scheinbaren Üppigkeit kein so gutes Holz, als wenn sie auf trockenem Boden stehen. Wieviel aber der Standort auf die innere Beschaffenheit des Holzes einwirkt, geht z. B. daraus hervor, daß das Holz von Erlen auf feuchtem Boden sich rotbraun, auf trockenem aber gelblich färbt; ebenso einflußreich wirkt die Lage des Standortes nach den Himmelsgegenden, indem Bäume, die auf der Nordseite der Gebirge wachsen, erfahrungsgemäß bei größerer Schlankheit meistens festeres und überhaupt besseres Holz haben, als die von der Südseite. Sind einzeln stehende Bäume dem Sturme sehr ausgesetzt, so verlieren sie hierdurch ebenfalls an Tauglichkeit als gutes Bauholz; denn das Holz wächst dann auch innerlich in Windungen empor und erscheint nicht langgestreckt genug. Überhaupt geben das beste Bauholz nur solche Bäume, die bis zum Eintritt ihrer Schlagfähigkeit in geschlossenen Beständen gestanden sind.

Die Beurteilung eines Baumstammes erfolgt der Höhe nach: nach Wurzel, Stamm und Krone (Wipfel); dem Querschnitte nach: nach Rinde, Bast, Splint und Kern.

Die Gesundheit eines noch auf der Wurzel stehenden Baumes zeigt sich an dem frischen, kräftigen, bis zur Krone gleichmäßigen Laube und an den wohlgestalteten Blättern aller Zweige, deren Grün bis zum Spätherbst andauert. Ebenso erfreuliche Zeichen sind schlanker, gerader Wuchs, in allmählicher Verjüngung nach oben hin; eine nach Verhältnis des Alters glatte, nicht durch Querrisse verunstaltete Rinde. Letztere darf selbst bei älteren Bäumen nicht .zu stark mit Moos und Flechten überdeckt sein.

Die Hauptkrankheiten des Holzes sind das Springen der Rinde, wobei der äußere Splint fault und allmählich auch die innere Festigkeit der Faser zerstört wird; die Stockfäule, welche durch Absterben der Pfahlwurzel bei zu flachem Nahrungsboden entsteht; die Kernfäule infolge zu hohen Alters des Baumes oder als Fortsetzung der Stockfäule; die Wipfeldürre beim Absterben von der Spitze, endlich die Windrisse, welche sich durch Abtrennung der Jahresringe infolge Einwirkung von Sturmwinden kennzeichnen. Außerdem kommen noch Frostrisse und die sogenannten Kernrisse vor.

Zeigt sich dagegen die Krone eines Baumes abgestorben, die Farbe der Blätter verblaßt, ihre Form unregelmäßig, die Rinde zerfressen und besonders nach der Wurzel hin leicht abschälbar, durch lange Striemen verunstaltet, und hei Nadelhölzern mit Harzbeulen u. dgl. am Hauptstamm und mit kleineren

Spalten zwischen den Ästen bedeckt, so ist auf Krankheit des Baumes zu schließen und derselbe als Bauholz nicht zu wählen.

Nadelholz und weiches Laubholz leidet nicht selten an der Kernfäule. Diese verrät sich an dem Schimmeln der Wurzeln und an dem Rotwerden des Stammes. Da bei anderen alten Bäumen die Kernfäule nicht unten, sondern oben am Stammende beginnt, so muß man, um ihre durch eine abgedörrte Krone und Mangel an Laub sich verratende Krankhaftigkeit näher zu untersuchen, den Stamm unten über der Wurzel anbohren. Bereits geschlagenes Bauholz zeigt aber manchmal Fehler, die vorher an dem noch stehenden Stamme nicht bemerkbar waren; namentlich auf eine verdrehte Richtung der Fasern, welche oft das sogenannte Werfen, das später noch des Näheren erörtert werden soll, bewirkt, ist besonderes Augenmerk zu richten.

Ein sehr wichtiger Punkt ist die richtige Fällungszeit des Bauholzes. Je wesentlicher die Forderung ist, daß das Bauholz stets die gehörige, innere Trockenheit habe, desto strenger ist darauf zu achten, daß dasselbe nur zu passender Zeit, d. h. in den Wintermonaten, gefällt worden sei, am besten im Dezember und Januar, ausnahmsweise auch im Februar, und in sehr kalten Wintern selbst auch anfangs März. Das vom 15. Dezember bis, 10. oder längstens 15. Januar gefällte Holz ist am empfehlenswertesten.

Eichenholz kann längere Zeit mit der Rinde im Walde liegen, ohne daß dadurch Nachteile entstehen. Andere Hölzer müssen aber möglichst bald, von der Rinde befreit, aus dem Schlage transportiert und trocken gelagert werden, weil sich sonst Stocken und später Fäulnis einstellen.

Um die Fäulnis des Holzes zu verhindern, ist dasselbe vor der Anwendung gut auszutrocknen und so zu verwenden, daß dasselbe möglichst frei der Luftzirkulation zugänglich ist, daß überhaupt Feuchtigkeit keinen Zutritt zu dem Holze hat, oder wenn dieses nicht vermieden werden kann, ein möglichst rasches Abtrocknen herbeigeführt wird, und damit der Saft oder der Saftstoff nicht in dem Holze bleibt, um der Fäulnis entgegenzuwirken, sollte schließlich das Holz mit geeigneten Stoffen möglichst vollständig imprägniert werden.

Das Austrocknen geschieht meistens auf natürlichem Wege und namentlich bei größeren Hölzern an der Luft selbst und ist dann nie vollständig, weshalb es bei kleinen Hölzern, welche zur Herstellung von Tischlerwaren benützt werden, in eigens dazu hergerichteten Trockenkammern geschieht. In dem letzteren Falle wird der Prozeß wesentlich beschleunigt, wenn das Holz vorher eine längere Zeit in fließendem Wasser gelegen hat. Lufttrocken ist aber im Durchschnitt das Holz erst 2l/o Jahre nach dem Fällen; daher ist bei Baukonstruktionen immer darauf Rücksicht zu nehmen, daß eventuell schlecht ausgetrocknetes Holz durch Abhaltung von Feuchtigkeit und durch Luftzirkulation noch vollständig austrocknen kann.

Um den Saft aus größeren Hölzern zu entfernen, muß ein Auslaugen derselben eintreten. Bei Flößhölzern erfolgt dieses Auslaugen innerhalb gewisser Grenzen von selbst und kann befördert werden, wenn das Holz längere Zeit im Wasser gehalten wird, und zwar so, daß das Wurzelende gegen den Strom gekehrt ist. Auslaugen mit kochendem Wasser und Dampf führen allerdings rascher und vollständiger zum Ziele, erfordern aber meist kompliziertere Vorrichtungen.

Das Imprägnieren des Holzes gibt diesem, besonders wenn dasselbe abwechselnd der Nässe und Trockenheit ausgesetzt ist, eine um 5 bis 15 Jahre verlängerte Dauer, und das Imprägnieren empfiehlt sich demnach in vielen Fällen. Man verwendet dazu vorzugsweise Kupfervitriol, Quecksilbersublimat,. Kreosot, Zinkchlorid und Zucker.

Dichte Anstriche für Hölzer, um einen Schutz vor Fäulnis herbeizuführen, bilden bei allen nicht ganz ausgetrockneten Hölzern ein sehr zweifelhaftes Sicherungsmittel, weil dadurch das weitere Austrocknen mehr erschwert wird; hingegen hat man mit einem Anstrich von Karbolineum sehr günstige Erfolge •erzielt.

Kurz: um das Holz in einem Gebäude möglichst lange zu erhalten, diene als Richtschnur:

Gute Austrocknung vor der Verwendung. — Luftzuführung um das Holz herum. — Abhaltung jeder Feuchtigkeit. — Entfernung der Saftstoffe aus dem Holze. — Tränkung mit antiseptischen, d. h. Fäulnis verhindernden Stoffen.

Der Baum wächst, indem er jedes Jahr an Länge und Breite zunimmt. Führt man einen senkrechten Schnitt zur Längenachse, so ergibt sich der Querschnitt oder Hirnschnitt, dessen Holzfläche das Hirn holz zeigt. Die dadurch sichtbar gewordenen Ringe in der Holzmasse heißen Jahresringe und kennzeichnen das Wachstum des Baumes. Die äußersten Jahresringe umhüllt der Bast und diesen die Rinde. Die an den Bast schließenden Jahresringe bilden das jüngere, weniger feste Splint holz, während die inneren, um das Mark gelagerten Ringe das feste und trockenere Kernholz bilden. Der Schnitt in der Längenachse des Stammes heißt Radial-, Spalt- oder Spiegelschnitt. Der parallel zur Längenachse geführte Schnitt wird Sehnenschnitt genannt und zeigt das Langholz.

Sind die Jahresringe dicht, bzw. schmal, so bezeichnet man das Holz als feinjährig, sind dieselben hingegen breit, als grobjährig.

Großen Einfluß auf die Güte des Holzes übt dessen Wassergehalt. Grünes, frisch gefälltes Holz hat bis zu 60%, lufttrockenes Holz 15 bis 20 % Wassergehalt. Nimmt dieser zu, so quillt das Holz auf, im Gegenfalle schwindet es; die Folgeerscheinung dieses Verhaltens bildet das Werfen, eine sich unangenehm fühlbar machende Eigenschaft.

Die Verwendung nassen Holzes, besonders bei Licht- und Luftabschluß, leistet der B.ldung des größten Feindes dieses Materiales, dem Holzschwamm (Merulius lacrimans), Vorschub. Ist dieser einmal in einem Objekte aufgetreten, so ist seine Vertilgung, wenn überhaupt, so nur sehr schwer und stets mit einem hohen Kostenaufwande möglich. Es müssen die sämtlichen ergriffenen Holzteile vernichtet und durch, mit antiseptischen Stoffen getränkte oder wiederholt gestrichene, neue ersetzt werden. In gleicher Weise ist auch das benachbarte Mauerwerk, dessen Verputz abgeschlagen und die Fugen ausgekratzt werden müssen, zu behandeln. Brauchbare derlei antiseptische Stoffe sind: Verdünnte freie Fluß säure, mit Fluoriden gemischt, zur Tränkung des Holzes, Antipolypin als dreimaliger Holz- und Mauerwerksanstrich, Antinonnin als Anstrich auf Holz, Karbolineum, Kreosotöl, Sublimat u. dgl. m.

Im Bauwesen unterscheidet man zwei Hauptgruppen von Bauhölzern, u. zw : Geflößtes (Schwemm-) und Ungeflößtes Holz.

Beide Gattungen können sein:

I. Unbearbeitetes Holz, als:

Blockholz (Sägeblöcke), den untersten Teil eines Baumstammes in «iner Länge von 4‘00 bis 8 • 00 m, aus welchem Pfosten, Bretter und Latten geschnitten werden.

Rundholz, das gewöhnliche Bauholz der von den Ästen und der Rinde befreite Baumstamm, in verschiedener Länge und Stärke, zu Balken, Sparren, Säulen, Streben u. dgl. verwendbar.

Hat man die Durchschnittsfläche eines Stammes am Wipfelende nach zwei parallelen, vom Mittelpunkte gleich weit entfernten Flächen beschlagen, so berechnet man die größtmöglichste Breite des Balkens, indem man das Quadrat der Entfernung beider parallelen Flächen von dem Quadrat des Durchmessers am Zopfende abzieht und aus dem Rest die Quadratwurzel zieht. (Die zu findende Breite des Balkens ist die Kathete eines rechtwinkeligen Dreiecks, dessen eine Kathete die gegebene Höhe des Balkens und dessen Hypothenuse der Durchmesser des Stammes ist. Es sei z. B. ein Stück Rundholz 52 cm am Wipfel stark und 37 cm hoch auf beiden Seiten beschlagen, so ergibt sich die Breite des Balkens aus folgender Rechnung:

\j 52²—37² =    2704—1369 = \J 1335 = 36¹5.

Der größtmöglichste vollkantige Balken aus einem 52 cm am Zopf starken: Stamme bei 37 cm Höhe also 36'5 cm Breite.

Bequemer ist es, sich untenstehender Tabelle¹) zu bedienen.

1. Aus derselben die Breite eines Holzes zu finden, wenn der Durchmesser des Stammes und die Stärke gegeben sind.

Man multipliziert die gegebene Stärke und den Durchmesser je mit sich selbst, zieht die Produkte voneinander ab, sucht die gefundene Zahl unter Rubrik B, so steht daneben unter A die gesuchte Breite. Z. B. man hat einen

Tabelle.

Die Breite der Hölzer nach gegebenen Stärken aus einem Rundstamme, sowie die Durchmesser der Rundhölzer nach der gegebenen Breite und Höhe der Balken zu finden.

10

10-5

100

i|

11

110-25

24-5

11-5

121

25

600-25

12

12-5

13

132-25

144

156-25

25-5

625

39

1521

53-5

26

26-5

650-25

39-5

676

40

13-5

169

27

702-25

40-5

14

182-25

27-5

729

41

14-5

196

28

75(5-25

41-5

15

210-25

28-5

784

42

1560-25    54

1600 !l 54-5 1640-25 !| 55 1681 1722-25 i 56

55-5

15-5

225

29

812 25

42-5

1764

16

240-25

29-5

841

43

1806-25

56-5

16 5

256

30

870-25

43-5

1849

57

44

1892-25

|l 57-5

17

272-25

30-5

900

17-5

289

31

930-25

44-5

1936

58

58-5

59

18

306-25

31-5

961

45

18-5

324

32

19

342-25

32-5

19-5

361

33

992-25

1024

1056-25

45-5

46

46-5

20

380-25

33-5

1089

47

20-5

400

34

1122-25

47-5

1980-25 2025 2070-25 2110 _ 2162-25 i 61 2209    ¹¹

2256-25 !

59-5

60

60-5

61-5

21

420-25

34-5

1156

48

62

2304

21-5

441

35

22

22-5

23

23-5

24

462-25

484

506-25

529

552-25

576

35-5

36

36¹5

37

37-5

38

38-5

1190-25

1225

1260-25

1296

1332-25

48¹5

62-5

1396

1406-25

1444

1482-25

49

63

49-5

50

50-5

51

51-5

52

52-5

53

2352-25 2401 2450-25 I 64 2"-"    64-5

2500 2550-25 2601 2652-25 2704 2756-25 2809

63-5

65

65-5

66

66-5

67

67-5

2862-25

2916

2970-25

3025

3080-25

3136

3192-25

3249

3306-25

3364

3422-25

3481

3540-25

3600

3660-25

3721

3782-25

3844

3906-25

3969

403225

409(5

4160-25

4225

4290-25

4356

4422-25

4489

4556-25

68    4624

68- 5

69    I 4761

69- 5 | 4830-25

70    | 4900

70- 5    4970-25

71    I 5041

71- 5 | 5112 -25

72    | 5184

72- 5 j 5256-25

73    ! 5329 5402-25

4(592-25

73-5

77- 5 ! 6006-25

78    i 6084

78- 5 ! 6162-25

79    ! 6241

79- 5 I 6320-25

80    | 6400

Stamm, der 42 cm' am Wipfel im Durchmesser stark ist und auf zwei Seiten in einer Stärke von 31 cm beschlagen ist:

4'2² — 31² = 1764 — 961 =803;

letzterer Zahl kommt in der Spalte B der Tabelle die Zahl 812*25 am nächsten, die danebenstehende Zahl 28*5 gibt also die gesuchte Breite des Holzes in Zentimeter an.

2. Aus vorstehender Tabelle die Stärke des Rundholzes für einen Balken von gegebener Breite und Stärke zu finden.

Man summiert die Quadrate der Breite und Stärke, und sucht die am nächsten stehende Zahl unter Spalte B, so steht der Durchmesser des gesuchten Rundholzes daneben unter Spalte A.

Z. B. man sucht ein Rundholz für einen Balken von 36 cm Breite und 38 cm Stärke.

¹

Nach C. Sch watlos Handbuch.

36² -f- 38² = 2740.

Die nächste an 2740 grenzende Zahl in der Tabelle ist 2756*25. Neben der Zahl 2756*25 unter der Spalte B steht die Zahl 52*5. Das gesuchte Rundholz muß also 52 * 4 cm Durchmesser am Zopfende haben, um einen Balken von 36 cm und 38 cm zu liefern.

II. Bearbeitetes Holz, und zwar:

Kant- oder Verbandholz, dieses durch Bearbeitung des Rundholzes aus demselben gewonnene Material wird je nach der Art der Schnittführung als Ganzholz, wenn nur ein Balken, als Halbholz wenn zwei Balken und als Kreuz holz wenn vier Balken aus einem Stammquerschnitte gewonnen werden, bezeichnet.

Der günstigste Querschnitt für einen Balken größter Tragfähigkeit ergibt sich aus dem Verhältnisse der Breite zur Höhe = 1 : 0*7, derjenige größter Steifigkeit aus 4:7.

Das Kantholz ist im Handel in allen Abmessungen, in Wien von ⁵/ö bis ⁴⁰/₄₀ cm, in Deutschland von ⁸/₈ bis ²⁸/₃₀ cm, erhältlich.

Schnittholz aus Sägeblöcken (Blockholz) geschnitten:

Bretter (Laden, Dielen, Borde) sind 10 bis 40 cm breit, 0*5 bis 4*5 cm stark und in der Regel 3 * 5 bis 5 aber nicht selten auch 8 m lang. Unter 15 cm breite Bretter heißen auch Riemen.

Die gebräuchlichsten Bezeichnungen sind:

0*5, 1, 1*5 cm dick, 10,    15,    25    cm    breit,

Fournierbretter

Kistenbretter Schalbretter Tischlerbretter F ußbodenbretter

1*5, 2 2, 2*5 2*5, 3 3*5, 4

Pfosten und Bohlen sind mindestens 5 cm bis 15 cm dick, 25 bis 35 cm breit und 3*5 bis 8 m lang.

Pfosten, Bohlen und Bretter müssen aus gesundem Holze auf beiden Seiten eben geschnitten sein, durchaus gleiche Dicke und wenig Splint haben. Sie sollen möglichst astfrei und geradschlächtig sein, dürfen keine Risse, Sprünge und blaue Flecke haben.

Bretter, aus Kernholz geschnitten, sind dem Wurmfraße nur in geringem Grade unterworfen, saugen wenig Wasser ein und sind fest und dauerhaft.

Latten; diese sind 5 bis 8 cm breit, 2 bis 4 cm dick und in verschiedener Länge von 3 bis 5 auch 7 m. Es sind:

Schindellatten 2 cm dick, 2, 3, 4 cm breit,

3, 4, 5    »

4 und 5 »

Ziegellatten Dachlatten

Spaltholz; hauptsächlich Schindeln von lx/₄ bis 1*5 cm Dicke. Man unterscheidet:

Scharschindeln 12 bis 18 cm breit, 40 bis 60 cm lang, Legschindeln 18 bis 30

cm

breit, 90 cm lang.

Das Trennen der Hölzer zu Halb- und Kreuzhölzern wird ebenso wie bei Sägeblücken und bei einer sehr großen Zahl von Hölzern durchschnittlich mit ungefähr 0*16 Kronen für den Meter berechnet.

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß Hölzer zu Halbholz getrennt einen Schnitt, zu Kreuzholz getrennt zwei Schnitte gebrauchen. Demnach gibt ein Holz von 12 w Länge mittels eines Schnittes 24 Längenmeter Halbholz, mittels zweier Schnitte 48 Längenmeter Kreuzholz, woraus erhellt, daß es ein ganz falsches Ergebnis liefern würde, wenn man den Preis des Schnittes nach der Länge der gewonnenen Hölzer, nachdem sie vom Gerüst heruntergebracht sind, berechnen wollte.

Wenn Sägeblöcke auf den Mühlen getrennt werden, so kostet jeder

Schnitt

bei Kiefernholz 0*10 Kronen, » Eichenholz 0*15

Wenn der Sägeblock bei 7 nt Länge im Zopf stark ist

Es enthält das Brett im Durchschnitt

an Breite

an Inhalt

Kistenbretter Kistenbretter l'/-2 cm stark 2 cm stark

Tischlerbretter 3 cm stark

cm

cm

cm'¹

Stück

Stück

Stück

31

32

27

33

28

10

34

29

10

5—6

35

30

11

36

30

11

37

31

11

38

32

11

9—10 I

39

33

12

40

34

12

10

41

35

13

10

42

36

13

10—11

43

37

14

11

11

7—8

44

37

14

11

45

38

14

46

39

15

12

12

47

40

15

12

48

41

49

41-5

16

16

13

50

42

51

425

16

16

13

13

13-14

52

43

17

53

44

54

45

17

14

10

55

46

18

14

10

56

46-5

18

15

10

57

47

18

15

10

58

47-5

19

15

10—11

59

48

19

15

11

60

49

19

15

16

11

11

61

50

20

16

11

62

51

20

16

11

63

52

20

64

53

21

17

12

54

21

17

17

12

12

22

18

12-13

13

Aus dieser Tabelle kann man auch nach Verhältniszahlen den Flächeninhalt für kürzere Bretter ermitteln, da die Anzahl der Bretter bei einer gewissen Stammstärke immer dieselbe bleibt.

Nach der forstwirtschaftlichen Einteilung unterscheidet man Nadel- und

Laubholz.

Nadelholz. Dieses wird im allgemeinen auch weiches Holz genannt, ist unser gewöhnliches Bauholz und als solches ausgezeichnet durch leicht mögliche Bearbeitung, bedeutende Länge, geraden Wuchs, spezifische Leichtigkeit, Elastizität und Harzgehalt.

Die Tanne. Das weiße, elastische und leicht zu bearbeitende Holz eignet sich vorzüglich zu innerem Ausbau, zu Balken, Trägern, Sparren, Brettern, Latten u. dgl. Wegen seines geringen Harzgehaltes hat es im Freien und an feuchten Orten eine geringe Dauer.

Die Fichte. Sie ist besonders im Splinte sehr harzreich. Das Holz ist dauerhafter als jenes der Tanne und hält sich auch im Wasser gut. Ihre Verwendung ist für das Bauwesen von großer Bedeutung und gleicht jenem des Tannenholzes, so zu Tischlerarbeiten, für Türstöcke, Türflügel, Fußböden, Sparren, Balken, Ständer u. dgl.

Die Kiefer (Föhre) hat viel Harz und ist daher sowohl im Freien als unter Wasser dauerhafter als die Tanne und Fichte. Das gesunde Kernholz der Kiefer erträgt sogar den Wechsel von Trockenheit und Nässe. Das Holz ist weniger elastisch und härter als das der Tanne und Fichte, läßt sich schlecht hobeln. Man verwendet das Holz zu Brunnen- und Wasserleitungsröhren, Pfosten, Pfählen, Brettern, Fensterstöcken u. dgl.

Der Lärchenbaum wird unter die besten und schönsten Bauhölzer gezählt. Sein von äußerst flüssigem Harze durchdrungenes Holz ist fest, elastisch und leicht spaltbar. Es dauert im Freien, in der Erde und bei wechselnder Nässe und Trockenheit sehr lange. Beständig unter Wasser ist es fast unvergänglich. Es wirft sich nicht und wird von Würmern nicht angegriffen. Die Verwendung ist eine universelle.

Die Schwarz führe ist als Bauholz der Lärche fast gleichzustellen.

Die Zirbelkiefer, deren Holz einen starken Geruch verbreitet, verwendet man für Möbel.

Laubholz. Dieses ist härter als Nadelholz, daher auch polierbar.

Die Eiche. Diese gibt das vorzüglichste Bauholz, wo es auf Dauer und Stärke ankommt, den Wechsel von Nässe und Trockenheit hält das Eichenholz lange ohne Schaden aus. Es ist sehr zähe, sehr schwer und kostspielig, quillt und schwindet wenig, wird jedoch leicht wurmstichig. Da es wenig Elastizität hat, so ist es in horizontaler Lage zum Tragen großer Lasten nicht sehr geeignet. In vertikaler Stellung hingegen hat es eine sehr bedeutende Tragfähigkeit. Eichenholz, welches im Trockenen verwendet werden soll, muß vorher wohl ausgetrocknet sein, da es sich sonst leicht wirft und rissig wird.

Die Erle, und zwar die schwarze Erle, hat an der Luft eine geringe Dauer, das Holz wirft sich leicht und leidet viel durch den Wurmfraß. Im Wasser aber hat die Erle eine bedeutende Ausdauer. Man verwendet sie daher zu Wasser- und Fundamentbauten, sowie auch zum Ausdielen von Viehställen, Düngerbehältern, zu Kanaldeckeln u. dgl. Eine weitere Anwendung findet die Erle wegen ihrer sich weitverzweigenden Wurzeln auch häufig dort, wo es sich darum handelt, Ufer durch Baumanpflanzungen zu schützen.

Die Esche verwendet man der geringen Dauer des Holzes im Freien wegen für Bretter, Fourniere und Möbel.

Die weiße Erle hat festeres . und weißeres, aber weniger dauerhaftes Holz, wird daher vorzüglich nur zu Tischlerarbeiten verwendet.

Die Rotbuche. Ihr Holz ist nicht sehr fest, schwindet und wirft sicht im Freien, es unterliegt dem Wurmfraße. Im Wasser hält es sich gut.

Die Rüster (Ulme) wird von Würmern nicht angegriffen und hält sich sowohl im Trockenen als auch im Wasser wie Eichenholz. Ist sehr teuer.

Die Schwarzpappel und die Weißpappel werden im Bauwesen hauptsächlich nur zu Iuißbodenbrettern verwendet.

Die italienische Pappel (Pyramidenpappel) soll, wenn das Holz ein Jahr vor dem Fällen abgeschält und dann im Trockenen verwendet wird, eine Dauer wie Tannen- und Fichtenholz haben.

Die Weide. Sie ist zum Hochbau nicht verwendbar, die Zweige derselben sind dagegen als Faschinenmateriale für den Wasserbau sehr geschätzt.

Die Linde. Sie wird nur zu Bildhauerarbeiten verwendet.

Eisen.

Bekanntlich findet das Eisen im Bauwesen vielfache Verwertung, die sich seit der Mitte des vorigen Jahrhundertes, infolge Aufschwunges der Erzeugung zuerst auf Gußeisen und durch Ausbildung des Walzverfahrens auch auf Schmiedeeisen erstreckte, derart steigerte, daß heute kaum ein Bau von einiger Bedeutung durchgeführt wird, bei welchem nicht dasselbe hervorragend verwendet wird. In der Biegsamkeit, Elastizität, in der Stärke und hohen Festigkeit, ferner der leichten Gestaltbarkeit und verhältnismäßigen Billigkeit des Eisens liegen die sehr natürlichen Ursachen, daß die Anwendung dieses-Materiales einen immer größer werdenden Umfang erlangte.

Man baut heute nicht nur ganze Schiffe, sondern auch ganze Häuser, Bahnhofhallen, Magazine usw. von Eisen, und selbst bei uns werden statt der bisher gebräuchlichen Deckenkonstruktion von Holz vielfach jetzt eiserne Balken (Träger, Traversen) nebst dazwischen gespannten leichten Gewölben angewendet; an die Stelle des bisherigen hölzernen Dachgebälkes treten immer häufiger leichtere, wohlfeilere und feuersichere Dachkonstruktionen von Schmiedeeisen, so daß das immer teurer werdende Bauholz durch letzteres ersetzt wird. Eine Hauptfunktion bildet heute die zunehmende Verwendung des Guß- und Walzeisens, ersteres in der Form von Säulen und Ständern, letzteres von [_-, J_-, £[-, _| -eisen und J Trägern (Traversen).

Das Eisen macht nämlich durch seine Bildungsfähigkeit beim Gusse und beim Walzen eine solche Verteilung seiner Massenteilchen möglich, daß mit dem geringsten Aufwande jedwede Stücke von bestimmter Festigkeit angefertigt werden können. Man verfertigt die eisernen Säulen hohl und gibt den Balken, respektive Trägern ein Profil, das bei Verteilung der Masse die relative Festigkeit derselben (siehe bei Titel Festigkeit), unter Berücksichtigung der möglichsten Raum- und Kostenersparnis, vermehrt wird. Auf die Konstruktion der eisernen Träger wird noch näher eingegangen; es sei hier nur angeführt, daß es bei ihnen, da sie nach dem Gewicht bezahlt werden, auf die zweckmäßigste Form und die nur gerade erforderlichen Stärkeabmessungen ankommt, um mit dem geringsten Materiale die größtmöglichste Festigkeit zu erzielen.

Eisen kann nicht als feuersicher bezeichnet werden, weil dasselbe bei hohen Temperaturen im glühenden Zustande rascher Deformation unterliegt; es muß daher durch schlechte Wärmeleiter umhüllt werden.

Außer chemisch reinem Eisen enthält dasselbe, wie es im Bauwesen zur Verwendung gelangt, vielfach verschiedene, die Eigenschaften beeinflußende Stoffe beigemengt, so Kohlenstoff, Mangan, Phosphor, Silizium, Schwefel.. Schlacken u. dgl.

Von diesen Beimengungen ist die wichtigste der Kohlenstoff, dessen Gehalt die Güte, Beschaffenheit und Verwendbarkeit des Materiales bestimmt. Er ändert die Zugfestigkeit und die Härtbarkeit. Je geringer der Kohlenstoff-gehalt, desto schmiedbarer ist das Eisen.

*-------380'rn m--------*i

I50m‘n.

Fig. 127.

DI

iit

lISlftTrill

i'i'.

. KL

Fig. 128.

i;

f.

5s

li!

Yaom.m

CE

lU

■-------6ig"Vm,-

420 K?

Fig. 129.

l'-270mSmr‘

280 K”

Fig. 130.

Den größten Kohlenstoffgehalt besitzt das Roheisen oder Gußeisen; derselbe beträgt über 2 ■ 3 % und ist entweder chemisch gebunden, im weißen Roheisen oder in Form von Graphit mechanisch beigemengt, im grauen Roheisen (eigentliches Gußeisen). Beide Gattungen sind leicht schmelzbar, spröde aber nicht schmiedbar.

Ein Mangangehalt erhöht die Festigkeit des Materiales, während ein Phosphorgehalt schädlichen Einfluß ausübt, weil er das Eisen »kaltbrüchig« macht.

Silizium vermindert die Schweißbarkeit.

Schwefel macht »rotbrüchig« und vermindert die Festigkeit; hingegen verursachen Schlacken kristallinisches Gefüge und sehnige Struktur.

Man verwendet Gußeisen, infolge seiner hauptsächlichsten Eignung zur Inanspruchnahme auf Druck, für Konstruktionsteile, welche nur ruhende Lasten zu tragen haben und mit Rücksicht auf die leichte und verhältnismäßig einfach

WO iw

Bp

----•/290 ttu

SOmmi

SSJrrurv:*

« 0’SS Meter

|w

0'6S . Uctrr

*■* "»o

„,„L

90mm/

S' 3"

2'6(f Meter

II

* ii

«iS

9' 6h *

- 3 0/ Meter

jiQjnnu

I.

JlOmrru

Mi

200n

~ 355 mm/. - - •

210 Kilo

Fig. 131.

Säule 155 Kilo. 2Conso]e 65    »

Fig. 132.

Säule 2 20 Kilo. 2 Console 40 -

Fig. 133.

zu bewerkstelligende Formbarkeit durch Guß zu reich gegliederter und komplizierter Formen, zur Herstellung von Säulen, Ständern, Platten, Röhren, Geländern, Treppenstufen, Ornamenten, Öfen, Konsolen etc.

Gußeisenbestandteile.

In den Eisengießereien werden z. B. erzeugt: gußeiserne Auflagerplatten, Grund- und Deckplatten, glatte oder verzierte Säulen nach Modellen, wie Fig. 127, 128, 129, 130 und 131, verzierte Säulen mit

Konsolen nach Modellen, wie Fig. 132 und 133, in allen gewünschten Dimensionen; ferner Abfallrohrständer, Fig. 134 und 135, volle und durchbrochene Beleg- und T r ittp 1 att e n für Kanäle, Gänge, Fußböden, Treppen und Baikone etc. nach Modellen, wie Fig. 136, 137, 138, 139, 140 (S. 79); Radabweiser; Einlauf- und Kanalgitter mit und ohne Geruchsperre ; E i n s t e i g-schachte samt Deckel, Fig. 141 (S. 80);

Abortschläuche samt Gainzen in verschiedener Weite ; Wendeltreppen und Stiegen mit geraden Stufen in allen Dimensionen;

Gitter für Baikone, Veranden und Gänge nach den Modellen, wie Fig. 142 und 143 (S. 86);

First- und Krönu n gsgi tter, wiez. B. Fig. 144 und 145 (S. 86); Einfriedungsgitter für Gärten und Höfe samt Durchzugssäulen, wie z. B. Fig. 146 und 147 (S. 86), und Parkgitter, wie z. B. Fig. 148 und 149 (S. 87);

Geländerstäbe, Stiegengriffsäulen und Stiegenanläufe in den verschiedensten Formen, wie z. B. Fig. 150, 151, 152 und 153 (S. 88); Fenstergitter und Türfüllungen, wie z. B. Fig. 154 und 155 (S. 88);

tr

fr-ma-y \ f~ wft -;

[äjI

63 kg.

98 kg.

Fig. 134.

Fig. 135.

Kandelaber, wie z. B. Fig. 156, 157 und 158 (S. 89); auch Laternenträger, Aufschriftständer; gußeiserne Fenster finden in Fabriksgebäuden, Magazinen, Stallungen selbst in Arbeiterwohnungen häufige Anwendung; Fig. 159 (S. 90) zeigt die gebräuchlichsten Formen dieser Fensterrahmen ; spezielle Stallfenster sind Fig. 160, 161 und 162 (S. 90, 91); auch Dachfenster und Aussteigöffnungen werden aus Gußeisen angefertigt.

Die verschiedenartige Verwendung der gußeisernen Röhren bedingt auch sehr variable Dimensionen, siehe Tabelle Seite 78.

Gußeiserne Stelleinrichtungen.

Deren gußeiserne Bestandteile werden hier kurz angeführt, selbe sind: Gußeiserne Säulen zu Stand- und zu Boxwänden, z. B. Fig. 163 und 164 (S. 91); Futtermuscheln und Krippen in verschiedenen Formen; Jauchenrinnen und Jauchetöpfe; gußeiserne Aufsätze für hölzerne Standsäulen, Fig. 165 und 166 (S. 91), sogenannte Nationaltafeln; gußeiserne Stalltürbänder nach Fig. 167 und 168 (S. 91) für Pferdestallungen. Auch werden vollständige Stalleinrichtungen hergestellt.

Stahl. Derselbe wird im Hochbau nur wenig verwendet, ist schwer schmiedbar, fast gar nicht schweißbar, aber härtbar; sein Kohlenstoffgehalt beträgt 0⁻5 bis 2,3%. Je nach seiner Herstellungsart aus der Eisenmasse, in teigartigem Zustande oder in flüssigem Zustande, wird er als S c h w e i ß s t a h 1 (Gerbstahl) oder Flußstahl bezeichnet.

Schmiedeisen. Dasselbe wird aus Roheisen, welchem in flüssigem Zustande auf chemischem Wege der Schwefel und Phosphor entzogen und dessen Kohlenstoffgehalt auf 0*5 bis 0 * 005 % vermindert wird, hergestellt. Erfolgt diese Behandlung noch im flüssigen Zustande des Eisens, so erhält man Flußeisen (Bessemer-, Thomas- und Martin-Prozeß), ist der Zustand aber schon teigartig, dann Schweißeisen (Herd-, Frisch- oder Puddelprozeß). Beide

1000

900

800

750

700

650

600

550

500

475

450

425

400

375

350

325

300

250

275

225

200

175

150

125

100

06

80

70

60

50

40

mm

Lichte

Weite

tOtsSCOtSHMMHI-iMKHKMKMHMI-iMHhiKH ^CSKOC0CC^05050iOitMM^^03 03t0biKKOOO

Ci Ü< Oi C/i

OI

Ü1 Ü1 Ol OI

CO CO CO 00 CO cc CO

Ol Ol

Wanddicke für 6—7 Atm

¹—¹ h—*■ i—¹

tOKOOCß0C-CH05 05 05 05OiO10il^^^^030303t0tOIOIOt0MPKH COC3tOOiO^O^GCOi030-tOitSCOilOC^OiCOO)05 03MOGC-l(JJ^ OOOOOOOOOÜiOOOiOOOOOiOOOOOOOürOOcCnOO

mm

030303030303030303tOtOCOtOCOlOCOCOCOtOCOtOtOCOCOtOCOCOMI—‘(-il—i 05 05 05030303 03 030000CC-t^l05 05CiÜi^030310t5K000050GCCC

■mm

O Dicke

Flansch-

tObOMLOHI-JKM^MMUi^iaHihi

iMOOOODCOOilMOtSMUlOOOO

CXGC00 05 05 C5a5^ht5-rfi-tfi-^^-^^

Zahl

^COOOCiO^GiOStOtOlNölOUJtObOtOO^CD^O^O^OÜ^ÜlC^Ü'Ü^W

C^ÜiOiOiCnCiwiO*

Oi Ot

CJi CT* Ot C*

mm

Durch

messer

lanschenr

Schrauben

030303030303030303030303030303030303030303030303030303 tO tO CO tO

g Bau änge fr¹

"1

I—¹ I—¹ >—¹ >—*■ h—

CC Oi K) H O -q 05 cr> —t CO —1 — I h- 05

tOGO-]O5CjiÜ<^rfi‘^C'0COO0lOCOCOM.M-h-1 IO H IO 03 CC 03 O 05 IO O O'i O M ^ O CC Oi CS

h*M-.105^C50HOOH®^0-<IC>h¹^?3c;CMK)§OiK

t>7f

GC Cn 03

03 ~J Qi -J —] CO 05 03 —1 GO

~3GOCOC3tfr.tO)£-CC tfc»

^03 05 ^0005010

co cd #» —i ^ oo

C0-^05rf^rf^03 03t0l0t0

©asco-rfcocoorccbocorf»-

to    05

pro |

Rohr I Flanschen

pro

Gewicht

05Üi|(i-03 03 03IOtOIOMHKI-‘M'l-‘HK

OOOOOCOOilM-lOCCOiailOOJOGClMOOSOOSOSCOOStOCCOS^OO

OCDOlijlOi^OStObSCOHWMH M O O C O¹ K 03 Ql 03 C -t O 03 H

pro 1 m Baulänge

1000

900

800

750

001

650

500

550

600

475

450

425

400

375

350

325

300

275

250

225

200

175

150

125

100

90

08

70

09

50

40

UiVl

Lichte

Weite

(OMCOtOMMKKHMKhif-iMMhiMKMMI-iMHH ^C3HOO0C-lO030iCi^^^Hi03 03 t0K)HKOOO

Crt Oi Qi On

Oi

Cn 0< Ol Oi

CO CO 'CD 00 GO CO GO

Oi Oi

Wand-dicke für 6—7 Atm.

030303030303 03 03030303030303 03 0303030303030303030303030303c0t0

s Baulänge

1074

05051—¹•OiOO'00»K)Cv<ltM^crim^H‘COC303KCCÜ'CSK)HO (X05U)C0-sIÜiWH¹0'O05CCH^CI003-th'^CCKÜi000:ti)tSM

g innere i Weite

*L|—L '_L >_i. |-U -l—li—1 |—i. |—i k—LUUUhLM^. i—l k—A. U-L

^ÜDböfcOWtOKMKMHMOOOOOOOQOOCOOCOCCCCCOC-q^

Tiefe

Muffen

der Muffe

8-75 10-58 13-26 15-195 18-25 20-30 22-32 28-94 36-45 44-38 52-91 61.96 71-61 82-30 93-00 102-87 112*75 124-04 136-85 145-16 162 00 174-84 187-68 214-97 243-28 276-60 31127 347-96 387-10 472-81 560-00

M- ^ M-

Ji w o 00

^OO^O^ÜiW^O^^OOC^CMWWCOOiOWCOOCO-lKQO H^fMO05^l0W^Oüi^?DOCKWl!öU)l!{)WHO^OOW d O

52£S8SS5fc£3ggS32S2ö£fcBB

GC-<IOrC7<rf^COMtOtO

pro 1 m j Rohr ! der Muffe exkl. Muffe j

OiU»^03 03 03tDC0rOI—‘■M-l-il—'■ I—i i—'• H* ^►^MCC^CiJlOJOCO^lOi^OJtiMC OSCCtSOOHOi^^OCSCCGO^tOKO

CC-'lOCiUiM^WCorOtOCOM-l—¹■ I—¹■

C0~J~C~tGCCDC£>^r£>O^l^t>SO

to

cc

pro 1 m Baulänge inkl. Muffe

Gewicht in Kilogramm

rohre

Gußeiserne Normal-Flanschen und Muffenröhren,

wie selbe von dem Vereine Deutscher Ingenieure und dem Vereine der Gas- und Wasserfachmänner Deutschlands aufgestellt wurden.

üi

in

o 3/6 rn

1. 26o m

26 Kilogr.

Fig. 136.

.1

HB

inam

gmlrnffl

UZ~ ’

ii

Cr-;

TTGTfTfflTn

iS

mmmm

0310,in-

......- - 0.536. m.............

20 Kilogr. IB'Vm stark.

Fig. 137.

6m/m stark

3'5 Kilogr

Fig. 138.

" .........

V-UL:

Wvk

//>

ft :

ft;

WMm

iS

trl

Ul 086 0

ÖS

sr

MW«

0 /50 m

mj.

VA

V;

X/

II

fe

Ins

«II

i§

0320 m Fig. 139.

0 /30 m Fig. 140.

Eisengattungen enthalten keine Schlacken und sind schmiedbar, die erstere ist; auch schweißbar, weich, härtbar, zähe und sehnig, läßt sich walzen und ziehen;

ii

Grösse im Lichte 68/53 cm Gewicht 140 Kilogr.

die letztere hingegen ist weniger schweißbar und dehnbar,, nicht härtbar, aber härter. Dieses Eisen schmilzt erst bei einer Temperatur von über 2000 Grad C, wird unter Hämmern oder in Walzwerken in die handelsmäßigen Formen gebracht, und zwar in Form von Stangen oder Stäben, als Stabeisen und Walz-eisen, mit den verschiedensten Profilen, ferner als Blech, Draht etc.

Fig. 141.

Bei der Beurteilung der Güte des Stabeisens kommt es hauptsächlich auf eine ebene, glatte Oberfläche, auf reine und gerade Kanten an, ferner dürfen sich keine Splitter, keine Schuppen, keine Doppelungen zeigen, und unter dem Hammer bearbeitet oder oftmals hin- und hergebogen, muß das Eisen immer die Merkmale der außerordentlichen Zähigkeit zeigen. Auch probiert man es durch Hammerschläge oder durch schwere Gewichte, welche man auf die Stange fallen läßt.

Schmiedeisensorten.

Gewichtstabellen für Rund- und Quadrateisen, für Fla'ch- und Breiteisen zur leichteren Bestimmung der Profile von Baukonstruktionen.

Gewichtstabelle für Rund- und Quadrateisen.

Kilogramm pro laufendes Meter.

Durchm. event. Seite in Millim.

Rund- Quadrateisen eisen

Durchm.event. Seite in Millim.

Rund- ! Quadrateisen ! eisen

Durchm. event. Seite in Millim.

Rund- Quadrateisen eisen

Durchm. event. Seite in Millim.

Rund

eisen

Quadrat

eisen

0-15

0-22

0-20

0-30

0-28

25

26

3-85

4-17

4-91

10

0-39

0-50

0-38

0-50

27

2S

11

0-62

0-64

29

12

0-75

0-79

13

0-89

0-95

30

32

4- 49 4 83

5- 19 5-55

5    31

5- 72

6    15

6- 60

55

56

58

60

62

6-31

7-07

64

14

1-04

1-13

15

1-21

1-33

34

16

1-39

17

1-58

1-54

1-77

35

36

713

7-55

7-98

8-04

9-08

9-62

65

66

18

1-78

2-01

38

8-90

19

20

21

22

23

W ösl GN CO CO

•00

•23

•47

72

•98

-26

•55

NB. Die

von

2-27

2-54

2-83

3    14 3-46 3-80

4    15

4-52

40

42

44

45

46

48

50

52

54

9-86

10- 87

11- 93

12- 48

16- 67

17- 88

10 17

11- 34

12- 56

13- 85 15-20

15- 90

16- 61 18 09 19-63 21 23 22-89

68

70

72

74

75

76

78

80

85

90

95

100

18- 64

19- 33

20- 74 22 19 23-70 25 25 26-05 26-85 28-50 30-21 31 96 33 75

34- 67

35- 61 37-51 39-45 44-54 49-93 55-64 61-65

23-75 24 62 26-41 28 26 30-18 32-15

33    17

34    20 36 39 38-47 40 69 42-99 44 16 45-34 47-76 50-24 56 72 63-59 70-85 78-50

II105

OO'OO'OO'O

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

67-97 74-60 81-53 88 78 96-33 104 17 112-36 120-81 129-63 138 71 148 12 157-79 167 85 178 12 188 81 199-70 211-01 222 55 234-43 246-57

86-55 94-98 103 82 113-04 122-66 132-67 143-07 153-86 165 05 176-63 188-60 200-96 213 72 226-87 240 41 254-34 268-67 283-39 298-50 314-00

auf Flußeisen mit spezifischem Gewichte rewichte um zirka 1 Prozent niedriger.

Gewichtstabelle für Flach- und Breiteisen

in Kilogramm pro laufendes Meter. *)

Aus dieser Tabelle können die Gewichte sämtlicher schwächeren Sorten, welche hier nicht separat angegeben sind, entnommen werden, indem man das Gewicht der 10 mal breiteren

Sorte durch 10 dividiert.

Dicke in Millim.

Breite in Millimeter

©CDCC^CC ^ C'i CD H¹

OiHOieOCO THiOCDt-t-

®||

O H (M « 4

5-18

6-04

6-91

7-77

8-64

120    130

5- 65

6- 59

7- 54    8-16

8- 48    9-18

9- 42 10-21

140    150

t-H CN CO

1-18

2-36

3-53

4- 71

5- 89

6-12

7-14

7-07

6- 59

7- 69

8- 79

9- 89 10-60 10-99 11-78

8-24

9-42

160

1-26

2- 51

3- 77

5- 02

6- 28

7-54

8-79

10- 05

11- 30

12- 56

r— r-1    r—

O CO CD © CO CD

rH CU ih CD

8-01

CO

-UOi^tDM-

£ cd £ cd £ DT -1 GO 00 CD

8- 48

9- 89 10-44 10-68 11-30 11-93 1201 12-72 13-42 13-35 14-13 14-92

9-34

8-95

11

12

13

14

15

j 8-64 9-42 10-21

10- 99

11- 78

9-50

10- 36

11- 23

12- 09 12-95

10- 36 11-23

11- 30 12-25

12- 25 13-27

13- 19 14-29

14- 13 15-31

12- 09 12-95

13- 19 1413

14- 29 15-31

15- 39 16-49

16- 49 17-66

13-82

15- 07

16- 33

17- 58

18- 84

14-68 15-54 16-41

16- 01 16-96 17-90

17- 35 18-38 19-39

18- 68 19-78 20-88 20-02 21-20 22-37

16

17

18

19

20

12- 56

13- 35 14*13

14- 92

15- 70

13- 82

14- 68

15- 54

16- 41

17- 27

15- 07 16-33

16- 01 17-35

16- 36 18-37

17- 90 19-39

18- 84 20-41

17- 58 18-84

18- 68 20-02

19- 78 21-20

20- 88 22-37

21- 98 23-55

20-10

21- 35

22- 61 23-86 25-12

21- 35 22-61 23-86

22- 69 24-02 25-36

24- 02 25-43 26*85

25- 36 26-85 28-34

26- 69 28-26 29-83

200    210    220    230

240    250

§

<N

ro

00

o

NJ

CD

O

1-57 3-14 ij 4-71 6-28 7-85

1 - 65

3- 30

4- 95 6-60 8-24

1-73

3-45

5- 18

6- 91 8-64

1-96

3-93

5-89

7-85

9-81

CD 05 US

ID M- M- I—I ö — © US o ^

© CO Ci to

§&£££

© 00 05

issss

3 cd cs rfi. io

n W ^ ^ C N x r. c

H r-    H r* rH rin^l

3-42 || 10-99 12-56 !! 14-13 15-70

17-27 |j 18-84 ' 20-41 21-98 i 23- 55

25 12 26-69 28-26

29-83

31-40

*) Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Flußeisen mit spezifischem Gewichte von 7-850, bei Schweißeisen sind die Gewichte um zirka 1 Prozent niedriger.

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Gewichtstabelle für Flach- und Breiteisen in Kilogramm pro laufendes Meter.*)

Dicke in Millim.

Breite in Millimeter

300    310    320    330    340    350    360    370    380    390

M er -3 nn to

äüii

5 © •<! tf». to

ggggfe

iS er -i ^ tr

►S- er rfä. ei oj co cc © © ©

t- o oi © iO r- t- SO

oi io r~ ©

12*87

öi r- © so

rH rH

2-73

5-46

8-19

10-92

13-65

00 OUs5

M CO Ol tsS

iS !2 co © to

ggggi

3-04

6-08

rH rH rH rH

913

12 17 15-21

18-25

21-29

24-34

27-38

30-42

33-46

36-50

39-55

42-59

45-63

48-67 51-71 54-76 57-80 60 84

400    410    420    430

440    450    460    470    480

490

rH Ol SO -t¹ ©

er oe os

12

24

CM lO

Ti 1

36

48

60

er er. es

iS

w'

•20

•40

•60

•80

•99

so er ce

28

55

co er

lH rH

83

10

38

CO ©

35

O ec ©

HH H

71

06

42

77

3-51 7-02 10-30 10-53 13-73 14-04 17-16 17-55

3-43

6-86

3-59 3-67 7-18 7-33 10-76 11-00 14-35 14-66 17-94 18-33

3-74

3-82

7-49

7-64

11-23

14-98

18-72

11-47

15-29

1911

© rH Ol SO »O © E- SO © © t—I H HWHrH H rl r-i rt (M

18-72 19-19 19-66 20-12 21-84 22-39 2293 23-48 24-96 25 58 26 21 26-83 28-08 28-78 29-48 30-19 31-20 31-98 32-76 33‘54

34-32 35-18 36*04 36-89 37-44 38-38 39-31 40‘25 40-56 41-57 42-59 43-60 43-68 44-77 45'86 46•96 46-80 47-97 49-14 50'31

49-92 5117 52-42 53-66 53-04 54-37 55-69 57-02 56-16 57-56 58-97 60-37 59-28 60-76 62-24 63-73 62-40 63-96 65-52 67-08

20-59 21-06 24-02 24-57 27-46 28-08 30-89 31-59 34-32 35-10

3775 38-61 41-18 42-12 44-62 45-63 48-05 49-14 51-48 52-65

54-91 56-16 58-34 59-67 61-78 63-18 65-21 66-69 68-64 70-20

21-53 2200 25-12 25-66 28-70 29-33 32-29 32-99 35-88 36-66

39-47 40-33 43-06 43-99 46-64 47-66 50-23 51-32 53-82 54-99

57-41 58-66 61-00 62-32 64-58 65-99 6817 69-65 71-76 73-32

22-46

26-21

29-95

33-70

37-44

41-18

44-93

48-67

52-42

56-16

59-90

63-65

67-39

71-14

74-88

22-93

26-75

30-58

34-40

38-22

42 04 45-86 49-69 53-51 57-33

61-15

64-97

68-80

72-62

76-44

e n mit spezifischem Gewichte i zirka 1 Prozent höher.

Gewichtstabelle für Flach- und Breiteisen in Kilogramm pro laufendes Meter.¹)

Dicke in Millim.

Breite in Millimeter

500    510    520 | 530 | 540    550 | 560    570    580 | 590

Ol £» CC IG

3-90    3-98    4-06    413

7-80    7-96    8-11    8-27

11-70 11-93 1217 12-40 15-60 15-91 16-22 16-54 19-50 19-89 20-28 20-67

00

4-60

9-20

13-81 18-41 23 01

© r- oo © ©

23-40 23-87 24-34 24¹80 27-30 27-85 28-39 28-94 31-20 31-82 32-45 33-07 35-10 35-80 36-50 37¹21 39-00 39-78 40-56 41-34

27-61

32-21

36-82

41-42

46-02

'MC0 ^ rl H H

42-90 43-76 44-62 45-47 46-80 47-74 48¹67 49-61 50-70 51-71 52-73 53-74 54-60 55-69 56-78 57-88 58-50 59-67 60-84 62¹01

50-62

55-22

59-83

64-43

69-03

62-40 63-65 64¹90 66-14 66-30 67-63 68¹95 70-28 70-20 71-60 73-01 74-41 74-10 75-58 77-06 78¹55 78-00 79-56 81¹12 82-68

73-63

78-23

82-84

87-44

92-04

600    610    620    630

05

Ol

o

660    670    680

690

^ OS IO

I 4-68

9-36

4-76

9-52

4-84

I 14-04 ; 18-72 ' 23-40

14-27

19-03

23-79

9-67

4-91

14-51

19-34

24-18

9-83

4-99

9-98

5¹07

14-74

19-66

24-57

14-98

19-97

24-96

10-44

15-21

20-28

25-35

515

10-30

15-44

20-59

25-74

5-23

10-45

15-68

20-90

26-13

5-30

10-61

15-91

21-22

26-52

5-38

10-76

16-15

21-53

26-91

© CG 00    ©

28-08

32-76

37-44 j 42•12

46-80

28-55

33-31

38-06

42-82

47-58

29-02

33-85

38-69

43-52

48-36

29-48

34-40

39-31

44-23

49-14

29-95

34-94

39-94

44-93

49-92

30-42

35-49

40-56

45-63

50-70

30-89

36-04

41-18

46-33

51-48

31-36

36-58

41-81

47-03

52-26 31-82

37-13

42-43

47-74

53-04

32-29

37-67 43 06

48-44 53-82

GM CO iC CT

nnriH

-x c: o

H H H GN

|! 51-48

56-16

60-84

65-52

70-20 74-88

79-56 84 24

88-92

93-60

52-34 57 10 61 • 85

66-61

71-37

76-13

80-89

85-64

90-40

95-16

53-20

58-03

62-87

67-70

72-54

77-38

82-21

87-05

91-88

96-72

54-05

58-97

63-88

68-80

73-71

78-62

83-54

88-45

93-37

98-28 54-91

59-90

64-00

69-89

74-88

79-87

84-86

89-86

94-85

98-84

55-77

60-84

65-91

70-98 76 05

81-12

86-19

91-26

96-33

101-40 56-63

61-78

66-92

72-07

77-22

82-37

87-52

92-66

97-81

102-96

57-49

62-71

67-94 73 16

78-39

83-62

88-84

94-07

99-29

104-52

58-34

63-65

68-95

74-26

79-56

84-86

90-17

95-47

100-78

106-08

59-20

64-58

69-97

75-35

80-73 86-11

91-49

96-88

102-26

107-64

spezifischem Gewichte 1 Prozent höher.

Gewichtstabelle für Flach- und Breiteisen

in Kilogramm pro laufendes Meter.*)

Dicke in Millim.

Breite in Millimeter

700    710    720    730    740    750    760    770    780    790

5-46

10-92

16-38

21-84

27-30

5-54 11-08 16-61 22 15 27-69

5-62

11-23

16-85

22-46

28-08

5-69

11-39

17-08

22-78

28-47

5-77

11-54

17-32

23-00

28-86

5-85

11-70

17-55

23-40

29-25

5-93

11-86

17-78

23-71

29-64

6-01

12 01 18-02 24-02 30-03

6-08

6-16 1217 12-32 18-25 18-49 24-34 24-65 30-42 30-81

32-76

38-22

43-68

49-14

54-69

33-23

38-77

44-30

49-84

55-38

33-70 39-31 44-93 50-54 56 16

34 16 39-86 45-55 51-25 56-84

34-63

40-40

46-18

51-95

57-72

35-10

40-95

46-80

52-65

58-50

35-57

41-50

47-42

53-35

59-28

36 04 42 04 48-05 54-05 60-06

36-50 36-97 42-59 43 13 48-67 49-30 54-76 55-46 60-84 61-92

CN CO Ttl iQ

60 06 65-52 70-98 76-44 81-90

60-92

66-46

71-99

77-53

83-07

61-78

67-39

73-01

78-62

84-24

62-63

68-23

74-02

79-72

85-41

63-49

69-26

75-04

80-81

86-58

64-35

70-20

76-05

81-90

87-75

65-21 7114 77 06 82-99 88-92

66-07

72-07

78-08

84-08

90-09

66-92 67-78 73 01 73-94 79 09 80 11 85-18 86-27 91-26 92-43

L- X

87-36

92-82

98-28

103-74

109-20

88-61 89-86 91-10 92-35 9415 95-47 96-80 98-12 99-68 10109 102-49 103*90 105-22 106-70 108-19 109*67 110-76 112-32 113-88 115 44

94-85

96-10

93-60 99-45 100-78 102*10 105-30 106-70 108-11 11115 112-63 11411 11700 11856 120-12

97-34 98-59 103-431104-75 109 • 511110-92 115-60117-08 121-68123-24

II

800 | 810 820

830    840

850

860

870    830    890

(5-24

12-48

18-72

24-96

31-20

6-71

13-42 20 12 26-83 33-54

6-79

13-57

20-36

27-14

33-93

6-86 6-94 13-73 13-88 20-59 20-87 27-46 27-73 34-32 34-71

37-44 43-68 49-92 56 16 62-40

40-25

46-96

53-66

60-37

67-08

40-72

47-50

54-29

61-07

67-86

41-18 41-65 48-05 48-59 54-91 55-54 61-78 62 -48 68-64 69-42

11

12

13

14

15

68-64

74-88

I    81-12

II    87-36 ' 93-60

73-79

80-50

87-20

93-91

100-62

75-50 76-36 82-37 83-30 89-23 90-29 96-10 97-13

74-65 81-43 88-22 95-00 101-79 102-96104-15

16

17

18

19

20

99-84 106-08 i 112-32 118-56 124-80

101-09 102-34 103-58 104-83 106-08 107-41 108-73 110-06 11138 11271 113-72 115-13 116-53 117 94 119-34 120•04 121•52 123•01 124•49 125•97 126-36 127-92 129-48 131 04 132-60

107-33

114-04

120-74

127-45

134-16

108-58 109-82111-07 115-36 116-69118-01 122-15 123-55124-96 128-93 130-42131-90 135-72 137-28138-84

n mit spezifischem Gewichte zirka 1 Prozent höher.

Gewichtstabelle für Flach- und Breiteisen

in Kilogramm pro laufendes Meter. *)

Dicke in Millim.

Breite in Millimeter

900    910    920    930    940    950    960    970    980    990

_ r- x ci

7-02 7-10 14-04 14-20 21-06 21-29 28-08 28-39 3510 35-49

7-18

14 35 21-53 28-70 35-88

7-25

14-51

21-76

29-02

36-27

7-33

14-66

22-00

29-33

36-66

7-41

14-82

22-23

29-64

37-05

7-49 7-57 14-98 15-13 22-46 22-70 29-95 30-26 37-44 37-83

7-64

7-72

15-29

22-93

30-58

38-22

15-44

23-17

30-89

38-61

42-12 42-59 49-14 49-69 56-16 56-78 63-18 63-88 70-20 70-98

43-06

50-23

57-41

64-58

71-76

43-52

50-78

58-03

65-29

72-54

43-99

51-32

58-66

65-99

73-32

44-46 51-87 59-28 66-69 74 10

44-93 45-40 52-42 52-96 59-90 60-53 67-39 68-09 74-88 75-66

45-86

53-51

6115

68-80

76-44

46-33

54-05

61-78

69-50

77-22

77-22

84-24

91-26

98-28

105-30

78-08

85-18

92-27

99-37

106-47

79-79

87-05

94-30

84-94

92-66

84-08 91-73 99-37 100-39 107-02 108-11

82-37 83-23 89-86 90-79 97-34 98-36

78-94 86-11 93-29

100-46 101-56 102-65 107-64 108-81 109-98 111-15 112-32 113 49 114-66 115-83

80-65

87-98

95-32

81-51 88-92 96 "33 103-74 104-83 105-92

112-32

119-34

126-36

133-38

140-40

113-57

120-67

127-76

134-86

141-96

*) Die Gewichtsangaben von 7-800. bei Fl

114-82 116-06 117-31 118-56 119-81 121-06 122-30 123-55 121-99 123-32 124*64 125-97 127-30 128-62 129-95 131-27 129-17 130-57 131-98 133 38 134-78 136 19 137-59 139-00 136-34 137•83 139•311140■79 142■27 143•75 145•24 146•72 143-52 145-08 146-64 148-20 149-76 151-32 152-88 154-44

seziehen sich auf Schweißeisen mit spezifischem Gewichte ßeisen sind die Gewichte um zirka 1 Prozent höher.

Eisenbleche.

Zur Erzeugung des Eisenbleches kann nur das weichste, zäheste und beste Schmiedeisen verwendet werden. Das Blech wird durch Walzen im glühenden Zustande erzeugt. Die Blechwalzen liefern Bleche von verschiedenen Dimensionen sowohl in der Dicke als in der Fläche. Wir unterscheiden:

I. Ebene glatte Bleche.

Diese werden erzeugt: 2 bis 30 mm stark, 70 cm bis 2*00 m breit und meist 4*5 m lang, bei einem Gewichte bis 500 kg.

NB. Blechlehre siehe unter Eisendraht.

Schwarzbleche oder Sturzbleche. Nach Dillingers Blechlehre.

Kummer

Nummer

16

25

Nachstehende angegebene Formate dieser Bleche sind mit einem Spielraum von 50 mm in der Länge und 150 mm in der Breite üblich:

für Nummer

r>

1—14: 1300X 2600 15 und 16: 1250 X 2500 „ 17—19: 1100 X 2200 „ 20 und 21: 1000 X 2300 „

mm

für Nummer 22 und 23:    1000 X 2000

24 :    800 X 2000 *

25 und 26 :    800X 1600 „

mm

V)

---(TßOOMtn

Fig. 144.

Vf

jM

* l nfJi

2 $ US

..... ... ------ gnMtr-

Fig. 142.

Fig. 145.

ii

0655m

km

....___*

Fig. 143.

1025 Kg. Fig. 146. Fig. 147.

25 Kilogr.

Bleche dieser Skala von 800 mm und geringerer Breite werden bis zu folgenden Maximallängen geliefert:

1—6: bis 4500 mtn „ 7 und 8: „ 4000 „

Nr.

9: bis 3500 „    10—16: „ 3000 „

Nr.

mm

Nr. 17—19: bis 2500 mtn.

Kesselbleche,

gewöhnliche ebene glatte Eisenbleche. 5 bis 20 mm dick.

Dachbleche.

Nummer Stärke mm

25    24    23    22    21    20

0-44    0-5    0-52    0-62    0-75    0-875.

Sohwache Bleche werden nach »Bunden« ä 50 kg, welche eine entsprechend wechselnde Anzahl von Tafeln enthalten, gehandelt.

Weißbleche.

Diese Blechsorten werden nach dem Walzen verzinnt und haben verschiedene Dimensionen. Einfach- (Klein-) Format das sogenannte J. C. Format

.......11- ~3fScm.~I

121 Meier

TnflfTry

Wb P

fp

i m

.

msP

Gewicht der

Za/i

Sau,

xe VÄf /c

'i/-C

Gewicht fir. Meter 75 Kf t 1 SäuU HO ,

Fig. 149.

Fig. 148.

von 264 mm Breite und 379 mm Länge; Doppelformat von 340 mm Breite und 530 mm Länge; Hochfolioformat von 250 mm Breite und 680 mm Länge; Vierfachformat von 530 mm Breite und 1060 mm Länge. Als außergewöhnliche Formate kommen vor: 0‘45 X 1’3 m; 0*65 X 1’3 m; 0‘915 X 2*13 m und 0*45 X 3-00 m. Die Stärke des Weißbleches variiert von 0*4 bis 2'5 mm. Die Verpackung erfolgt in Kisten, welche von 14 bis 2'25 m² Blech in der entsprechenden Anzahl von Tafeln enthalten. Z. B. wird

1 Kiste Doppelformat mit 150 Tafeln 340 X 530 mm; 1 Kiste Hochfolio mit 150 Tafeln 250 X 680 mm, 250 X 790 mm; 1 Kiste Vierfachformatglanzblech geliefert.

Verzinkte Eisenbleche

in bester steierischer Qualität.

Dachbleche

.11.

in Buschen zu 56 Kilogramm

mit    18    Tafeln

632 mm breit, 948 mm lang = 24“ breit, 36“ lang

Die Dicke variiert zwischen 0 * 1 bis 1 * G mm, die Längen bis 4 • 00 m.

■f

-m

0'90

0* SO M

.0-24“

0 26MJsL

r:

a.

ii

Fig. 150.

Fig. 151.

Fig. 152.

j'

Rj

,s

!IP5

Fig. 153.

19 Kilogr.

Fig. 154.

28 Kilogr.

Fig. 155.

Verzinkte Rinnenbleche.

Eine Tafel lang breit

r>

wiegt zirka

11 3 a

11 3 s

I! - a Iss»

§ Tjl CO »c

SS"

seil

Eine    Tafel    lang    1896,    2000,    1896,    2000,    2000,    2000,    2000,    2000,    2000 mm.

„    „    breit    632,    650,    790,    800,    1000,    1000,    1000,    1000,    1000 „

24,    24t/a,    30,    30'/.₂,    38,    38,    38,    38,    38 Zoll.

wiegt zirka

6>/₄    7,    8</₄,    8V₄,    9-9-5,9-6-10, 101-10-6.    10-7-11-2, 11-3-12 kg.

jii-

L...

------------Ganxt Höhe 220 Meter. -

.....Höhe 6 - 1 so Meter.-------

205 Meter

mfgm

Candela brr Korb

Fig. 156.

vfm

fl

Geiuirht.-HOK/g.

210 Klg

Fig. 157.

Fig. 158.

Ferner:

Gerippte Bleche (Riffelbleche, Rippenblech).

einer Breite von 3 bis    5 m und    einer Länge von 50    bis    140 cm.

*”z

Tragnetzbleche.

Das sind Stahlbleche, welche maschinell in der Weise mit kurzen Schlitzen versehen werden, daß die nebeneinander liegenden Reihen gegeneinander Verist

N9I6

>.....-

TV°2

r"

----af»¹**!

MH*

JV?8

ZZpiiv.

2B<yn

•N?G

.....*

r---

--

N?7

-*■

N?3

----rssv

tts - |-

?!

<-----

~tä% —

«V

----i

0*+50m

Li

<----

Schnitt

i.

S30"yhr Si kr

Schnitt tf

ig

Fig. 159.

.......rx6‘-i> —

JJX?

pq Scltn.it t

.......*

-0900M------------

30 Kg. Fig. 160.

f"

*Vf A

...3

—'1 050”

irr

i!

E:

07SOh-

44 kg Fig. 161.

I'.;

ri

•i

TI......f

163.

Fig. 164.

>.

-L-E

U---------

—......

35 kg Fig. 162.

-i..

Fig. 165.

T*

MM :

) "'"'i ■''F~rT^L , ' ■' <S

-s es-*

Fig. 167.

4-

k)

j-

V,

f.-----1|0-^

Fig. 166.

Fig. 168.

setzt sind und beim Auseinanderziehen, in welcher Form sie verwendet werden, ein Gitter bilden. Sie werden in Breiten bis 2*42 m erzeugt, und zwar:

Maschen

Litzenstärke in mm

2 X 0-6 2 X 0-6 2- X 1*25 2- X 1 2-5 X 1*5 6X3 4*5 X 6X4-4-5 X *5 6X3 6 X 4-4*5 X 3X3 2-5 X 1*5 3X3 4-5 X 3 3X3

Verwendet werden dieselben als Verkleidungseinlagen für Säulen, Träger, Decken und Wände, zur Betonarmierung, als Zäune, Schutzgitter etc.

Nr.

Breite

Höhe

in mm

Gewicht

kg/m'¹

42

42

42

63

63

205

205

205

205

400

400

400

205

42

63

120

120

10

10

20

20

75

75

75

75

150

150

150

75

10

II. Gewellte Bleche.

Gerade Wellbleche.

1-6

1*6

3-94

1-8

4*35

3- 15 6-25 5-00 1-85 3*12

1- 45

2- 17

5- 16 8-42

6- 40

4- 10.

Diese werden aus glattem verzinktem Eisenbleche durch Pressung erzeugt. Bezeichnet h die Wellenfläche und b die Wellenbreite, so liegt

h <

—    ein flaches Wellblech,

■ — ein Trägerwellblech und

—    ein Jalousie-Wellblech vor.

Flache Wellenbleche für Dächer, Wände, Türen etc., schwarz oder

verzinkt. Fig. 169.

Profil

bezeich

nung

Länge

der

Bleche bis mm

Deckbreite der Tafeln in mm

Wellen

Höhe [Breite

mm

Ungefähres Gewicht pro Quadratmeter in Kilogramm und angegebener Blechdicke

0"7mm 0*8mm 0"9 mm 1 mm 1'25 mm T50 mm

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

iiiiiiiü

H H    «o GC CC

oooooooc^o

20

25

30

30

35

35

40

40

45

70

86

135

100

100

125

100

150

150

OOOO^OGOGCCOQCQCGO

•30

•45

•14

•61

10-10

•51

•64

•62

•94

Trägerwellbleche sind eine Sorte von Wellblech, deren Bedeutung und Verwendbarkeit jedoch beiweitem noch nicht gebührend gewürdigt wird und welche noch keineswegs diejenige Verbreitung im Bauwesen gefunden haben, wie es dieselben wegen ihrer speziellen Eigenschaften — bedeutende

Profil A

- 710%, -......

Profil B

175%,

......

---------

'£■*

Profil C

820%,

tJJ m/m

"1

Profil Z>

--- £00

[«**%»

V-

100%,

Profll E

'\y\s\y~\s\_.r\_sx; ?«%.

Profil E

X......T-q..........70<^ -..................1

'\AAA/V\/\/'‘rt

Profil II

Profil G

coo%

f:...........e30“h.....................

r~

Profil J

500 %■ >

G5"»v,

»0%

Fig. 169.

=leääS§G

V l'i

' ■■'V' --vt®’« c • 7*r₀

a®

Fig. 170.

Profil Vi.

Profil I.

500

400%

\ÄAAAA/a

50 %,

wuun

«5%,

Profil n.

470 %

Profil IV.

400«%

Profil vii.

.900 %

r«3fej

WUW'j

00%.

OAAAill

75%,

n/iAü!

90%,

Profil III.

890 "%

VxAaAi

Profil VIII.

000 %,

70%

Profil V.

------ 400%

r\AAnm- f\AA£

95%

Fig. 171.

Tragfähigkeit, verbunden mit großer Leichtigkeit, d. h. verhältnismäßig geringem Materialaufwande — verdienen.

Abgesehen aber davon, daß das Trägerwellblech im Inlande überhaupt noch zu wenig bekannt ist, wird, wenn es schon Anwendung findet, nicht immer genügendes Gewicht darauf gelegt, dasselbe in zweckentsprechender Weise gegen Rost zu schützen.

Der einzig wirksame, und zwar auf die Dauer wirksame Schutz ist aber das Verzinken.

Die hauptsächlichste Verwendung finden diese Bleche zu Deckenkonstruktionen, Fig. 170; ferner zu Zwischenwänden und Türverschlüssen; zu freitragenden Dächern und zu Feuerschutzvorhängen in Theatern etc. Dieselben sind nach Fig. 171 in folgenden Dimensionen zu haben (siehe folgende Tabelle).

Profilnummer

Länge

ider Bleche iD Millimeter Deckbreite p. Tafel in Millimeter

Ungefähres Gewicht pro Quadratmeter in Kilogramm u. Blechdicke von Millimeter

1 1-2

Wellen- !

Höhe

Breite

in mm

Blechdicke in

Millimeter

Zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung pro Quadratmeter in Kilogramm bei einer Freilage von Meter

1-5

2 ! 2-51 3 | 3-5

I 3500    540

14-6 j 21-84    29-12    50

90

>0

261

388

513

CO GC Ol CO C5CD H H CI

tH O CD CC t>- iO

T—i Ol co

967

II 3500

450

16-54

24-81    33-08    60

90

LO

lO

1240

544

810

1905 1072

348 242 177 518 360 264 686 476 350

III 3500

450    18-29

2744    36-58    70

90

tH rH Ol

1237    696

1842 i 1036 2441 1373

445

610

05 to 05 INS X X -1

IV 3500

400

18-89

28-33    37-78    80

1439

90

2146

810

2845

1207

1600

518 360 773 537 1024 711

Tjs CO CO 05 Ol 50 CO iO

ji

V 3500

400 j 20-46

30-69    40-92    90

100

1740    979

2596 1460 3443 1937

626 435 934 649 1239 861

05 rf*. OS OS -1 ISO

to -1 c.

VI 3500

300 ¹ 22-57

33-86    45-15 100 j 100

2064

3081

1161

4089

1733

2300

743 516 1109 770 1472 1022

379

566

VII 3500

; 300

2414

36-21    48-29 HO j 100

LO i-l

2412 1357 3602 (2026 4783 2690

868 603 1297 901 1722 1196

—i    ec <m cc

O    Tf. CO t>

1"    t£> GC

VIII 3500

300

25-71 38-57    51-43 120 j 100

T—i Ol

>0

2784

4159

5524

1566

2340

3107

1002 696 1497 1040 19891381

-O

1015

Rollbalkenblech hat zur Wellenhöhe 10 und 14 mm, Wellenbreite 20 und 30 mm, Dicke (schwarz) 0’5 mm und (verzinkt) 0*65 mm bei einer Deck-breite von 380, bezw. 390 mm und einer Länge von 2 bezw. 3 m. Hergestellt wird dasselbe ebenso wie das Jalousienwellblech aus Flußeisen oder Flußstahl.

Bombiertes Wellblech entsteht aus geradem Wellbleche, wenn dasselbe, gewöhnlich nach einem Kreissegmente, gebogen wird. Als Pfeilhöhe wählt man für Decken ¹/l0 bis ¹/l5, für Dächer l/₅ bis der Stützweite.

Tonnenbleche (Wölb- und Hängbleche) haben 3 bis 10 mm Dicke, 0'5 bis 2*00 m Breite und bis 3*00 m Länge, sind Fluß- oder Schweißeisenbleche mit geraden Rändern an den Längenseiten, und dazwischen liegender Bombierung mit ¹/₈ bis ¹/i2 ihrer Breite als Pfeilhöhe.

Buckelplatten (Trogbleche) das sind 0*5 bis 1*5 m breite und ebenso lange, 6 bis 10 mm dicke Schweiß- oder besser Flußeisenbleche, welche in Form ■eines Klostergewölbes mit der Pfeilhöhe von 3 bis 13 mm bombiert und mit 5 bis 8 cm breiten geraden Rändern versehen sind.

Fassoneisen.

Dieses der Vollständigkeit wegen hier nur erwähnte Material wird bei der Konstruktion der eisernen Träger noch näher behandelt. Es ist gewalztes Eisenmaterial von möglichst einfacher Form, und zwar: das Stab-, Flach-, Breit -und Bandeisen, deren Erzeugungslänge zirka 7*00 m beträgt; das Doppel T-, das C- oder U-, das Z-, das T-Eisen, das Zore- oder Belageisen, das Viertel-Preis- oder Säulen-Eisen und die verschiedenen Winkeleisen.

Eisendraht.

Der Eisendraht kommt gegenwärtig im Handel in 42 verschiedenen Sorten vor. Dieselben basieren auf Normaldimensionen, welche in einer Versammlung deutscher Fabrikanten zu Hagen am 11. Dezember 1873 als »neue deutsche Drahtlehre« angenommen worden sind. Die neue Draht- und Blechlehre, welche auch für Nägel und Drahtstifte Gültigkeit besitzt, ist nach den Vorschlägen des Mechanikers W. Kraft gebildet, welche in Folgendem wörtlich mitgeteilt sind. (Das Binden des Drahtes geschieht je nach seiner Stärke in Bunden von 2, 5, 10, 25 und 50 kg.)

1.    Jede Nummer muß eine bestimmte Dicke bezeichnen, die von jedermann mit entsprechenden Instrumenten leicht und sicher gemessen werden kann.

2.    Damit der Vergleich mit Tabellen entfällt, hat die Nummer gleichzeitig die Anzahl Maßeinheiten —- welche die Dicke enthält — auszudrücken.

3.    Die Intervalle zwischen den einzelnen Nummern haben eine reguläre Zu- und Abnahme zu zeigen; die neue Lehre selbst aber soll dem Konsumenten die nötige Auswahl beim wirklichen Gebrauch gestatten, ohne dem Produzenten hie Aufbringung eines wohlassortierten Lagers übermäßig zu erschweren.

4.    Diese allgemeine Lehre soll für spezielle Bedürfnisse die gleiche Sprache und Bezeichnung gestatten und auf metrischem Maße basiert sein. Für größere Drähte und Bleche sind die Abstufungen der Dimensionen nach Zehntelmillimeter als Einheiten, für feinere nach Hundertelmillimeter unter möglichster Beibehaltung der bisherigen Handelsusancen durchgeführt.

Die neue Lehre hat 42 Nummern, wovon die gröberen 30 in Abstufungen von 0*6 bis 0*1 mm Differenz sich teilen, während die feineren 0*05, 0*03 und 0*02 mm Differenz zeigen.

Für die Bezeichnung ist die Bruchform gewählt, so daß der Zähler die Anzahl der ¹/lü mm, der Nenner die Anzahl der Yioo mm angibt. Nr. ³/₍, heißt deshalb: ein Draht oder Blech von 0*3 -f- 0*01 mm = 0*31 mm Durchmesser, beziehungsweise Dicke, und wird gelesen: Nr. Drei-Eins.

Neben der neuen Lehre sind vielfach noch die bisherigen in Gebrauch, mehrere englische, französische, die Dillinger Lehre und andere.

Lehren für Blech, Draht, Nägel.

Nr. der Lehren

Neue

deutsche

Draht

lehre

Englische Lehre für Draht, Blech und Bandeisen

Fran

zösische

Draht

lehre

Dillinger

Draht

lehre

Nr. der Lehren

Neue

deutsche

Draht

lehre

Englische Lehre für Draht, Blech und Bandeisen

Fran

zösische

Draht

lehre

Dillinger

Blech

lehre

Dicke in Millimeter

Dicke in Millimeter

© GO    05tOH

4^-GSUSM'©©CC~1©©4ä.GSUSM-

ts ts 05 05 , #²-4^©©©©~lCC © US

cc io Ci n iOöiOHOH

1-2

1²3

©1 CO ^ CO

1-4

1²5

US US

US

1²6

•2

1²8

1²

2²2

1²

0²56

2²5

0²8

OOOOOOMPKMMHIOUS    US US    03    CO SS 4^    4J>    © ©

A © © © CO M US OS ca -t Usl    ©    US    —J    US©    ©

4^ M- US G< US © -<I Gr ©    ©Gr    © G»    ©

26

27

2²o

0²6

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

42

46

50

55

60

65

70

76

82

88

94

100

110

2-8

0²55

0²5

CO CO CO US

0²37

O tH

CO CO

3-4

3-5

3-8

4-2

4-6

50

5²5

6²0

6²5

7²0

7²6

8²2

8²8

9²4

10

11

0²45

0²4

0²37

0²34

0²31

0²28

0²26

0²24

Die Eigenschaften eines fehlerfreien Drahtes sind folgende: Gleiche Dicke, reine Oberfläche, keine Risse oder Schuppen, und wenn man ihn abreißt, so muß er ein gleichförmiges Gefüge und eine große Zähigkeit haben.

Nägel.

Diese sind im Bauwesen von großer Mannigfaltigkeit sowohl in Bezug auf Form, Gestalt und Größe, als auch hinsichtlich der Art ihrer Erzeugung und des Gebrauches.

Benennung der Nägel

Lange

in Zoll

in cm

Eine

Anzahl

von

Wiegt

Pfd.

*g_

Geschmiedete Nägel, halbe

Brettnägel.........

Ganze Brettnägel.......

Lattennägel..........

Einfache Bodennägel......

Doppelte „    ......

Pfostennägel.........

2V2-174

5²23

n    .........

Stukkaturnägel........

Schloßnägel, ganze......

„    halbe......

„    ganze, verzinnte . .

IV2

IV-2

8888SS888j:£i44

.    . uo.

60»)

Schock

IV-2

0²75

Ol SC 01 ©

60

Stück

2V-2

43/4

1²25

2²38

2²56

1000 Stück 1000 „ 1000 „ I 1000 „ !

2>/₄

31/4

174

3'/₄

4²81

1²12

1²62

0²88

1²62

Benennung der Nägel

Länge

in Zoll

in cm

Eine

Anzahl

von

Wiegt

Pfd.

Maschinennägel (in Form u. Qualität den geschmiedeten gleich), Baunägel, Fabrik-

Nr. 1...........

„ 2...........

„ 3...........

„ 4...........

10-46

* 8 . .

Stukkaturnägel

r. - -vl CO 72 77

•81

•15

•50

•95

•54

•23

•92

84

104

100

100

50

321

586

Schock

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

Pappnägel mit großen Knöpfen Schloßnägel, ganze......

Drahtnägel u. Stifte, Fabriks-Nr. 7...........

1000 Stück 1000 „ 1000 „

100

27*

27*

50

50

1*25

1-25

0-72—1-5

„ 11 ■ 13 „ 15 „ 15

* 17

„ 17 „ 18 „ 19 „ 21 » 22

r—. tH rH!

CC CC Ttl

o o

-r-

30

62

62

92

92

23

54

85

85

15

46

46

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Ferner gibt es noch verzinnte und verzinkte Eisennägel (Schiefernägel) und schließlich Nieten in den verschiedensten Dimensionen.

Schrauben finden als Befestigungs- und Verbindungsmittel bei Holz- und Eisenbestandteilen ihre Anwendung, sie haben entweder Kopf und Mutter oder bloß Muttern; im Baufache kommen meistens nur Schrauben mit Kopf und Mutter in Benützung, außerdem gibt es die sogenannten Patentholzschrauben, welche in verschiedener Dicke in der Länge von 5 bis 100 mm zu haben sind.

¹

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Schweißeisen mit von 7-800, bei Flußeisen sind die Gewichte um zirka

²

1 Schock = 60 Stück.

Withworth’sche Schraubenskala

für scharfgängige Schrauben.

Zoll

Zoll

engl.

Ab

® 4- 3D hi ^    00

es cs

<KT

sr

messe

Linien

Millimeter

österr.

wt«

M.05tN2^l005aiCC

<M lO 05 CM

tH tH tH 79

Kern-

durchm.

Zoll

englisch

0-186

0-241

0-295

0-346

0-393

0-509

0-622

0-733

g² -

p

vT

•s

Anzahl d. Gewinde

auf eine Länge Durchm.

auf 1 Zoll engl.

Zuläss. Belast, in kg bei s — 2-8 kg pr. mni²

20

67s

«7s

77 *

77₈

18

16

14

12

11

10

49

80

119

165

216

370

540

750

Kupfer.

Der großen Kosten wegen wird das Kupfer heute, ausgenommen zur Eindeckung von Turmspitzen, Kuppeln u. dgl., selten mehr im Bauwesen verwendet. Hingegen bleibt es bei Brennereien, Färbereien, bei Dampf- und Waschkesseln ein unersetzliches Materiale.

Das Kupfer kommt im Handel gegossen als sogenanntes Stangen-, Rosetten-, Scheiben-, Barren- oder Plattenkupfer vor.

Zu den Bausorten gehören Stangenkupfer und Kupferbleche.

Die Kupferbleche werden aus dem Plattenkupfer gewalzt und sind verschieden groß, 1" 5 bis 6 m lang, 0'4 bis 2" 5 m breit, und verschieden stark, 0’3 bis 2⁻6 mm.

Es gibt Sorten, wo:

1 m² 2 mm stark ungefähr 19—20 kg wiegt

14 »

Durchmesser

Zoll

Zoll

Linien

engl.

Millimeter

österr.

Kern-

durchm.

Zoll

englisch

Anzahl d. Gewichte

auf eine

Länge

Durchm.

auf

1 Zoll engl.

Zuläss. Belast, in kg bei s — 2-8 kg pr, mrrfl

25-4

4-"" tC '44 '    48^    48"    4-^ t- "4^'    ■+7' kT"4-    4- 'x7" ti'"4- 30 '

rH

rH

rH^C£>05©C0005

28-6

31-7

34-9

38-1

41-3

44-4

47-6

50-8

57-1

63-5

69-8

76-2

82-5

88-9

95-2

101-6

107-9

114-3

120-6

127-0

133-3

139-7

146.0

152-4

0-840

0-942

1-067

1162

1-287

1-369

1-494

1-591

1-716

1- 930

2- 180 2-384 2-634

2- 857

3- 107 3-323 3-573

3- 805

4- 055 4-285 4-535

4- 790

5- 020 5-283 5-488

CC -8    0C-8—    CC ^    - X -8 M \    QC

XNX(X)CiGOGOCCa:C:Oa:OOHH^(M(MCOCOCC^^O

■?—i    -rr rr tH tr rH rH tH tH tH t"1 rH rH rH

888 8 8 8 8 8 888 888 88888888§i58 S3gS8R8g58B*SS§|gi§ggg§i|8

1 » 172 »

1 » 1

1 » */₇ »

» 72 »

Man unterscheidet Rinnenblech, Dachblech, Flick- oder Rollkupfer, 87s bis 9 m lang, 75 cm und l¹/₂ m breit, Schiffsblech zu 2 bis 27ä w lang, 75 cm breit, und Kesselbleche von der verschiedensten Größe und Stärke. Letztere können bis 6*5 m² geliefert werden, und haben dann ein Gewicht von ungefähr 47 kg für den Quadratmeter.

Beim Eindecken von Dächern rechnet man auf jeder Seite der Bleche 4 cm hinzu, wegen der Falze und für Hefthleche und Verschnitt hei dem Falzen für den Quadratmeter 0*06 bis 0*07 m².

Das Gewicht eines Quadratmeters Bedachung mit Kupfer einschließlich Verschalung beträgt 21 bis 25 kg. Zu 1 nr Kupferdach sind 36 Kupfernägel zu berechnen.

Nr.

der deutschen Blechlehre

Hlech

Hafter und Nägel

Zusammen

kg

kg

kg

(N 1—1

Ol Ol Ol

CO o t-

—1 ID

J—I. M-

00 o

0-35

0-39

0-39

0-32

0-28

3-85

6-99

8-29

10-72

13-28

Die Neigung eines Kupferdaches muß wenigstens 712 der Tiefe betragen. Ferner unterscheidet man Feuerkistenblech bis 2 - 6 mm dick, Kupferdraht 0*21 bis 15 mm dick. Kupferplatten 1 bis 15 mm dick und Kupferröhren von 10 bis 300 mm lichte Weite und 1 bis 5 mm Wandstärke.

Zink

wird als gewalztes Blech zum Eindecken von Dächern, Dachrinnen und Gesimsabdeckungen verwendet; gegossen dient es zu Balkongeländern und Verzierungen aller Art.

Dasselbe ist bei geringem Gewichte von großer Dauer; es überzieht sich in feuchter Luft mit einer schützenden Schichte von Zinkoxyd.

Raffinierte Zinkbleche.

Nummern

Stärke der Tafeln in Millimeter

j Gewicht pro

Quadrat-II meter

65 cm breit, 2 m lang

80 cm breit, 2 m lang

1 m breit, 2 m lang

=Wiener Zoll 24i/₂X76

=Wiener Zoll 3oy₄x76

— Wiener Zoll 38x^6

1 Tafel = 1 Rahmen 1"300 m~ von 250 kg enthält

wiegt

1 Tafel = 1"600 m'1 wiegt

1 Rahmen von 250 kg enthält

1 Tafel = 1 Rahmen 2 m~ von 250 kg wiegt enthält

kg

kS

Tafeln

kg

Tafeln

kg

Tafeln

0-186 0-228 0-250 0-300 0-350 0*400 0-450 0*500 0*580 0-660 0*740 0*820 0*950 1 -080 1*210 1-340 1*470 1-600

1*30

1-60

1- 75

2- 10 2-45 2*80 3*15 3*50 4-06

4- 62 5*18

5- 74

6- 65

7- 56

8- 47

9- 38

10- 29

11- 20

69

08

28

19

64

10

55

28

01

78

46

65

83

01

19

13*38

14-56

l-l I—l U-L r-⁴ t>5 4^ O O CC

2-08 i

2- 56 2-80

3- 36

3- 92

4- 48

5- 04

5- 60

6- 50

7- 39

8- 29

9- 18 i 10-64 12-10 13-55

15- 01

16- 46

17- 92 !

120

98

89

74

64

56

50

45

39

34

30

27

24

21

19

17

15

14

SS5S£Sg85§g!i2S8888SSgS

OOO—

Vorstehende drei Dimensionen gelten von jetzt ab als gewöhnlich, alle anderen hiervon abweichenden, sowie Bleche nach Gewicht bedingen einen zuvor zu vereinbarenden Überpreis.

Man erzeugt alle Arten gegossener Zinkornamente wie Kapitale, z. B. nach Fig. 172 und 173; sogenannter Lambrequins, wie z. B. Fig. 174 oder 175; ferner Bekrönungen, Wappen, Akroterien, Rosetten, wie z. B. Fig. 176, 177 und 178; Köpfe, wie z. B. Fig. 179 oder 180; Festons, Gehänge und B an d sc h 1 e i f e n, wie z. B. Fig. 181, 182, 183, 184, 185 und 186; alle Arten von Kartuschen, Knöpfe, Blätter und Muscheln, auch Brunnenfiguren und ähnliches, wie z. B. Fig. 187 und 188.

Die absolute Festigkeit des Zinkes ist eine sehr geringe, auch widersteht es nicht besonders den Einflüssen der Atmosphäre, an feuchten Stellen geht es sehr rasch zugrunde. Zu Dacheindeckungen soll man nur vollkommen chemisch reines Zink verwenden, so kann man z. B. mit einem bleihältigen Zinkblech keinen tauglichen Falz herstellen, und die Prüfung besteht einfach darin, daß man das Blech einigemale hin- und herbiegt.

Blei.

Das Blei wird hauptsächlich im Bauwesen zum Vergießen, zu Platten zwischen Stein-, Holz- und Eisenverbindungen, als Isolierschichte, zum Löten, zu Dacheindeckungen, zu Wasser- und Gasleitungen, zu Abortschläuchen und als sogenanntes Karnis- und Fensterblei verwendet.

Das im Handel vorkommende Blei in Blöcken, das sogenannte Werkblei, wird zum Gießen verwendet.

Bleiplatten werden durch Walzen des Werkbleies erhalten und in verschiedener Stärke und Größe erzeugt.

Gewichtstabelle der Bleiplatten.

Gewicht | pro

Quadrat- ] Millimeter j meter in I j Kilogramm I

Stärke

in

Stärke

in

Millimeter

Gewicht pro

Quadrat- |

meter in j Millimeter Kilogramm

Stärke

in

Gewicht

pro

Quadratmeter in Kilogramm

Stärke

in

Millimeter

Gewicht

pro

Quadratmeter in Kilogramm

S 8 £ 8 w 8 £

H rH H H

3-25

6-50

9-75

13-00

16*25

19-50

22-75

hJ— CO CO LO IO Li) LO

88858^8

26-00

29-25

32-50

35-75

39-00

45-50

52-00

58-50 65-(X) 71-50 78-00 84-50 91-00 97-50

to eo oo co

5888888

IO m* m*

O 04 o

104-00

110-50

117-00

123-50

130-00

195-00

200-00

Bleiröhren werden durch Ziehen oder Pressen im kalten oder warmen Zustande erzeugt, selten außen, innen aber häufig geschwefelt, oder innen und außen verzinnt, auch gibt es Zinnrohre mit einem Bleimantel. Das sogenannte Hartblei ist eine Legierung von Blei mit 1 bis 5 Teilen Antimon.

M

mk

sme

1 i]

:sm

ilaRSifi;

IESSfiBl

MOT?

&

A

i

;*sggpg

il

W

'S'd

",

Fig. 174.

□^15

Fig. 172.

m

im

Wm

■■w

¥ I«

<ra

w

Fig. 175.

arm

d

'•^.-kr==

l v

ff

m

m

»

m

u

u

I

msm,

5<f

mm

i.

Fig. 176.

Fig. 173.

Fig. 177.

=s§i

.V

rrai

/ * 3

' \

n)

»MW

:^f

Iro

i

B,'v

V

;■

5S

K

t\'

74

i

h

Fig. 181.

ir

da

LJ

Fig. 184.

Ä

A

0)

y»

■

Fig. 182.

^2

*p

p

v-

Fig. 185.

!«

M

15

*

ßi

ü

h

I

I

A

<*3

jr«

;>rw.

uCs

m

W v ’ i

Vf 1

Fig. 183.

Fig. 180.

i-

r—■=§ä

SR-1

1

A5

i*'.

’’ 1

i >1

?.

i

; ,

I

'si

m

Mm

ehe

1

ravü

Fig. 187.

Fig. 188.

Gewichtstabelle der gangbarsten Bleirohre.

Die mit * bezeichneten Dimensionen werden für die Wiener Hochquellenleitung, die mit G bezeichneten für Gasleitungen, die mit A bezeichneten als Ablaufrohre verwendet. Ablaufrohre mit schwacher Wandstärke werden in Stangen von 3⁻10 m Länge geliefert.

Durchmesser in Millimeter

innerer äußerer

Gewicht pro Meter in Kilogr.

Durchmesser in Millimeter

innerer äußerer

G ewicht pro Meter in Kilogr.

Durchmesser in Millimeter

innerer äußerer

Gewicht pro Meter in Kilogr.

CO

0-08

10

CO CO CO rH rH rH rH

0-12

0-22

0-36

10

10

10

G 11

11

11

11

11

3 13 3-98 5-33 8-70

0*64

096

1-27

O >o

rH —

19

20

CC Ci

11

0-38

Pc

0-49

0-66

11

0-88

12

12

t» 30 c: O    O CC

Hrr 'Ol    rH rH

1-61

1- 84

2- 04 2-28

C O C C lO

rH rH

16

16

21

22

23

24

25

26

27

20

1 -22 1-69

1- 95

2- 15

2- 56

3- 35

3- 70

4- 32 4-60

CH(M rH rH rr

0-37

0-54

0-62

0-91

12

12

12

12

12

w>

QO CO CC CO GO

O •—! OJ CO rH    r-i 03 CO rH O    CN CO rH O

ri HHHrt    HHHr“Ir—I    ri H

0-32

0-47

0-64

0-81

116

1-50

c: o g x rjj

ÖCOHH

0-53

0-78

0-92

1-28

12

0-73 0-94 1-28 1 - 59 1-82 2-00 2-40 2-90

16

16

16

16

16

16

16

G16-5

* 12-5

G 13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

2-87

1-09

•40

•65

•84

•37

•70

•00

•64

•98

•40

•96

•47

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

19

19

21

22 j

23

24

25

26

27

28

^ ^ CO CO IC LC

20-25

1-40

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

24

25

1 -40 1-82 2-04 2-60

rH

CO E— CO

1-52

1 - 71

2-00

13

13

•55

•80

19

26

19

19

19

* 19

27

28

29

G 10

19

29 - 75 j

30

10

19

31

10

19

32

10

19

33

10

* 10

G 20

25

10

10

IC IC

20

20

20

26

27

28

CO CO tC M CC wi ^ ^ CO CO IC LC M- CO CO IC IC

Durchmesser in Millimeter

innerer äußerer

Gewicht || pro Meter;| in Kilogr. |

Durchmesser in Millimeter

| innerer äußerer

Gewicht pro Meter in Kilogr.

Durchmesser in Millimeter

innerer äußerer

Gewicht pro Meter in Kilogr.

_l

20

20

29

20

30

31

20

32

20

33

/ 20

34

20

20

35

36

20

20

37

38

20

20

40

44

21

21

27

21

28

29

© CO frl CO CO

rH rH

25

42

9-90

G 26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

32

22

22

28

29

26

2- 70

3- (57 4*33

4- 97

5- 55 6*10 7-00

7- 55

40    ||    8*15

8- 72

42    |    9-40

10*36 11*05 11*90 12*70

33

34

35

36

37

38

39

41

43

44

45

46

22

30

2- 92

3- 10 3*50

27

27

G 23

23

28

29

2-61

2-90

27

27

33

34

35

38

3*02

3*71

4*35

5*40

23

30

3-32

23

31

3-81

28

23

32

23

33

23

35

* 23

37

23

23

38

39

23

23

40

23

41

42

4-23

4-83

6-00

7- 20 8*05

8- 72 9*25

9- 80 11*00

28

34

28

28

28

28

28

28

29

3*19 3*58 4*46 4*85 5*85 7*05 8*40 48    13*40

35

36

37

38

40

42

45

10*20

24

29

30

24

24

30

31

24

24

32

33

24

34

25

25

30

25

31

25

32

25

33

25

34

25

35

25

36

25

37

25

38

25

39

25

40

41

tc 00 30 -I Üi CI 00 L\5 Lxt 15*    03 CO b2 bS

30

36

30

;o

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

31

31

32

32

3*35 4*15 4*90 5*45 5*76

41    IS    6*33

7*48 8*15 8*60 9*78 4(5    11*14

48    l| 12*60

13*50 17*74

37

38

40

42

43

44

45

50

54

38

39

38

39

II

4*38

4*80

3*85

4 15

x x x x x x x “ “    £££££ SoSojoSojojo&xoSwoSwgojo

C tH T-i <N CC •et* HriHHHr"

coo®

— JC

rr rr

tji rti o c® r- co

■iliOiCONXrt

Durchmesser in Millimeter

innerer | äußerer ]

Gewicht pro Meter in Kilogr.

Durchmesser in Millimeter

innerer

äußerer

Gewicht pro Meter in Kilogr.

Durchmesser in Millimeter

Gewicht pro Meter } in Kilogr.

innerer äußerer [

39

39

45

46

39

39

47

48

39

49

39

50

39

51

39

52

o oo -a -a os oi oi

3883§£8S

46

46

47

48

48

48

60

62

55

56

58

13-30 15 00

7-35

54

54

55

55

66 '

78

12-70

18-70

A 40 G 40

48

60

68

7- 60

8- 66 11-00 20-70

55

55

55

45

46

4-10

40

47

40

48

40

49

40

50

40

51

40

52

40

53

40

54

40

55

* 40

56

40

40

57

58

40

60

4- 62

5- 35

6- 60 7-13

7- 84

8- 96 10-16 11-10

12- 70

13- 40

14- 30

15- 48

16- 30

17- 60

A 50

50

55

56

50

50

57

58

50

59

56

50

60

50

50

50

50

50

50

50

50

(51

62

63

64

65

66

67

68

rtUO O CC 00 Ci

56

56

58

58

60

60

60

60

60

60

60

8-62

63

70    13-82

78    23-70

68

42

50

50

70

60

42

52

42

54

42

56

co oo 05

8883

50

50

51

72

75

63

75

76

58

6-64

A 65

65

43

50

5-66

52

58

65

44

54

44

55

44

56

44

60

8- 59

9- 05 10-20 15-00

52

59

52

52

52

52

60

61

62

(53

45

45

51

52

64

45

52

45

53

45

54

45

55

45

56

45

57

CO 00 GC 05 ^

45

59

45

60

45

61

65

I—*■ M- M- >—¹ M-

CO ^ 03 M- O

8£3S83£388£

52

52

52

52

G 53

53

53

53

53

53

65

66

68

70

60

61

62

63

64

6-10

7-00

7-69

9-20

10- 30

11- 05

12- 12

13- 32

14- 77 17-00 19-40

65

65

65

65

65

65

65

65

66

68

CO 05

•25

17

•27

70

72

77

82

80

80

17-50

15-60

46

53

65

66

46

46

46

46

53

54

55    | 58

56

6- 40

7- 03

8- 25

9- 35

11.00

53

70

* 53

53

72

75

10-63

11*76

12- 30

13- 76 17-62 21-50 25-40

70

70

70

70

70

72

73

78

80

82

84

85

86

82

90

9-50

13-25

15-00

19- 00

20- 45 22-70

13-70

20-65

54

64

9-90

75

84

12-32

Durchmesser in Millimeter

innerer j äußerer

Gewicht pro Meter in Kilogr.

Durchmesser in Millimeter

innerer äußerer

Gewicht pro Meter in Kilogr.

Durchmesser in Millimeter

innerer ! äußerer

Gewicht pro Meter in Kilogr.

75

75

85

80

75

90

75

91

13- 30

14- 00 21-20 2200

85

85

95

100

10-20

24-00

A104

104

cc o

10-00

20-20

90

100

27-40

70

88

70

95

17-90

29-30

94

108

24-70

o o o c

HHr-ri

115

118

120

121

19-20

25-00

31- 00

32- 00

78

84

78

98

8-70

31-00

95

105

21-00

108

122

38 • 00

79

87

12-60

98

113

20-25

110

A 80

86

80

88

80

90

80

92

80

94

80

95

80

96

80

100

80

106

80

110

9-80

12-04

15-01

17-85

21- 40

22- 00 23-80 32-00 41-50 49-50

99

112

24-22

110

110

120

12-00

24-00

100

100

108

100

110

112

100

100

100

100

100

114

115

116

120

124

15-87

21-45

23-00

27- 50

28- 00 30-40 38-50 45-80

120

125

125

140

140

135

141

150

152

154

47-00

23-80

30-00

25-40

30-00

40-00

84

92

12-10

102

114

23-40

102

100

28-50

42-00

Messing

ist eine von den vielen Legierungen, welche aus Kupfer und Zink bestehen, der Zinkgehalt im Messing beträgt 24 bis 30 Prozent, im Durchschnitte meistens 30 Prozent.

Aus Messing werden verschiedene Baubestandteile gegossen. Die Modelle sind meistens aus Holz oder Hartblei und die Gußformen gewöhnlich aus »Massa« hergestellt, denn in Lehmformen kann Messing nicht gegossen werden. Es zieht sich beim Guß stark zusammen und man muß daher ein größeres Übermaß beim Gießen anwenden, besonders bei Messingbeschlägen an Fenster und Türen, bei Oliven etc. Die gegossenen Messingbestandteile müssen nach dem Gießen noch überarbeitet werden; auch werden solche Messingbestandteile sehr häufig vergoldet.

Die Güte des Messings beruht vorzugsweise auf den glatten, reinen, gut ausgegossenen Flächen und Kanten, es muß vollkommen dicht, ohne Poren und Löcher sein. Was die Messingbleche betrifft, so werden diese ganz auf dieselbe Weise, wie die Kupferbleche erzeugt. Das Messing wird nur kalt bearbeitet, weil es im glühenden Zustande sehr spröde ist, das Blech ist nach der Walze immer grau, weshalb es gescheuert werden muß. Die Gattungen sind folgende: Man unterscheidet schwarzes und blankes Messingblech, auf dem schwarzen befindet sich noch die Oxydschichte. Tafelblech 0’2 bis 2*0 mm dick, 210 bis 525 mm breit, 1, iya bis 6 m lang. Die dickeren Sorten sind alle ungescheuert (schwarzes Tafelblech). Rollmessing wird zusammengerollt, ist viel dünner und wird unter allen Umständen immer gescheuert. Die Messingbleche werden unter gewissen Verhältnissen auch zum Eindecken verwendet, gewöhnlich bei Salzsudhäusern.

Messingdraht. Man hat drei Gattungen Messingdrähte: den schwarzen Messingdraht und den lichten. Vom lichten sind wieder zwei Gattungen, der lichte weiche und lichte harte. Die weichen sind diejenigen, welche nach dem Ziehen und der dabei eintretenden Härte nochmals ausgeglüht werden; lichtharter, welcher nicht ausgeglüht wurde; er ist 8‘0 bis 0'5 mm dick und dazwischen hat man 48 Abstufungen. Der Messingdraht wird im Baufache, bei Blitzableitern, bei Hagelgitter von Oberlichten, bei Glockenzügen etc. verwendet.

Zinn.

Im Bauwesen spielt das Zinn an und für sich keine wichtige Rolle, hingegen finden dessen Legierungen vielfache Anwendung. Zum Verzinnen der Eisenwaren, Bleiplatten und Bleiröhren, Kupfergeschirre etc. wird aber nur reines Zinn gebraucht. Dasselbe wird aus dem Zinnstein, einem Zinnoxyd mit wenig Eisen, gewonnen.

Es gibt: Bankazinn in Blöcken von ungefähr °/₈ Zentner, ostindisches Lammzinn, englisches Stangenzinn, ostindisches Stangenzinn und weißes Lötzinn aus V₃ Zinn und ²/₃ Blei.

Glas.

Das Glas fand bisher gewöhnlich bei Bauten seine Verwendung bei Verglasungen von Fenstern, Türen, Wänden, Oberlichten, Gewächshäusern etc., als Spiegel bei Wand- und Plafondsdekorationen.

Heute findet es hingegen im Vereine mit Eisen auch für Dächer, Decken und Wände vielfache Anwendung.

Gutes Glas ist farblos, durchsichtig, hart und glänzend. Je nach seiner Plrzeugung unterscheidet man das weichere, widerstandsfähigere Natronglas und das härtere Kaliglas.

Flintglas wird durch Zusammenschmelzen von Feuerstein mit Bleioxyd

gewonnen.

Man unterscheidet:

I. Geblasenes Glas.

Walzenglas: durch Aufsprengung einer zylindrischen Walze erzeugt, kommt in fünf »Wahlen« vor, von welchen die 1. Wahl ganz rein und tadellos ist. Gewöhnlich benützt man die 2. und 3. Wahl.

1.    Das gewöhnliche (ordinäre) grüne Glas wird in Kisten von GO Scheiben bezogen und findet hauptsächlich'bei Treib- und Gewächshäusern Verwendung.

2.    Das gewöhnliche halbweiße Fensterglas.

3.    Das dreiviertelweiße Glas (Halbsolinglas) für Fenster-, Türe-etc. Verglasung verwendet.

4.    Das reinweiße Glas, Ganzsolinglas, ein weißes Kaliglas von 2 bis 4 mm Dicke.

°/₄ und 4 Glas, welches einer

Man unterscheidet nach der Stärke: ⁴/

Stärke von 2, 3 und 4 mm entspricht.

Glas wurde früher durchgängig nach »Bunden« und »Kisten« gehandelt; 1 »Bund« enthält 24 bis 26 Scheiben von verschiedenen Größen; 1 Kiste enthält 20 m² Glas. x/₂ Kiste zirka 10 m²; neuerdings bürgert sich mehr und mehr der Handel nach Quadratmeter ein.

Die Preise des Glases wachsen im Verhältnisse der »addierten Zentimeter« das heißt nach der in Zentimeter ausgedrückten Summe aus der Länge und Breite der Glastafel.

5.    Buntfarbiges Glas. Der Preis von farbigem Glase richtet sich nach der Farbe selbst und nach der Schwierigkeit der Herstellung, namentlich auch darnach, ob das Glas massiv, d. h. durch und durch gefärbt ist, oder ob es nur überfangen, d. h. auf einer Seite gefärbt ist, so daß man weiße Linien, Rosetten usw. herausschleifen kann.

6.    Spiegelglas. Dasselbe ist ein bleihältiges weißes Natronglas.

7.    Mondglas, sehr dünnes, biegsames Glas, dessen Dicke gegen die Mitte der Tafel zu wächst. Format 79/53 cm, 1*4 mm dick, 3*66 kg/m-schwer.

II. Gegossenes Glas (Gußglas).

Die Tafeln sind größer, über 16 m² Fläche, und stärker.

8.    Rohglas. Dasselbe wird 4 bis 30 mm dick, gewöhnlich 4 bis 6 oder 6 bis 13 mm stark, 2 m² oder 3 X 5 = 15 m² groß, glatt, gerautet, geriffelt oder mattiert erzeugt. Verwendet wird es zu Dachdeckungen (5 bis 7 mm), Oberlichten (4 bis 6 mm), Fußbodenplatten (20 bis 26 mm), Glasfließen (6 bis 7 mm), Dachziegel etc.

9.    Spiegelglas. Gußglas, welches auf beiden Seiten geschliffen und dann poliert wurde. Meist 4 bis 8 mm dick, 5 m breit und 8 m lang, bzw. 3 X 5 = 15 m².

III. Hartglas (Vulkanglas).

Bis zur Rotglut erhitztes Glas wird plötzlich bis auf 200° in einem Bade aus öligen Stoffen, Sand, Ton etc. abgekühlt und dann langsam auskühlen gelassen. Es ist härter und elastischer als gewöhnliches Glas.

IV. Drahtglas.

Zur Erhöhung der Festigkeit, der Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und die größten Temperaturswechsel wird in die Glasmasse ein Drahtnetz eingebettet, welches auch im Falle Eintretens von Rissen oder Sprüngen in der Glasmasse, infolge des Zusammenhaltes die Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt. Es ist feuersicher. Es wird in Stärken von 4, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25 und 30 mm in Längen von 1*8 bis 3 • 00 m und Breiten von 0 ‘ 7 bis 1 m erzeugt.

V. Luxfergläser.

1.    Luxferprismen. ¹⁰/₁₀ cm große 4 bis 8 mm dicke Gläser aus weißem Kristallglas, welche auf elektrolytischem Wege durch Kupferfassungen miteinander verbunden werden und durch den Umstand, daß ihre Innenseiten mit parallelen Rippen von der Gestalt dreiseitiger Prismen versehen sind, die Ablenkung schräg auffallender Lichtstrahlen in größere Tiefen des Raumes ermöglichen.

2.    Luxferglas. Dies sind Glastafeln, welche mit auf der Innenseite eingewalzten, prismatischen Rippen versehen sind. Sie werden wie Fensterglas versetzt; in Breiten von 1*50 m und Höhen bis 80 cm erzeugt.

VI. Glasziegel (Glasbausteine).

Diese ersetzen künstliche und natürliche Steine, wenn die betreffenden Wände, Decken oder Fensteröffnungen lichtdurchlässig aber nicht durchsichtig sein sollen. Sie isolieren gut gegen Kälte, Wärme, Feuchtigkeit etc., sind sehr fest und widerstandsfähig und werden als Hohlkörper erzeugt. Als Bindemittel verwendet man 1 Portlandzement -1- x/₅ Weißkalk -|- 3 Sand.

Glasdachziegel. Diese in der gleichen Form wie die Ton-, Flach-und Falzziegel aus Gußglas erzeugt, ermöglichen die Erhellung der Dachbodenräume ohne Anbringung eines Dachfensters.

VII. Elektroglas/l

Irgendein Glas, das auf elektrolytischem Wege mittels Kupferfassungen zusammengefaßt wird.

Schließlich seien nocn erwähnt:

'/>mm

K4H

uly

r< JESKl

m.

Fig. 189.

nt.

Fig. 190.

Geschliffenes und geätztes Glas. Dasselbe wird überall da verwendet, wo Licht geschaffen werden soll, ohne ein Hindurchsehen zu ermöglichen, also bei Verglasung von Vorhaus- und Vestibülwänden, Oberlichten, Türen, Abortfenstern usw.

Sollen Verzierungen angebracht werden, so können dieselben entweder mittels Sandblasverfahrens geschliffen oder durch Säure geätzt werden. Um teilweise hindurchsehen zu können, werden durchsichtige Linien oder Ornamente hell gelassen und der Grund mattgeschliffen, oder aber, wo das Durchsehen nicht störend wirkt, bleibt der Grund hell und die Linien, beziehungsweise Ornamente erscheinen matt geschliffen. Sollen ganz undurchsichtige jedoch verzierte Scheiben geschaffen werden, so sind die Verzierungen matt auf mattem Grunde geschliffen oder, was bedeutend schöner wirkt, allerdings auch teurer zu stehen kommt, bloß geätzt.

Nach Fig. 189, 190, 191, 192 und vielen anderen Mustern werden derartige Dessinglastafeln ausgeführt.

Das gebogene Glas zu Fenstern in runden Mauern, Erkern usw. kann aus rheinischem und Spiegelglase hergestellt werden. Der Preis ist etwa der dreifache des glatten Glases.

Bleiverglasungen werden vielfach zu Kirchen- und Stiegenhausfenstern, Vorhauswänden usw. verwendet, und dazu das gewöhnliche helle

HM

IIS

MNMt

11*818

B»PÜ

mm

mmm

tlijfi

wmamm

gpMi

fyi m

Kl

?$•

is

Plipi

Fig. 192.

Fig. 191.

und farbige Glas oder undurchsichtig farbiges gegossenes Glas sogenanntes Kathedralglas genommen. Diese Gläser werden vielfach in Verbindung mit Butzen, die ebenfalls weiß oder farbig sind, verwendet, oder die Fenster werden ausschließlich aus Butzen zusammengesetzt.

V erbindungsmittel.

Dies sind die Materialien, welche die Bestandteile des Mauerwerkes Zusammenhalten, verbinden oder zusammenkitten. Dahin gehören:

1. Luftmörtel, 2. hydraulische (Wasser-)Mörtel, 3. Kitte.

Unter Luftmörtel versteht man diejenigen Bindemittel, welche nur mit

der Luft erhärten und die berührten

Wasser angemacht, nach und nach Flächen dann fest miteinander verbinden.

an

diejenigen Bindemittel,

Als hydraulischen (Wasser-)Mörtel bezeichnet man hei welchen unter ähnlichen Verhältnissen die Erhärtung auch unter Wassei und meist in kürzerer Zeit stattfindet. Sie werden dann wasserbeständig und

wasserdicht.

den früheren durch das ver-

Die Kitte hingegen unterscheiden sich von wendete Material und die häufige Verwendung von Öl als auflösendes Mittel.

Mörtel. Es gibt drei Sorten Luftmörtel:

Weißkalkmörtel, Gipsmörtel und der heute weniger in Betracht kommende Lehmmörtel.

Weißkalkmörtel ist ein inniges Gemenge von Kalkbrei, Sand und Wasser. Dem Sande muß soviel Kalk zugesetzt werden, daß alle Zwischenräume des geschichteten Sandes mit Kalkbrei ausgefüllt sind. Man ermittelt diese Menge des Kalkes durch Eingießen von Wasser in ein mit Sand gefülltes Gefäß.

Beim Vermengen von Sand mit Kalkbrei entsteht eine Verdichtung des Sandes, so daß 1 Teil Kalk mit 3 Teilen Sand 2‘5 Teile Mörtel geben. Die gewöhnlichen Mischungsverhältnisse sind 1 : 2 bei magerem, 1 : 3 bei fettem Kalke.

Materiale zum Weißkalkmörtel sind:

Kalk. Dieser wird erzeugt, indem die »Kalksteine« gebrannt werden, um ihnen die Kohlensäure und einen Teil des Kristallisationswassers zu entziehen, und eine solche Veränderung in denselben hervorzubringen, daß sich die Steine im Wasser auflösen lassen und die erforderlichen Eigenschaften erhalten, welche zur Mörtelbereitung und dem Erhärten des Mörtels erforderlich sind.

Der zum Bauen brauchbare Kalk wird durch Brennen in Meilern, Feldöfen oder eigenen Öfen, welche entweder für einen unterbrochenen oder für einen ununterbrochenen Betrieb als Ringöfen eingerichtet sind, aus kohlensauren Kalksteinen, Kalkspat, körnigem Kalk (Marmor), dichten Kalksteinen, Muschelkalk, Kalktuffe und Kreide als sogenannter gebrannter Kalk oder Ätzkalk gewonnen.

Die Bedingung beim Brennen ist, daß die Kohlensäure den Steinen vollkommen entzogen, die Hitze aber nicht soweit getrieben wird, daß die dem Kalk beigemengten Teile von Kiesel- und Tonerde sich mit demselben chemisch verbinden. In diesem Falle heißt der Kalk totgebrannt und ist mehr oder weniger für die Mörtelbereitung unbrauchbar.

100 kg 0*037 m?> Kalkstein geben 50 bis 70 kg Ätzkalk, welcher per 1 /, 2'8 kg wiegt.

Wird Ätzkalk mit Wasser benetzt, so zerfällt er unter Erhöhung der Temperatur und des Volumens zu mehligem Pulver, er »gedeiht« und wird »gelöschter Kalk«.

1 1 gelöschter Kalk wiegt 2*08 kg und enthält 0*45 kg Ätzkalk bei 20 bis 23 % Wassergehalt.

100 kg Ätzkalk geben 0• 23 m³ gelöschten Kalkes von 275 kg Gewicht. Wird 1 Teil Ätzkalk mit 3 bis 4 Teilen Wasser versetzt, so entsteht der Kalkbrei.

1 l Ätzkalk gibt 2 bis 3 / Kalkbrei welcher 1 * 4 kg wiegt.

Nach der Beschaffenheit des Kalkes unterscheidet man verschiedene Sorten, und zwar:

Fetter Kalk. Derselbe hat bis 10 Prozent Kieselsäure, Ton, Eisen- und Manganoxyd etc., vermehrt sein Volumen wenigstens um das 2¹/₃facho, gute Kalksorten sogar um das 3 bis S¹/« fache.

Halbfetter oder magerer Kalk enthält wenig Kieselsäure und Ton, dagegen andere Beimengungen in größeren Quantitäten. Dieser vermehrt sein Volumen nur um das 2 bis 2¹/₂ fache.

Sehr magerer Kalk liefert bei dem Löschen nur das l¹/^ bis 2 fache Volumen. Derselbe löst sich übrigens häufig schwer, und wenn er etwa 30 Prozent Kieselsäure enthält, oft selbst gar nicht, höchstens in Pulverform.

Vor dem Löschen ist der Kalk an sehr trockenen Orten aufzubewahren. Geschieht das nicht, so zieht er Kohlensäure aus der Luft an sich und zer-

fällt endlich. Er heißt dann abgestandener Kalk und verliert die vorzüglichen Eigenschaften des gebrannten Kalkes. Am besten ist es daher, den Kalk möglichst bald, nachdem er gebrannt, zu löschen.

Der gelöschte Kalk wird durch längeres Abliegen in Gruben »einsumpfen« immer besser und ausgiebiger. Er muß jedoch gegen die Einwirkungen der Luft, der Hitze und des Frostes geschützt werden, was am zweckmäßigsten mit einer 20 bis 40 cm mächtigen Sandschichte geschieht. Auf diese Art verwahrt, erhält er sich viele Jahre in seinem weichen Zustande. Die Güte des gelöschten Kalkes hängt aber nicht allein von der Güte des ungebrannten Kalkes, sondern auch von den Eigenschaften und der Menge des zum Löschen verwendeten Wassers ab. Am besten ist Regen-, Fluß- oder sogenanntes weiches Wasser, weniger gut ist Brunnen- oder hartes Wasser, am schlechtesten aber solches, das viele Salze enthält.

Die Menge des zum Löschen erforderlichen Wassers ist verschieden nach der Art des Kalksteines. Im allgemeinen kann man für 100 l Ätzkalk 200 I Wasser rechnen.

Zu wenig Wasser verbrennt den Kalk, er schließt sich zu wenig auf und bleibt griesig. Zu viel Wasser ersäuft ihn, er wird zu dünn, und sumpft sich in der Grube nicht gehörig ein. In beiden Fällen verliert er seine Bindekraft.

Sowohl der ungelöschte wie der gelöschte Kalk wird nach Kubikmetern = 10 hl = 1000 l berechnet.

1 hl gelöschter Weißkalk wiegt ungefähr 208 kg.

100 kg gebrannter Kalk geben 275 kg gelöschten Weißkalk.

Je nach dem reinen Kalkgehalt braucht er mehr oder weniger Sandzusatz, gewöhnlich zu 100 / gelöschten Kalk 200 bis 300 l Sand. In der Regel nimmt man in Rechnungen das Verhältnis von Kalk zu Sand wie 1 : 2 an. 300 l Kalk und Sand geben aber gemengt nur 230 bis 250 l Mörtel, da der Kalk die Zwischenräume des Sandes ausfüllt.

3000 kg 2750 » 1780 » 1650 »

1 ms Kalkstein ungebrannt wiegt rund . . 1 »

1    » Mörtel frisch rund

1 »

gebrannt rund

trocken rund

Zu gewöhnlichem Mauerwerke kann der Kalk frisch verwendet werden, während zu Putzarbeiten derselbe längere Zeit in den Gruben gelagert haben muß.

F e 11 k a 1 k (Luftkalk, Ätzkalk) wird entweder nach Raummaß, häufiger aber nach Gewicht beschafft. 1 »Tonne« Kalk hat 2 hl Inhalt, 1 hl wiegt 275 bis 280 kg und liefert, trocken gelöscht, 1‘3 bis 2’5 hl Kalkpulver, naß gelöscht 1 • 8 bis 2 • 5 hl Sumpfkalk (Weißkalk).

1 hl Kalkpulver wiegt 80 bis 100 kg, 1 hl Weißkalk wiegt bei 50 Prozent Wasseranteil etwa 275 kg.

Sand nennt man die körnige Zerteilung fester Steine in mehr oder weniger feinem Zustande. Man hat demnach Quarzsand, Kalksand, Glimmersand etc. Nach der Gewinnungsart unterscheidet man: Gruben- oder Grabsand, d. h. solchen, welcher aus Ablagerungen auf dem festen Lande ausgegraben wird; Flußsand, aus Flußbetten gewonnen, und Meersand, welcher aus dem Meere, namentlich von dessen Ufern, gegraben wird. Der Sand ist im Bauwesen ein für die Mörtelbereitung wichtiges Material. Flußsand ist meist • reiner als Grubensand, die Körner aber mehr abgerieben, also nicht so scharf.

Kies kann als grober Sand bezeichnet werden. Während die Körner des Sandes höchstens die Stärke eines Linsenkornes haben, können diejenigen des Kieses, je nach der Verwendung, Körner größer als Walnüsse haben. Kies ist ebenfalls ein in vielen Fällen wichtiges Baumaterial, besonders bei der Betonbereitung.

Der Sand muß scharfkantig (resch) und rein, von erdigen, lehmigen und organischen Beimengungen frei sein. Unreiner Sand muß gewaschen werden.

Wasser. In Bezug auf die Wahl des zur Mörtelbereitung nötigen Wassers gilt dasselbe, was über das Wasser zum Kalklöschen gesagt wurde. Die Menge des zu verwendenden Wassers kann nicht für alle Fälle genau bestimmt werden. Man nimmt an, daß der Mörtel den richtigen Grad von Flüssigkeit habe, wenn er langsam und zusammenhängend von der Maurerkelle abrutscht.

Eine heiße Jahreszeit oder weiche, poröse Steine, auch Ziegel, die erst vor kurzem aus dem Brande gekommen sind, fordern einen flüssigeren Mörtel. Ob der Mörtel gut durchgearbeitet sei, erkennt man an dem Mangel von Kalkklumpen, an der gleichen Farbe des Mörtels und daran, daß sich beim Durchziehen der Kalkkrücke keine weißen Streifen zeigen.

Das Verhältnis der Mischung ist verschieden. Für Mörtel zur Herstellung gewöhnlicher Mauern nimmt man 1 Teil Kalk und 3, selbst 4 Teile Sand, bei gewöhnlichem Verputz 1 Teil Kalk und l‘/₂ bis 2 Teile scharfen, reinen Sand, während bei glattem Verputz nur 1 Teil Kalk und 1 Teil Sand genommen wird.

Es geben 100 l — 131 kg Kalkbrei, dann 300 l — 344 "5 kg Sand und 2*5 l Wasser 320 l = 478 kg nassen oder 373 kg trockenen Mörtel, d. h. 1 Teil Kalk und 2 Teile Sand geben 2 Teile Mörtel.

1 m³ Weißkalkmörtel 1 : 2 erfordert:

0'84 m³ Sand, 420 l gelöschten Kalk und 170 / Wasser.

Für den Gebrauch gelten nach C. Schwatlos Handbuch folgende Sätze (vorausgesetzt, deutsches Ziegelmaß):

Gegenstand

Mörtel

Gelöschtei

Kalk

U 11-

gelöschter

Kalk

Liter

Liter I Hektoliter

Zu Bruchsteinmauern.

Zu 1 m³ Mauerwerk aus Bruchsteinen durchschnittlich

a)    mit unregelmäßigen kleinen Steinen zirka t/₄ mehr

als unter c)..................

b)    mit dergleichen großen Kalksteinen zirka i/₆ mehr

als bei c)...................

c)    mit lagerhaften Kalksteinen l/₃ vom ganzen Inhalt .

Zu 1 m³ Mauerwerk von Feldsteinen........

350

420

390

330

400

150

180

CCOuO CT) t>-

H ri rH

0-90

1-05

0-97

0-83

105

Zu Ziegelmauer werk.

Zum Mauern von Ziegeln (drei Steine stark) zu 1 m2 Bei Mauern 2 '/₂ Ziegel stark zu l«³.......

n    » x rri.......

„    „ l«³.......

n »    1 m3 .......

n .    I«² .......

300

285

270

kOOO ZD O CO CN CM

130

IQ

115

100

13

o o o o o o

© OI OS 05 CI ©

Zu Riegel wänden.

Zu 1 m² 1 Ziegel stark, das Holz 14 cm stark . .

» 1 m'¹ V-2 >»

14 cm

62

25

25

10

0-15

0-06

Zu Pflasterungen.

Von Quadratsteinen pro Quadratmeter....... .

Von Ziegeln auf der hohen Kante, 12 cm stark zu 1 m'2 mit gewöhnlichen Ziegeln ganz in Kalk gelegt . . . „    „    „    nur die Fugen vergossen .

„ kleinen Ziegeln (Klinker) in Kalk gelegt . . . „    „    „ nur die Fugen vergossen . . . .

65

30

16

40

20

30

13

15

10

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

IO GC

TH o O O O cg © ööoö

Liter Hektoliter

Liter

Gegenstand

Mörtel

Gelöschter

Kalk

Un-

gelöschter

Kalk

Von Ziegeln auf der flachen Seite zu 1 ni¹

mit gewöhnlichen Ziegeln in Kalk gelegt . . . . _    „    „ nur die Fugen vergossen

15

10

kleinen Ziegeln in Kalk gelegt

20

Ms* -O

0-03

0-02

n „    „ nur die Fugen vergossen . . .

Mit Fließen pro Quadratmeter

von großer Form in Kalk gelegt.......

„    „ nur die Fugen vergossen . .

„ kleiner Form in Kalk gelegt.......

„ nur die Fugen vergossen . .

12

12

15

10

0-05

0-03

0-03

002

0-04

0-02

Zu Gewölben mit Mauersteinen.

Die Gewölbe sind in Größe und Stärke derart verschieden, daß man besser tut, dieselben nicht nach Quadratmeter, sondern nach der Anzahl der notwendigen Ziegel oder nach Kubikmeter zu bestimmen.

Zu 1000 Ziegeln in Gewölben aller Art, V₂ Stein stark Zu 1000 Ziegeln in Gewölben, */₂ Ziegel stark, mit

Gurten 1 Ziegel stark..............

Zu 1000 Ziegeln in Gewölben, 1 Stein stark, in den

Gurten D/a Stein............. . . .

Zu 1 m³ Gewölbe von Bruchsteinen.........

Desgleichen von Mauersteinen...........

1000

1100

1500

1500

1500

400

470

600

167

127

2-4

2-4

3-5

0-70

Zu Rauchfänge.

Bei freistehenden und angebauten Rauchfängen rechne man pro 1000 Stück Mauersteine.........

1500

375

205

Zum Mauern, Putzen und Ziehen von Gesimsen.

Zu 10 m von 25 cm Höhe und 30 cm Ausladung . . . 30 cm „

„ 40 cm „

„10 m 50 cm

, io* „

„ 10 m

cm

„    48 cm

55 cm

2475

430

667

860

1065

Die Erhärtung des Weißkalkmörtels erfolgt dadurch, daß sich aus dem Kalziumoxydhydrat des durch Austrocknen vom Wasser befreiten Mörtels durch Aufnahme von Kohlensäure wieder kohlensaurer Kalk bildet. Der Sand bezweckt nur die Verhinderung des Schwindens des Kalkes, die Erhöhung der Festigkeit desselben und die Schaffung möglichst großer Flächen für die leichte Bildung von kohlensaurem Kalk.

Besondere Arten des Weißkalkmörtels:

Kalkstuck. Derselbe besteht aus 2 Teilen Fettkalk und 1 Teil Gips.

StUCCO lostro. Gut abgelagerter Kalk, mit Marmorstaub gemengt, wird 5 mm stark als Rohputz aufgetragen, mit dem Reibbrette und mit Filz abgerieben und mit der polierten Kelle geglättet. Die hierauf heiß aufzutragende Politur aus 2 l Wasser, 24 g Seife, 22 g Pottasche und 95 g Wachs wird heiß gebügelt und hierauf in Spiritus gelöstes Wachs mit trockenem Lappen verrieben. Für die Malerei verwendet man feinsten, dünnflüssigen, mit Ochsengalle und Kaseinfarben versetzten Mörtel.

Aschenmörtel stellt man aus 1 Teil Kalk und 9 Teilen Asche her; derselbe ist wasser- und feuerbeständig.

Gipsmörtel kann nur im Trockenen benützt werden, weil er an feuchten Stellen nie austrocknet und allmählich seine Bindekraft vollständig verliert. Zu Abgüssen und feinen Arbeiten nimmt man 2 Teile Gips und 1 Teil Wasser {dem Inhalte nach gemessen). Bei weniger Wasser wird der Mörtel steifer, erhärtet aber schneller. Das Volumen des Mörtels ist gleich dem 1¹/%- bis l⁵/₀fachen Volumen des Gipses. Durch Beimengung von x/i6 Gewichtsteil Alaun und ebensoviel Salmiak wird der Gips härter.

Zum Mauern oder zum Rauhputz nimmt man 3 Teile Kalkmörtel mit 1 bis 2*5 Teilen Gipsmörtel.

Gipsstuck für Ornamente: 3 Teile Weißkalk, 4 Teile Gips und 1 Teil feinen Sand, oder gleiche Teile Kalk und Gips ohne Sand, wenn ganz glatte Oberflächen verlangt werden.

Durch Zusatz von Borax kann man das Erhärten des Gipses verzögern, und zwar ziemlich bedeutend.

Eine Berührung des Gipsmörtels mit Eisen ist zu vermeiden oder es muß das Eisen vorher durch gute Anstriche oder Verzinken geschützt werden.

Gips. Der zum Bauen verwendbare Gips wird durch Brennen bei 150° C von Gipssteinen,, d. h. schwefelsaurem Kalk, gewonnen, wobei der größte Teil des enthaltenen Kristallwassers entweicht und sich eine weiche, leicht zerreibliche Masse bildet, welche auf Stampf- oder Walzmühlen zu einem feinen weißen Pulver verarbeitet wird.

Bei der Verwendung wird dieses Pulver mit einem gleichen Teil Wasser eingerührt und schnell zum Gießen, Vergipsen, Verputzen usw. verwendet, da unter Entwicklung starker Hitze die Erhärtung sehr bald erfolgt. Bei der PThärtung dehnt sich Gips aus und behält die angenommene Form bei.

Diese Volumsvermehrung beträgt 1 °/₀.

22°

Wird der Gipsstein bei einer Temperatur von über 200° C gebrannt, so erhärtet Gips bei Wasserzusatz überhaupt nicht mehr, er ist »totgebrannt«. 1 ms Gipsstein wiegt 2200 bis 2900 kg und verliert durch das Brennen des Gewichtes, gebrannter Gips wiegt 1500 kg.

1 ms Gipsmörtel erfordert 1850 kg Gips und 800 l Wasser und wiegt 2550 bis 2900 kg.

Zu gewöhnlichem Mörtel eignet sich der Gips nicht, da er im Wasser löslich ist, auch mit der Zeit an Härte nicht zunimmt.

Die Verwendung des Gipses, welche gleich nach dem Abbinden geschehen muß, beschränkt sich hauptsächlich auf das Arbeiten im Innern, Ziehen von Gesimsen und Rohrdecken, auf Eingipsen von Spiegelhaken, Dippeln usw., sowie auf die Herstellung von gegossenen Stückarbeiten und Verzierungen.

Soll Gipsmörtel recht fest werden, dann setzt man ihm Leim zu, soll er mehrere Tage plastisch bleiben, dann Eibischwurzeln. Durch Schleifen der mit Gips und Leimwasser geputzten Fläche mit Bimsstein, Sandstein, Trippei, Leinwand und Seifenwasser erzielt man glatte Flächen. Zum Polieren benützt man Öl oder Wachslösung auf einem Wollappen.

Zur schnelleren Erhärtung kann man x/i6 Teil Alaun und Yig Teil Salmiak zu 1 Teil Gips zusetzen. Der gebrannte und zerstoßene Gips wird nach Sack oder Faß = 1 hl gekauft.

Beim Gebrauche erhält der gebrannte Gips keinen Zusatz an Sand; beim Anmachen mit Wasser geben 100 / Gips nur 75 1 Mörtelmasse.

Tabelle über den Bedarf an Gips.

Liter

Gipsmörtel

Liter Gips

1.    Zu 1 m² Putz gerohrter Decken und Wände:

a)    mit wenigem Gipszusatz zum Kalk i/₂ cm stark.....

b)    mit starkem Gipszusatz zum Kalk l/₄ cm stark......

2.    Zum Putz des gerohrten Holzwerkes in Riegelwänden:

a)    zu 1 m'² das Holzwerk im Durchschnitt 15 bis 20 cm breit

im Zusatz zu Kalk..................

b)    zu 1 m² desgleichen, wenn das Holzwerk 8 bis 10 cm breit ist

3.    Zum Putzen vorspringender Balken mit stärkerem Gipszusatz

für 10 Längenmeter.................

4.    Zum Ausputzen der Fugen:

a)    zu 1 tri² Mauer....................

b)    zu 1 m² Fachwand..................

5.    Zum Verputz der Fassaden als Zusatz zum Kalk:

wenn c^ie Fassade reich verziert ist, für 1 m²........

6.    Zum Ziehen von Voluten, Gesimsen: zu 1 m Voluten 10 bis 15 cm hoch als Zusatz zum Kalkmörtel

zu 1 m Deckengesims mit Hohlkehle...........

zu 1 ni² starken Quaderputzes..............

zu 1 m Brustgesims 15 cm hoch, 8 cm Ausladung......

zu 1 Fenster mit gegliederter Einfassung.........

zu 1 Fenster für den Fries und die Verdachung über der

Einfassung......................

zu 1 Torweg mit gegliederter Einfassung, Schlußstein, Fries

und Verdachung...................

zu 1 m Pilaster mit Sockel und Kapitäl..........

zu 10 m Verputz der Gesimsabdeckungen.........

zum Eingipsen von 1 Stück Schelleisen der Abfallröhre . . .

7.    Anzusetzende Verzierungen, als Konsolen, Rosetten, Schlußsteine, Köpfe, Zahnschnitte, Blätterstäbe, werden in der Regel fertig vom Bildhauer geliefert und einschließlich Modellkosten und Befestigen berechnet. Will man aber das Gipsmaterial darin ermitteln, so geschieht es nach Kubikinhalt. Zu einem Kapitäl von 125 / Inhalt gehören 200 l Gips.

25—3

1-4

3*3

1-5

30

25

33

2-5

0-3

3—5

4—0

3—3-5

3-5—5

X TI

10

3-5—4-5

2-6

12

24

35

20

1-3

0-6

4-6

16

32

47

26

1-4

0-8

Verschiedene Abarten des Gipsmörtels:

Alaungips, Marmorzement, Mac Lean Zement. Entsteht, wenn der gebrannte Gips unter Zusatz einer Alaunlösung 1 : 12 neuerlich bis zur Rotglut erhitzt wird, gepulvert und mit Alaunlösung angemacht wird. Er hat mit 20 Prozent Wasser angemacht hydraulische Eigenschaften, bindet langsam ab (4 Wochen) ist polierbar, waschbar und wetterbeständig.

Parianzement oder Boraxgips. Derselbe hat ähnliche Eigenschaften wie der Alaungips. Hier tritt an Stelle der Alaunlösung eine Boraxlösung 1:11 und das Anmachen erfolgt mit einer Weinsteinlösung in Wasser 1:11.

Scagiol wird aus feingebranntem Gips bei Zusatz von Marienglas (Gipsspat) und Leimwasser hergestellt.

Weißstuck, Derselbe besteht aus einem Gemenge von feingesiebtem Kalk, 10 Prozent feinen Sand ''Marmorstaub) und Gipsbrei, welches in Schichten von 1 mm Stärke auf den Weißkalkmörtelverputz aufgetragen wird.

Gipsmarmor, d. i. feingesiebter Gips mit etwas Leimwasser und Zusatz von Farbstoffen.

Gipsdielen. Siehe auch Abschnitt »Künstliche Steine«.

Um möglichst rasch zu bauen, ist erforderlich, dies möglichst trocken zu bewerkstelligen, denn welcher Bauinteressent hat nicht schon schmerzlich empfunden, wie langweilig bei den bisherigen Baumethoden das Austrocknen der Decken, Wände und des in die Balkenfache häufig feucht kommenden Schuttes ist, besonders bei kalter und feuchter Witterung.

Die Gipsdielen dagegen kommen vollständig trocken in den Bau.

Ihre höhere Feuersicherheit gegenüber Holzverschalung mit Rohrung und Putz ist durch mehrfache Brandproben erwiesen, wie auch die amtlichen Atteste bezeugen.

Sie entsprechen allen hygienischen Anforderungen, weil — was namentlich für Zwischenböden bei Verwendung der vollständig trockenen Gipsdielen in Betracht kommt — kein Faulen und Stocken des Holzes, keine Schwammbildung und keine gesundheitsschädlichen Ausdünstungen möglich sind.

Sie sind reinlich und geruchlos, lassen aber Ungeziefer aufkommen.

Als schlechte Wärmeleiter gewähren die Gipsdielen wirksamen Schutz gegen Witterungseinflüsse, was besonders für Dachwohnungen und Fabriksräume von Wichtigkeit ist. Das Bilden von Niederschlägen bei Sheddächern , wird vermieden.

Die Vorzüge der Patentgipsdielen sind:

Große Billigkeit, Verwendbarkeit in jeder Jahreszeit, auch im Winter, unbedingte Trockenheit, bedeutende Abkürzung der Bauzeit; denn die aus Gipsdielen hergestellten Zwischenböden sind sofort trocken, ermöglichen somit unverzügliches Legen der Fußböden, und die aus Gipsdielen hergestellten Wände, Decken und Fußböden, sowohl bei Holzträmen als bei Eisenträgern, sind einschließlich des feinen Putzüberzuges, wo solcher erforderlich wird, in sehr kurzer Zeit trocken.

Leichte Verwendbarkeit, bequeme Verarbeitung, denn die Gipsdielen lassen sich in beliebiger Form hersteilen und wie Holz sägen und nageln.

Große Leichtigkeit und somit bedeutend geringere Belastung der Träger und Träme als bei Mauerwerk; es kann deshalb das Holz- und Eisengebälk wesentlich schwächer genommen werden.

Hydraulische Mörtel werden hergestellt aus hydraulischem Kalk, Romanzement, Portlandzement oder hydraulischen Zuschlägen.

Die Mischung der Mörtelmaterialien erfolgt in der Praxis nach Raumteiler ; eine größere Genauigkeit der Mischung (die bei hydraulischen Mörteln von Bedeutung sein kann und für Probeversuche unerläßlich ist) wird bei Benützung von Gewichtsteilen erzielt. Will man hiervon Gebrauch machen, so können die nachstehenden Angaben über die Beziehungen zwischen Gewicht und Volumen der gangbarsten Mörtelmaterialien benützt werden.

Hydraulischer Kalk. Man nennt einen Kalk hydraulisch, wenn er über 10 Prozent Kiesel- und Tonerde enthält, so daß er dadurch die Eigenschaft gewinnt, unter Einwirkung von Wasser zu erhärten. Man gewinnt ihn durch einfaches Brennen von natürlichen Mergel- oder Wiesenkalken (tonhältige Kalke) unter der Sintergrenze.

Zum Löschen erfordert er 30 bis 50 Prozent Wasser, seine Volumsvermehrung beträgt 50 Prozent. Er erhärtet langsam, wird wasserbeständig und frostsicher.

Er verträgt bis zu 5 Teilen Sandzusatz zu 1 Teil hydraulischen Kalk und gibt aus 1 Teil hydraulischen Kalk und 3 Teilen Sand, 3 Teile Mörtel. Zu 1 m³ Mörtel sind dann 340 kg hydraulischer Kalk erforderlich.

Ein Faß der Normalpackung mit

Portlandzement hat ein spezifisches Gewicht nicht unter 3⁻10—3⁻25 pro Kilogramm. Das auf einem Siebe von 900 Maschen pro Quadratzentimeter bis 10 Prozent Rückstand lassende Pulver wiegt pro Hektoliter: lose gelagert 120 bis 140 kg, fest gelagert 180 kg. etwa 1¹25 hl Inhalt hat das Gewicht von 200¹), bzw. 180²) kg. 1 w³ wiegt 1400 kg, 1 Normalsack G0 kg.

Romanzement hat ein spezifisches Gewicht von 800 bis 1050 kg/m* in losem Zustande. Ein Normalfaß wiegt 250 kg, ein Normalsack 60 kg.

Hydraulische Zuschläge sind natürliche oder künstliche Stoffe, welche an Stelle des Sandes dem Kalkbrei zugesetzt werden, wodurch demselben hydraulische Eigenschaften verliehen werden.

Zu den natürlichen Stoffen gehören:

Die Pozzuolanerde, d. i. ein vulkanisches Produkt in Form von einem staub- oder sandähnlichen Körper, selbst auch in Steinform. Diese Pozzuolanerde kommt im vulkanischen Gebirge überall vor. Die Hauptbestandteile sind Tonerde. Der Name rührt von der Stadt Pozzuoli bei Neapel her.

Der Grundstoff aller Pozzuolana ist eine Art Tonmergel mit 15 bis 20 Prozent Eisen, weshalb die Pozzuolanerde auf die Magnetnadel wirkt.

Man unterscheidet zwei Gattungen:

Die neapolitanische Pozzuolana ist grau, gelb, braun, schwärzlich, enthält sehr viel leicht zerreibliche Schlacke. Sie ist vulkanische Asche des Vesuvs.

Die römische Pozzuolanerde ist rotbraun, mit Feldspat vermischt. Diese gibt für sich allein, nur mit Kalk gemengt, einen vortrefflichen hydraulischen Mörtel. Alle Pozzuolana müssen mit Sand, ja sogar mit Grand (Kies) gemengt werden, um einen festeren Zusammenhang zu erhalten. Die Pozzuolana kommen nicht nur in Italien, sondern auch in Frankreich im Departement de Loire und in Island vor. Bei Anfertigung des Mjrtels aus der Pozzuolana muß die Masse sehr gut geknetet und nur in kleinen Massen geschlagen oder gestampft werden. Lose wiegt 1 m³, 880 kg.

Traß (holländischer) ist ein vulkanischer Tuffstein und wird am Rhein gebrochen, derselbe wird zu Wasser nach Holland transportiert, dort gemahlen und als Pulver erst Traß genannt. Er hat ganz die Eigenschaften der Pozzuolana, nämlich daß er, wenn man ihn mit Wasser und gelöschtem Kalk zu einer steifen Masse abgeknetet, unter Wasser zu einem steinähnlichen Körper erhärtet. Der Stein, aus welchem der Traß gewonnen wird, ist der »Bruchstein von Ante mach«, ein gelb, grau, bräunlicher Stein, welcher nichts anderes als eine poröse Schlacke ist.

Die Bestandteile des Traß sind 70 Teile Kieselerde, 20 Teile Tonerde und 10 Teile Eisenoxyd. Es gibt zwei Gattungen, den Stein von Anternach und den Stein von Bull. Die Bereitung des Mörtels ist gerade wie bei der Pozzuolanerde. 1 m³ wiegt 950 kg.

Santorinerde ist ein vulkanischer Stoff, welcher auf der Insel Santorin in Griechenland vorkommt, und erscheint als ein feiner Sand. (Bimsstein und Asche). Die Santorinerde hat ähnliche Eigenschaften wie die Pozzuolanerde und sogar Vorzüge vor dieser. Mit der Santorinerde erzeugt man auch die besten künstlichen Quader.

Zu den künstlichen Stoffen gehören:

Schlackenzement (Schlackensand) ist gemahlene, staubfreie, granulierte, basische Hochofenschlacke, deren spezifisches Gewicht in leicht eingesiebtem Zustande 900 kg/m³ beträgt.

Kohlenasche, wird aus vollständig ausgebrannten gemahlenen Kohlen oder Torf (Asche) hergestellt. 1 m³ wiegt 750 kg.

Ziegelmehl. Das Pulver (Mehl) von scharf gebrannten Ziegeln (Klinkern) gilt als hydraulischer Zuschlag.

Hydraulischer Mörtel. Hydraulischer Kalk mit Wasser, häufig aber auch noch mit einem Sandzusatz breiartig gemengt, gibt den hydraulischen Mörtel. Wegen seines schnellen Erhärtens im Wasser findet er die ausgedehnteste Verwendung bei Wasserbauten, so auch zum Verputz an feuchten

Stellen und zur Herstellung von Isolierschichten, welche das Aufsteigen der Grundfeuchte verhindern. Die Sandzusätze richten sich nach der Bestimmung des Mörtels. Der hydraulische Mörtel wird erzeugt, wenn man zu einem Maßteile hydraulischen Kalkes ein Maßteil Wasser mengt. Zur Vermeidung von Knollen ist es nötig, den Kalk unter beständigem Umrühren in das Wasser zu sieben. Für Bauten, die immer unter Wasser stehen und großem Drucke und den Strömungen ausgesetzt sind, nimmt man 1 Teil hydraulischen Kalk und 2 oder 3 Teile Sand. Zu Kanal- und Kellermauern, zu Estrichböden, Wasserbehältern, Fundamentisolierungen nimmt man 1 Teil Kalk und 2 Teile Sand.

Romanzementmörtel. Reiner Romanzement, der in der Regel rasch abbindet, erhält einen Zusatz von Sand. Je größer dieser Zusatz und je niedriger die Temperatur, desto mehr verlangsamt sich das Abbinden. Die Normalmörtelmischung besteht aus 1 Teil Romanzement und 3 Teilen Sand. Langsam bindende Romanzemente erhärten an der Luft in 24 Stunden, unter Wasser in 27 Tagen, rasch bindend hingegen in 24 Stunden, bezw. 6 Tagen.

1 m³ Mörtel des Mischungsverhältnisses:

1 : 2 erfordert 441 kg = 490 7 und 240 7 Wasser;

1 : 3 erfordert 310 kg — 344 7 = 0’40 m³ Romanzement 1030 7 Sand und 230 7 Wasser.

Er findet die weitgehendste Verwendung dort, wo Wasserzudrang rasche Dichtung erfordert, dann für Putz-, Gesims- und Gußarbeiten.

Portlandzementmörtel. Dies der beste und festeste Mörtel, welcher an der Luft rasch, unter Wasser langsamer erhärtet, dann wasserdicht und wasserbeständig ist. Er benötigt 20 bis 40 überall dort, wo rasches Abbinden und eine dichte, feinkörnige Struktur erforderlich ist, verwendet.

Für Fundamente, Kellermauern, Pfeiler, Gewölbe wendet man eine Mischung im Verhältnisse des Portlandzementes zum Sande von 1 : 4 bis 1 : 3, für Wasserbauten, Wiederlager, Gewölbe, Gesimse; Sockel etc. 1 : 2 und zum Vergießen und Ausfugen 1 : 1 an.

1 m³ des Mischungsverhältnisses :

Portlandzement

1 :    2    erfordert    696    kg    = 490 7

1 : 3 1 : 4 1 : 6 1 : 10

0‘5ö m³ Romanzement 980 7 Sand

0/

/o

Wasser und wird ohne Sandzusatz

Wasser 240 7,

230 »

220 »

220 »

200 »

Es geben: 1 Teil Portlandzement und 2 Teile Sand 2*10 Teile Mörtel

2*90    »    »

Kalkzementmörtel (Verlängerter Mörtel). Dem Zementmörtel wird Ätzkalk zugesetzt. Dieser Mörtel ist billig, besitzt größere Zug- und Druckfestigkeit und ist geschmeidiger als Zementmörtel.

Je ein Teil Portlandzement und Fettkalk mit 6 Teilen Sand geben 6 Teile Kalkzementmörtel.

Die gebräuchlichsten Mischungsverhältnisse sind:

Ätzkalk

488 »

344 »

262 »

372 »

251 » — 177 » 153

108 »

Sand 980 7 1038 » 1050 » 1070 » 1080 »

Zement

Sand

CM tH

6—7

6—9

Wird dem Weißkalkmörtel yl0 bis y₁₂ Zement zugesetzt, so nennt man ihn »verlängerten Mörtel«.

Pozzuolanzementmörtel. Dieser kräftig hydraulisch wirkende Mörtel besteht aus Pozzuolanerde, Kalkbrei und Sand im Verhältnisse 3:1:2 oder 3:3:1. Er eignet sich namentlich für Bauten im Moorwasser, welches der Portlandzement nicht verträgt.

Trasszementmörtel. Die gebräuchlichsten Mischungen bestehen aus 1 Teil Trass, 0‘5 Teilen Fettkalk und 1 Teil Sand,

1 Teil

oder 1

Er ist besonders widerstandsfähig gegen Meerwasser, Säuren und Witterungseinflüsse.

3 Teilen »

Santorinmörtel wird hauptsächlich bei Wasserbauten oder im Feuchten verwendet, weil er an der Luft bröckelig und dann seiner Härte verlustig wird.

Schlackenzementmörtel. Dieser hat keinen Zusatz an Sand. Man mischt 1 Teil Fettkalk und 4 bis 5 Teile Schlackenmehl; er ist unter Wasser plastisch, zähe und erhärtet nach 15 bis 20 Stunden.

Aschezementmörtel besteht aus 1 Teil Asche und 1 Teil gepulvertem, gelöschten Kalk.

Ziegelmehlzementmörtel. Er wird gewöhnlich aus 1 Teil Fettkalk, 1 Teil Ziegelmehl und 2 Teilen Sand oder 3 Teilen Fettkalk, 2 Teilen Ziegelmehl und 3 Teilen Sand hergestellt.

Mörtel- und Betonmischungen; Ergiebigkeit der Mischungen.

1. Kalkmörtel.

1 Teil Kalk und 2 Teile Sand geben 2 Teile Mörtel.

Hydraulische Mörtel.

Mörtel mit hydraulischem Kalk I

Trass mörtel

Mörtel mit Portlandzement

Sand Wasser Mörtel ! Trass

Fett

kalk

Saud

Mörtel

Zement

Sand

Kalk

Wasser

Raumteile

Raumteile

Raumteile

1-05

888 Sqi

th cm cb cb cm

9 99

-toioi

05

Portlandzement

1 | 0-70 | 0-65 | 1-40

Romanzement

Hydr.

Kalk

rH rH

iH CM CO

888

9 cm cb

rH

rH rH

CI

w    HI

0.5

085

10

1-0

1-5

2-0

0-45

0-55

0-90

080

1-05

1-30

1-30

1-35

1-60

1-50

1-70

1-50

2-30

3-10

3-80

4-90

1-60

6-00

6-80

7-70

9-40

¹

Österreichische Norm.

²

) Deutsche Norm.

Beton.

Ein Gemenge eines Mörtels mit Steintrümmern (Schotter) von der Größe von 0'5 bis 3 cm heißt Beton.

Letzteren

Je nach der Gattung des Mörtels unterscheiden wir Romanzement-, Portlandzement- oder Schlackenzement-, Gipsbeton, verwendet man höchst selten, weil er weder wasserdicht noch wasserbeständig ist. Ebenso ist die Verwendung von hydraulischem- oder von Weißkalkmörtel

zur Betonbereitung' eine Seltenheit. Für Fundamentmauerung wird zuweilen Asphaltbeton verwendet, während Schlackenbeton nur zur Ausfüllung des Mauerwerkes etc. Anwendung findet.

Ein Zusatz von Trass erhöht die Festigkeit des Betons.

Der als Füllstoff verwendete Kies muß rein und scharfkantig sein.

Zur Herstellung eines Betons bedarf man von Portlandzement 40 °/₀, von Romanzement 45 °/o und von hydraulischem Kalke 75 u/o des Gewichtes an Wasser auf reinen Zement bezogen.

Die Schottermenge muß so groß sein, daß jeder Schotterstein vom Mörtel eingehüllt wird; zuviel Mörtel macht den Beton weich, derselbe läßt sich schwer stampfen und verteuert ihn.

Man ermittelt die Mörtelmenge, indem man ein Gefäß mit Schotter, mit Wasser füllt; diese zugegossene Wassermenge um 15 bis 20 °/₀ vermehrt, ergibt die notwendige Mörtelmenge.

Erfahrungsgemäß gibt 0*145 m³ Portlandzement, 4 X 0'145 m³ Sand und 6 X 0*145 m³ Schotter 1 m³ fertigen Beton 1:4:6; es braucht daher 1 m³ Beton 1*6 nt³ trockene Mischungsteile.

Wird der Beton nur auf seinem Verwendungsorte geschüttet und erhärten gelassen, so wird er als Gu ßbeton bezeichnet; erfolgt jedoch nach dem Schütten eine weitere Behandlung durch Stampfen (Walzen, Pressen etc.), so wird er Stampfbeton genannt. Durch diese Behandlung wird er fester und widerstandsfähiger und vermindert sein Volumen um ¹/i. Zu 1 m³ Stampfbeton ist 1*5 bis 1*6 m³ Material erforderlich.

Die nachstehend angegebenen Mischungen sind teils für trockene, teils für nasse Betonierung geeignet. Bei letzterer ist ein höherer Mörtelanteil als bei der trockenen erforderlich.

Für die trockene Betonierung bestimmt man den günstigsten Mörtelanteil, indem man den Gesamthohlraum, den der Steinschlag etc. enthält (von 0*3 bis 0*5 des Raummaßes betragend), genau ermittelt; dieser Hohlraum, mehr einem geringen Zuschlag, für schwache Umhüllung der Stein-und Kiesstücke bestimmt, bildet den erforderlichen Mörtelanteil im Kubikmaß.

Der Mörtelbedarf ist geringer, wenn in dem Steinschlag, Kies etc. möglichst alle Korngrößen zwischen 5 bis 50 mm Durchmesser vertreten sind, weil dadurch die Hohlräume verkleinert werden. Beton von derartig gemischtem Korn verträgt auch einen höheren Sandzusatz. Der erforderliche Mörtelanteil ist bei Beton, welcher eingestampft wird, kleiner, als bei bloß geworfenem.

Hydr. Kalk

Trass

Porti.

Zement

F ettkalk

Sand

Kies

Steinschlag

Ziegel

schlag

Betonmenge

fcjj i|

Se ||

Port. Zem.

F ettkalk

Sand

Kies

Steinschlag

Betonmenge

ll i| S,|

g p -5 « rt E p ts

Raumteile

Raumteile Raumteile

Raumteile

Raumteile

Raumteile

1-33

1-2

0-65

0-65

0-80

0-70

0-75 0 45

§§§

CM §00

rH tH

tH r- tH rH —H r—

I I I I I ¹⁻¹

CMCCOCOCMCMtßtM

2-50

to OS C OC -t ©

35    1

4-4    1

LO LO OS IO

3-75

5-65

to

to

Cr

4-0

Ci

5*5

CS Ol ^ OS to to

© CM

_T—t tH_

wr. o ■4t f-

CD 05 xO © CM ^

OfflOiOiOO

M-

OS CO 05 tÖ OC C5

Normen über hydraulische Bindemittel.

Durch Zusammenwirken verschiedener deutscher technischer Vereine sind im Jahre 1877 Normen für die einheitliche Lieferung und Prüfung von Portlandzement vereinbart worden; diese Normen sind für den Bereich der preußischen Bau Verwaltung durch Ministerialverfügung vom 10. November 1878 in Geltung gesetzt worden. Durch Ministerialverfügung vom 16. August 1880 ist sodann die königliche Prüfungsstation für Baumaterialien in Berlin als entscheidende Instanz in Streitfällen zwischen den staatlichen Baubehörden und

den Portlandzement-Fabriken über die Qualität der Ware eingesetzt worden.

Später als in Deutschland sind gleichartige Normen auch in Österreich durch den österreichischen Ingenieur- und Architekten verein und den Gewerbeverein in Wien, ferner in der Schweiz, in Schweden und Dänemark ans Licht getreten. Die schweizerischen Normen, welche in ihrer ersten Fassung vom 16. Oktober 1881 den deutschen Normen durchaus ähnlich waren, sind 1883 einer Umarbeitung unterzogen worden, bei welcher als entscheidende Probe diejenige auf Druckfestigkeit eingeführt ist.

Die russischen Normen — im Ressort des Ministers für Wegbau ämtlich eingeführt — sind den deutschen Normen fast gleich.

Die nachfolgende Zusammenstellung enthält in auszugsweiser Wiedergabe das wesentlichste aus den österreichischen und deutschen Normen.

Österreichische Normen

für die einheitliche Benennung der hydraulischen Bindemittel für die einheitliche Lieferung und Prüfung von Portlandzement u. dgl. für Zementkalk.

Deutsche Normen

für einheitliche Lieferung und Prüfung von Portlandzement.

ge-

4. Hydraulische

1.    HydraulischerKalk, in Stücken oder Pulverform; auf den Markt gebrachter magerer Kalk, der die Eigenschaft besitzt, einige Zeit nach seiner Verwendung im Wasser zu erhärten.

2.    Zementkalk (Romanzement, hydraulischer Zement), ein Kalk von so wesentlich hydraulischen Eigenschaften, daß das aus den brannten Steinen durch Mahlen künstlich erzeugte Pulver in kurzer Zeit unter Wasser erhärtet.

3. Portlandzement, ein in bestimmten Verhältnissen aus Ton und Kalk zusammengesetztes Material bis zum Sintern gebrannt und dann gemahlen.

Zuschläge. Vulkanische Massen mit geringem Kalkgehalt, welche gemahlen dem Fettkalk zugesetzt, ein langsam erhärtendes Bindemittel liefern.

Thesen des Deutschen Zementfabrikantenvereines von Ende Februar 1883:

P o r 11 a n d z e m e n t ist ein Produkt, entstanden durch innige Mischung von Kalk und Ton, als wesentlichen Bestandteilen nach bestimmten Verhältnissen, darauffolgendem Brennen bis. zur Sinterung und Zerkleinerung bis zur Mehlfeinheit.

Jedes Produkt, welches auf andere Weise entstanden ist oder welchem während oder nach dem Brennen fremde Körper beigemischt werden, ist nicht als Portlandzement zu betrachten. Ein Zusatz bis 2 Prozent Gips behufs Regulierung der Abbindezeit ist jedoch gestattet.

Preisstellung.

per Tonne (Faß).

Portlandzement und Zementkalk pro 100 kg.

Packung.

Portlandzement und Zementkalk in Fässern ä 200 bzw. 250 kg Brutto bis höchstens 5 %, bzw. 1 * 5 °/₀ für Packung, in Säcken ä 60 kg Brutto.

Bindezeit.

Ohne Sandzusatz für rasch bindende Portlandzemente 10, für Romanzemente 7 Minuten; für langsam bindende Portlandzemente nicht vor 30, für Romanzemente nicht vor 15 Minuten.

In Tonnen (Faß) von 180 kg Brutto und 170 kg Netto; halbe Tonnen von 90 kg Brutto und 83 kg Netto; Säcke von 60 kg (nach vereinbartem Gewicht) Brutto.

Für langsam bindende Zemente nicht unter ¹j% (2) Stunde.

Probe des Abbindens.

Aus einem steifen Brei wird auf einer Glasplatte ein zirka 1 * 5 cm dicker, nach den Rändern dünn auslaufender Kuchen gebildet. Sobald derselbe soweit erstarrt ist, daß er einem leichten Druck mit dem Fingernagel oder einem Spatel widersteht, ist der Zement als abgebunden zu betrachten. Die Versuche sind bei einer mittleren Temperatur des Wassers und der Luft von 15 bis 18° C vorzunehmen, eventuell sind die Temperaturverhältnisse zu berücksichtigen.

Volumbeständigkeit und Probe derselben.

Ein an den Rändern dünn auslaufender Kuchen aus Portlandzement wird auf eine Glasplatte gesetzt — 1 bis 24 Stunden unter Wasser — bei anderen Bindemitteln an einem vor Zugluft und unmittelbarer Einwirkung der Sonnenstrahlen geschützten Orte aufbewahrt. Es dürfen auch nach längerer Beobachtungszeit an den Rändern keine Verkrümmungen oder nach den Rändern sich erweiternde radiale Risse auftreten.

Feinheit der Mahlung.

Hydraulische Mörtelmaterialien, Zementkalke und Zemente sollen so fein als möglich gemahlen sein. Sie dürfen auf einem Siebe von 900 Maschen pro Quadratzentimeter nicht mehr als:

25 Prozent (10 Prozent)

18 Prozent

10 Prozent

Rückstand hinterlassen. — Drahtdicke des Siebes 0'1 mm.

Eisenbeton (Armierter Beton).

Um den Beton zu verstärken und dessen Zug- und Druckfestigkeit, sowie Scherfestigkeit zu vermehren, werden in denselben, dort wo Zugspannungen auftreten, Eiseneinlagen eingebettet. Der Beton schützt das umhüllte Eisen vor dem Rosten und da auch dessen Temperatur-Ausdehnungskoeffizient nahezu gleich jenem des Eisens ist, folgt er auch im gleichen Maße den Temperatureinflüssen ohne daß eine Lockerung der Verbindung eintritt.

Eisenbeton gilt als gleichmäßiges, elastisches Material, in welchem Zugspannungen vernachlässigt werden können, die Eiseneinlagen jedoch so angeordnet sein müssen, daß ihre Spannungen sicher auf den Beton übertragen werden.

Die Eiseneinlagen sind vom Schmutze, Rost und Fett vor dem Einbetten zu reinigen und die Enden der auf Zug beanspruchten Teile so zu befestigen (umbiegen), daß sie nicht gleiten können. Die Einbettung erfolgt meist an dem unteren Rande der Konstruktion so, daß sich mindestens 1 cm Beton, bei dünnerem Eisen als 10 mm auch 0’5 cm, zwischen der Außenfläche und der Armierung befindet.

Der zur Verwendung gelangende Beton soll pro 1 ms wenigstens 300 kg Portlandzement, höchstens 3 Teile scharfkantigen, reinen Sand von max. 5 mm Korngröße und 4 Teile scharfkantigen Kies- oder Schlägelschotter von höchstens 19 mm großen Steinen enthalten.

Sauere Schlacke ist von der Verwendung auszuschließen.

Die Verwendung des armierten Betons ist eine vielfache und heute in vielen Fällen eine ausschließliche. Man stellt Platten, Bausteine, Träger, Gewölbe und Säulen, überhaupt Tragkonstruktionen, Dampfschornsteine, Treppen etc. her. Es sei an dieser Stelle der wichtigsten Konstruktionssysteme Erwäh

nung getan.

Aerolithsteine: siehe diese im I. Teil.

System Monier. Im Beton befindet sich in der Nähe des auf Zug beanspruchten Randes ein aus Rundeisen hergestelltes an den Kreuzungspunkten mit Draht verbundenes Stabgeflecht aus 5 bis 7 mm starken Stäben bei einer Maschenweite von zirka 10 cm.

System Rabitz. Hier tritt an die Stelle des Stabgeflechtes ein Drahtnetz aus 1 bis 1*5 mm starken Drähten bei einer Maschenweite von 1*5 bis 2*5 cm. Statt Zementbeton wird Kalk- oder Gipsmörtel verwendet. Wegen des Fehlens der Wetterbeständigkeit und der geringen Tragfähigkeit verwendet man die Rabitzkonstruktionen für schwache Abteilungswände und Verkleidungen im Inneren von Gebäuden.

System Golding. An Stelle des Stabgeflechtes oder Drahtnetzes tritt das Tragnetzblech (expanded metall). Die Platte aus Portlandzementbeton 1:2: 3, wird 8 cm stark bei 1'80 m Spannweite.

System Melan Segmentbogenförmig gestaltete T- oder I-Eisen Nr. 8 oder 10 werden in Abständen von 0*80 bis 1 * 00 m bei einer Spannweite von Maximum 4 • 00 m in Portlandzementbeton 1:2:3 eingebettet. Ähnlich diesem System ist das

System Holzer, bei welchem statt der Melanträger 20 bis 22 mm hohe, gerade I-Quereisen in 10 bis 15 cm Entfernung bei einer Spannweite von höchstens 2 • 5 m in Beton eingelegt werden.

System Müller und Marx. Die Querträger nach System Holzer werden mit 1 bis 1'5 cm Dicke in der Diagonalrichtung gelegten Flacheisen durch Klammern verbunden.

Voutendecke von Koenen. Die Eiseneinlagen werden an den Oberflanschen der Deckenträger verhängt und biegen sich in der Mitte so durch, daß sie in die Nähe des unteren Randes der Platte zu liegen kommen.

System Hennebique. Statt der eisernen Deckenträger werden durch Rundeisen verstärkte Tragbalken von rechteckigem Querschnitte aus Portlandzementstampfbeton verwendet. Zwischen den Tragbalken liegt die mit diesen zugleich aus Beton gestampfte, mit 1 bis 1'5 cm starken Rundeisenstangen armierte Platte.

Diese feuersicheren Decken sind außerordentlich tragfähig und leisten auch Erschütterungen und Stößen Widerstand.

System Visintini. Mann an Mann liegende Träger von 15 bis 40 cm Höhe und 20 cm Breite, welche quer zu ihrer Längenachse mit dreieckigen Aussparungen versehen sind, so daß die Balken zu Gitterträgern werden. Der Ober- und Untergurt, sowie die auf Zug beanspruchten Rippen erhalten Rundeisenarmierung.

System Matrai. An den Auflagern der 3 bis 5 m voneinander entfernten eisernen Trägern werden diagonal gespannte Drahtseile verankert, über welche wieder Rundeisen verlegt werden. Diese letzteren übertragen die Last auf Drahtseile und Träger. Das Eisengerippe wird mit Beton ausgefüllt.

Bei größeren Spannweiten werden armierte Betonplatten unrationell. Um diesem Umstande abzuhelfen, werden die Betonpartien der neutralen Achse durch leichteres und billigeres Füllmaterial oder durch Hohlräume ersetzt. In diese Gruppe gehören unter anderen die Zöllnersche Zellendecke, die Schnellsche Gewölbebalkendecke, die Decke System Herbst, System Janesch, System Rella, die Zylinderstegdecke u. a. m.

Heute werden, um die armierten Betonkonstruktionen rasch fertigstellen zu können, dieselben aus einzelnen Teilen in fertigem Zustande verlegt. Hierdurch entfällt meist die Herstellung der Schalung und das Belassen der Konstruktion in derselben durch mehrere Wochen.

Kitte.

Kitte bilden ein untergeordnetes Bindemittel und werden meist nur dann benützt, wenn es sich um Vereinigung kleinerer Flächen handelt und Materialien verbunden werden müssen, welche auf andere Weise nicht zu vereinigen sind.

Steinkitte. 1. Zur Verbindung von Steinen an der Luft verwendet man eine Mischung von Harzpech, Kieselstaub, Schwefel, Wachs und Eisenfeilspänen zu gleichen Teilen, welche gemengt, über dem Feuer zu einer Masse geschmolzen und heiß aufgetragen werden.

Oder: GO Teile Kolophonium, 10 Teile Wachs, 10 Teile Terpentin und 8 Teile Gipsmehl werden heiß angewendet. Sollen die Fugen wenig sichtbar sein, so wird der entsprechende Farbstoff dem Kitte zugefügt, und zwar für rot Engelrot, für bläulich Smalte, für grau Asphalt.

2.    Zum Verkitten der Stein fugen bedient man sich einer Zusammensetzung von 24 Teilen Kolophonium, 3 Teilen Wachs, 1 Teil Schellack, 1 Teil Mastix, welchen Harzen man, nachdem sie in einer gelinden Hitze zusammengeschmolzen sind, zuerst 3 Teile Terpentin, zuletzt aber ll/₂ Teile Schwefel und 8 Teile Ziegelmehl zusetzt, oder von 1 Teil Pech, ¹/₂ Teil Kolophonium, ¹/₂ Teil rotem Bleioxyd (Mennig) und ¹/₅ Teil Ziegelmehl, welche man über einem gelinden Feuer zusammenschmilzt.

Beide Kitte bedingen vor ihrer Anwendung die Erhitzung der Fugen durch darauf gelegtes glühendes Eisen oder durch Holzkohlen.

3.    Das Verkitten der Sandsteinfugen, welche aber früher zwei-bis dreimal mit heißem Leinölfirnis getränkt werden müssen, geschieht zweckmäßig mit einer Masse, welche aus 8 Teilen gepulverter Silberglätte oder Mennige, 3 Teilen Ziegelmehl und 1 Teil Glaspulver oder gepulvertem Quarz, mit Zugabe der zur Zähigkeit des Kittes notwendigen Menge Leinölfirnisses, besteht.

4. Für Brunnenmauern, bei welchen man oft die Steine unter dem Wasser zusammenfügen muß, geben 16 Teile Teer, welcher langsam gekocht

wird und dem man während des Kochens nach und nach 36 Teile Ziegelmehl zusetzt, einen dem Wasser undurchdringlichen Kitt.

Ziegelmehl Bleiglätte Silberglätte Glaspulver Pech Kolophonium Schwefel

Leinöl zu steifem Brei

V₅

16

39

geschmolzen und etwas Leinöl zugesetzt.

Leinöl zu steifem Brei verrieben.

Leinöl zu steifem Brei verrieben und dann erhitzt.

Oder:

4 Teile Teer werden gekocht und dann bis 10 Teile Ziegelmehl zugesetzt. Für Steine unter Wasser.

Ein Gemenge von 4 Teilen frischem, ausgepreßtem Quark, 2 Teilen frisch gebranntem, gepulvertem Kalk, Ys Teil fein gepulvertem Feuerstein oder reinem Quarzsande dient vorzüglich zum Ausfüllen von Löchern in Mühlsteinen, wobei die zu verkittenden Stellen früher mit Wasser zu benetzen sind.

Um Eisen, z. B. Klammern, dauerhaft mit Stein zu verbinden, bedient man sich vorteilhafter, als der Vergießung mit Blei, eines Kittes aus 1 Teil magerem, gepulvertem Kalk, ¹/₂ Teil Eisenfeilspänen und 2 Teilen Ziegelmehl, welche mit Wasser zu einem Brei gemengt werden.

Eisenkitt, vorzüglich zur Ausbesserung gesprungener eiserner Öfen, geben 32 Teile feingesiebte Eisenfeilspäne, 1 Teil Salmiak und 1 Teil Schwefelblumen.

Zu Tischler- oder Holzkitt nimmt man 6 Teile frisch bearbeitetes Kalkhydrat, 4 Teile Roggenmehl und 4 Teile Leinölfirnis.

Ein Kitt für Glas und Metall.

5 Teile Harz,

1 Teil Wachs,

1 Teil Ocker und etwas Gips.

Harz und Wachs werden zusammen geschmolzen und Ocker und Gips fein gepulvert hineingerührt.

G1 as ki tt.

{ in jedem Falle mit Leinöl zu einem steifen Teig gemengt.

Bleiweiß, Braunstein, Ton, Leinöl.

2 Teile Bleiglätte 1 Teil fein gepulverte Kreide |

Bleiweiß Kreide

Um sich über die Wirkungen was immer für eines Kittes vollkommene Sicherheit zu verschaffen, soll man bei vorkommenden Fällen nie unterlassen, früher einen Versuch im kleinen damit anzustellen.

Die zu kittenden Teile müssen vollkommen rein und trocken sein. Für Ölkitte werden vorerst die Fugen mit heißem Leinöl satt getränkt. Für Feuerkitte sind die betreffenden Stellen erst zu erhitzen.

Asphalt.

Derselbe, auch Erdpech genannt, kommt in der Natur selten rein als bituminöses Harz, sondern meist in Lagern zwischen Sand, Kalkstein, Ton etc. vermengt mit diesen (3 bis 12% Bitumen) als Asp h alt st e i n, vor.

Die Hauptfundorte des natürlichen Steines sind Val des Travers, Pyremont bei Seißel an der Rhone, Seefeld in Tirol, Limmer in der Nähe der Stadt Hannover, Vorwohle in Braunschweig und endlich zur Hölle bei Heide im Dithmarschen. Im letzteren Orte findet sich neben Petroleumfundstätten ein bituminöses Kreidegesteinlager von ungefähr 320 m Mächtigkeit.

Der Asphaltstein wird von fremden Beimengungen befreit, fein gemahlen und mit 2 bis 5 % freiem Bitumen (Asphalt goudron) geschmolzen, in Formen von eckigen Blöcken (25 bis 30 kg) als Asphalt mastix, Gußasphalt, auch Asphalt coule in den Handel gebracht.

Der fein gemahlene Asphaltstein (Asphaltmehl) wird auch direkte verwendet. In diesem Falle wird das Asphaltmehl vor seiner Verwendung auf 110 bis 130° C erwärmt, wodurch das vorhandene Bitumen an die Oberfläche tritt, dann auf die erwärmte Betonunterlage in einer Schichte von zirka 8 cm aufgetragen und mit erwärmten Stößeln und Walzen bis auf zirka 5 cm komprimiert. Hierdurch bildet sich eine zusammenhängende, harte, an der Oberfläche glatte Masse: der Stampfasphalt oder Asphalt comprime.

Im Handel kommt nur Asphaltmastix oder Asphaltstein mit einem geringen Gehalt an Erdpech vor. Man schmilzt zum Gebrauch Asphaltmastix mit 4 bis 8 Prozent Erdpech zusammen und mischt diesem je nach Art der Anwendung Kies und reschen Sand bei, welcher erdfrei sein muß und nur Körner von Linsen- bis Bohnengröße hat. Dieser Kieszusatz wechselt zwischen 30 und 100 Prozent.

Die Unterlagen für Asphaltguß bestehen am besten aus Beton, dann Ziegelsteinpflaster in Zement. Gips ist ganz zu vermeiden. Die Unterlage muß vor Aufbringung der Asphaltierung vollständig trocken sein.

Asphalt ist von äußerster Widerstandsfähigkeit:

1.    Gegen Einwirkung von Säuren (Stalljauche, Ammoniak), die ihn nicht zu zerstören vermögen;

2.    gegen strengsten Frost;

3.    ist auch absolut unempfindlich gegen Wasser, undurchdringlich, denn er saugt nicht das geringste ein;

4.    besitzt er eine eigentümliche Zähigkeit und Elastizität.

Er eignet sich deshalb besonders zu Pflasterungen, nicht nur für Fahrstraßen, Trottoirs, Höfe, Einfahrten, da er fast gar keine Abnützung erfährt, sondern nicht minder und vornehmlich zum Pflasterbelag in Räumen, wo Flüssigkeiten welcher Art immer zu Boden fallen, die man rasch und ohne Schaden für die Baulichkeit abgeführt wünscht. So z. B. für Isolierschichten, Abdeckungen von Gewölben, Balkons, Veranden, Bekleidung von Wänden in Wasserreservoirs, Mörtel im Nassen bei Mauerwerk, Lager-, Gär- und Eiskeller in Brauereien, für Stallungen aller Art, bei welchen besonders wichtig ist, daß die größte Reinlichkeit auf leichteste Weise erhalten werden kann; für Wäschereien, Waschküchen, Gewächshäuser, Magazine, Markthallen, Skating-Rinks, Souterrains etc., kurz überall, wo man auf ein wasserundurchlässiges, elastisches und doch festes, gleichmäßiges und dauerhaftes Pflaster Wert legt.

Stampfasphalt wird zur Herstellung von Straßendecken verwendet.

Asphaltplatten werden aus Asphaltmehl, welches im warmen Zustande in Formen gepreßt wird, erzeugt. Sie sind 25/25 cm im Gevierte.

Für Isolierungen werden Asphaltfilzplatten von 81 cm Breite und 3 m Länge hergestellt.

Dachpappe und Holzzement.

Die Dachpappe liefert ein leichtes, feuersicheres und zugleich wohlfeiles Dachdeckmaterial. Bei einem Satteldach beträgt die Neigung l : 8 bis 1 : 20, die zweckmäßigste ist 1 : 15, da bei einer flacheren Neigung durch Werfen der Schalbretter der Wasserabfluß verhindert, bei zu starker Neigung aber ein Abfließen des Teeres infolge Einwirkung der Wärme stattfinden kann. Vorbedingung zur Herstellung eines guten Daches ist eine trockene Schalung, welche je nach der Sparrenentfernung 2 bis 3 cm stark anzunehmen ist. Eine Falzung der Schalungsbretter ist vorteilhaft, aber nicht gerade notwendig. Jedes Pappe- oder Filzdach muß alle zwei bis drei Jahre neu geteert und gesandet werden, um es längere Zeit in brauchbarem Zustande zu erhalten.

Dach

Teer-, Asphalt- oder Steinpappe wird meistens in Rollen von 10 m Länge und 1 m Breite gefertigt. Eine Rolle, 10 m lang und 1 m breit wiegt ungefähr 40 kg.

Die elastischen Asphaltisolierplatten in Rollen von 5 m Länge und 1 m Breite haben sich vortrefflich bewährt und dienen zum Zwecke eines

Isolirplatte

m,

|§P

«•

'////MW Mi

Fig. 193.

wirklich soliden, dichten Abschlusses gegen Feuchtigkeit, als Isolierung der Fundamentmauern; ferner als wasserdichte Abdeckung von Eisenbahnobjekten, Gewölben (Durchlässen, Viadukten, Brücken), Fortifikationsbauten, Kasematten, Wasserreservoirs, Erdkellern etc., unter Erdanschüttung, Balkons, Terrassen, unter beliebigem Steinpflaster oder Holzfußböden, in horizontaler und vertikaler Anwendung, ferner in ebenerdigen Räumen oder Souterrains zur Abdeckung des Fußbodens als wirksamster Schutz gegen das Aufsteigen der Feuchtigkeit aus der Erde.

Diese Isolierplatten, welche sich durch ihre dauerhafte Elastizität von jedem anderen zu Isolierzwecken angewendeten Material, als z. B. Zement-, Mastixoder Asphaltlage vorteilhaft unterscheiden, indem sie bei geringen Bewegungen des Mauerwerkes nicht reißen, sondern nachgeben, genügen der strengsten Anforderung an absolute Wasserdichtheit und sind in ihrer Anwendung äußerst einfach, da jeder Arbeiter die Platten verlegen kann und somit das Fortschreiten der Maurer- und Erdarbeiten gar nicht beeinträchtigt wird.

Diese Isolierung der Fundamentmauern ist besonders am Lande so überaus wichtig, daß man tatsächlich keinen Bau ausführen sollte, ohne dieses ebenso-bequeme als billige Sicherheitsmittel gegen die aufsteigende Feuchtigkeit anzuwenden.

Fig. 193 zeigt die Abdeckung der Fundamentmauern mit Isolierplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

Die Isolierplatten, welche in Rollen von 5 m Länge und 1 m Breite geliefert werden, werden nach Belieben geschnitten auf die Fundamente mit je 10 cm Übergreifung aufgerollt — und kann sofort weiter gemauert werden.

Diese Arbeit ist ohne Störung der Maurerleute von jedem Arbeiter leicht auszuführen.

Fig. 194 und 195 zeigen die äußere vertikale Verkleidung der Souterrainmauern nebst horizontaler Fundamentabdeckung mittels elastischer Asphaltisolierplatten.

Wenn das Terrain so weit ausgehoben werden konnte, daß der Arbeiter bequem unten stehen und hantieren kann, so wird erst die horizontale Verlegung vorgenommen, und läßt man dann die Platte nach außen um 20 bis 25 cm breit heraustreten. Wenn die Mauer so hoch aufgeführt, als man sie zu verkleiden wünscht, wird die Platte von oben heruntergelassen, mit den

1

'■füll

/y///0k

-'im

⁷m 'Sk rm

Trottoir.

mmm. W

isoltrplane

wmP

Pig. 194.

Jä

mß

' SjfeggP

Fig. 195.

Er

unten heraustretenden 20 bis 25 cm (nach Zeichnung) durch Asphaltkitt verfugt und verstrichen, ebenso die Längsstoßfugen. Das Erdreich wird sofort hinterher angeschüttet.

um

Die Rolle wird auf das Fundament gelegt, an der knapp ausgehobenen Erdwand hinaufgezogen, oben mit Ziegelsteinen entsprechend beschwert, das Herunterrutschen zu verhindern, die vertikal herunterlaufenden Stoßfugen von innen mit Asphaltkitt verstrichen und verfugt und nach erfolgter Aufmauerung herübergezogen und eingemauert.

Das Holzzementdach wurde in Österreich erst eingeführt, nachdem es in Deutschland bereits an 20 Jahre in Praxis war und daselbst bei solider, sehr sorgsamer und genau sachkundiger Ausführung die größte Anerkennung erlangt hatte.

Man wollte früher dieser Bedachungsart durchaus kein Vertrauen entgegenbringen und es mußten viele Jahre ins Land gehen, ehe gelungene Beispiele Nachahmer fanden. Die absolute unveränderliche Dauerhaftigkeit solch eines Daches mußte erst durch die Zeit erwiesen werden.

Eine stattliche Reihe von für die Kommune Wien, für die k. k. Statthalterei, für das k. und k. Militär, für eine nennenswerte Anzahl Großindustrieller. Etablissements, Eisenbahnen und Private hergestellten Dachungen liefern durch

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

bereits langjährigen guten Bestand den Beweis, daß alles, was von dieser Bedachungsart versprochen, sich wortgetreu erfüllt hat.

Eine Bedachung, welche ebenso sehr der heftigsten Bora im Karst, und der heißen sengenden Sonne in Dalmatien, oder den rasch und erheblich wechselnden Temperaturen in unseren Alpenländern unverwüstlichen Widerstand entgegenzusetzen vermag, welche unter den verschiedensten Klimaten, in den exponiertesten Lagen unveränderlich gut, dauerhaft und sicher bleibt, findet die eingehendste Beachtung nicht nur aller Landwirte, sondern auch der k. k. Staatsbauämter in deren verschiedensten Ressorts und der Eisenbahnen.

Konstruktion und Herstellungsweise der Holzzementdächer.

Die Dachfläche erhält keine größere Neigung als wie 1 : 16, am vorteilhaftesten 1 : 20.

Die Sparren, 13/20 cm stark, liegen in Distanzen von 80 cm von Mittel zu Mittel.

Das Eigengewicht der Bedachung beträgt inklusive Anschüttung (ohne Schalung) zirka 100 kg pro Quadratmeter. Bei größeren Spannweiten rechnet man entsprechende Unterstützungen.

Die vS c h a 1 u n g muß nach oben ganz gleich (Baumkanten nach unten,

1 : 20

m-

Ventilation

eiserner Träger

Fig. 196.

Vorstöße, kantige Überhöhungen glatt ausgeglichen) aus 3 cm starken Brettern, nicht gespundet oder gefügt, sondern einfach aneinander gelegt werden.

Damit ein etwa mögliches Werfen einzelner Schalbretter keinen nachteiligen Einfluß auf die Bedachung ausüben kann, wird zuerst eine Isolierlage von feuersicherer Dachpappe auf die Schalung gelegt, so daß das darunter liegende Holz frei beweglich bleibt.

Auf diese Isolierlage von Asphaltdachpappe kommen nun drei übereinander im sogenannten Verbände (Fugenwechsel) gedeckte Lagen starkes Deckpapier, deren jede Lage durch einen heiß aufgetragenen Anstrich von Holzzement fest mit der unteren verbunden wird.

Die oberste Papierlage wird dann gleichfalls noch mit einem solchen Anstrich von oben versehen.

Der Holzzement selbst, eine asphaltartige klebende Masse, hat durch seine eigenartige Komposition die Fähigkeit, über dem Feuer dünnflüssig zu

werden, so daß er sich leicht aufstreichen läßt, bei gewöhnlicher Temperatur aber bis zu jenem Grade zu erhärten, daß er stets eine elastische Biegsamkeit behält; nie, selbst nicht unter stärkstem Froste, zur Sprödigkeit gelangt, also nie Sprünge oder Risse bekommen kann.

Das zwischen den vier Anstrichen eingelegte starke Deckpapier dient als Bindemittel für den Holzzement, so daß er selbst bei höchster Sonnen-

Fig. 197.

temperatur durchaus nicht zur Dünnflüssigkeit gelangen kann. Mit dem vierten, also letzten Anstrich ist das Dach von außen absolut hermetisch abgeschlossen und somit unempfindlich gegen jede Nässe.

Auf den vierten Anstrich folgt sofort die 4 bis 5 cm starke Anschüttung lehmigen Sand — oder Chausseeabraum (Schlick) — und

von Lehm

hierauf eine gleich hohe Schicht grober Rieselschotter gelagert.

Ventilation hinter der Rinne.

JT

■*11

wzk eiserner Träger eventuell Tram oder Diebel

MKM

9,

wj.

■w/,.

Fig. 198.

In Distanzen von 30 cm gegen die Traufkante zu, läßt man die weiche Anschüttung langsam bis auf 1 cm Höhe abschwächen und dagegen die harte um die Differenz verstärken, und packt man größere Kiesel dort vor, wodurch der Wasserablauf erleichtert wird.

Diese Aufschüttung kann weder abgeschwemmt noch weggeweht werden.

Zur Sicherheit gegen etwaiges Abrutschen der Anschüttung werden die Dachsäume mit Schutzrändern aus Zinkblech Nr. 12 und 13 versehen, und zwar wie folgt:

Die Traufkante erhält eine Vordeckung, deren wagerechte Fläche 25 cyyi im Zuschnitt breit und vorn zweimal abgebogen ist. Dieser Abbug wird in eine Versteifung von Eisenblech eingehängt, welche 8 bis 10 cm breit und rückwärts auf das Traufbrett genagelt ist. 9 cyyi von der Kante erhält die Vordeckung die senkrecht stehende Kiesleiste angelötet. Diese ist 10 cm hoch und dient als Bord. Sie hat von 25 zu 25 cm Wasserdurchlaßöffnungen, die

foJU

'r

A öl

mt

bI «b» bI .iüf '€ Hül

p!ü|

Fig. 199. SCHNITT,

(T-B

Trocken-,

Boden

Stuccatur

Waschküche

□I

□

USfJ

Fig. 200.

3 cm breit und 6 cyyi hoch sind, und zwischen denselben Stütznasen (Strebeböcke) angelötet.

Diese Vordeckung samt Kiesleiste wird über der Dachpappenlage angebracht und befestigt. Die drei Holzzementpapierlagen gehen mit je 4 bis 5 cyyi eine über die andere im dichten Verband darüber.

Die Giebelkanten erhalten eine 10 cyyi hohe Holzleiste, welche mit Zink bekleidet, und diese wird außen ebenfalls in eine Eisenblechversteifung eingehängt. Nach innen geht die Zinkverkleidung mit einer Breite von 15 cm aufs Dach, wird wiederum über der Dachpappe befestigt und gehen die drei Holzzementpapierlagen im dichten Verband darüber.

Eingebaute Häuser erhalten Anschluß durch einen im Winkel gebogenen Zinkstreifen, dessen beide Schenkel je 15 cm breit sind. Der eine

kommt wagrecht aufs Dach zwischen erste und zweite Papierlage, der andere senkrecht an die Mauer und wird durch eine 5 cm breite Wetterleiste über

deckt und mit Putzhaken befestigt.

Rauchfänge, Oberlichte, Aussteigeöffnungen werden dem analog

verkleidet.

Mit Vorteil legt man unter alle Zinksäume entweder einen extra geschnittenen Notstreifen Deckpapier in Holzzement oder man bestreicht unten die Pappen mit Holzzement.

Auch kann man die erste Papierlage ganz darunter legen.

Da die Holzzementabdeckung das Dach nach außen hermetisch abschließt, muß man zwischen Dach und Deckenschalung, wo kein Bodenraum ist, oder derselbe, wie bei Fig. 198, eine Stukkaturdecke erhalten soll, auf geeigneten Luftzug Bedacht nehmen, damit das sicher zu erwartende Stocken des Holzwerkes vermieden werde.

Die Verwendung von Holzkonstruktionen als Unterlage für Holzzementdächer sollte insbesondere dort vermieden werden, wo das Holzzementdach gleichzeitig den Decken- und Dachabschluß bildet und wo daher die zwischen Decke und Dach für den Ausgleich der Außentemperaturen erforderliche Luftschichte fehlt. Dies gilt insbesondere für jene Fälle, in welchen in den überdeckten Räumen größere Dunstbildungen wie in Ställen, Waschküchen etc. Vorkommen, da sich der feuchte Dunst in das Holzwerk zieht, kondensiert wird und dieses dann in verhältnismäßig kurzer Zeit vernichtet.

Nicht immer ist ein Bodenraum erforderlich, oft wird gern darauf verzichtet. In diesem P'alle ist die oberste Deckenkonstruktion zugleich als eigentlicher Träger des Daches zu benützen, wodurch eine erhebliche Ersparnis herbeigeführt wird.

Auf Beton oder Wölbung wird das Holzzementdach, ohne daß eine Holzkonstruktion erforderlich wäre, direkt angebracht. Nur müssen die Fdächen ins vorgeschriebene Gefälle gebracht sein, was aber sehr leicht und billig geschehen kann.

Bei keiner anderen Bedachungsweise kann man das Regenwasser so leicht nach einem Punkte führen, um es zu sammeln und zu benützen, wie bei dem Holzzementdach.

Fig. 196 (S. 130) zeigt im Detail die Konstruktion des Daches ohne Bodenraum. also wo die Dachung direkte auf dem obersten Geschoße ruht.

Fig. 197 (S. 131) gibt den Giebel-und Firstabschluß mit Blechverkleidung bei vorspringenden Sparren.

Fig. 198 (S. 131) zeigt die Rinnenkonstruktion mit einer Kastenrinne und Notausflußrohr zwischen Attikasockel und Stirnbrett.

Fig. 199 und 200 (S. 132) zeigen ein Holzzementdach mit einer Mansarde in Schiefereindeckung.

Durch diese Dachkonstruktion wird es leicht ermöglicht, die Waschküche aus den ungesunden Kellerräumen hinauf zu verlegen, und Waschküche, Bügelzimmer direkt bei dem Trockenboden anzuordnen, was vielerlei Vorteile bietet.

Durch die Anordnung der Rauchfänge, wie diese in der F'igur dargestellt sind, wird auch der beim Putzen unvermeidliche Ruß über Dach und nicht am Bodenraum verstreut.

Für alle industriellen und landwirtschaftlichen Bauanlagen, wie Fabriksgebäude, Depots, Werkstätten, Kesselhäuser, Eiskeller, Turnsäle, Krankenpavillons, Spitäler, Baraken, Kasernen, Stallungen aller Art, Korn- und Fruchtspeichern etc., findet heute das Holzzementdach vollkommen berechtigte Anwendung.

III.

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

Deichgräberarbeiten.

Erdabgrabung und Aushebung im Trockenen und im Wasser.

Massenbereehnung“ der Erdarbeiten.

Die Ermittelung des kubischen Inhaltes der Baugruben erfolgt (wenn man nicht genauere, auf eine Spezialzeichnung gestützte Berechnung vornimmt) durch Multiplikation einer durchschnittlichen (verglichenen) Tiefe mit dem Flächenausmaße der Sohle.

Für sämtliche Massenberechnungen für Erdaushebungen, Steinsprengungen und Verführungen des ausgehobenen oder gesprengten Materiales bildet das Ausmaß der natürlich gewachsenen Erde oder der Steinmasse »das Grubenmaß« die Grundlage.

1. Ein ms Abgrabung oder Aushebung in großen Dimensionen ohne Verführung, jedoch samt Aufladen auf ein Transportmittel, oder Werfen auf 3'00 m Distanz und mit Inbegriff der allfälligen Ebnung der Sohle oder Böschungen an aller Arbeit, Beistellung aller Werkzeuge, Requisiten und Aufsicht, mit Inbegriff aller Vorkehrungen zur Freihaltung und Sicherung der Passage, somit auch der Beleuchtung und Bewachung des Objektes, zur Nachtzeit, erfordert:

a)    In leichtem Boden, und zwar Flug- und Alluvialsand, Gartenerde, Humus, leichten Lehm, lockerem Schotter, jedes Material, welches sich mit der Schaufel bearbeiten läßt.

2    • 2 Erdarbeiterstunden.

b)    In mittlerem Boden, d. i. Letten, fester Lehm, fester Schotter, überhaupt alle Erdarten, die sich mit der Schaufel unter Zuhilfenahme der Krampe oder der Lettenhaue bearbeiten lassen.

3    * 3 Erdarbeiterstunden.

c)    In schwerem Boden, als fester Ton-, Mergel-, Kalkboden, sehr fester grober Schotter, Bodengattungen, welche sich lediglich mit der Spitzhaue und Krampe bearbeiten lassen.

4    * 5 Erdarbeiterstunden.

Fundamentaushebung (ohne Pölzung).

Diese erfolgt in der Regel in höchstens 4 * 00 m breiten, sogenannten »engen Räumen« und wird nach Schichten von 2*00 m Tiefe berechnet.

2. Ein m³ Aushebung wie unter 1 beschrieben, jedoch in engen Räumen und in der 1. Tiefenschichte.

«) * I n leichtem Boden:

3    * 00 Erdarbeiterstunden.

b)    In mittlerem Boden:

4    * 5 Erdarbeiterstunden.

c)    In schwerem Boden:

6*00 Erdarbeiterstunden.

Der Inhalt der aufgelockerten, ausgeworfenen Erde beträgt etwa 25 bis 33 °/₀ mehr als derjenige vom festen Boden. 1 m³ fester Boden enthält also D/o m³ aufgelockerte Erde. Das Gewicht der Erdarten ist verschieden.

Es wiegt:

1 m³ lehmige, sehr feste Erde, frisch . . .    2050 kg

1 »

1900 »

2000 »

1600 »

1300 »

1800 »

2500 »

2100 »

2000 »

1500 »

1700 »

Eine zweispännige Fuhre ladet je nach der Beschaffenheit des Weges und der Bodenart 0 * 6 bis 1 m³ Erde. Betragen die Unterhaltungskosten für ein Gespann täglich 18 Kronen und können sechs Fuhren an einem Tage geliefert werden, so kostet eine Fuhre 3 Kronen, der Kubikmeter Erde abzuführen demnach 1 * 8 bis 3 Kronen.

Bei schwierigen Grundaushebungen und bei künstlicher Befestigung des Baugrundes muß hier ein ausführlicher Anschlag ausgearbeitet werden, welcher nach Unterabteilungen gegliedert, die sämtlichen Ausführungen einschließlich aller Arbeiten umfassen muß.

fette Gartenerde, frisch »    »    trocken

1 »

1 » lockere, magere Erde 1 » gewöhnlicher Sand 1 » gemeiner Ton . . . 1 » reine Tonerde . . .

1 » fetter Lehm . -. 1 » erhärteter Lehm 1 » Bauschutt . . .

trocken . .

Ausheben der Baugrube.

Sobald ein Gebäude ganz oder teilweise unterkellert wird oder sonst Räume unter die Erdoberfläche hinabgeführt werden, wird das Ausheben der Baugrube erforderlich, so muß die Berechnung der auszuhebenden Erdmassen nach Kubikmeter in folgender Weise geschehen:

Um ein Einstürzen oder Rutschen der Wandungen der Baugrube zu verhindern, sind dieselben, falls nicht Pölzungen vorgenommen werden, mit Böschungen zu versehen, welche für festen Ton- und Lehmboden, das Y4 bis y₂ fache, im leichten Boden bis 2 m Tiefe das ll/₂ fache der Höhe betragen müssen.

Nachstehendes Beispiel dient zur Berechnung nach C. Schwatlos Handbuch (Fig. 201, S. 136).

Ist die Baugrube eines Gebäudes im Keller zu 25 m Länge und 13 m Tiefe angenommen, die Bankettvorsprünge 0*20 m, so beträgt der Erdaushub bei 2 m Höhe :    »

25*40 X 13*40 X 2 = 680*72 m³.

= 1 • 0 m². Die Längen

Hierzu kommen noch die Böschungsmassen. Bei ¹/₂facher Neigung also h

- = 1 m, ist die Dreieckfläche

2-0 X 1*0

der Erdprismen betragen 25*40 -J- 2 . 0• 5 = 26*40 und 13*40 + 2 . 0‘5 = 14*40; die gesamte auszuschachtende Erdmasse demnach:

680*72 + 26*40 X 1 m² + 14*40 X 1 m² = 721*52 ms.

......2........

't

W 2,0-m

Zu demselben Ergebnisse gelangt man ein-s

T facher, wenn — zu den 2

Seitenlängen hinzugerechnet und die so erhaltene Fläche mit der

crso.itfd

Fig. 201.

Fig. 202.

Höhe multipliziert wird. Es ist nämlich, wie aus nebenstehender Fig. 202 ersichtlich, das Rechteck

⁵ und

mit den Seiten

h = dem Dreieck mit der Grundlinie s und der Höhe h, also:

5,0

t 5,0 >i

Für einfache Böschungen ist

steile

co I c/>

» ganz steile »

’r-

Ferner ist für die Veranschlagung bei ersichtlichen Höhenunterschieden der Baustelle eine genaue Aufnahme derselben erforderlich, sonst genügt es, für die Massenberechnung nur eine durchschnittliche Tiefe in Rechnung zu bringen.

Für die Abrechnung läßt man in letzterem Falle an geeigneten Stellen Erdkegel stehen, wonach man die durchschnittliche Höhe ermittelt.

Man findet auch den Rauminhalt von Ausgrabungsmassen auf folgende Weise, indem man sich über die auszuhebende Baugrube, Quadrate von 10 m Seitenlange gelegt denkt, wie in Fig. 203 angedeutet ist, und mit den betreffenden Höhen multipliziert.

Ein Arbeiter kann bei einer Entfernung von 20 bis 30 m und einer Tiefe der auszugrabenden Erde von 2 m in einer Stunde im leichten Boden » festen Boden .

» kiesigen Boden

» tonigen oder lehmigen Boden .    10

» Torfboden.........

» aufgeschütteten, mit Ziegelschutt vermischten Boden ....

Fig. 203.

16 Schiebtruhengänge

14

12

machen.

3.    1 m³ Aushebung mit allen Erfordernissen der Posten 2; Zuschlag für jede folgende Tiefenschichte von 2*00 w beträgt:

a)    in leichtem Boden:

1    • 8 Erdarbeiterstunden,

b)    in mittlerem Boden:

2'2 Erdarbeiterstunden,

c)    in festem Boden:

2    • 5 Erdarbeiterstunden,

wenn das Material aus den tieferen Räumen nur durch Überwerfen herausgeschafft wird. Der Abnützungsbetrag für das verwendete Bölzmaterial, wenn die Aushebungstiefe mehr als 1*00 m beträgt, kommt den Kosten der Aushebung und Wiederverschüttung der einfüßigen Wände gleich und erfordert für 1 m³ Aushebung: 1*5 Gerüsterstunden.

4.    Erfolgt die Aushebung unter Wasser bei einer Wassertiefe bis 0*5 m, so gelten die unter 1 und 2 angeführten Erfordernisse; jedoch sind für die schwierige Arbeit und das Wasserschöpfen zuzuschlagen:

3*00 Erdarbeiterstunden;

bei je 0*30 m größerer Wassertiefe ein weiterer Zuschlag von

1 * 4 Erdarbeiterstunden.

5.    1 m³ Baggerung, d. i. Erde- oder Schotteraushebung unter dem Wasserspiegel in Flüssen, stehenden Gewässern oder in Baugruben bis zur Tiefe von 2 * 00 rn unter dem Wasserspiegel, an aller Arbeit, Werkzeug, Maschinen und Requisiten, Aufsicht und allen sonstigen Erfordernissen der Post 1, einschließlich Förderung des Aushubmateriales bis zur Uferstelle, bzw. bis zum Planum, je nach Bodengattung:

9*4, 10*5 und 11*7 Erdarbeiterstunden (im Wasser): in der Tiefe von:

2 bis 4*00 m 17*8, 18*9 und 20 * 1 Erdarbeiterstunden (im Wasser)

4 »

28*5

36*9

6*00 » 26*2, 27*2 »

8*00 »    34* 6, 35*6 »

0. 1 m³ bestehenden Straßenkörper aufreißen samt Transport des Materiales auf 20 m Distanz und Deponieren, bzw. auf ein Transportmittel aufladen, an aller Arbeit, Aufsicht, Requisiten und Werkzeug:

6 * 5 Erdarbeiterstunden.

7.    1 m³ Erd- oder Schuttanschüttung in einem Gebäude ab räumen, 20 m weit tragen und ausgleichen oder aufladen:

ä) zu ebener Erde:

2 ’ 2 Handlangerstunden ; b) für jede Stockwerkserhöhung ein Zuschlag

a) wenn das Material herabgetragen werden muß:

1 * 5 Handlangerstunden ; ß) wenn das Material herabgeworfen wird:

0*4 Handlangerstunden.

8.    1 m³ Erd- oder Schuttanschüttung in den Stockwerken ab räumen, mittels Rinnen oder Schläuchen herablassen, an aller Arbeit, Aufsicht, Requisiten und Werkzeug, Herstellung der Rinnen oder Schläuche, ohne Unterschied der Stockwerkshöhe: 1*8 Handlangerstunden.

Erdverführungen.

9. 1 m³ Aushub material, gemessen in ^ nicht ausgehobenem Zustande (Grubenmaß) mit Schiebtruhen bis auf die Entfernung von 10 m in der Ebene verführen, mit Inbegriff des Abladens, samt oberflächlicher Ausgleichung, aller Arbeit, Aufsicht, Werkzeuge und Requisiten:

0 * 8 Handlangerstunden.

Für jede weitere Entfernung von 40 m wird ein Zuschlag geleistet pro m³ von:

0*22 Handlangerstunden,

wobei Teile unter 5 m nicht berücksichtigt werden.

10.    Geschieht der Materialtransport wie unter 9, jedoch mittels Erdtrage, in Gefäßen u. dgl., dann ist das doppelte Erfordernis dieser Post zu nehmen.

11.    Beim Materialtransport unter 9 und 10 in der Richtung nach aufwärts wird die Verführungsdistanz für jede Steigung, bei welcher das Verhältnis der Höhe zur Anlage größer als Y₂₀ ist, für jeden m Steigung um 10 m vermehrt.

12.    1 mz Aushub material mit zweiräderigen Karren (Cabs) verführen,, mit Inbegriff des Abladens, samt oberflächlicher Ausgleichung bis auf eine Distanz von 100 m, mit aller Arbeit, Requisiten und Aufsicht:

0"65 Tagfuhren.

Für jede weitere Distanz von 20 tn, wobei 10 m vernachlässigt, über 10 m aber 20 m genommen werden, ein Zuschlag von 0-04 Tagfuhren.

13.    1 m?> Au sh uh material, gemessen in nicht ausgehobenem Zustande, mit Wagen zu verführen, bis auf die angewiesenen Plätze :

0" 09 Tagfuhren.

Gewichte zur Berechnung der Fuhren.

(Nach Ingenieurs Taschenbuch.)

Gewicht

Große i Form

Ziegel

Dachziegel

Steine

Holz

Mittlere

Form

Kieme

Form

Dach

ziegel

First

ziegel

Dach-

Kalk

stein

Sand

stein

Granit

Porphyr

Basalt

Eichen-

Kiefern-J

Sand

Lehm

kg

Stück

Stück

Kubikmeter

Kubikmeter ( Kubikmeter

I!

gggggggl§llll^allli|§lilli_ 1llfflg1111§1!fl 8T1§!!III1

__t-i tH tHHHHHHHCI G^l (N Ol Ol CO_CO_CO __

150

160

175

190

200

215

225

240

250

260

275

290

300

340

375

415

450

500

550

600

650

700

750

825

900

1050

225

375

240

260|

355

430

450

500

560

620

675

750

825

900

995|

1050

1125

1250

1350

1575

410

240

260

440

280

3901

470

300

420;

500

320

530

560

590

625

660

690

720

750

850

940

1025

1125

1250

1375

1500

1625

1750

340

360

380

400

420

440

460

480

540

600

660

720

800

880

960

1040

1875

1120

2050

1200

2250

1300

2600

1450

1700

4,r)0| 0-445 480 0-494 510 0-494 540 0-556 570 0-556 600 0-63( 630 0-636 60 0-636 90 0-742 20 0-742 810 0-835 900 0-890 990 0-989 1080 1113 1200! 1-272 1320 1-391 1440 1-484 1560 1-618 1680 1-670 1800 1-780 2000 1-979 2160 2-226 2500 2-597

0-445

0-494

0-494

0-556

0-592

0-592

0-636

0-742

0-809

-l r: 7.

0-890

0-890

0-989

1-113

1-336

1-484

1-618

1-780

1- 979

2- 072 2-226 2-544

2- 671

3- 116

0-342 0 371 0-405 0-445 0-445 0-494 0-494 0-556 0-592 0-592 0-636 0-669 0-684 0-742 0-989 1-026 1-113 1-113 1-272 1-368 1-484 1-618 1-780

1- 979

2- 052 2-294

Ö66c CO CCÖCÖOÖCÖÖiHHHHHHHHhh

0-342; 0-680 0-958'0-371 0-371 0-742 1051 0-405 0-405 0-773 0-445 0-835 0-445 0-897 0-494 0-958 0-494] 1020 0-556 1 082 0-592 0-592 0-636 0-669

0-684 1-515 0-742 1-700 0-890 1-855 0-989 2-040 1026 2-257 1-113

1-272 2-721 1-368 2-937 1-484 1-618 1-780

1- 979

2- 052

2-294! 14-762

1-113 0-445 1-206 0-445 1-299 0-494 1-360 0-494 1-453; 0-556 1-515 0-556 1-608! 0-636 1-700! 0-636 1-762 0-636

1175 1-237 1-299

1- 360 1-8551 0-742

1- 948i 0-742

2- 164 0-835 2-411 0-890 2-659! 0-989

2- 906 1-113

2- 473 3-216 1-272

3- 556 1-391 3-865 1-484

3- 040 4-205 1-618 3-154 4-514 1-670 3-4014-854 1-780

3- 741 5-318 1-979

4- 081 5-813 2-226 6-802 2-597

0-371

0-405

0-445

0-445

0-494

0-494

0-556

0-556

0-636

0*636

0-636

0-742

0-742

0-835

0-890

0-989

1113

1-272

1-391

1-484

1-618

1-670

1-780

1- 979

2- 226 2-597

Erdanschüttungen.

14.    1 niA Anschüttung mit vorhandenem Material mit Anwendung eines. Schaufelwurfes auf eine bestimmte Höhe zu planieren, dieselbe in 2 dm starken Schichten gut zu stoßen, an aller Arbeit, Requisiten und Aufsicht

1 * 2 Handlangerstunden.

15.    1 m³ Anschüttung, wenn über dieselbe mit Schiebtruhen oder Wagen gefahren werden kann und eine Anstoßung nicht erforderlich ist:

0 • 3 Handlangerstunden.

16.    Im³ Anschüttung mit Erde, Sand, Schotter oder Schutt aus einer Entfernung von 20 m in ein Gebäude tragen, ausgleichen und anstoßen, nebst Einfüllen in die Gefäße, an aller Arbeit, Beistellung aller Requisiten und Werkzeuge zu ebener Erde :

3 ‘ 7 Handlangerstunden.

17.    1 m³ Anschüttung, wie 16, in einem Stockwerke, für jede Stockwerkshöhe ein Zuschlag:

1*8 Handlangerstunden.

18.    Hat der Kontrahent das Anschüttungsmaterial selbst herbeizuschaffen, so-wird demselben die Zufuhr nach Post !) bis 13 mit dem Zuschläge des Preises für das Anschüttungsmaterial gerechnet.

Sandwerfen.

19.    1 m³ sandhält iges Aushubmaterial durch ein Sandwurfgitter werfen, wobei .sowohl das Aushubmaterial vor dem Werfen als der hiernach gewonnene Sand und verbleibende Schotter in meßbare Figuren zu bringen sind:

2 ’ 2 Handlangerstunden.

20.    1 w³ Sand, Schotter oder Schutt bis auf 3 m Distanz mit der Schaufel werfen, an aller Arbeit, Aufsicht, Requisiten und Werkzeug:

0 • 6 Handlangerstunden.

Fundierungen.

Die Tiefe der Fundamente richtet sich nach der Lage und der Beschaffenheit des guten Baugrundes.

Sicherer Baugrund ist Felsboden ohne Klüftung, Gerolle ohne Seitenschiebung, Kies, Sand, Ton und Lehm; letztere vier Bodenarten jedoch nur, falls die Mächtigkeit der Schichten wenigstens 4 bis 6 m beträgt und keine Unterspülungen zu befürchten sind. In letzterem Falle kann der Baugrund auf künstliche Weise durch Entwässerung (Drainage), durch Verdichten, durch Einrammen von Bauschutt, faustgroßen Steinen, Pilotenreihen von 1 bis 2 m Länge tragfähiger gemacht werden.

Zum schlechten Baugrund rechnet man Moorboden, Morast, Torf, aufgeschüttetes Erdreich. Die Untersuchung des Baugrundes geschieht mittels Aufgrabungen oder Bohrungen an mehreren hauptsächlich belasteten Stellen des Bauplatzes. Je nach der Bodenart werden auch Bohrungen vorgenommen.

Die Fundamente sind immer frostfrei zu legen, d. h. bis auf eine Tiefe von 1'00 bis 1 * 50 m.

Die Breite der Fundamente richtet sich nach dem Druck, den das Mauerwerk auf den Baugrund ausübt.

Bei unsicherem Baugrunde sind Belastungsversuche vorzunehmen und dementsprechend die Vorsprünge zu Grundmauern zu bemessen, wobei dieselben mindestens 0'50 m hoch anzulegen sind.

Bis auf l¹/* m Höhe des Gründungsmauerwerkes rechnet man nur einen Absatz der Mauerstärke, bis auf 2¹/« m Höhe deren zwei und bis auf 3³/₄ m drei Absätze. Jeder Absatz setzt auf beiden Seiten bei Ziegeln 12 bis 13 cm ab, so daß die Stärke des oberen Absatzes vom Fundamente die Stärke der Mauer des untersten Geschoßes -J- 25 cm beträgt. Bei Bruchsteinmauerwerk sind die Absätze 10 bis 20 cm breit zu nehmen. Die Stärke des zweiten Absatzes ist gleich der Mauerstärke des untersten Geschoßes -J- 2 X 25 cm usw. Das eigentliche Bankett, d. h. den untersten Absatz des Gründungsmauerwerkes, läßt man auch namentlich bei Bruchsteinen auf jeder Seite 15 bis 25 cm vorspringen.

Fundamente für die Vorlagen der Gurtbögen im Keller, sowie für einzelne Pfeiler rechnet man am besten durchgehend wie für eine volle Mauer, um ein gleichmäßiges Setzen des Mauerwerkes zu ermöglichen.

Ist man genötigt, einzelne Pfeiler zu fundieren, wie z. B. bei tiefliegendem guten Baugrunde, so wölbt man sogenannte Erdbögen. Dieselben spannen sich von Pfeiler zu Pfeiler, mit der Pfeilhöhe des Bogens nach unten gekehrt, und verhindern so das größere Setzen eines einzelnen Pfeilers.

Fundamente unter Riegelwänden werden in Bruchstein 50 bis 60 cm stark, in Ziegeln 45 cm stark angenommen. Auf denselben unter den Schwellen muß aber eine Rollschar gelegt werden.

Liegt der gute Baugrund 5 bis 6 m tief, so fundiert man entweder:

1.    Auf gesenkten Brunnen mit 1 bis 2 m im lichten Durchmesser einen Ziegel stark, welche innerlich mit Kalksteinen, Mörtel und kleineren Steinstücken ausgefüllt und festgestampft, über dem Wasser aber im Verbände ausgemauert werden. Die Entfernung der einzelnen Brunnen voneinander beträgt je nach der Grundrißeinteilung 1*5 bis 3*75 m. An den Ecken und denjenigen Stellen des Grundrisses, welche die größte Last auszuhalten haben, nimmt man größere Brunnen an. Auf den Brunnen werden demnächst Pfeiler bis zur Plinte gemauert und diese mittels Gurtbögen von zwei Ziegeln Stärke überwölbt und zur Anlage des Mauerwerkes ausgeglichen. Unerläßlich dabei ist eine gute Verankerung, namentlich an den Endwiderlagern der Ecken.

2.    Auf gemauerten, großen, viereckigen Kasten mit innen abgerundeten Ecken, welche, ähnlich den Brunnen, hinabgesenkt werden.

3.    Auf hölzernen Kasten von 1 bis 1 • 50 m Lichtmaß im Quadrat, welche aus 5 bis 8 cm starken Bohlen festgezimmert und bis auf den guten Baugrund hinuntergesenkt werden. Demnächst wird der Kasten innerlich von der Erde befreit, unten mittels Senkkasten mit Beton ausgefüllt und von da ab, wo das Wasser mit Pumpen bewältigt werden kann, fest ausgemauert. Das Verfahren ist übrigens demjenigen der Brunnen sehr ähnlich, die Kasten sind nur billiger herzustellen, die Brunnen aber dagegen solider. Man verwendet daher meist beide Konstruktionen gleichzeitig, an schwierigen Stellen die Brunnen, an unerheblicheren die gesenkten Kasten.

4.    Auf Pfahlroste, siehe Zimmermannsarbeiten.

5.    Sandschüttungen, deren Mächtigkeit 1 bis 3 m beträgt und die mit reschem Sande ausgeführt werden. Eine Unterspülung des Baugrundes muß ausgeschlossen sein.

6.    Betonschüttungen. Unter gleichen Bedingungen wie vor und namentlich dann, wenn wegen Wasserandrang die Herstellung von Verbandmauerwerk ausgeschlossen, beziehungsweise erschwert ist, wendet man Betonschwellen an, und zwar in letzterem Falle zwischen eingerammten Piloten. Oft wird das Gebäude auf ein durchgehendes Betonhett oder auf armierten Beton gegründet, um den Druck mehr zu verteilen, oder auch dann, wenn man genötigt ist, mit dem Kellergeschoß unter den höchsten Grundwasserstand

hinabzugehen. Die Kellersohle soll aber, wenn möglich, 15 cm über demselben zu liegen kommen.

Die Versenkung des Betons geschieht schichtenweise, möglichst rasch hintereinander, in großen Massen, hauptsächlich mittels eiserner Blechkübel von Ys bis 1 m³ Inhalt.

Gerades Mauerwerk.

Beton aus reschem, ungeworfenen Flußsand, Gebirgsschlögelschotter oder gewaschenem Kiesschlögelschotter und Ziegelschotter, gemischt mit gutem Zement, wobei das Material in kleinen Partien anzuarbeiten, schichtenweise 5 bis 8 cm hoch aufzutragen, auszugleichen und zu stampfen ist. In der ersten Tiefen -schichte von 2'00 m.

21.    1 m³ solchen Beton aus 1 Teil Romanzement oder Portlandzement, 2 Teilen Flußsand und 2 Teilen Schlögelschotter, gemessen im Ausmaße des erhärteten Betons, an aller Arbeit, allen Materialien, Aufsicht und Requisiten, bei Verwendung von:

a)    mit Romanzement, und zwar:

0’35 m³ = 280 kg Romanzement,

0'65 m³ reschen Flußsand,

0’65 m³ Kiesschlögelschotter,

2    Maurerstunden,

20 Handlangerstunden;

b)    mit Portlandzement, u. zwar:

0*33 m³ = 462 kg Portlandzement,

0’65 w³ rescher Flußsand,

0*65 w³ Kießschlögelschotter,

3    Maurerstunden,

25 Handlangerstunden.

22.    1 w³ solchen Beton, wie Post 21 bei einem Mischungsverhältnisse von 1:2:3 (Zement: Flußsand : Schlögelschotter):

a)    mit Romanzement, und zwar:

0*27 m³ = 216 kg Romanzement,

0 • 54 m³ Flußsand,

0’81 m³ Schlögelschotter,

2    Maurerstunden,

20 Handlangerstunden;

b)    mit Portlandzement, und zwar:

0⁻27 m³ = 378 kg Portlandzement,

0*54 m³ Flußsand,

0'81 m³ Schlögelschotter,

3    Maurerstunden,

25 Handlangerstunden.

23.    1 m³ solchen Beton wie Post 21, jedoch bei einem Mischungsverhältnisse von 1:2:4:

0-25 m³

d) mit Romanzement, wozu verwendet werden: 200 kg Romanzement,

0 • 50 m³ Flußsand,

1    • 00 m³ geschlägelten Schotter,

2    Maurerstunden,

20 Handlangerstunden;

b) mit Portlandzement, und zwar:

0'23 m³ = 322 kg Portlandzement,

0*46 m³ Flußsand,

0'92 m³ geschlägelter Schotter,

3 Maurerstunden,

20 Handlangerstunden.

24.    1 m³ Beton aus 1 Teil Roman- oder Portlandzement und 2 Teilen un-geworfenem, reinen und reschen Sand, sonst wie Post 21 :

a)    mit Romanzement, wozu verwendet werden:

0⁻55 m³ = 440 kg Romanzement,

1    • 10 m³ Flußsand,

2    Maurerstunden,

20 Handlangerstunden;

b)    mit Portlandzement:

0 ‘ 53 m³ = 742 kg Portlandzement,

1'06 m³ Flußsand,

3    Maurerstunden,

25 Handlangerstunden.

25.    1 m³ Beton aus 1 Teil Roman- oder Portlandzement und 3 Teilen un-geworfenen, reinen und reschen Flußsand, sonst wie Post 21 :

a)    mit Romanzement, und zwar:

0-41 m³ = 328 kg,

1    *23 m³ Flußsand,

2    Maurerstunden,

20 Handlangerstunden;

b)    mit Portlandzement, und zwar:

0*40 m³ — 560 kg Portlandzement,

1    * 20 m³ Flußsand,

3    Maurerstunden,

25 Handlangerstunden.

26.    1 m³ Beton aus 1 Teil Roman- oder Portlandzement und 4 Teilen un-geworfenen, reschen Sand, sonst wie Post 21 :

a)    mit Romanzement, und zwar:

0'33 m³ = 264 kg Romanzement 1’32 nt³ Flußsand,

2    Maurerstunden,

20 Handlangerstunden;

b)    mit Portlandzement, und zwar:

0*32 m³ = 448 kg Portlandzement,

1'30 m³ = Flußsand,

3    Maurerstunden,

25 Handlangerstunden.

27.    F'ür 1 m³ Betonmauerwerk in höheren Geschoßen wird ein Stockwerks

zuschlag von ä) 0*7 Maurerstunden,

3 • 00 Handlangerstunden ;

in Fundamenten, Kellern etc. von mehr als 2*00 m Tiefe ein Zuschlag von b) 0 • 7 Maurerstunden,

1 ‘ 5 Handlangerstunden

zugerechnet. Die Geschoßhöhe wird von Mauerabsetzung zur Mauerabsetzung, welche in der Regel 20 cm unter dem Fußboden angenommen wird, gerechnet. Bei Mauern ohne Fußbodenunterteilung und über 5'00 m Höhe wird die Höhe von 4 * 00 m als Geschoßhöhe angenommen.

Bei sämtlichen voran geführten und nachfolgenden Erfordernissen, in welchen Handlangerstunden erforderlich sind, werden vom Gesamthandlangerstundenlohn zehn Prozent, dort, wo auch Gesellenstunden erforderlich sind, vom Gesamthandlanger- und Gesellenstundenlohn fünfzehn Prozent für Regiekosten zugerechnet.

Fundamentmauerwerk ohne Verputz.

28.    1 m³ solches Mauerwerk aus festen, lagerhaften Bruchsteinen und Beigabe der nötigen Ziegel zur Steinausgleichung an aller Arbeit, Requisiten und Gerüstung, allen Materialien, Kalkablöschen, Mörtelmachen mit reschem Sande samt Beischaffung des Wassers nebst Aufsicht, in der 1. Tiefenschichte von 2* 00 m, und zwar:

d) mit Weißkalkmörtel, wozu verwendet werden:

1*15 m³ Bruchsteine,

30 Stück Ziegel,

0 • 1 m³ gelöschter Weißkalk,

0 • 2 m³ rescher Grubensand,

6    Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

G Handlangerstunden,

4    Weiberstunden 5

b ) mit Romanzementmörtel, wozu verwendet werden:

1*15 m³ Bruchsteine,

30 Stück Ziegel,

0*105 m³ — 84 kg Romanzement,

0*26 m³ rescher Flußsand,

7    Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

6    Handlangerstunden,

4*5 Weiberstunden;

c) mit Portlandzementmörtel, wozu verwendet werden:

1*15 m³ Bruchsteine,

30 Stück Ziegel,

0*075 m³ = 105 kg Portlandzement,

0 * 3 m³ rescher Flußsand,

8    * 5 Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

7    Handlangerstunden,

5    Weiberstunden.

29.    Für jede folgende Tiefenschichte per 2*00 m ein Zuschlag pro Kubikmeter nach Post 27, b).

430.    1 m³ Mauerwerk wie Post 28, jedoch aus ²/₃ festen, lagerhaften Bruch

steinen und ¹/₃ gut gebrannten Ziegeln, und zwar:

a) mit Weißkalkmörtel, wozu verwendet werden:

0 * 8 m³ Bruchsteine,

100 Stück Ziegel,

0*1 m³ gelöschter Weißkalk,

0 * 2 m³ rescher Grubensand,

6    Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

6 Handlangerstunden,

4 Weiberstunden;

ft) mit Romanzementmörtel:

0 ‘ 8 m³ Bruchsteine,

100 Stück Ziegel,

0*105 m³ = 84 kg Romanzement,

0*26 m³ rescher Flußsand,

7    Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

6    Handlangerstunden,

4    * 5 Weiberstunden ;

c) mit Portlandzementmörtel:

0 * 8 m³ Bruchsteine,

100 Stück Ziegel,

0*075 m³ — 105 kg Portlandzement,

0 * 3 m³ rescher Flußsand,

8    * 5 Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

7    Handlangerstunden,

5    Weiberstunden.

31.    Für die folgende Tiefenschichte per 2*00 m ein Zuschlag von:

0 * 6 Maurerstunden,

1 * 5 Handlangerstunden.

32.    1 m³ Fundamentmauerwerk, wie Post 28, jedoch ganz aus Ziegeln, und zwar:

ä) mit Weißkalkmörtel:

300 Stück Ziegel,

0*1 m³ gelöschter Weißkalk,

0*2 m³ reschei Grubensand,

6    Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

5    Handlangerstunden,

4 Weiberstunden;

b)    mit Romanzementmörtel:

300 Stück Ziegel,

1*05 m³ = 84 kg Romanzement,

0*26 m³ rescher Flußsand,

7    Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

6    Handlangerstunden,

4    * 5 Weiberstunden ;

c)    mit Portlandzementmörtel;

300 Stück Ziegel,

0*075 m³ = 105 kg Portlandzement,

0 * 3 m³ rescher Flußsand,

8    Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

7    Handlangerstunden,

5    Weiberstunden.

33.    In jeder folgenden Tiefenschichte von 2*00 m, ein Zuschlag perl m³ von:

0 * 4 Maurerstunden,

1 * 5 Handlangerstunden.

Kellermauerwerk mit ein- und beiderseitiger Lichtmauerung und rauhem Verputz oder Verbrämung der Fugen und in der ersten Höhe von 2*00 m.

34.    1 m³ solches Mauerwerk aus ²/₃ festen, lagerhaften Bruchsteinen und

x/₃ Ziegeln, sonst wie Post 28, und zwar: ä) mit W e i ß k a 1 k m ö r t e 1, wozu verwendet werden :

0 • 8 m³ Bruchsteine,

100 Stück Ziegel,

0*09 m³ gelöschter Weißkalk,

0 • 2 m³ rescher Gestättensand,

7    Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

5 Handlangerstunden,

5    Weiberstunden ;

b)    mit Romanzementmörtel, wozu verwendet werden :

0*8 m³ Bruchsteine,

100 Stück Ziegel,

0*105 m³ = 84 kg Romanzement,

0*26 m³ rescher Flußsand,

8    Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

6    Handlangerstunden,

5    Weiberstunden;

c)    mit Portlandzement, wozu verwendet werden:

0 * 8 m³ Bruchsteine,

100 Stück Ziegel,

0*075 m³ = 105 kg Portlandzement,

0*3 m³ rescher Flußsand,

9    Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

7    Handlangerstunden,

6    Weiberstunden.

35.    In der folgenden Höhe von 2 m bis zum Mauerabsatze unter dem Fußboden, ein Zuschlag wie Post 33.

36.    Im³ Mau er werk wie Post 34, jedoch ganz aus Ziegel, und zwar:

a)    mit Weißkalkmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel,

0*10 m³ gelöschter Weißkalk,

0 * 2 m³ rescher Gestättensand,

6 * 5 Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

6    Handlangerstunden,

4    Weiberstunden;

b)    mit Romanzementmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel,

1*05 m³ == 84 kg Zementkalk,

0*26 m³ rescher Flußsand,

7    * 5 Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

6 Handlangerstunden,

5    Weiberstunden ;

c)    mit Portland zement, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel,

0*075 m³ = 105 kg Portlandzement,

10

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

0 • 3 m³ rescher Flußsand,

8 Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

7 Handlangerstunden,

5*5 Weiberstunden.

37. Für jede folgende Höhe von 2*00 m ein Zuschlag wie Post 33.

Kellermauerwerk mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung ohne Verputz, ohne Verbrämung der Fugen und in der ersten Höhe von 2-00 m

vom Fundamentabsatze.

38.    1 m³ solches Mauerwerk aus ²/₃ festen, lagerhaften Bruchsteinen und

x/₃ Ziegel, sonst wie Post 28:

a)    mit Weiß kalkmörtel, wozu verwendet werden:

0 ’ 8 m³ Bruchsteine,

100 Stück Ziegel,

0 • 1 m³ gelöschter Weißkalk,

0 • 2 m³ rescher Gestättensand,

7 Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

5 Handlangerstunden,

4    Weiberstunden.

b)    mit Romanzementmörtel, wozu verwendet werden:

0 ’ 8 m³ Bruchsteine,

100 Stück Ziegel,

0*105 m³ = 84 kg Romanzement,

0*26 m³ rescher Flußsand,

7    • 5 Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

ß' 5 Handlangerstunden,

5    Weiberstunden;

c)    mit Portlandzement, wozu verwendet werden:

0 * 8 m³ Bruchsteine,

100 Stück Ziegel,

0*075 m³ = 105 kg Portlandzement,

0 * 3 m³ rescher Flußsand,

8    * 5 Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

7 Handlangerstunden,

5    Weiberstunden.

39.    Für jede folgende Höhe von 2*00 m bis zum Mauerabsatze unter dem Fußboden ein Zuschlag nach Post 31.

40.    1 m³ Mauer werk wie Post 38 jedoch ganz aus Z ie ge ln, und zwar:

a)    mit Weißkalkmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel,

0 * 1 m³ Weißkalk,

0*2 m³ rescher Gestättensand,

6    Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

6 Handlangerstunden,

4 Weiberstunden;

b)    mit Romanzementmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel,

1 • 05 m³ — 84 kg Romanzement,

0*2f> m³ rescher Flußsand,

7    Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

G Handlangerstunden,

5 Weiberstunden;

c) mit Portlandzement, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel,

0*075 m³ = 105 kg Portlandzement,

0 • 3 m³ rescher Flußsand,

8    * 5 Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

8 Handlangerstunden,

5 Weiberstunden.

41. Für jede folgende Höhe von 2*00 m ein Zuschlag nach Post 33.

Ebenerdiges Mauerwerk mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung, vollständigem Anwurfe und reinem Verputz, mit Inbegriff der einmaligen Weißung, aller Arbeit, allen Materialien, Aufsicht und Requisiten nebst Wasserbeischaffung.

42. 1 m³ solches Mauerwerk aus Ziegel, auf die ganze Geschoßhöhe, und zwar

a)    mit Weißkalkmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel,

0*11 m³ gelöschter Weißkalk,

0*35 m³ rescher Gestättensand,

7    * 5 Maurerstunden,

I    * 5 Gerüsterstunde,

8    Handlangerstunden,

5    Weiberstunden •

b)    mit Romanzementmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel,

0*14 m³ = 115 kg Romanzement,

0*35 m³ rescher Flußsand,

II    Maurerstunden,

1*5 Gerüsterstunden,

8 Handlangerstunden,

6    Weiberstunden;

c)    mit Portlandzement, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel,

0*089 m³ = 125 kg Portlandzement,

0*35 m³ rescher Flußsand,

11*5 Maurerstunden,

1 * 5 Gerüsterstunde,

8    Handlangerstunden,

9    Weiberstunden.

Ebenerdiges Mauerwerk mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung

ohne Verputz.

43. 1 m³ solches Mauerwerk aus Ziegel auf die ganze Geschoßhöhe, und zwar:

a) mit Weißkalkmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel,

0*10 m³ gelöschter Weißkalk,

0*2 m³ rescher Gestättensand,

7 • 5 Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

7    Handlangerstunden,

4 Weiberstunden;

b)    mit Romanzementmörtel, wozu verwendet werden: 300 Stück Ziegel,

1.' 05 m³ — 84 kg Romanzement,

0*26 m³ rescher Flußsand,

8    Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

7 Handlangerstunden,

6    • 5 Weiberstunden ;

c)    mit Portlandzement, wozu verwendet werden :

300 Stück Ziegel,

0*075 m³ = 105 kg Portlandzement,

0*26 m³ rescher Flußsand,

9    Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

7    Handlangerstunden,

8    * 5 Weiberstunden.

44. Für jede Stockwerkserhöhung ein Zuschlag an :

0 * 7 Maurerstunde,

3 Handlangerstunden.

Diverse Mauerwerksgattungen.

45.    1 m³ Mauerwerk, ganz aus Bruchsteinen, wobei die Bruchsteine in der Mauerfläche eben und an den Kanten auf 2 cm Tiefe gerade bearbeitet sein müssen, inklusive reiner Verbrämung der Fugen:

a)    mit Weißkalkmörtel, wozu verwendet werden:

1*25 in³ Bruchsteine,

0*10 m³ gelöschter Weißkalk,

0 * 2 m³ rescher Gestättensand,

10 Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

6 Handlangerstunden,

5    Weiberstunden;

b)    mit Roman Zementmörtel, wozu verwendet werden:

1*25 m³ Bruchsteine,

0*105 m³ = 84 kg Romanzement,

0*26 m³ rescher Flußsand,

12 Maurerstunden,

1 Gerüsterstunde,

6    * 5 Handlangerstunden,

6 Weiberstunden.

46.    1 m³ gerades Mauer werk mit Verwendung anderer Materialien, und zwar:

a)    bei Verwendung von Hohlziegeln, geschlemmten Ziegeln etc. statt gewöhnlicher Mauerziegel, sind bei den vorstehenden Posten bloß die Mehrkosten dieser Ziegel zuzuschlagen;

b)    bei Herstellung von geradem Mauerwerk im Rohbau und Verkleidung mit geschlemmten oder gepreßten Ziegeln und Verbrennung der Fugen in beliebiger Farbe und beliebigem

Profil, wird das Mauerwerk nach dem vollen Ausmaße, inklusive der Verkleidung, mit Anwendung der Preise des Mauerwerkes mit gewöhnlichen Ziegeln samt Verputz vergütet, pro Quadratmeter Verkleidung jedoch zugeschlagen, außer der Preisdifferenz der Ziegel, für Mehrarbeit:

3 • 5 Maurerstunden,

3 Weiberstunden;

c)    bei Verwendung von Lehmmörtel wird bei den Analysen des Weißkalkmauerwerkes statt des Kalkes und Sandes ein Quantum Lehm eingesetzt, welches so groß ist als das dort erscheinende Quantum Kalk und Sand zusammen.

47.    1 m³ Herd mauerwerk (Sparherd) oder Mauerwerk in Heizanlagen mit allen Materialien und aller Arbeit, samt dem Versetzen aller Eisenbestandteile, inklusive der Maschinierung, ein Zuschlag von 50 Prozent auf die Parterremauerwerkspreise.

48.    1 ma Riegelwandausmauerung, bei welcher Fenster und Türen voll gerechnet, und die Gehölze, welche entweder vom Mauerwerke umgeben sind, oder dasselbe begrenzen, nicht in Abrechnung kommen, dagegen jedoch die allfällige Stukkaturung dieser Holzbestandteile nicht besonders vergütet wird, samt Verbrennung der Fugen, dem vollständigen Anwurfe und feinem Verputze mit allem und jedem, wird vergütet nach den gewöhnlichen Mauerwerkspreisen, hei Annahme des wirklichen kubischen Ausmaßes ohne Abzug der Öffnungen und für jeden Quadratmeter Ausmauerung zugeschlagen:

3 Maurerstunden.

3 Weiberstunden.

40. 1 m³ Steinwurf aus 0*15 bis 0‘3 m³ großen Steinen derart ausgeführt, daß die Steine ordentlich lagern und die Zwischenräume mit Schotter ausgefüllt sind, wobei die Oberflächen gut geebnet sein müssen, wozu verwendet wird:

1 m³ Bruchsteine,

0’02 m³ Schotter,

1 • 5 Maurerstunden,

0 • 6 Handlangerstunden.

50. 1 m" trockenes Füllmauerwerk, wozu verwendet wird:

d)    aus Bruchsteinen:

1 • 2 m³ Bruchsteine,

3 Maurerstunden, ß Handlangerstunden;

b) aus Ziegel:

300 Stück Ziegel,

3 Maurerstunden, l) Handlangerstunden.

Ziegelgewölbemauerwerk.

Bei Berechnung der Gewölbstärken hat als Norm zu gelten, daß die-

selben:

bei x/₂ Ziegellänge gleich einer Ziegelbreite mit 15 cm Breite, bei 1 Ziegellänge mit 30 cm Breite, bei 1 Vä Ziegellängen mit 45 cm Breite,

bei 2 Ziegellängen mit 60 cm Breite usw. in Anwendung zu bringen sind. Die Berechnung erfolgt:

1. Tonnengewölbe nimmt man bei Spannweiten bis zu 5 m gewöhnlich Va Ziegellänge, die Gurten darin in Entfernungen von 1 • 50 bis 2'50 m 1 Ziegel stark an. Bei großen Lasten jedoch ist man genötigt, die Kappen 1 bis 1¹/₂? die Verstärkungsbogen 1 x/₂ bis 2 Ziegel stark zu berechnen. Für Widerlager rechnet man Y₄, und wenn dieselben belastet sind, x/g der Spannweite des Gewölbes.

2.    Kappengewölbe spannen sich gewöhnlich zwischen Gurtbögen von l¹/« Ziegel Stärke und 2 Ziegel Höhe, und werden fast immer bei Spannungen bis 3 ‘ 50 m, l/₂ bis 5 cm 1 Ziegel stark angelegt. Bei Spannungen bis zu 1 m und L25 m wölbt man auch Kappen ¹/i Ziegel stark, namentlich bei Erkern, Balkons, Galerien usw. Die Widerlagsstärke beträgt x/₄ bis ¹/3y jedoch nicht unter l¹/» Ziegel Stärke.

3.    Kreuzgewölbe können bis 10 m Spannung 1 Ziegel stark in den Graten, ¹/₃ Ziegel in den Kappen, bis auf 20 m Spannung, beziehungsweise D/a und 1 Ziegel stark berechnet werden.

Die Widerlagsstärke beträgt bei halbkreisförmigem Gewölbe ¹/₄ bis ¹/₆, bei spitzbogigem Ys bis i/₁ der Diagonale.

Für Bogenmauerwerk dienen noch folgende Angaben:

Breite der Bogen im Scheitel

Spannweite

Halbkreis

Spitzbogen

Flachbogen bis ¹/s der Pfeilhöhe

bis 2 m

1 Ziegel 1 „

P/2 „

P/2 bis 2 „

P/₂ Siegel P/2 bis 2 „

2 bis 2i/-2    „

21/2 b's 3 „

Die Widerlagsstärke kann man für belastete Bogen ungefähr annehmen:

für halbkreisförmige

5Y

— bis i

r»

0Y2

I co

» spitzbogenförmige oder überhöhte

» flachbogige mit einer Pfeilhöhe von Y4 c^er lichten Weite .

» desgleichen x/₈ der lichten Weite

» scheitrechte Bögen der lichten Spannweite.

Bei Berechnung des körperlichen Inhaltes gelten :

1.    Für Tonnen-, Kappen-, Spiegel-, Kreuzgewölbe und Platzei als Länge diejenige des einzuwölbenden Raumes; als Umfang die um die Pfeilhöhe vermehrte Spannweite mehr der Dicke am Anlaufe und der halben Dicke am Schlüsse (Pfeilhöhe bei Platzein = Pfeilhöhe des Bogens an der kürzeren Wandseite); als Dicke die halbe Summe der Anlaufs- und Schlußdicke.

2.    Für Kuppelgewölbe als mittlere Oberfläche das dreifache Produkt aus den beiden Halbmessern des Lokales (bei kreisrunden das dreifache Quadrat des Radius), vermehrt um das dreifache Quadrat der Gewölbshöhe, wo sowohl der

Halbmesser als auch die Gewölbshöhe um die halbe Gewölbsdicke größer anzunehmen sind; als Dicke die halbe Summe der Anlaufs- und Schlußdicke.

3. Für Schwanenhälse als Länge im Umfange die    Länge der

horizontalen Projektion, vermehrt um die 1 x/₂ fache Dicke; als Breite die gerade Breite des Gewölbes; zur Dicke diese.

Durch diese Berechnungsweise ist die normale Nachmauerung der Gewölbe sowie in der Folge auch die Arbeits- und Materialerfordernisse vollkommen, berücksichtigt.

51.1 m³ Gewölbmauerwerk ohne Verputz im Fundamente, Keller oder Kanälen bis 5’ 00 m³ Spannweite an aller Arbeit, allen Materialien, Requisiten, Wasserbeschaffung, Einrüstung und Schalung samt Aufsicht, und zwar:

a)    mit Weißkalkmörtel, wozu verwendet werden:

310 Stück Ziegel,

0'1 m³ gelöschter Weißkalk,

0 * 2 m³ rescher Grubensand,

10*5 Mauerstunden,

2 Gerüsterstunden,

7 Handlangerstunden,

6    Weiberstunden ;

b)    mit Romanzementmörtel, wozu verwendet werden:

310 Stück Ziegel,

0*105 m³ = 84 kg Romanzement,

0*2(5 m³ rescher Flußsand,

11*2 Maurerstunden,

2 Gerüsterstunden,

7    Handlangerstunden,

7 Weiberstunden;

c)    mit Portlandzement, wozu verwendet werden:

310 Stück Ziegel,

0-085 m³ = 119 kg Portlandzement,

0*26 m³ rescher Flußsand,

12 Maurerstunden,

2 Gerüsterstunden,

7 Handlangerstunden,

7 Weiberstunden.

Erdgurten, das sind solche Gurten, welche ohne Einrüstung in Fundamenten hergestellt werden, sind vom Anlaufe als gerades Mauerwerk zu vergüten.

52.1 m³ Ge wölbem au er werk zu ebener Erde, bis 5*00 m Spannweite, ganz wie Post 51 :

a)    mit Weißkalkmörtel, wozu verwendet werden:

310 Stück Ziegel,

0*1 m³ gelöschter Weißkalk,

0 • 2 m³ rescher Gestättensand,

11 Maurerstunden,

2 Gerüsterstunden,

9 Handlangerstunden.

6 Weiberstunden ;

b)    mit Romanzementmörtel, wozu verwendet werden:

310 Stück Ziegel,

84 kg Romanzement, 0*26 m³ rescher Pdußsand,

12 Maurerstunden,

0*105 m³

2 Gerüsterstunden,

10 Handlangerstunden,

6    Weiberstunden;

c) mit Portlandzement, wozu verwendet werden:

310 Stück Ziegel,

0*085 nv' — 119 kg Portlandzement;

026 m?‘ rescher Flußsand,

13 Maurerstunden.

2    Gerüsterstunden,

10 Handlangerstunden,

7    Weiberstunden.

53.    Für Gewölbe mauerwerk in höheren Geschossen ist der Zuschlag zu rechnen von:

0 • 7 Maurerstunde,

3    Handlangerstunden.

54.    Für je 2 * 00 m größere Spannweite ist zu Post 51 und 52 ein Zuschlag ' zu rechnen von :

2 • 2 Mauerstunden.

Betongewölbmauerwerk.

55.    Massive Betongewölbe auf Widerlagern, in stärkeren Dimensionen als 25 cm verglichener Dicke, werden nach Post 21 bis 27 ermittelt.

56.    1 nv' Betongewölbe zwischen Eisenträgern aus Portlandzementbeton, im Mischungsverhältnisse 1:2:2 (Portlandzement: reinem, reschen Flußsand, feinem, gewaschenen Kiesschotter von Haselnußgröße) sorgfältig gemischt, aufgetragen und gestampft, bei einer Anlaufdicke von 8 cm und einer Scheiteldicke von 6 cm, somit verglichen 7 cm, nach der Horizontalprojektion gerechnet, an aller Arbeit, Aufsicht, allen Materialien, Requisiten, Gerüstung und Schalung, einschließlich Wasserbeschaffung, samt Herstellung eines feinen Verputzes mit Weißkalkmörtel an der Unterfläche, im Erdgeschosse, wird mit zirka 6 * 00 K berechnet.

Herstellung und Ziehen der Gesimse.

Man unterscheidet in der Regel:

Fuß- oder Sockelgesimse sind jene die Plinthen nach oben abschließenden Gesimse, ferner:

Gurtgesimse, auch Bortengesimse genannt, umziehen die Gebäude meistens in Höhe der Balkenlagen, und schließlich:

Haupt-, Deck-, Schluß-, Dachgesimse ziehen an den oberen Kanten der Mauern herum und schließen diese ab.

Die Formen der Gesimse sind sehr verschiedenartig und müssen sich einmal nach den Materialien richten, aus denen sie gefertigt werden sollen, dann nach dem Stile, der dem Gebäude zugrunde liegt, und außerdem nach dem reicheren oder einfacheren Aussehen, welches das Haus gewähren soll. Es kann nicht der Zweck sein, hier auf die Verschiedenheit der Formen einzugehen, sondern können hier nur die gemauerten in Betracht kommen.

57. 1 Längenmeter Gesimse in was immer für einer Höhe, Ausladung und Form nach dem vollen Querschnitte aus der Höhe und Ausladung berechnet, samt Verputz, Weißung und Färbelung, ohne Unterschied der Stockwerkshöhe, an aller Arbeit, allen Materialien, Aufsicht, Requisiten,

Gerüstung und Wasserbeschaffung, Beigabe der Schablonen und Lehren bei 0*50 nr Querschnitt:

a)    mit Weißkalkmörtel pro f Kurrentmeter:

100 Stück Ziegel,

0*06 m³ Weißkalk,

0*12 m³ Sand,

17*5 Maurerstunden,

7 Handlangerstunden;

b)    mit Gipsmörtel pro 1 Kurrentmeter:

100 Stück Ziegel,

0 * 04 m³ Weißkalk,

0*02 m³ = 56 kg Gips,

0*12 m³ Sand,

19 * 5 Maurerstunden,

7 * 5 Handlangerstunden ;

c)    mit Rom an Zementmörtel pro 1 Kurrentmeter:

100 Stück Ziegel,

0*06 m³ = 48 kg Romanzement,

0*12 m³ Sand,

1 9 * 5 Maurerstunden,

7 * 5 Handlangerstunden.

d)    mit Portlandzementmörtel pro 1 Kurrentmeter:

100 Stück Ziegel,

0*06 m³ = 84 kg Portlandzement,

0*12 m³ Sand,

19*5 Maurerstunden,

7 * 5 Handlangerstunden.

58.

Gesimsmauerwerk bei 0*45 m * Querschnitt.

a)    mit Weißkalkmörtel pro 1 Kurrentmeter:

90 Stück Ziegel,

0*05 m³ Weißkalk,

0*11 m³ Sand,

16 Maurerstunden,

6    Handlangerstunden;

b)    mit Gipsmörtel pro 1 Kurrentmeter:

90 Stück Ziegel,

0*04 m³ Weißkalk,

0-02 m³ = 28 kg Gips,

0*11 m³ Sand,

18 Maurerstunden,

7    Handlangerstunden;

c)    mit Romanzementmörtel pro 1 Kurrentmeter:

90 Stück Ziegel,

0*05 m³ = 43 kg Romanzement,

0*11 m³ Sand,

18 Maurerstunden,

7 Handlangerstunden;

d)    mit Portlandzementmörtel pro 1 Kurrentmeter:

90 Stück Ziegel,

0*05 m³ = 75 kg Portlandzement,

0*11 m³ Sand,

18 Maurerstunden,

7 Handlangerstunden.

Gesimsmauerwerk mit 0*40 m² Querschnitt.

59.

60.

a)    mit Weißkalkmörtel pro 1 Kurrentmeter:

80 Stück Ziegel,

0*05 m³ Weißkalk,

0 • 1 m³ Sand,

13 Maurerstunden,

6 Handlangerstunden;

b)    mit Gipsmörtel pro 1 Kurrentmeter:

80 Stück Ziegel,

0⁻03 m³ Weißkalk,

0*02 m³ = 28 kg Gips,

0 * 1 m³ Sand,

IG Maurerstunden,

6 Handlangerstunden ;

c)    mit Romanzementmörtel pro 1 Kurrentmeter:

80 Stück Ziegel,

0*05 m³ = 40 kg Romanzement,

0 * 1 m³ Sand,

1G Maurerstunden,

6 Handlangerstunden;

d)    mit Portlandzementmörtel pro 1 Kurrentmeter: 80 Stück Ziegel,

0’05 m³ = 70 kg Portlandzement,

0 • 1 m³ Sand,

1G Maurerstunden,

G Handlangerstunden.

Gesimsmauerwerk mit 0’35 m- Querschnitt.

a)    mit Weißkalkmörtel pro 1 Kurrentmeter:

70 Stück Ziegel,

0‘04 m³ Weißkalk,

0*08 m³ Sand,

12*3 Maurerstunden,

5 Handlangerstunden;

b)    mit Gipsmörtel pro 1 Kurrentmeter:

70 Stück Ziegel,

0'03 m³ Weißkalk,

0*01 m³ = 14 kg Gips,

0'08 m³ Sand,

14 Maurerstunden,

5 • 3 Handlangerstunden ;

c)    mit Romanzementmörtel pro 1 Kurrentmeter:

70 Stück Ziegel,

0 • 04 m³ = 32 kg Romanzement,

0 • 08 m³ Sand,

14 Maurerstunden,

5 * 3 Handlangerstunden ;

d)    mit Portlandzementmörtel pro 1 Kurrentmeter: 70 Stück Ziegel,

0*04 m³ — 56 kg Portlandzement,

0*08 m³ Sand,

14 Maurerstunden,

5 * 3 Handlangerstunden.

Gesimsmauerwerk bei 0*30 m - Querschnitt.

61.

62.

a)    mit W e i ß k a 1 k m ö r t e 1 pro 1 Kurrentmeter :

60 Stück Ziegel,

0*04 m³ Weißkalk,

0*07 m³ Sand,

10*5 Maurerstunden,

4 Handlangerstunden;

b)    mit Gipsmörtel pro 1 Kurrentmeter:

60 Stück Ziegel,

0*02 m³ Weißkalk,

14 kg Gips,

0*01 m3 0*07 m³ Sand,

12 Maurerstunden,

4 • 5 Handlangerstunden;

c)    mit Romanzementmörtel pro 1 Kurrentmeter : 60 Stück Ziegel,

0 • 04 m³ = 32 kg Romanzement,

0*07 m³ Sand,

12 Maurerstunden,

4'5 Handlangerstunden ;

d)    mit Portlandzementmörtel pro Kurrentmeter: 60 Stück Ziegel,

0*04 m³ — 56 kg Portlandzement,

0*071 m³ Sand,

12 Maurerstunden,

4 * 5 Handlangerstunden.

Gesimsmauecwerk bei 0 20 m² Querschnitt.

a)    mit Weißkalkmörtel pro 1 Kurrentmeter:

50 Stück Ziegel,

0*03 m³ Weißkalk,

0*07 m³ Sand,

11    Maurerstunden,

3    * 6 Handlangerstunden ;

b)    mit Gipsmörtel pro 1 Kurrentmeter:

50 Stück Ziegel,

0*02 m³ Weißkalk,

0*016 m³ = 14 kg Gips,

0*07 m³ Sand,

12    Maurerstunden,

4    Handlangerstunden;

c)    mit Rom an Zementmörtel pro 1 Kurrentmeter:

50 Stück Ziegel,

0*03 m³ = 24 kg Romanzement,

0*07 m³ Sand,

12 Maurerstunden,

4 Handlangerstunden;

d)    mit Portlandzementmörtel pro 1 Kurrentmeter: 50 Stück Ziegel,

0*03 m³ = 42 kg Portlandzement,

0*07 m³ Sand,

12 Maurerstunden,

4 Handlangerstunden.

Gesimsmauerwerk mit 0-10 m'² Querschnitt.

63.

64.

a)    mit Weißkalkmörtel pro 1 Kurrentmeter:

25 Stück Ziegel,

0*02 m³ Weißkalk,

0*04 m³ Sand,

5*5 Maurerstunden,

2 Handlangerstunden.

b)    mit Gipsmörtel pro 1 Kurrentmeter:

25 Stück Ziegel.

0*01 m³ Weißkalk,

0*01 m³ = 14 kg Gips,

0 * 04 m³ Sand,

6 Maurerstunden,

2 Handlangerstunden;

c)    mit Romanzementmörtel pro 1 Kurrentmeter:

25 Stück Ziegel,

0*02 ms =16 kg Romanzement,

0*04 m³ Sand,

6 Maurerstunden,

2 Handlangerstunden;

d)    mit Portlandzementmörtel pro 1 Kurrentmeter: 25 Stück Ziegel,

0*02 m³ = 28 kg Portlandzement,

0 * 04 in³ Sand,

6 Maurerstunden,

2 Handlangerstunden.

Gesimsmauerwerk bei 0*01 m ² Querschnitt.

a)    mit Weißkalkmörtel pro 1 Kurrentmeter:

3 Stück Ziegel,

0*001 m³ Weißkalk,

0*003 in³ Sand,

0 * 54 Maurerstunde,

0 * 2 Handlangerstunde ;

b)    mit Gipsmörtel pro 1 Kurrentmeter:

3 Stück Ziegel,

0*001 m³ Weißkalk.

0*001 m³ = 1*4 kg Gips,

0 * 003 m³ Sand,

0 * 6 Maurerstunde,

0 * 2 Handlangerstunde ;

c)    mit Romanzementmörtel pro 1 Kurrentmeter:

3 Stück Ziegel,

0*002 m³ = 16 kg Romanzement,

0 * 003 m³ Sand,

0 * 6 Maurerstunde,

0 * 2 Handlangerstunde ;

d)    mit Portlandzementmörtel pro 1 Kurrentmeter:

3 Stück Ziegel,    •

0*002 m³ = 28 kg Portlandzement,

0*003 m³ Sand,

0 * 6 Maurerstunde,

0 * 2 Handlangerstunde.

NB. Steinerne Hängplatten werden separat berechnet, jedoch wird von dem nach Post 57 bis (54 ermittelten Gesimsmauerwerkquerschnitte der Ziegelkörper nicht in Abzug gebracht, dagegen wird das Aufziehen, Versetzen und Verputzen der Hängplatte nicht besonders vergütet.

65.    1 Längenmeter Hohlkehle auslegen und ziehen unter sonst gleichen Bedingnissen wie hei Post 57 erfordert 25 % geringere Arbeits- und Materialerfordernisse der Posten 57 bis 64.

66.    1 Längenmeter kleine Ziergesimse von 4 bis 8 cm Ausladung, ohne Rücksicht auf Breite oder Höhe, ferner Fatschen, Bandgesimse oder glatte Fenstereinfassungen u. dgl. bis 15 cm Breite oder Höhe, sonst wie Post 57 :

ä) mit Weißkalkmörtel:

3 Stück Ziegel,

0*002 m³ gelöschter Weißkalk,

0 • 004 m³ Flußsand,

1 Maurerstunde,

0 * 3 Handlangerstunde ;

b)    mit Gipsmörtel:

3 Stück Ziegel,

0*001 m³ Weißkalk,

0*001 m³ = 1*4 kg Gips,

0 * 004 m³ Sand,

1 Maurerstunde,

0 * 3 Handlangerstunde ;

c)    mit Romanzementmörtel:

3 Stück Ziegel,

0*002 m³ = 1*6 kg Romanzement,

0*004 m³ Sand,

1 Maurerstunde,

0*3 Handlangerstunde;

d)    mit Portlandzementmörtel:

3 Stück Ziegel,

0*002 m³ = 2*8 kg Portlandzement,

0*004 m³ Sand,

1 Maurerstunde,

0 * 3 Handlangerstunde.

67.    1 Längenmeter Gliederungen von 2 bis 4 cm Ausladung, sonst wie Post 66:

a)    mit Weißkalkmörtel:

0*001 m³ Weißkalk,

0*002 m³ Sand,

0 * 4 Maurerstunde,

0 * 2 Handlangerstunden ;

b)    mit Gipsmörtel:

0*0005 m³ Weißkalk,

0*0005 m³ = 0*7 kg Gips,

0*002 m³ Sand,

1 * 1 Maurerstunde,

0*22 Handlangerstunde;

c)    mit Romanzementmörtel:

0*0005 m³ = 0*8 kg Romanzement,

0*002 m³ Sand,

1 * 1 Maurerstunde,

0*22 Handlangerstunde;

d) mit Portlandzementmörtel:

0*001 w³ = 1*4 kg Portlandzement,

0*002 m³ Sand,

1    * 1 Maurerstunde,

0*22 Handlangerstunde.

08. 1 Längenmeter Zahnschnitt von 5 bis 8 cm Tiefe oder Höhe ausputzen, bei neuem Gesimsmauerwerk:

a)    mit W e i ß k a 1 k m ö r t e 1:

0*005 mWeißkalk,

0*002 w³ Sand,

2    * 5 Maurerstunden,

0 * 5 Handlangerstunde ;

b)    mit Portlandzement:

0*005 m³ = 7 kg Portlandzement,

0*002 m³ Sand,

2 * 5 Maurerstunden,

0*5 Handlangerstunde.

69.    1 Längenmeter Fugenschnitt ohne Gliederung, ohne Unterschied der Form und des Materiales:

0 * 2 Maurerstunde.

70.    1 Längenmeter Fätschen oder Bandgesimse über 15 bis 30 cm Höhe und bis 5 cm Ausladung an allem und jedem :

a)    mit Weißkalkmörtel:

G Stück Ziegel,

0*005 m³ Weißkalk,

0*01 m³ Sand,

0 * 8 Maurerstunde,

0 * 4 Handlangerstunde ;

b)    mit Gipsmörtel:

6 Stück Ziegel,

0*003 /n³ Weißkalk,

0*002 777³ = 2*8 kg Gips,

0 *01 777³ Sand,

0 * 8 Maurerstunde,

0 * 4 Handlangerstunde ;

c)    mit Romanzementmörtel:

6 Stück Ziegel,

0*005 77?³ = 7 kg Portlandzement,

0*01 777³ Sand,

0 * 8 Maurerstunde,

0 * 4 Handlangerstunde ;

d)    mit Portlandzementmörtel:

6 Stück Ziegel,

0*005 777³ = 7 kg Portlandzement,

0 * 01 777³ Sand,

0 * 8 Maurerstunde,

0 • 4 Handlangerstunde.

Bei alten Gebäuden aber ist bei allen Arten der Gesimse für die Herstellung der notwendigen Gerüstung ein Preiszuschlag auf das Materialerfordernis von 50 °/₀ zu rechnen.

71.    1 777 glatte Fenstereinfassung an neuen Gebäuden (Chambrans):

1 * 50 Maurerstunde,

1 * 05 Handlangerstunde.

1 m Fenstereinfassung mit Gliedern oder eine Fenstersohlbank an neuen Gebäuden:

3'16 Maurerstunden,

1*32 Handlangerstunde.

Bei alten Gebäuden in beiden vorstehenden Fällen 1 m Fenstereinfassung:

I    * 32 Handlangerstunde.

1 m Fensterverdachung (24 cm), gerade, bei neuen Gebäuden: 7*91 Maurerstunden,

5*27 Handlangerstunden.

1    m Fensterverdachung bei alten Gebäuden wegen Ausspitzen und

Gerüsten:

9’66 Maurerstunden,

5’27 Handlangerstunden.

2    m langer Fensterfronton, 24 cm, ausgeladen und hoch:

J 6 Maurerstunden,

II    Handlangerstunden.

NB. 1 m massives Hauptgesims dorischer Ordnung von 45 cm Ausladung und Höhe ausmauern, die eisernen Anker befestigen, ziehen und putzen, einschließlich kostf9h{u₁JlaCKroneifUS" Anfertigung der Schablonen, der Gerüstung, Bereitung des Mörtels, Hinaufschaffen der Ziegel usw. 8.— bis 15.— 1 m desgleichen ionischer Ordnung mit Zahnschnitten,

10.— bis 16.—

sonst wie vorhin..............

12.— bis 20.—

1 m desgleichen korinthischer Ordnung von 50 cm Höhe und Ausladung von Tragsteinen und Zahnschnitten .................

Verputzarbeiten.

Der Verputz, Anwurf oder auch Abputz genannt, ist ein Überzug über Mauern und Wände, welcher den Zweck hat, diese zu ebnen und zu schützen.

In der Regel wird zum Verputzen Lehm, Kalk- oder Zementmörtel benützt. Für feinere Verputzarbeiten tritt noch der Gips hinzu.

Holzteile werden mit Rohr beschlagen, um den Verputz daran anbringen zu können.

Zum rauhen Verputz wird der Mörtel mit der »Kelle« möglichst gleichmäßig gegen die Mauerfläche geworfen und höchstens mit derselben noch glatt gestrichen. Es kann zur Herstellung des Mörtels grober Sand benützt werden. Dieser rauhe Verputz ist zwar billig herzustellen, hat aber den Nachteil, daß auf der rauhen Fläche der Staub liegen bleibt, und daß ein Weißen derselben nur durch Anspritzen der Weißung erfolgen kann.

Der glatte Verputz wird hingegen glatt gerieben und derselbe kommt meist in zwei Lagen zur Ausführung, und zwar die erste mit gröberem Sande zur Ausgleichung der Unebenheiten der Mauer, die zweite mit feinem Sande zur Herstellung der glatten Fläche. Nicht selten wird dieser Verputz noch mit Hilfe eines »Reibbrettes« und feinem Sande abgerieben, um eine möglichst glatte Fläche zu erzielen. Im Inneren der Gebäude soll der Verputz nur mit feinstem Sande ausgeführt werden, weil sonst die Sandkörner alle Anstriche und Tapeten rauh erscheinen lassen.

Der Quader putz, bei welchem durch mehr oder weniger profiliert gezogene Fugen eine quaderartige Teilung herbeigeführt wird. Der Quaderspiegel wird erst nach Fertigstellung der Fugen ausgebildet. Dies geschieht entweder durch glattes oder rauhes Verputzen, durch Eindrücken von kleinen Steinchen in den noch weichen Verputz, durch Ausbrechen des weichen Verputzes mit spachtelartigen Messern, endlich durch Nachahmen von Spiegel-, Diamantquadern oder von Bossagen.

Der Spritzanwurf, welcher sehr dauerhaft ist, wird dadurch hergestellt, daß auf den rauhen Verputz eine Putzschichte aus dünnflüssigem Mörtel, eventuell mit Steinchen vermengt, angeworfen wird.

Bei Ziegelrohbauten werden die Fugen »verfugt« oder »verhandelt«, d. h. in die auf 2 bis 3 cm Tiefe ausgekratzten Mörtelfugen wird, nachdem dieselben gehörig benetzt wurden, ein dicker Mörtel mit einem profilierten Fugeisen derart fest eingepreßt, daß die wirkliche Fuge verstrichen erscheint, die Steinkanten jedoch rein bleiben,

Soll die Fuge »verbrämt« werden, so wird der in die Fugen gepreßte steife Mörtel mit dem Fugeisen so lange gerieben, bis er einen dunklen Glanz bekommt und fest geworden ist.

Besen- oder Stepputz, wenn der rauhe Verputz vor dem Trocknen mit einem Reisigbesen zur Erzielung großer Rauhigkeit bearbeitet wird.

72.    1 m² vollständiger Anwurf an Wänden und Gewölben, der grobe Anwurf

10 bis 15 mm, der feine Verputz 6 mm stark zu ebener Erde, an aller Arbeit, allen Materialien, Aufsicht, Requisiten, Gerüstung und Wasserbeschaffung, und zwar der grobe Anwurf mit Grubensand der feine mit Flußsand, erfordert:

a)    mit Weißkalkmörtel:

0*01 m³ gelöschten Kalk,

0*014 m³ Grubensand,

0*006 m³ Flußsand,

1 • 2 Maurerstunde,

0*5 Handlangerstunde ;

b)    mit Romanzementmörtel:

a) Mischungsverhältnis 1:2:

0*011 m³ Grubensand,

0*005 m³ Flußsand,

0*008 m³ — 6*4 kg Romanzement,

1 * 4 Maurerstunde,

0 * 7 Handlangerstunde ; ß) Mischungsverhältnis 1:1:

0*008 m³ Grubensand,

0*004 m³ Flußsand,

0*012 m³ — 9*6 kg Romanzement,

1 * 4 Maurerstunde,

0 * 5 Handlangerstunde ;

c)    mit Portlandzementmörtel:

a) Mischungsverhältnis 1:2:

0*01 m³ — 14 kg Portlandzement,

0*02 m³ Flußsand,

1 * 7 Maurerstunde,

0 * 8 Handlangerstunde ; ß) Mischungsverhältnis 1:1:

0*015 m³ Flußsand,

0*015 m³ == 21 kg Portlandzement,

1 * 7 Maurerstunde,

0 * 8 Handlangerstunde.

73.    1 m² vollständiger Anwurf und feiner Verputz mit Portlandzementmörtel, 12 mm Gesamtdicke, sonst wie Post 72:

a) im Mischungsverhältnisse 1:2:

0*014 m³ Flußsand,

0*007 ms = 9*8 kg Portlandzement,

1 * 4 Maurerstunde,

0 * 7 Handlangerstunde ; ß) im Mischungsverhältnisse 1:1:

0*01 m³ Flußsand,

0*01 m³ = 14 kg Portlandzement,

1 * 4 Maurerstunde,

0 * 7 Handlangerstunde.

74.    Für jede Stockwerkserhöhung erfolgt zu Post 72 u. 73 ein Zuschlag von:

0 * 3 Handlangerstunden.

75.    Bei Herstellung des Verputzes an der Außenseite alter Gebäude, wozu besondere Gerüstungen notwendig sind und diese nicht separat vergütet werden oder schon zu anderen Zwecken vorhanden sind, wird für jede Stockwerkserhöhung statt Post 7 4 ein Zuschlag geleistet von :

1 * 2 Maurerstunde,

0 * 6 Handlangerstunde.

76.    1 >n² vollständiger Spritzanwurf, zu ebener Erde, 12 bis 15 mm stark, erfordert:

a)    mit Weißkalkmörtel:

0*008 m³ Weißkalk,

0*016 m³ Grubensand,

0 * 09 Maurerstunde,

0*05 Handlangerstunde;

b)    mit Romanzementmörtel:

0*008 m³ = 6*4 kg Romanzement,

0*016 m³ Grubensand,

1*25 Maurerstunde,

0 * 6 Handlangerstunde ;

c)    mit Portlandzementmörtel:

0*009 m³ = 12*6 kg Portlandzement,

0*017 m³ Flußsand,

1*45 Maurerstunde,

0 * 7 Handlangerstunde.

77.    Für jede Stockwerkserhöhung ein Zuschlag von:

0 * 2 Handlangerstunde.

78.    1 m² Portlandzementverputz mit Kieselsteinen, Glas- oder Eisenflächen schleifen, ohne Unterschied der Stockwerkshöhe, wird ein Zuschlag gerechnet von:

1 * 25 Maurerstunde.

79. 1 w² Fugenverstreichung im aufgehenden Mauerwerke, ohne Unterschied der Etage, erfordert an aller Arbeit und Aufsicht, allen Requisiten, an allem und jedem :

b) Ziegelmauerwerk :

a) In Bruchsteinmauerwerk:

0*0015 m3 0*003 m3 0*56 0*08

a) mit Weißkalkmörtel: Weißkalk Sand

Maurerstunde Handlangerstunde

0*003 m3 0*006 m³

0*7

0*14

11

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

ß) mit Romanzementmörtel:

Romanzement Sand

Maurerstunde Handlangerstunde

y) mit Portlandzementmörtel:

Portlandzement Flußsand Maurerstunde Handlangerstunde

80. Bei einer Fugenverstreichung im Gewölbemauerwerk wird zu Post 79 ein Zuschlag gerechnet:

a) In Bruchsteingewölbemauerwerk | b) In Ziegelgewölbemauerwerk:

a) mit Weißkalkmörtel:

Maurerstunde

0*0015 m³ = 1*2 kg 0*003 m3 0*67

0*1

0 * 003 m³ = 2*4 kg

0*006 tn³

0*84

0*17

0*0015 m³ — 2*1 kg 0*003 m3 0*67 0*08

0*003 m³ = 4*2 kg

0*006 m³

0*84

0*17

0*14

0*1

ß) mit Roman- oder Portlandzementmörtel: Maurerstunde

81. 1 m³ Fugen Verbrämung im aufgehenden Mauerwerke, ohne Unterschied der Etage, und zwar Fugen auskratzen, bespritzen, den Mörtel gut einkneten und mittels profiliertem F'ugeisen glätten, an aller Arbeit, an allem und jedem:

a) im Bruchsteinmauerwerk :

0*17

0*12

b) im Ziegelmauerwerk:

a) mit Weißkalkmörtel:

Weißkalk Sand

Maurerstunde Handlangerstunde

ß) mit Romanzementmörtel:

Romanzement Sand

Maurerstunde Handlangerstunde

Y) mit Portlandzementmörtel:

Portlandzement Flußsand Maurerstunde Handlangerstunde

82. Bei einer Fugenverbrämung im Gewölbemauerwerk wird zu Post 81 ein Zuschlag gerechnet von :

a) im Bruchsteingewölbemauerwerk:

a) mit Weißkalkmörtel:

0*28 Maurerstunde

ß) mit Roman- oder Portlandzementmörtel:

0 • 34 Maurerstunde

0•0015 m3 0*003 m³

0*003 m3 0*00(5 m³

1*4

0*

0*28

0*0015 m³ = 1*2^ 0*003 w³

0*

0 * 003 m³ = 2*4 kg 0*000 m3 1*68 0*34

0*0015 m³ = 2*1 kg 0*003 m3 1*34

0*2

0*003 m³ = 4*2 kg 0*006 m3 1*68 0*34

b) im Ziegelgewölbemauerwerk:

0*2

0 * 24

Zierverputz, aus Nuten und Bundquadern bestehend.

83.

84.

a)    Mit Weißkalkmörtel pro Quadratmeter :

0*01 m³ Weißkalk,

0*02 m³ Sand,

2 Maurerstunden,

1 • 2 Handlangerstunde ;

b)    mit Romanzementmörtel pro Quadratmeter:

0'01 m³ = 8 kg Romanzement,

0*02 m³ Sand,

2'5 Maurerstunden,

1    * (5 Handlangerstunde ;

c)    mit Portlandzementmörtel pro Quadratmeter:

0*01 m³ = 14 kg Portlandzementmörtel,

0*02 m³ Sand,

2    • 8 Maurerstunden,

1 • 7 Handlangerstunden.

Rustikaverputz mit Spiegelquadern und 10 cm tiefen Nuten an allem und

jedem.

u) Mit Weißkalkmörtel pro Quadratmeter:

0 • 03 m³ Weißkalk,

0*06 m³ Sand,

(3 Maurerstunden,

2 Handlangerstunden;

b)    mit Romanzementmörtel pro Quadratmeter :

0*025 m³ = 20 kg Romanzement,

0‘05 m³ Sand,

7    • 2 Maurerstunden,

2 • 4 Handlangerstunden ;

c)    mit Portlandzementmörtel pro Quadratmeter:

0*025 m³ = 35 kg Portlandzement;

0*0(3 m³ Sand,

8    Maurerstunden,

2 * 6 Handlangerstunden.

NB. Man unterscheidet:    1. Verputz auf massiven U m-

fassungsmauern, als rauhen, glatten, fein gequaderten, stark gequaderten F'assaden verputz und sogenannten Stuckputz, welch letzterer rauhe Steine natürlich nachahmt.

2.    Verputz auf massiven inneren Wänden. Dieser ist gewöhnlich glatt oder noch feiner abgerieben. Für Vorratskeller und Bodenräume nimmt man nur rauhen, für gewöhnliche Wohnräume aber glatten Wandputz.

Hierbei werden Öffnungen bis 4 m¹ Fläche, deren Leibungen geputzt werden, nicht in Abzug gebracht; sind die Öffnungen über 4 m³ groß, so wird der Verputz in lichtem Maße in Abzug gebracht; dies gilt auch für Öffnungen (Fenster, Türen), deren Leibungen ohne Putz bleiben.

3.    Verputz auf Riegelwänden. Das Berühren des Holzwerkes einschließlich Lieferung des Rohres, Drahtes, der Nägel, wird bei den Verputzarbeiten meistens eingerechnet.

4.    Verputz auf Holzwänden, Decken usw. Hierbei gilt dasselbe falls nicht Rohrgewebe, Drahtgewebe statt der Berohrung zur Ausführung kommen.

Alle Voluten und Gesimse an den Decken werden aber nach laufenden Metern berechnet.

Weißung und Färbelung.

85.

a)    Zweimalige Weißung pro Quadratmeter (im Inneren): 0-0004 m³ = 0*6 / Weißkalk,

0 • 1 Maurerstunde,

0 • 05 Handlangerstunde ;

b)    dreimalige Weißung pro Quadratmeter:

0*0006 m³ Weißkalk,

0*15 Maurerstunden,

0*07 Handlangerstunde.

86.

Weißung oder Färbelung von Fassaden neuer Gebäude in der I. Höhe

(bis 8 m).

a)    Einmalige Weißung pro Quadratmeter:

0*0002 m³ Weißkalk,

0*05 Maurerstunde,

0 * 3 Handlangerstunde ;

b)    zweimalige Weißung oder Färbelung pro Quadratmeter: 0*08 kg Kalkfarbe,

0*0004 m³ Weißkalk,

0 * 1 Maurerstunde,

0*05 Handlangerstunde;

c)    dreimalige Weißung oder Färbelung pro Quadratmeter: 0*12 kg Kalkfarbe,

0 * 0006 Weißkalk,

0*15 Maurerstunde,

0*07 Handlangerstunde.

87. An Zuschlag für eine über 8 m reichende Höhe nach dem Flächenmaße:

Bei einmaliger Weißung:

0*005 Maurerstunde,

0*002 Handlangerstunde; bei zweimaliger Weißung:

0*006 Maurerstunde,

0 * 003 Handlangerstunde ; bei dreimaliger Weißung:

0*007 Maurerstunde,

0 * 004 Handlangerstunde.

88.

Weißung oder Färbelung alter Verputzfläehen an Fassaden in der I. Höhe.

a)    zweimalige Weißung oder Färbelung pro Quadratmeter: 0*6 l Weißkalk,

0*5 / Sand,

0*08 kg Kalkfarbe,

0*11 Maurerstunde,

0*06 Handlangerstunde;

b)    dreimalige Weißung oder Färbelung pro Quadratmeter: 0*8 l Weißkalk,

0*5 l Sand,

0*12 kg Kalkfarbe,

0*16 Maurerstunde,

0 * 08 Handlangerstunde.

Pflasterungen.

Mit Ziegeln.

89.    1 mr liegendes Ziegelpflaster aus gewöhnlichen Mauerziegeln, zu ebener Erde, mit aller Arbeit, Requisiten, Materialien und Aufsicht, die Fugen unter Vermeidung eines Mörtelgusses mit steifem Mörtel ausgefüllt und verstrichen, und zwar:

a)    mit Weißkalkmörtel, bei Verwendung von:

25 Stück Ziegel,

0-01 m³ gelöschtem Kalk,

0 • 02 m³ reschem Gestättensand,

1 Maurerstunde,

0 • 5 Handlangerstunde,

0 • 7 Weiberstunde ;

b)    mit Romanzementmörtel, bei Verwendung von:

25 Stück Ziegel,

0*007 m³ = 5*6 kg Romanzement,

0*022 m³ reschem Flußsand,

1 Maurerstunde,

0 * 5 Handlangerstunde,

0 * 7 Weiberstunde ;

c)    mit Portlandzement, bei Verwendung von:

25 Stück Ziegel,

0*07 m³ = 9*8 kg Portlandzement,

0*022 m³ reschem Flußsand,

1 Maurerstunde,

0 * 5 Handlangerstunde,

0*7 Weiberstunde.

90.    1 m² liegendes Ziegelpflaster bloß trocken gelegt, so wie Post 89; hierzu erforderlich:

a)    mit Ausgießen der Fugen:

25 Stück Ziegel,

0*005 m³ gelöschter Weißkalk,

0*012 m³ rescher Gestättensand,

0 * 4 Maurerstunde,

0 * 4 Handlangerstunde,

0 * 3 Weiberstunde ;

b)    ohne Ausgießen der Fugen:

25 Stück Ziegel,

0 * 4 Maurerstunde,

0 * 4 Handlangerstunde.

91.    1 in'² liegendes Ziegelpflaster, wie Post 89, in höheren Geschossen, Zuschlag pro Stockwerk und Quadratmeter:

0*035 Handlangerstunde.

92.    Ir stehendes Ziegelpflaster, wie Post 89. Für dieses Pflaster gelten die Preise und Analysen der Posten 89 bis 91 doppelt.

Pflasterungen mit anderen Materialien.

93. 1 m² Lehmestrich, das Material sorgfältig geknetet, mit Spreu gemischt, aufgetragen, gestampft oder geprackt, an allem und jedem, im komprimiertem Zustande:

a) 8 cm dick:

b) 1 0 cm dick :

0*1 m³ Lehm,

0*025 m³ Spreu,

3 * 5 Handlangerstunden ; d) 25 cm dick, in Stallungen 0*27 m³ Lehm,

(5 Handlangerstunden.

0*08 m³ Lehm,

0-02 m³ Spreu,

2 • 8 Handlangerstunden für Erdarbeiter;

c) 15 cm dick :

0*15 m³ Lehm,

0*04 m³ Spreu,

5'2 Handlangerstunden ;

94.    Für jede Stockwerkserhöhung ein Zuschlag von:

0 • 3 Handlangerstunde.

95.    1 m² Kiessteinpflaster, 15 cm dick, hochkantig gestellt, zu ebener Erde, an allem und jedem:

a)    Trocken in Sand gelegt, Fugensandfüllung:

0*15 m³ große Kiessteine,

0*1 m³ Sand,

0 • 9 Maurerstunde,    •

0*9 Handlangerstunde;

b)    in W e i ß k a 1 k m ö r t e 1:

0*15 m³ große Kiessteine,

0'025 m³ gelöschten Weißkalk,

0 • 08 m³ Sand,

1 ’ 4 Maurerstunde,

1 • 4 Handlangerstunde ;

c)    in Romanzementmörtel:

0*15 m³ Kiessteine,

0*019 m³ = 15*2 kg Romanzement,

0 * 08 m³ Sand,

1 * 54 Mauerstunde,

1 * 54 Handlangerstunde ;

d)    in Portlandzementmörtel:

0.15 m³ Kiessteine,

0*019 m³ = 2(5*6 kg Portlandzement,

0 * 08 m³ Flußsand,

1 * 54 Maurerstunde,

1 * 54 Handlangerstunde.

96.    Für jede Stockwerkserhöhung ein Zuschlag von :

0*6 Handlangerstunde.

97.    1 m~ Bruchsteinpflaster aus lagerhaftem, hartem, 25 cm dickem Bruchstein, zu ebener Erde, an allem und jedem:

a)    Trocken in Sand gelegt, die Fugen mit Sand gefüllt: 0*3 m³ Bruchstein,

0*13 m³ Sand,

1 * 4 Maurerstunde,

1 * 4 Handlangerstunde ;

b)    in Weißka 1 kmörte 1:

0 * 3 m³ Bruchstein,

0*03 m³ Weißkalk,

0*09 m³ Sand,

1 * 8 Maurerstunde,

1 * 8 Handlangerstunde ;

c)    in Romanzementmörtel:

0*3 m³ Bruchstein,

1 8 kg Romanzement,

0*0225 m³

0 • 09 ;«³ Sand,

1 • 5)8 Maurerstunde,

1*98 Handlangerstunde ;

d) in Portlandzementmörtel:

0 • 3 ;»³ Bruchstein,

0*0225 ;«³ = 31*5 kg Portlandzement,

0*09 ;«³ Flußsand,

1*98 Maurerstunde,

1*98 Handlangerstunde.

98.    Für jede Stockwerkserhöhung ein Zuschlag von :

0 * 9 Handlangerstunde.

99.    1 ;«² Würfelpflaster aus 18 bis 25 c;« großen Steinwürfeln, ohne Beigabe derselben, zu ebener Erde, an aller Arbeit, an allem und jedem:

a)    Trocken in Sand gelegt, die Fugen mit Sand gefüllt:

0*13 m³ Sand,

1*14 Maurer stunde,

1 * 4 Handlangerstunde ;

b)    in Weißkalkmörtel:

0*022 m³ Weißkalk,

0*05 m³ Sand,

1 ’ 8 Maurerstunde,

1 * 8 Handlangerstunde ;

c)    in Romanzementmörtel:

0*0165 m³ = 13*2 kg Romanzement,

0*05 m³ Grubensand.

1 * 98 Maurerstunde,

1*98 Handlangerstunde;

d)    in Portlandzementmörtel:

0*0165 m³ = 23 * 1 kg Portlandzement,

0 * 05 m³ Flußsand,

1*98 Maurerstunde,

1*98 Handlangerstunde.

100.    Für jede Stockwerkserhöhung ein Zuschlag nach Post 98.

101.    1 tu² Halb würfel (Halbgut) oder Tro11oirpf 1 aster aus Steinen bis zu 25 c;«² und bis 15 cm Dicke, ohne Steinbeigabe, an allem und jedem :

a)    Trocken in Sand gelegt, die Fugen mit Sand gefüllt:

0 * 1 m³ Sand,

0*9 Maurerstunde,

0 * 9 Handlangerstunde ;

b)    in Weißkalkmörtel:

0*017 ni³ Weißkalk,

0 * 04 m³ Sand,

1 * 4 Maurerstunde,

1 * 4 Handlangerstunde ;

c)    in Romanzementmörtel:

0*012 ;«³ = 9*6 kg Romanzement,

0 * 04 m³ Sand,

1 * 54 Maurerstunde,

1*54 Handlanger stunde ;

d)    in Portlandzementmörtel:

0*012 m³ = 16*8 kg Portlandzement,

0 * 04 m³ Sand,

1 * 54 Maurerstunde,

1 * 54 Handlangerstunde.

102.    Für jede Stockwerkserhöhung ein Zuschlag nach Post 96.

103.    1 m² P1 a11 enp f 1 ast er aus 5 bis 10 c;;/ dicken, gemetzten Steinplatten, mit 5 mm dicken Fugen gelegt, zu ebener Erde, an allem und jedem :

d) Platten ohne Falz:

b) Platten mit Falz:

a) Mit Weißkalkmörtel:

0*009 m³    Weißkalk

0*02 m³    Sand

2 Maurerstunden 2 Handlangerstunden 2

ß) Mit Romanzement:

Romanzement

Sand

2 * 2    Maurerstunden

2*2    Handlangerstunden

Y) Mit Portlandzement:

0*007 w³ = 9*8 kg    Portlandzement

0*022 w³    Flußsand

Maurerstunden Handlangerstunden * 2

8) Mit Kitt:

Weißkalk

Sand

Ölkitt

0 * 16 / = 0 * 48 kg Leinöl

2 *    Maurerstunden

Handlangerstunden 2

104.    Der Zuschlag für jede Stockwerkserhöhungen beträgt:

1 * 4 Handlangerstunde.

105.    Erfolgt die Verlegung der Steinplatten in Weißkalkmörtel und werden nur die laugen mit Zementmörtel ausgegossen, so wird ein Viertel des Weißkalkerfordernisses durch die betreffende Zementgattung ersetzt.

106.    1 m² Pflasterung mit Kehlheimer-, Zement-, Ton-, Mosaik-, Iveramit-platten u. dgl. bis 5 cm dick, ohne Unterschied der Plattengröße, zu ebener Erde, in gerader oder diagonaler Richtung der Fugen verlegt, mit aller Arbeit an allem und jedem, ausschließlich der Platten:

a) mit Weißkalkmörtel bei Verwendung von:

0*009 m³ gelöschtem Weißkalk,

0*02 m³ reschem Sand,

1 * 8 Maurerstunde,

1 Handlangerstunde,

1    Weiberstunde;

Jd) mit Romanzementmörtel bei Verwendung von:

0*007 m³ = 5*6 kg Romanzement,

0 * 022 m³ reschem Flußsand,

2    Maurerstunden,

1 * 1 Handlangerstunde,

1 * 1 Weiberstunde ;

c) mit Portlandzement bei Verwendung von:

0*007 m³ = 9*8 kg Portlandzement,

0*022 m³ reschem Flußsand,

0*007 m³ = 5-G kg 0*022 m³

CM CM

0*009 m3 0*02 m3 *6 kg

0*009 m3 0*02 m3 2*7

0*007 m³ = 5 ‘G kg 0*022 m3 2*97 2*2

0*007 m³ — 9*8 kg 0*022 m³

0*009 in3 0*02 m3 3 * 6 kg

0*16 1 = Ö* 148 kg 3*4 '

2 Maurerstunden,

1 • 1 Handlangerstunde,

1 • 1 Weiberstunde.

107.    Wird diese Pflasterung als vertikale Wandverkachelung ausgeführt, so ist ein Zuschlag pro Quadratmeter zu rechnen von:

1 Maurerstunde.

108.    1 in² Pflaster in höheren Geschossen kommt pro Geschoß zuzuschlagen:

0*35 Handlangerstunde.    ,

Bei Verwendung von echt englischem Portlandzement statt inländischem wird unter Aufrechthaltung der Quantitäten nur der Preis für diese Zementgattung substituiert.

109.    1 m² Betonpflaster bis 5 cm stark, als Fußboden oder Unterlage für andere Pflasterungen, als Isolierschichte u. dgl., die Oberfläche rauh verrieben, zu ebener Erde, an allem und jedem, bei einem Mischungsverhältnisse 1 : 2 : 4:

a)    mit Romanzement:

0*0125 m³ = 10 kg Romanzement,

0*025 m³ Sand,

0*05 m³ Schotter, Stein- und Ziegeltrümmer,

0 * 7 Maurerstunde,

1 * 4 Handlangerstunde ;

b)    mit Portlandzement:

0*0125 m³ — 17*5 kg Portlandzement,

0 * 025 m³ Sand,

0*05 m³ Schotter,

0 * 7 Maurerstunde,

1 * 4 Handlangerstunde.

NB. Für jeden Zentimeter Mehrdicke bis zur Gesamtdicke von 15 cm werden 10°/₀ des Arbeits- und 20°/₀ des Materialerfordernisses zugeschlagen. Stärken über 15 cm werden als Betonmauerwerk ermittelt.

110.    Für jede Stockwerkserhöhung ein Zuschlag:

bei 5 cm Dicke 0*02 Handlangerstunde,

für jeden weiteren Zentimeter Mehrdicke 0*004 Handlangerstunde.

111.1 m² Zementboden, als P'ußboden für Nebenräume, aus Portlandzement und reinem, reschen, ungeworfenen Flußsand, und zwar die oberen 1 cm Dicke ganz fein verriebene Masse im Mischungsverhältnisse 1 : 1, die untere Masse 1 : 6, zu ebener Erde, an allem und jedem :

a)    Gesamtdicke 7 cm:

0*022 m³ = 30*8 kg Portlandzement,

0*095 m³ Sand,

1    * 1 Maurerstunde,

2    * 2 Handlangerstunden ;

b)    für jeden Zentimeter Mehrdicke ein Zuschlag:

0*0025 m³ = 3*5 kg Portlandzement,

0*014 m³ Flußsand,

0*07 Maurerstunde,

0*14 Handlangerstunde.

112. Für jede Stockwerkserhöhung einen Zuschlag nach Post 110.

313. 1 w³ Fußbodenterrazzo, die Oberfläche fein abgeschliffen und mit Leinöl eingelassen, an allem Material und aller Arbeit etc.

7 * — Kronen 8*15    »

14*—    »

a)    einfach meliert kostet .

b)    mit einer Bordüre . .

c)    mit eingelegten Dessins

114.1 m² Granolitpflaster, 6 cm Unterbeton, 2 cm Granolit, glatt oder geriffelt, an allem und jedem, fix und fertig 115. Iw- Asbestfußboden, Marke »Feutrotz«, Doppelbelag zirka 18 mm stark auf Beton- oder Blindboden hergestellt, in letzterem Falle unter Verwendung eines Drahtnetzes hergestellt, fix und fertig, bis zu einem Ausmaße

5*50 Kronen

7•50 Kronen 7 ’ —

(! • 50 6- —

von 100 m² .    .    .

100 bis 300 m2 »    300 bis 800 m²

über 800 m² . . .

116. 1 m² Wal ton - Linoleum von 2 nt Breite, braun, fix und verlegt

10 mm dick = 20’—Kronen,

14 • 50 11 • 50 8-75 7 • 75

7*15 bis 8‘25 Kronen,

6*25 » 7-25 4'75    »    5'50

fertig

4-6 »

3'6 »

2'4 »

Kanalherstellung.

Erdbewegung.

117. Dieselbe ist nach den Posten 2 bis 13 zu verrechnen.

Gerades Kanalmauerwerk.

118.Gerades volles Kanal mauerwerk mit allen Materialien, aller Arbeit, allen Requisiten und Aufsicht, aller Ge rüstung, wird nach den Posten 21 bis 40 verrechnet.

Kanalgewölbemauerwerk.

119. Kanal ge wölbem au er werk, wird nach den Posten 51 und 55 verrechnet.

Kanalpflasterungen.

120. Diese werden nach den Posten 89, 92 und 97 verrechnet.

Arbeiten an bestehenden Objekten.

Breeharbeiten.

1. Ah- und Durchbrechen.

121.1 m³ altes Stein-, Beton- oder Ziegelmauerwerk jeder Gattung ab brechen, das Material reinigen, auf dem Bauplatze bis auf 40 m Distanz aufschlichten und den entfallenden Mauerschutt deponieren, mit aller Arbeit, Requisiten, Gerüstung, Bolzung und Aufsicht:

a)    Lehm- oder Piseemauerwerk ohne Unterschied der Dicke:

0'5 Maurerstunde,

4'5 Handlangerstunden ;

b)    trockenes Mauerwerk und Mauerwerk in Lehm oder Moos ohne Unterschied der Dicke:

2'2 Maurerstunden,

4'5 Handlangerstunden ;

c)    Ziegel- oder Bruchsteinmauerwerk in Weißkalk bis 60 cm Dicke:

3    Maurerstunden,

6    Handlangerstunden;

d)    für jede um 30 cm größere Dicke ein Zuschlag:

0 • 7 Maurerstunde ;

e)    Ziegel- oder Bruchsteinmauerwerk in Roman- oder Portlandzement bis 60 cm Dicke:

3'75 Maurerstunden,

7    • 5 Handlangerstunden ;

f)    für jede um 30 cm größere Dicke ein Zuschlag:

0 • 8 7 Maurerstunde ;

g)    Betonmauerwerk in Romanzement bis 60 cm Dicke:

6 Maurerstunden,

6    Handlangerstunden;

h)    für jede um 30 cm größere Dicke ein Zuschlag :

1 ’ 4 Maurerstunde ;

/') Betonmauerwerk in Portlandzement bis 60 cm Dicke:

7    * 5 Maurerstunden,

7 * 5 Handlangerstunden ;

k) für jede um 30 cm größere Dicke ein Zuschlag:

1*75 Maurerstunde.

122.    1 ms gerades oder Gewölbemauerwerk durchbrechen, durchstemmen oder durchspitzen für Öffnungen von mehr als 0 * 4 m² Lichtfläche, zu ebener Erde, von allem und jedem :

a)    Ziegel- oder Bruchsteinmauerwerk in Weißkalk bis 60 cm Dicke :

4    • 5 Maurerstunden,

6    Handlangerstunden;

b)    für jede um 30 cm größere Dicke Zuschlag:

I    * 5 Maurerstunde ;

c)    Ziegel- oder Bruchsteinmauerwerk in Roman- oder Portlandzement bis 60 cm Dicke:

5    * 6 Maurerstunden,

7    • 5 Handlangerstunden ;

d)    für je 30 cm größere Dicke Zuschlag:

0*87 Maurerstunde;

e)    Betonmauerwerk in Romanzement bis 60 cm Dicke:

9 Maurerstunden,

6    Handlangerstunden;

f)    für je 30 cm größere Dicke Zuschlag:

3    Maurerstunden;

g)    Betonmauerwerk in Portlandzement bis 60 cm Dicke:

II    • 25 Maurerstunden,

7    • 5 Handlangerstunden ;

li) für je 30 cm größere Dicke, Zuschlag:

3*75 Maurerstunden;

i)    Quadermauerwerk bis 60 cm Dicke:

17*5 Maurerstunden,

7 * 5 Handlangerstunden ; k) für je 30 cm größere Dicke, Zuschlag:

4    Maurerstunden.

123.    Wie Post 122 jedoch für Öffnungen bis 0*4 m² Lichtfläche, wobei Öffnungen von weniger als 0*1 m² mit 0 * 1 m² angenommen werden :

a) Ziegel- oder Bruchsteinmauerwerk in Weißkalkmörtel bis 60 cm Dicke : 18 Maurerstunden,

9 Handlangerstunden;

b)    für jede um 30 cm größere Dicke, Zuschlag:

2 • 2 Maurerstunden ;

c)    Ziegel- oder Bruchsteinmauerwerk in Roman- oder Portlandzement bis 60 cm Dicke:

22*5 Maurerstunden,

11 ‘25 Handlangerstunden;

größere Dicke, Zuschlag:

cm

d)    für bis 30 2*75 Maurerstunden ;

e)    Betonmauerwerk in Romanzement bis 60 cm Dicke:

11*5 Maurerstunden,

6    Handlangerstunden;

f)    für jede um 30 cm größere Dicke, Zuschlag:

4    * 5 Maurerstunden ;

g)    Betonmauerwerk in Portlandzement bis 60 cm Dicke:

14*38 Maurerstunden,

7    * 5 Handlangerstunden ;

h)    für jede um 30 cm größere Dicke, Zuschlag:

5*62 Maurerstunden

i)    Quadermauerwerk bis 60 cm Dicke:

23 Maurerstunden,

9 Handlangerstunden;

k) für jede um 30 cm größere Dicke, Zuschlag:

5    Maurerstunden.

124.    Das gesamte Abbruchmaterial von 1 m³ Abbrechung oder Durchbrechung nach Post 9 bis 13, mit Wagen verführen, samt allem und jedem.

125.    Bei den Posten 121 bis 123 kommt, wenn die Abbrechung in einem höheren Geschosse oder einer angefangenen Tiefenschichte von 4 m unter dem Niveau vorgenommen wird, pro m³ für jedes Stockwerk, bzw. jede angefangene Tiefenschichte zuzuschlagen:

a)    wenn das Abbruchmaterial herabgeräumt werden muß:

a) bei Quadermauerwerk:

3 Handlangerstunden; ß) bei allen anderen Mauerwerksgattungen:

2 * 2 Handlangerstunden ;

b)    wenn das Material im selben Geschosse verwendet oder in Rinnen oder Schläuchen herabgelassen wird:

1 * 1 Handlangerstunde.

tief in ein Ziegelmauerwerk einbrechen, ohne

cm

126.    1 m¹ Schmatzen 15 Unterschied der Etage:

0 * 2 Maurerstunde,

0; 1 Handlangerstunde.

127. Ir liegendes Ziegel

Klinker-, Zement

129.    1 nr stehendes Ziegel- oder Kehlheimerplattenpflaster, Bruchstein, Kies Würfel- oder Halbwürfelpflaster in Asphaltverguß der Fugen, oder Holzwürfelpflaster in Asphalt, Asphaltdecke samt Ziegel- oder Betonunterlage, Terrazzo oder Betonpflaster bis 8 cm Dicke zu ebener Erde aufbrechen, sonst wie Post 127 :

0'3 Maurerstunde,

0 • 9 Handlangerstunde.

130.    In Geschossen über dem Ebenerdgeschoß, Zuschlag pro Stockwerk oder angefangener Tiefenschichte von 4 m:

0 • 3 Handlangerstunde.

131.    Ist das Terrazzo- oder Betonpflaster über 8 bis 15 cm dick:

0⁻45 Maurerstunde,

1 • 35 Handlangerstunde.

132.    Für jede Stockwerkserhöhung oder angefangene Tiefenschichte Zuschlag zu Post 131 :

0‘45 Handlangerstunde.

133.    Aufbrechen einer m² Asphaltdecke ohne Unterlage oder Holzstöckelpflasters in Sand:

0 * 2 Maurerstunde,

0 • 6 Handlangerstunde.

134. Zuschlag zu Post 133 bei Stockwerkserhöhung: 0*1 Handlangerstunde.

3. Ausbrechungen.

135.    Einen hölzernen Türstock bis 30 cm Tiefe von einer Kreuz- oder Doppeltür, ohne Unterschied der Größe, samt Futter und Verkleidungen ausbrechen, den Türstock samt Bestandteilen deponieren, den Schutt verführen, mit aller Arbeit, Pölzung, Aufsicht und Requisiten, ohne Unterschied der Etage:

3    Maurerstunden,

4    Handlangerstunden.

136.    Bei Türen mit tieferem Futter als 30 cm Tiefe:

5    Maurerstunden,

5 Handlangerstunden.

137.    Einen hölzernen Pfostenfensterstock bis 30 cm Tiefe, ohne Unterschied der Größe, sonst wie Post 135:

2    ’ 0 Maurerstunden,

1 • 8 Handlangerstunde.

138.    Einen hölzernen inneren Fensterstock, ohne Unterschied der Größe, zu ebener Erde ausbrechen, sonst wie Post 135.

139.    Einen hölzernen äußeren Fensterstock ab lösen:

1 • 5 Maurerstunde,

0 ‘ 9 Handlangerstunde.

140.    Ein Fensterbrett ausbrechen und deponieren:

0 • 5 Maurerstunde,

0*5 Handlangerstunde.

141.    1 m steinerne Tür- oder P'enstergewände und Stürze, derlei F'enster-verdachungen, Kanalschacht- und Brunneneinfassungssteine aus- oder abbrechen, beseitigen und deponieren, sonst wie Post 135:

1 • 9 Maurerstunde,

1 • 7 Handlangerstunde.

142.    1 ma alte Sockelplatten oder Deckplatten irgendeiner Gattung auslösen,. herablassen und deponieren:

4 Maurerstunden,

3    Handlangerstunden.

143. Sind die Arbeiten von Post 142 in einem höheren oder tieferen Geschosse vorzunehmen, so ist pro Etage und Quadratmeter für den Transport zuzuschlagen :

0 • 5 Maurerstunde,

0 • 5 Handlangerstunde.

1 44. 1 m² Gesimshängeplatten, Stiegen oder Balkonruheplätze im ersten Stocke, wie Post 135 zu behandeln:

(> Maurerstunden,

5    Handlangerstunden.

145. Ist die Arbeit in einem höheren Geschosse vorzunehmen, so kommt pro Etage und Quadratmeter für den Transport zuzuschlagen:

0'5 Maurerstunde,

0'5 Handlangerstunde.

14G. 1 m alte Stiegenstufen oder Zargenstücke aus Stein, ohne Unterschied der Etage, auslösen, herablassen und deponieren, inklusive aller Pölzung, sonst wie Post 135, und zwar:

a)    wenn es beiderseits eingemauerte Stufen sind:

1*15 Maurerstunde,

1    Handlangerstunde;

b)    wenn es freitragende Stufen sind:

2    • 5 Maurerstunden,

2    Handlangerstunden.

147.    1 m steinernen Kanalgrand oder Wasserlaufgrand aus einem Kanal herauszubrechen, herauszuschaffen, zu reinigen und zu deponieren, samt allen Erfordernissen, samt Pölz- und Hebwerk, und zwar:

a)    wenn der Kanalgrand bis 40 cm im Lichten breit ist:

7 Maurerstunden,

1'4 Handlangerstunde ;

b)    wenn er über 40 cm im Lichten breit ist:

10 Maurerstunden,

20 Handlangerstunden.

148.    1 w hölzerne Kanal- oder Wasserlaufrinne herausbrechen:

0 • 8 Maurerstunde,

0 • 8 Handlangerstunde.

149.    Einen eisernen Kanalaufbruchschacht oder Wasserlaufstock samt Gitter oder Deckel, ohne Unterschied der Größe, auszubrechen, zu beseitigen und in ein Depot zu verführen, und zwar:

für das Aufbrechen und Beseitigen:

3    Maurerstunden,

4    Handlangerstunden.

150.    Einen hölzernen Kanalaufbruchstock oder Wasserlaufstock aufbrechen und deponieren:

1 • 5 Maurerstunde,

1 • 5 Handlangerstunde.

151.    1 m Steinzeugrohr vorsichtig herausnehmen und deponieren

ä) bis 30 cm Durchmesser:

4 Maurerstunden,

4 Handlangerstunden;

b) über 30 cm Durchmesser:

6    Maurerstunden,

7    Handlangerstunden.

152.    Ein Retiradsitzbrett ausbrechen, beseitigen und deponieren:

0'5 Maurerstunde,

0 • 5 Handlangerstunde.

153.    Eine komplette Aborteinrichtung, bestehend aus Sitzbrett, Vor der wand und Gainze, Spülkasten etc., abbrechen, beseitigen und deponieren, ohne Unterschied der Etage:

a)    für gewöhnliche Aborte und pro Sitz:

3 Maurerstunden,

3 Handlangerstunden;

b)    bei Wasserklosetts:

5 Maurerstunden,

5 Handlangerstunden.

154.    Ein Stockwerk, Abortschlauch, ohne Rücksicht auf das Material, ausbrechen, beseitigen und deponieren, samt Gerüstung und aller Arbeit, und zwar:

a)    bei Holzschläuchen:

3 • 5 Maurerstunden,

2 • 5 Handlangerstunden ;

b)    bei Eisenschläuchen :

7 * 5 Maurerstunden,

10 Handlangerstunden.

155.    Einen gewöhnlichen Küchensparherd mit einer oder zwei Bratröhren mit oder ohne Wasserwandel abbrechen, die Eisenbestandteile zu deponieren, Schutt- und Steinmaterial verführen, ohne Unterschied der Etage:

10 Maurerstunden,

5 Handlangerstunden.

156.    I w² alten Mantelbaum auszubrechen und in ein Depot zu verführen, samt Vermauerung und Verputzung der Löcher:

1 Maurerstunde,

1 * 2 Handlangerstunde.

157.    Einen alten Stallbarren abreißen:

0*1 Maurerstunde,

0 * 3 Handlangerstunde.

158.    Eine alte Jaucherinne ausnehmen:

0 • 15 Maurerstunde,

0 • 2 Handlangerstunde.

159.    Ein Rauchfangausputz- oder Absperrtürl:

a)    herauszubrechen und zu deponieren:

0 ‘ 1 Maurerstunde,

0 • 1 Handlangerstunde ;

b)    das Loch zu vermauern und zu verputzen:

1    Maurerstunde,

0 • 5 Handlangerstunde.

160.    In einem Rauchfange das Loch für ein Ausputz- oder Absperrtürl einzubrechen, das Ttirl zu versetzen und verputzen:

2    • 5 Maurerstunden,

3    • 0 Handlangerstunden.

161.    Ein Loch für ein Rauchrohr ausstemmen, samt Versetzen des Rohres, Verputzausbesserung und Schuttverführung:

1 '0 Maurerstunde,

1'5 Handlangerstunde.

162.    1 nr Verkachelung ablösen und die Kacheln deponieren:

0 ■ 5 Maurerstunde,

1 Handlangerstunde.

Gerüstherstellungen.

Zuweilen müssen die Mauergerüste bei größeren Bauten von seiten der Bauleitung beigestellt werden, während in gewöhnlichen Fällen der unternehmende Bau- oder Maurermeister für die Beistellung der Gerüste und Gerätschaften einen Prozentualsatz der Summe des Maurerarbeitslohnes erhält. Ist jedoch die Beistellung der Requisiten, Gerüste und Gerätschaften beim Akkord inbegriffen, so wird dieselbe nicht besonders berechnet.

Man rechnet für die Gerüste des Maurers:

a) Langtennen von 3 bis 20 m Länge und 10 bis 16 cm Stärke des unteren Endes. Sie werden in Entfernungen von 2 bis 2¹/₂ m angeordnet und an den Enden oder Ecken des Gerüstes mittels zweier schräg gestellter Streben verbunden;

b)    Streichbäume von 3 bis 12 m Länge, welche mit Klammern an die Langtennen horizontal befestigt werden ;

c)    Querriegel von 2¹/₂ bis 3 m Länge, welche einerseits auf den Streichbäumen, anderseits in Löchern oder Öffnungen der Wand aufliegen ;

d)    Rüstbretter, 3 bis 4 m stark, zum Belag auf den Querriegeln ;

e)    Lattennägel und Klammern ;

f)    Leitern von 3 bis 10 m Länge.

Reicht die Höhe des ersten Gerüstes nicht aus, so werden in ähnlicher Weise sogenannte Schragengerüste aufgesetzt.

Man rechnet zu einem Gebäude von drei Stockwerken oder etwa 20 m

Höhe auf 2 m eine Langtenne zu 20 m Länge, 8 m Streichbäume, 14 m Querriegel, 10 m Streben, 8 Stück Pfosten ä 3'75 m Länge, 10 Klammern, 8 Lattennägel und auf 15 m einen Leitergang nach der ganzen Höhe.

Die Gerüstung wird in diesem Falle nach dem Umfang des Gebäudes nach Meter bezahlt.

163.    1 m die Vorder-, Hof- usw. Fronten des Gebäudes durch zwei Geschosse zu gerüsten, das Gerüst nach Bedarf zu verändern, sowie auch für den Spengler und Anstreicher das notwendige Gerüst zur Ausführung der Gesimsabdeckungen und des Anstriches herzustellen und nach Beendigung sämtlicher Arbeiten dasselbe wieder zu beseitigen: 2'— bis 2*50 Kronen. 1 m desgleichen, drei Geschosse hoch: 2*50 bis 3*— Kronen.

1 m desgleichen, vier Geschosse hoch: 3*— bis 4*—    »

Für die Beistellung des Gerüstes und aller Requisiten, sowie für den Transport derselben nach und von der Baustelle rechnet man 3 bis 5 % des Maurerarbeitslohnes ohne Bauaufsicht.

164.    1 m Hängestuhlgerüst mit Inbegriff der Zu- und Abfuhr, Anbringung und Abnützung pro Tag und Benützung: —*60 Kronen.

165.    Ausbrechen eines Gerüstriegelloches in einer Dachfläche und die vollständige Wiederinstandsetzung des Daches nach Wegnahme des Gerüstes. Letzteres durch die einschlägigen Professionisten ohne Unterschied des Eindeckungsmateriales, pro Loch: 1 Krone.

166.1 m Schragengerüst, 4 Pfosten breit, sonst wie Post 163, und zwar:

a)    bis 4 m hoch: —*80 Kronen;

b)    über 4 m hoch: 1*20 Kronen.

167.    Für jeden Pfosten Mehrbreite des vorstehenden Gerüstes entfällt pro Kurrentmeter Gerüst eine Aufzahlung von: —*20 Kronen.

168.    1 m Stukkaturgerüst, sonst wie Post 163:

a)    bis 3 m Höhe vom Aufstellungshorizont gemessen —*20 Kronen.

b)    über 3 m Höhe —*40 Kronen.

169.    1 m Legung von Pfostenrinnen zur Ableitung des Unrates beim Umbau (Reparatur) von Kanälen, Beistellung derselben nach Bedajrf, Verdämmung

mit Tegel, samt allen Erfordernissen und aller Arbeit, nebst Abnützung der Rinne und deren allfälliger Erneuerung, sowie Beistellung der erforderlichen Beleuchtung, und zwar bei:

a)    im    Mittel    15    cm    breiter    Rinne    0 * GO    Kronen;

b)    im    Mittel    25    cm    breiter    Rinne    0*80    Kronen;

c)    im    Mittel    30    cm    breiter    Rinne    1 ’ —    Krone;

d)    bei    Rinnbreiten über 30    cm im Mittel 1*20 Kronen.

Wenn ein Teil der Rinne von der Sohle, dem Gewölbe oder den Seitenwänden des Kanales gebildet wird, so werden nur 60 Prozent der vorstehenden Preise gerechnet.

Versetzungen inklusive Mörtelbeilage, aller Arbeit, Requisiten, Aufsicht

und Gerüstung.

Gegenstände aus Stein und diversen Kompositionen.

170. 1 m Tür- oder Torgewände, Sohlbänke, Kämpferstücke, Zargenstücke, Torstürze, Kanal- oder Brunnendeckeleinfassung, überhaupt Gewände jeder Art und Form zu versetzen, und zwar:

Zu ebener Erde oder in einem tieferen Geschosse:

a)    bis zum Querschnitte von 0 * 04 m²:

0*003 m³ = 2*4 kg Romanzement,

0*005 w³ Grubensand,

1 Maurerstunde,

1 Handlangerstunde.

b)    im Querschnitte über 0*04 bis 0*09 w³:

Mörtelerfordernis wie vor.

1 * 5 Maurerstunde,

1 * 5 Handlangerstunde.

Für höhere Geschosse:

c)    zu vorigen Preisen, pro Geschoß 10 °/₀ Zuschlag für den Transport.

171.1 m S t i e g e n s t u f e n und Zargenstücke von was immer für einer Form

und Querschnitt zu versetzen, und zwar:

d)    freitragende Stufen:

6 Maurerstunden,

6 Handlangerstunden; b) beiderseits eingemauerte Stufen :

2 Maurerstunden,

2 Handlangerstunden.

Für höhere Geschosse:

c) zu vorigen Preisen, pro Geschoß 10 °/₀ Zuschlag.

172.1    m Kanalrinne oder Kanalgrand aus Stein, Steinzeug oder Zement zu versetzen, und zwar:

a)    bis zur lichten Weite von 50 cm:

4 Maurerstunden,

4 Handlangerstunden;

b)    über 50 cm lichter Weite:

G Maurerstunden,

G Handlangerstunden.

173.1    w² Kanal- oder Brunnendeckel oder Kanalüberlagsplatte versetzen:

3 Maurerstunden,

1 * 5 Handlangerstunde.

12

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

1 7 4. 1 m Baulänge Drainage roh re mit festen oder beweglichen Muffen in eine rund um das Rohr 10 cm starke Rieselschotterbettung neben oder unter einen im Bau begriffenen Kanal legen, samt Herstellung des erforderlichen Rohrgrabens von der Sohle der Kanalkunette aus, mit aller Erdaushebung, Arbeit, Aufsicht und Requisiten, Beigabe des erforderlichen erd- und schlammfreien Rieselschotters, samt Zuschütten:

a)    bei Röhren bis 60 mm lichter Weite :

2    Maurerstunden,

1 Handlangerstunde;

b)    hei Röhren über 60 mm lichter Weite :

3    Maurerstunden,

1    * 5 Handlangerstunde.

175. 1 m² Sockelplatten versetzen samt Fugenverbrämung:

0-007 m?> — 5*6 kg Romanzement,

0’015 m³ Sand;

2    • 5 Maurerstunden,

2    • 5 Handlangerstunden.

176.1    m² Deckplatten in ebener Erde versetzen samt Fugen Verbrämung:

wie Post 175.

177.1    m² Gesimshängeplatten im ersten Stock versetzen:

0-007 m³ = 5 ‘ 6 kg Romanzement,

0-015 m?J Sand,

5    Maurerstunden,

6    Handlangerstunden.

178.1    m² Deckplatten und Gesimshängeplatte versetzen in höheren

Geschossen, Zuschlag pro Geschoß:

1*8 Handlangerstunde.

179.    1 m² Stiegenruheplätze oder Balkonplatten:

a)    in der Höhe bis zum Fußboden des ersten Stockwerkes versetzen:

1 Maurerstunde,

7    * 5 Handlangerstunden.

b)    in den höheren Geschossen versetzen, Zuschlag pro Geschoß:

5 * 5 Handlangerstunden.

180.    1 m² Ah ortschlauch aufstandplatte versetzen:

4    Maurerstunden,

3    ‘ 5 Handlangerstunden.

181.    1 w³ Werkstücke von was immer für einer Größe und Form versetzen, und zwar:

Zu ebener Erde pro Kubikmeter:

d) glatte Quaderstücke:

0*015 m?J = 12 kg Romanzement, 0-03 m³ Sand,

17 Steinmetzstunden,

27 Maurerstunden,

2    • 4 Handlangerstunden ; b) profilierte Stücke :

0*015 m³ = 12 kg Romanzement, 0 * 02 m³ Sand,

3    Steinmetzstunden,

3 2 Maurerstunden,

32 Handlangei'stunden.

Für höhere Geschosse:

c) zu vorigen Preisen 10 % Zuschlag.

182. 1 Stück Sparrenkopf, Konsole oder Kapital etc. aus Ton-, Zementgußoder sonstiger Komposition zu versetzen:

4 Maurerstunden,

2 • 5 Handlangerstunden.

183.1 in Steinzeugeinfassungsstücke bei Gartenanlagen, ohne Unterschied des Querschnittes auf einer 30 cm breiten Ziegelschar in Zementmörtel versetzen, inklusive der Erdbewegung, Beigabe der Ziegel und des Mörtels, sowie Versetzen der eisernen Säulen und Ausgießen aller Fugen mit Zementmörtel:

10 Maurerstunden,

15 Handlangerstunden.

1 84. Einen Rauchfang oder Ventilationsaufsatz aus Steinzeug versetzen inklusive allem :

15 Maurerstunden,

3 • 5 Handlangerstunden.

185. 1 m² Verkachelung, ohne Rücksicht auf die Kachelgrößen, exklusive Kacheln :

1) Maurerstunden,

5 Handlangerstunden.

Eisengegenstände.

180. 100 kg Abortschläuche und Gainzen, gußeiserne Luftheizrohre, Wasserablaufständer, Wasserablaufrohre, Säulen, Radabweiser, Barrieren und ähnliche Gegenstände, ohne Unterschied der Etage, abladen, aufziehen und versetzen, samt Verkittung und Kittbeigabe:

8 Maurerstunden,

8 Handlangerstunden.

187.    100 kg genietete oder gewalzte Traversen, sowie Eisenbahnschienen samt Unterlagsbleche zu versetzen oder aushrechen, abwägen und herablassen, ohne Unterschied der Etage:

5 Maurerstunden,

5    Handlangerstunden.

188.    100 kg eiserne Schließen oder Konstruktionseisen ohne Unterschied der Etage zu versetzen:

6    Maurerstunden,

0 Handlangerstunden.

189.    1 Stück Kanalgitter oder Deckel und Stock versetzen:

4 Maurerstunden,

4 Handlangerstunden.

190.    1 Stück eiserne Sprosse zu versetzen:

1 • 2 Maurerstunde,

0-6 Handlangerstunde.

191.    1 Stück Ventilationsklappe, Gitter oder Schuber, ohne Unterschied der Größe und Etage, samt Rahme zu versetzen:

0*006 in³ Weißkalk,

0*012 in³ Sand,

1 • 6 Maurerstunde,

0 • 8 Handlangerstunde.

192.    1 Stück einfaches oder doppeltes Rauchfangausputztürl zu versetzen:

1    * 6 Maurerstunde,

0 • 8 Handlangerstunde,

Materialerfordernis wie vor.

193.    1 Stück Wasserwandel zu versetzen:

0'01 m:i Weißkalk,

0'02 m³ Sand,

2    Maurerstunden,

1    Handlangerstunde.

194.    1 Stück Bratröhre zu versetzen:

0*01 m³ Weißkalk,

0*02 m³ Sand,

2    Maurerstunden,

1    Handlangerstunde.

195.    1 kg Herdbestandteile versetzen :

0 * 3 Maurerstunde,

0*1 Handlangerstunde.

196.    Einen eisernen Ofen von 150 bis 300 kg Gewicht, samt Rauchrohren, zutragen, aufstellen, verkitten und schwärzen, ohne Unterschied der Etage, samt Materialbeigabe:

0*08 m³ Weißkalk,

0*16 m³ Sand;

3    * 3 Maurerstunden,

3'3 Handlangerstunden.

197.    Einen solchen Ofen umsetzen:

0'08 m³ Weißkalk,

0 • 16 m³ Sand,

4    • 5 Maurerstunden,

1‘2 Handlangerstunde.

198.    Einen Tonofen ohne Unterschied der Etage aufstellen etc. samt Materialbeigabe :

a)    einen gewöhnlichen Kachelofen:

25 Stück Maurerziegel,

10 Stück flache Dachziegel,

0*015 m³ gelöschter Kalk,

0*03 m³ Grubensand,

0*1 m³ Lehm,

6    Maurerstunden,

5    Handlangerstunden.

b)    einen schwedischen Ofen von 0*25 bis 0*50 m² Sockelfläche:

20 Stück Maurerziegel,

10 Stück flache Dachziegel,

0*012 m³ Weißkalk,

0 * 024 m³ Sand,

0*13 m³ Lehm,

0*09 kg geglühten Draht,

12 Maurerstunden,

7    * 5 Handlangerstunden.

199.    Einen solchen Ofen umsetzen, wird für das Abtragen, Reinigen des Materiales und Verführen des Schuttes zu vorstehender Post ein Zuschlag zugerechnet von:

2    Maurerstunden,

2 Handlangerstunden.

Holzgegenstände.

200.    1 m hölzerne Stufen zu versetzen:

0*004 w³ Weißkalk,

0*008 tna Sand,

1 * 2 Maurerstunde,

1    Handlangerstunde.

201.    1 Stück hölzernen Türstock, ohne Unterschied der Größe und Etage, versetzen und einmauern:

0*01 ma Weißkalk,

0 * 02 ms Sand,

3 Maurerstunden,

2    Handlangerstunden.

202.    1 Stück Pfostenfensterstock versetzen:

0.006 ms Weißkalk,

0*012 m⁹ Sand,

3    * 5 Maurerstunden,

2 Handlangerstundem

203.    1 Stück Türstock samt Anhängfenster zu versetzen:

0*015 ni³ Weißkalk,

0*03 w³ Sand,

4    Maurerstunden,

2 Handlangerstunden.

204.    1 Stück inneren Fensterstock zu versetzen:

2    Maurerstunden,

1 Handlangerstunde.

205.    1 Stück äußeren Fensterstock zu versetzen:

3    * 5 Maurerstunden,

1 Handlangerstunde.

206.    1 Stück Fensterbrett zu versetzen:

0*003 ma Weißkalk,

0*006 m³ Sand,

1 Maurerstunde,

0*5 Handlangerstunde.

207.    1 Stück hölzernen Futterbarren zu versetzen und einmauern:

1 * 2 Maurerstunde,

1    Handlangerstunde.

208.    1 Stück Barrierestock versetzen, samt Herstellung des Loches:

2    * 5 Maurerstunden,

5    Handlangerstunden.

Fertige Kanalbauten mit allen Erfordernissen, exklusive der Erdaushebung.

Hauptkanäle aus Ziegeln.

einem liegenden Ziegelpflaster

aus

Hauptkanäle mit eiförmigem Profil nach den Zeichnungen (Fig. 204, S. 182), Profil I, II, III, IV, V und VI, bestehend über die ganze Breite der Kunette, einer Kanalsohle aus zwei Ringen von je 15 cm Dicke, 45 cm starken Seitenmauern und 30 cm dickem Gewölbe.

Die Arbeiten sind mit Zementkalk bester Qualität auszuführen, und zwar:

Fig. 204.

210. 1 m Kanal:

Gerades Mauerwerk = 0*9283 m³, Gewölbemauerwerk = 0*976 m³, liegendes Ziegelpflaster = 1*74 m², Fugenverbrämung = 3*33 m².

c) Nach Profil III.

c»

£ ff

a) Nach Profil I.

(0 * 8 m Breite, 1 * 1 m Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 2*5802 m².

209. 1 m Kanal :

Gerades Mauerwerk = 0*7984 m³, Gewölbemauerwerk = 0*93 m³, liegendes Ziegelpflaster = 1*7 m², P'ugenverbrämung = 3 m².

b) Nach Profil II.

(0*84 m Breite, 1*26 m Höhe im Lichten.) Volle Querschnittfläche dieses Profiles — 2*911 m².

iü

0 9M..

Uli

; mn

710 ..

..........J 800 ____________

IV

:■

SS

-r

ipg

.n«.

-•

15S5

1*90...,......

iüi

\xn

.2*00

i\

(0*9 ih Breite, 1*35 m Höhe im Volle Querschnittfläche dieses Profiles

Gerades Mauerwerk = 0*9942 m³, Gewölbemauerwerk = 1*0262 w³, liegendes Ziegelpflaster = 1*8 in², Fugen Verbrämung = 3*57 m².

Fig. 206. .

Fig. 205.

f) Nach Profil VI.

(1*2 in Breite, 1*8 in Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 4 "5588 in².

214. 1 m Kanal:

212. 1 m Kanal:

d) Nach Profil IV.

(1 m Breite, 1*5 m Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 3*5988 m².

1*0985 m³

Gerades Mauerwerk Gewölbemauerwerk = 1*1174 in³, liegendes Ziegelpflaster = 1*9 m², Fugenverbrämung = 3 * 96 m².

e) Nach Profil V.

213. 1 in Kanal:

(1*1 in Breite, 1*65 m Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 4*0649 m².

Gerades Mauerwerk = 1*2135 in³, Gewölhemauerwerk = 1*2013 in³, liegendes Ziegelpflaster = 2 in², Imgenverhrämung = 4*36 in².

YU

IX

SsÜ

mi n

I; V

...... V20..........,

..... 0 90 ...

;l7f ■

12<

............ 1 20_____________

Gerades Mauerwerk = 1*3253 in³, Gewölbemauerwerk = 1*2914 in³, liegendes Ziegelpflaster = 2*1 in², Fugen Verbrämung = 4*76 m².

Hauskanal aus Ziegeln.

Hauskanal mit eiförmigem Profil nach beigebundener Zeichnung (Fig. 205), Profil VII, bestehend aus einer Kanalsohle aus 2 Ringen von je 15 cm Dicke, 30 cm starken Seitenmauern und ebenso dickem Gewölbe.

Die Arbeiten sind mit Zementkalk bester Qualität auszuführen, und zwar:

Nach Profil VII.

(0*6 m Breite, 1*05 m Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 1*8255 m².

Gerades Mauerwerk = 0*5081 w³, Gewölbemauerwerk = 0*7745 m², Fugenverbrämung = 2*64 m².

Wasserläufe aus Ziegeln.

Wasserlaufkanäle mit segmentförmiger Sohle, bestehend aus einem 15 cm starken stehe-nden Ziegelpflaster, 30 cm starken .Seitenmauern und 30 cm dickem Gewölbe.

Die Arbeiten sind nach den Profilen VIII, IX, X, und XI (nach Fig. 20(5. 207 und 208), mit bestem Zementkalk herzustellen, und zwar:

a) Nach Profil VIII.

(0 * 6 m Breite, 1 * 05 m Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 1 • 6455 m².

216. 1 m Kanal:

Gerades Mauerwerk = 0*556 m³, Gewölbemauerwerk = 0*405 m³, stehendes Ziegelpflaster = 0*68 m², Fugenverbrämung = 3 * 00 m².

XI

XII

Hg

no ........... .

-0 90

Fig. 207.

Fig. 208.

b) Nach Profil IX.

(0 * 6 m Breite, 0 * 9 m Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 1*4655 m².

217. 1 m Kanal:

Gerades Mauerwerk = 0*466 m³, Gewölbemauerwerk = 1*405 m³, stehendes Ziegelpflaster = 0*68 m², Fugenverbrämung = 2*69 m².

c) Nach Profil X.

(0 * 6 m Breite, 0*75 m Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 1*2855 m².

218.1 m Kanal:

Gerades Mauerwerk = 0*376 m³, Gewölbemauerwerk = 0*405 m³, stehendes Ziegelpflaster = 0*68 m², Fugenverhrämung = 2*39 m².

d) Nach Profil XI.

(0*5 m Breite, 0*65 m Höhe im Lichten,) Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 1 * 0802 in².

Gerades Mauerwerk — 0*3417 m³, Gewölbemauerwerk = 0*36 m³,

stehendes Ziegelpflaster = 0*57 m² 3,

Fugen Verbrämung = 2*03 m³.

Wasserlaufkanal mit segmentförmiger Sohle, bestehend aus einem 15 cm starken stehenden Ziegelpflaster, 30 cm starken Seitenmauern und 15 cm dickem Gewölbe, und zwar:

e) Nach Profil XII.

(0 * 3 m Breite, 0 * 5 m Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 0*5914 nr.

220. 1 m Kanal:

Gerades Mauerwerk = 0*306 m⁴, Gewölbemauerwerk = 0*1013 m⁴, stehendes Ziegelpflaster = 0*36 nr, Fugenverbrämung = 1*42 nr.

Kanäle aus Beton,

und zwar hergestellt nach genauem Gefälle und richtiger Querschnittsform

(Fig. 209, S. 186):

Kanal nach Profil I.

(0*80 m Breite, 1*10 m Höhe im Lichten.) Volle Querschnittfläche = 1*5901 nr.

221.1 m Kanal:

Beton nach Post 2Ga), Profil a und 7 = 0*3096 nv’,

m⁴,

m⁴.

»    24 *).

21 a),    »

CM CO

Hierzu ist erforderlich:

0*24 m⁴

0*11 m⁴ = 154 Portlandzement, 0*87 m⁴ Pdußsand,

0*25 m⁴ Kiesschlögelschotter,

2 Maurerstunden,

276 kg Romanzement,

222. 1 m Kanal:

Beton nach Post

I O 10 LnS

-•

Profil

und Y = 0*3721 m⁴,

m⁴,

=    *    m⁴.

CM

^4- CM

w'

Hierzu ist erforderlich:

0*27 nv’ = 218 kg Romanzement, 0*13 m⁴ = 182 kg Portlandzement, 1 * 02 m⁴ Flußsand,

0*28 m⁴ Schotter,

2*32 Maurerstunden,

22 Handlangerstunden.

060;

£574.

V.

!l

r~Tfj

^.....I

1 !

t\

J]

#-4

,02 t

ij 4

0130

wm.c i E

r~1.....

/H>

.....f'T

s <=>

PP

nn

94

f>

Li

“30

t......T

----------------«I

_os.........

-4*28-

Ifl

_o.m.

r - <MI^~.......q

ys«M

i\

Y-

r_-_Ql45.

fl

0190

si

\si in

-F81

90vlr —

'oos '

>OU<| k-O-36 -*

L._.......pjS.O.. j........

Ljj.....j

m 1 i lillr ¹

«i*

£i........

t::

_ G_ 90_______

'.'36

Fig. 209.

Für schwierige Arbeit und besondere Requisiten wird zugeschlagen pro Meter Kanal:

25°/₀ des Erfordernisses.

Kanal nach Profil III.

223. 1 m Kanal:

(0*90 m Breite, 1*35 m Höhe im Lichten.) Volle Querschnittfläche = 2 ■ 1179 in³.

Beton nach Post 26 a), Profil

24 b),    »

»    21 a),    »

09 TO Q

und

= 0*4398 ms,

6    ms,

7    mn.

f. /

'S 'S

Hierzu ist erforderlich:

0*32 m³ = 256 kg Romanzement, 0*14 m³ — 196 kg Portlandzement,

1*18 m³ Flußsand,

0*31 in³ Schotter,

2*65 Maurerstunden,

2 5 ‘ 15 Handlangerstunden.

Für schwierige Arbeit und besondere Requisiten wird zugeschlagen pro Meter Kanal:

25% des Erfordernisses.

Hauskanal - Profil.

224. Im Kanal:

10 ‘ 60 m Breite, 1*05 Höhe im Lichten.) Volle Querschnittfläche = 1 • 2284 m².

Beton nach Post

Profil

CH vo q.

und y = 0-2874 m³ ■

Hl

m³

m³.

Hierzu ist erforderlich:

0 • 2 m³ =. 160 kg Romanzement,

0*09 m³ = 126 kg Portlandzement,

0'74 m³ Flußsand,

0*18 m³ Schotter,

1*65 Maurerstunde,

15 * 7 Handlangerstunden.

Für schwierige Arbeit und besondere Requisiten wird zugeschlagen pro Meter Kanal: 25%.

Wasser lauf-Profil.

225. 1 •;» Kanal:

(O'ßO m Breite, 0*90 m Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche = 1 ■ 0247 m².

und Y = 0‘223ß m³. =    -139    w³,

=    • 250 m³.

Beton nach Post 26

Profil

Hierzu ist erforderlich:

128 kg Romanzement,

0-16 m³

0*07 m³ = 98 Portlandzement,

0 * 6 in³ Flußsand,

0 • 16 in³ Schotter,

1 • 36 Maurerstunde,

12*9 Handlangerstunden.

Für schwierige Arbeit und besondere Requisiten wird pro 1 m Kanal zugeschlagen:

25 % des Erfordernisses.

NB. Bei Herstellung der Betonkanäle ganz aus Portland- oder ganz aus Romanzementbeton oder aus Beton in anderen Mischungsverhältnissen sind in die vorstehenden Ermittlungen auch die entsprechenden Posten einzustellen.

Pro

Arbeitsstunde

Kronen

1 • 30 0-95 0-71

Löhnungen und Fuhrwerk.

Hauptpolier..........

Baupolier............

Bauaufseher (Vorarbeiter, Partieführer)

Pro

Arbeitsstunde

Kronen

Hauptgerüster.....

Gerüster........

Maurergesellen, gewöhnliche für Fassaden Handlanger, männlicher

weiblicher . .

Erdarbeiter

Jugendliche Hilfsarbeiter...............

Ein Paar Pferde samt Wagen und Kutscher pro Tag . . .

halben Tag

Ein Pferd samt Wagen und Kutscher pro Tag

» halben Tag . .

0-63 0*40 0 • 54 0-74 0*32 0-25 0*35 0-22 23‘ — 13* — 9.— 5’ —

Materialien samt Zufuhr zur Baustelle.

Bruchsteine: 1 m³ lagerhafte, in Figuren aufschlichten . . Ziegel:

8- —

1000 Stück gewöhnliche, gebrannte, 29 cm lang,

14 cm breit, 6*5 cm dick..........

1000 Stück aus geschlemmten Ton.......

1000 1000 1000

11 cm dick

doppelt geschlemmten Ton . . .

Klinker, gerifft...........

Lochziegel mit 3, 6 oder 8 Löchern Gesimsziegel, 70 cm lang, 27*5 cm breit.

47’ — C,4- — 84- — 180 • —

5'6 • —

0 • 90

100 kg = 0*006 m³ Schamotteziegel (1 m³ wiegt

1650 kg)................

100 kg Schamotteplatten............

4- —

5* —

Kalk:

Sand :

Schotter :

Mörtel:

100 kg ungelöschter Weißkalk (1 m³ = 1680 kg)

1 m³ gelöschter Weißkalk (1800 kg).......

100 kg Romanzement [Zementkalk] (1 m³ = 800 kg) 100 kg Portlandzement (1 m³ = 1400 kg) . . . . 100 kg Gips (1 m³ = 1400 kg) ........

1 m³ Grubensand, rescher...........

1 m³ Flußsand................

100 kg Marmormehl.............

1 m³ Schlägelschotter.............

1 m³ Rundschotter.............. .

1 m³

1 m³ geworfener Rieselschotter........

1 m³ Mauerschutt, trocken..........

1 m³ Kohlenlösche.............

1 m³ Weißkalkmörtel, 1 : 2, mit Grubensand . .

1 m3 1 m3 1 m³

1 m³ Lehm, sandfrei.....

1 kg Kalkfarbe, je nach Farbenton 1 kg Ölkitt oder Wasserkitt . .

1 kg Leinöl (1 / = 0'92 kg) . .

geschlägelt

1:3........

1 : 2, mit Flußsand . . 1 : 3

3 • 20

16 • —

6 • 60 4- —

6- — 8- — 12* —

9- — 4- — 7* — 6* — 3-50 3- —

11- 70 10-60 13-70

12- 89 5- —

0-20—0-60 1- — 1-20

¹

Aufbrechungen.

Keramit- oder Kehlheimer-pflaster zu ebener Erde aufbrechen, das Material abputzen, aufschlichten und den Schutt deponieren, mit aller Arbeit, Aufsicht und Requisiten:

0'2 Maurerstunde,

0 * 5 Handlangerstunde.

128.1 m¹ in Geschossen über oder unter dem Ebenerdgeschoß, Zuschlag pro Stockwerk oder jede angefangene Tiefenschichte ä 4 m :

0*15 Handlangerstunde.

²

9 Handlangerstunden.

³

Iuir schwierige Arbeiten und besondere Requisiten wird zugeschlagen pro Meter Kanal:

⁴

25 °/₀ des Erfordernisses.

Kanal nach Profil II.

(0*84 m Breite, 1*26 m Höhe im Lichten.) Volle Querschnittfläche = 1*8746 nr.

Stukkaturarbeiten.

Materialerfordernisse.

a)    1 m² Deckenverputz mit Weißkalkmörtel auf Holzleisten:

13 m trapezförmig geschnittene Latten, 8 cm von Mitte zu Mitte gelegt, 55 Stück Nägel, 6 cm lang, auf je 15 cm Entfernung genagelt,

0*017 m³ Gruben- oder Weißkalk,

0*035 m³ Sand,

1 * 6 Stukkaturverputzarbeiterstunde,

0 * 8 Handlangerstunde ;

b)    1 m² Deckenverputz mit Weißkalkmörtel auf Flachstroh (so

genannte »Wickeln«):

0*05 m³ Langstroh,

0*017 ni³ Gruben- oder Weißkalk,

0*035 m³ Sand,

1 * 5 Stukkaturverputzarbeiterstunde,

0 * 6 Handlangerstunde ;

c)    1 m² Deckenverputz m i t W e i ß ka 1 k m ö r t e 1 auf Schilfrohrnagelung :

1.    Auf einfache Rohrung:

0*3 Bund Rohr (1 Bund Rohr — 20 Stück 1*8 m lange, 0*00(5 m dicke Halme),

0*04 kg geglühter Rohrdraht,

lang,

cm

55 Stück Stukkaturnägel, 3 0*013 m³ Gruben- und Weißkalk,

0*026 m³ Sand,

1 * 1 Stukkaturerstunde,

0 * 6 Handlangerstunde ;

2.    Auf doppelte Rohrung:

0 * 5 Bund Rohr,

0*075 kg geglühter Rohrdraht,

Stukkaturnägel,

50 Stück kleine )

30 Stück große J 0 * 02 m³ Gruben- oder Weißkalk,

0 * 04 m³ Sand,

1 * 6 Stukkaturerstunde,

0 * 8 Handlangerstunde ;

d)    für 1 m² Stukkaturarbeit pro Stockwerkserhöhung ein Zuschlag:

0 * 3 Handlangerstunde.

1. Neue glatte Stukkaturungen.

1.    1 m² glatte Stukkaturarbeit mit 6 mm dickem Rohr auf 15 cm weit zu nageln, samt Beischaffung des mindestens 1 mm starken Drahtes und der 3 cm langen Nägel, samt aller Handarbeit in die Latte zu ziehen, und zwar:

a)    mit Weißkalkmörtel.............

b)    mit Gipsmörtel...............

2.    1 m² glatte Stukkaturarbeit, wie Post 1, jedoch doppelt übers Kreuz berühren, wobei die erste Rohrlage wie Post 1 zu behandeln ist, während die zweite Lage mit ll/g mm starkem Drahte und 6 cm langen Nägeln herzustellen ist:

a)    mit Weißkalkmörtel.............

b)    mit Gipsmörtel...............

Gerüsthöh e vom Aufstellungshorizonte gemessen bis 5 m über 5 m Kronen

1 * 60 1 *90

2*40 2 * 90

1*90

2*20

2*80 3 * 30

2. Feine Stukkaturarbeit.

— * 02

— -03

3.    1 nr Stukkaturung mit keilförmig geschnittenen, von Mittel zu Mittel höchstens 8 cm entfernten Latten, die Latten ihrer Länge nach alle 15 cm genagelt:

a)    mit Weißkalkmörtel.............

b)    mit Gipsmörtel...............

4.    1 m² glatte Stukkaturung mit 175 Stück kegelstutz- oder pyramidenstutzförmigen Tonköpfen, auf je 8 cm genagelt, samt Beistellung derselben, ohne Geriistung:

a)    mit Weißkalkmörtel.............

b)    mit Gipsmörtel...............

Gerüsthöhe vom Aufstellungshorizonte gemessen bis 5 m über 5 ra Kro nen

2 • 30 2-70

IC LC

-i cs

2 ' < 0 3-15

5. 1 m Gesimse aus Gipsmörtel bis zum Maximalquerschnitt von 500 cm² pro 1 cm² Querschnitt, mit aller Arbeit und allem Materiale samt Gerüst ...........

3. Verschiedene Arbeiten.

15. 1 m² Stukkaturgerüst beischaffen, aufstellen und wieder wegräumen ..................

7. 1 m² alte Stukkaturung abschlagen, samt Abräumung des Schuttes, ohne Unterschied der Stockwerkhöhe . . . .

•8. Von 1 m² abgeschlagener alter Stukkaturung den Schutt

verführen...................

Das Wegräumen der Gerüste wird nicht separat vergütet. Bei Stukkaturungen ohne Gerüste werden die Preise von Post 6 in Abzug gebracht.

— • 50

— -20

— *30

— • 20

— *20

Kronen

0-91 0*39 6 * 50

4. Löhnungen und Fuhrwerk.

9. Ein Stukkaturgesellenstundenlohn ....

10.    Ein Handlangerstundenlohn......

11.    Eine Fuhre Schutt verführen, l¹/₂ w³ groß

5. Materialien.

15* — 5- — 10' — 5' — — •80 1 * 50 1-30 1-60

12.    1 m³ gelöschter Weißkälk samt Zufuhr...........

13.    100 kg Gips samt Zufuhr................

14.    1 m?J Donausand samt Zufuhr...............

15.    1 ms rescher Gestättensand samt Zufuhr..........

16.    Ein Buschen Rohr im Durchmesser von 15 cm .......

17.    1 kg ausgeglühter Stukkaturdraht..............

18.    1000 Stück verzinnte Stukkaturnägel ä 3 cm lang.......

19.    1000 Stück verzinnte Stukkaturnägel größerer Gattung ä 6 cm lang

20.    1 m³ grober Stukkaturmörtel aus Weißkalk und Flußsand samt

15 • —

Gipsbeigabe......................

21.    1 m?' feiner Stukkaturmörtel samt Gipsbeigabe mit Flußwellsand .    20 • —

In neuerer Zeit hat die Herstellung von gegossenen, verzierten Stuckgesimsen und Gliedern eine allgemeine Verbreitung gefunden, da diese Arbeiten mittels der elastischen Leimformen viel leichter und demgemäß viel billiger herzustellen sind, als dies früher mittels fester Formen oder mittels Arbeiten aus freier Hand möglich war.

Letztere, welche an Ort und Stelle, wo die Verzierung angebracht werden soll, gefertigt wurden, sind demgemäß heute fast ganz verdrängt.

Nachdem die Glieder, Gesimse usw. in Längen von etwa 60 cm in Leimformen gegossen sind, werden sie nach dem Bau geschafft und dort vermittels flüssigen Gipses unter Zuhilfenahme von einigen Schrauben, Nägeln oder Dippeln befestigt.

Um die Stückarbeiten, namentlich im Inneren, leichter herzustellen, wird heim Formen ein Gewebe von Stoff oder auch aus Draht eingelegt, infolgedessen die Glieder schwächer hergestellt werden können, widerstandsfähiger sind und schneller austrocknen.

Unter der Bezeichnung »Trockenstuck« werden in letzter Zeit derartige Fabrikate vielfach verwendet.

Die Bestandteile des »Trockenstucks« sind nachweisbar: Gips, 33gradiges Wasserglas und Leimlösung in bestimmtem Verhältnis zusammengesetzt. Diese Masse wird auf ein weitmaschiges, sehr haltbares Jutegewebe in elastische Formen gegossen und dabei Zinkstreifen von 2 cm Breite in geeigneten Abständen voneinander, zwischen je zwei Lagen des Gewebes so eingearbeitet, daß der Zusammenhang des so hergestellten Gegenstandes durch diese Streifen fast unzerstörbar wird und letztere zugleich als Befestigungslappen über die Ränder des Stuckgegenstandes hinausragen.

Die nach diesem Verfahren erzielten Abgüsse werden nach Beendigung des Bindeprozesses in eigens hierzu angelegten Trockenkammern einer Temperatur von 50° C ausgesetzt und sind nach 12 Stunden zur Verwendung fertig.

Der Preis der Stückarbeiten richtet sich überhaupt nach dem Kunstwerte. Geübte Modelleure erhalten 7 bis 10 Kronen pro Tag. Das Ansetzen der gegossenen Stückarbeiten im Inneren und Äußeren von Gebäuden wird meistens vom Bildhauer an die Stukkateure pro Stück, beziehungsweise pro Meter vereinbart. Als ungefährer Anhaltspunkt wäre zu erwähnen, daß für Gesimse im Inneren, Voluten etc. der Preis nach Meter und nach der Höhe und Größe

der Ausladung, beziehungsweise in der Diagonale dieser beiden Abmessungen nach Zentimeter berechnet, und so in Ansatz gebracht wird.

Der Stuckmarmor ist ein mittels Gips künstlich erzeugter Marmor, der beliebige Farben erhält, und ähnlich wie der natürliche Marmor geschliffen wird.

Seine Bestandteile, nämlich der reingesiebte Gips und die gewünschten Farben, werden mit Leimwasser angemacht und auf den Grund aufgetragen, welcher aus Gips und grobem Sand besteht, und auf das natürliche Material, die Ziegel, die aufgehauenen Werkstücke oder das Holz direkt ohne Kalkputz aufgebracht wird. Demnächst werden die Flächen gehobelt, mit Sandsteinen geschliffen und poliert. Um die bunten Muster des Marmors, Porphyrs usw. herzustellen, nimmt man verschiedenartig gefärbte, je nach dem nachzuahmenden Muster mit Alabaster- oder Marienglasstücken, Kupferfeilspänen, kalzinierten Knochen, Schmälte- oder Goldblättchen vermischte Gipsbreimassen, und trägt dieselben so nebeneinander auf den Grund auf, daß die Adern, Kristalle, welche in der Natur den Steinen Mannigfaltigkeit der Farbe und des Musters verleihen, möglichst treu nachgebildet werden.

Man rechnet für den Quadratmeter Gipsmarmor 17 7 Gips und für 14 nr

1 kg Leim.

Der Stukkolustro oder »plätre fin luisant« besteht meistens aus einem Grunde von zwei Teilen Marmor- oder Kalksteinstaub der gewünschten Grundfarbe und einem Teile Kalk, welche Masse auf die möglichst rauh gemachte, mit Kalk und sehr grobem Sande geputzte Wand aufgetragen, mit feinen Reibebrettern geebnet und mittels einer Kelle glatt geschliffen wird. Auf diese Fläche wird das gewünschte Muster mit den erforderlichen Erdfarben, welche mit nassem Kalk vermischt und angemengt sind, nach demjenigen Marmor b e m a 11, welchen die Fläche vorstellen soll, und schließlich mittels einer stählernen Kelle und eines Überzuges von Wachs und Seifenspiritus poliert.

Der Glanz der Stuckolustroarbeiten steht dem des Stuckmarmors sehr bedeutend nach.

Runde Flächen werden höher im Preise gerechnet als gerade.

1 in² Stuckmarmor in beliebigen Farben geadert, einschließlich Anfertigung des Grundes und Schleifens bis zur höchsten Politur 25 *— bis 30'— Kronen

25*— » 40'—    »

1 in² desgleichen porphyrartig.........

1 in² Stuckmarmor nach Art des Lapis lazuli, einschließlich Anfertigung des Grundes und Schleifen

bis zur höchsten Politur .........

1 Säulenschaft ausschließlich Kapitäl und Basis 2 m lang mit entsprechendem Durchmesser, einschließlich Holzgestell und Aufstellung desgleichen 45'—    »    50'—    »

Für profilierte Glieder, die geschliffen werden sollen, rechnet man das Dreifache von gegossenen.

Für Gesimse berechnet man die Oberfläche und nimmt das Doppelte vom Preise des Stuckmarmors für glatte Flächen.

Tischplatten usw. aus Stuckmarmor werden wegen der geringen Haltbarkeit, und da nunmehr die natürlichen Marmorarbeiten mittels der Dampfmaschine viel billiger als fiüher herzustellen sind, kaum noch gefertigt. 1 m² Gipsmarmor zu grundieren einschließlich Gips

und Leim...............

1 in² Wandfläche mit Stukkolustro nach beliebigen Farben zu bekleiden, einschließlich Anfertigung des Grundes auf dem Mauerputz,

Schleifen usw..............

1 m² Wandfläche den Grund aufzutragen und zu

glätten ................

1 m² dieselbe marmorartig zu malen......

1 m² Wandfläche mit reinem Gips abzuspachteln und mit Seifenwasser zu überziehen.......

30'—    » 50' —

1' — bis 2 ' — Kronen

6*— » 10' —

3'50 2'50

6' —

5' —

Mittels der Mosaikarbeiten im Stuckmarmor kann man die römischen Mosaikarbeiten, welche aus sehr dünnen länglichen Stiften von farbigem Glasfluß das vorgeschriebene Muster bilden, besser aber noch die Florentiner musivischen Arbeiten, welche aus kostbaren Steinen, Lapis lazuli, Japis usw. bestehen, nachahmen, die in einen schwarzen Marmor- oder Lavagrund eingelassen sind und je nach ihrer Form Blumen, Vögel, Laubwerk usw. darstellen.

Bei der Nachahmung dieser Arbeiten in Stuckmarmor wird zuerst der Grund von der gewünschten Farbe angelegt und abgeschliffen. In diesen Grund werden die Umrisse des darzustellenden Gegenstandes tief eingeschnitten und der dazwischen befindliche Grund herausgehoben. Die so entstandene Vertiefung wird mit Stuckmasse von der Farbe des Gegenstandes mit Berücksichtigung der Schatten- und Lichtpartien ausgefüllt, und so fortgefahren, bi» das. Bild der Natur möglichst ähnlich ist. Schließlich wird das ganze poliert, wodurch dann die Farben erst zu eigentlicher Geltung gelangen.

Die Preise sind schwer zu bestimmen, da sie sich ganz nach dem Kunstwerte und der Schwierigkeit der Arbeit richten.

Terrazzo, Granito.

Dieser Fußbodenbelag besteht hauptsächlich darin, daß auf einer 3 cm starken Unterlage aus Ziegelbrocken und Kalkmörtel eine Lage Zement mit Ziegelmehl 2 cm stark festgestampft, aufgebracht wird, in welcher Marmor, Granit, Quarzstücke unregelmäßig oder nach einem Muster eingedrückt werden. Nach Abwalzung und genügender Erhärtung werden die Flächen mit Sand-

stein abgeschliffen, geölt, auch mitunter eingelassen. Außer zu Fußböden wird die Masse in Formen gegossen zu Stiegenstufen, Wandbekleidungen und Platten verwendet.

1 w² Fußbodenterrazzo an allem Material und aller Arbeit, abgeschliffen, fix und fertig:

7 • — Kronen 8*15 9-30 14’ —

• a) einfach meliert......

b) mit einer Bordüre.....

’ c) mit zwei Bordüren.....

d) mit eingelegtem Dessin . . .

1 m² Wandterrazzo wie vor:

7 ’ 90 8’90 10’20 15’50

a)    einfach meliert......

b) mit einer Bordüre.....

c)    mit zwei Bordüren    ....

d)    mit eingelegtem Dessin . , .

Steinmetzarbeiten.

1. Bearbeitung* der Sandsteine ohne Materiallieferung*.

Preis in Kronen

Taglöhne und Fuhren.

Ein Polierstundenlohn....................

Ein Steinmetzgesellenstundenlohn samt Werkzeug und Aufsicht . . . Ein Steinmetzgesellenstundenlohn bei Granitarbeiten, sonst wie vor . . Eine Stunde über die tägliche Arbeitszeit von zehn Stunden wird vergütet mit 10% des Arbeitslohnes.

Ein Paar Pferde samt Wagen und Kutscher auf die Dauer von zwei

Stunden ........................

Für jede weitere Stunde, wobei eine angefangene als voll gerechnet wird.........................

1*10 0*74 1- —

6- —

2‘ —

Materialien.

1-

1 kg Öl- oder Wasserkitt, ohne Unterschied der Gattung . .

2-50

4-80

1-50

—    •70

—    •04

—    •08 — •10 — •12

3* —

1    »    Feuerkitt...................

1 » Schellack...................

1 » Leinöl....................

1    »    Marmorzement.................

1    »    Romanzement.................

1    » Portlandzement................

1 » weiche Holzkohle...............

. 1    » harte Holzkohle................

1 hl Reibsand...................

Unter »weichem Stein« sind die Härten 1 bis 3, unter »mittelhartem Stein« die Härten 3 bis 4 und unter »hartem Stein« die Härten 4 bis 6 zu verstehen.

Härteskala:

6.    Feldspat,

7.    Quarz,

8.    Topas,

9.    Korund,

10. Diamant.

13

1.    Talk,

2.    Gips, Steinsalz,

3.    Kalkspat,

4.    Flußspat,

5.    Apatit,

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Post-Nr.

Einzelne Arbeiten an diversen Werkstücken.

Bei

weichem

Stein

Bei mittelhartem Stein

Kronen

1.    1 m³ rauh bosierte Steinfläche fein abstocken

2.    1 m geradlinigen Saum hersteilen . . . .

3.    1 » geradlinigen Falz hersteilen.....

4.    1 » Wassernase einarbeiten......

5.    1 » bis 5 cm hreite Fase herstellen . . .

6.    1 » Loch 50 cm tief bohren oder ausarbeiten.

und zwar:

a)    bis zum Durchmesser von 5 cm . .

b)    mit dem Durchmesser über 5 cm bis

10 cm.............

bis 25 cm...........

7.    Quadratische oder rechteckige Löcher ausarbeiten oder eine Tiefe über 50 cm wird

’ mit den Preisen von Post 6 mit einem 40 prozentigen Zuschläge vergütet.

8.    1 m-    Gesimse    von was immer für einer

Form oder Profilierung herstellen, wobei die Fläche des Gesimses in der Weise ermittelt wird, daß die Summe aus der Höhe und Breite des Gesimses mit der Länge desselben multipliziert wird........

1). Gesimse bis zur Breite von 5 cm werden

2- — — •20

—    •50

—    •60 — •18

3'60

4-80

—    •50 1*30 1 * 50

—    •44

3- —

5’ —

8* —

4- —

6 * 50

10* —

5’

6' —

7* —

8' —

9'50

11- —

10 •—    15 ’ —

12* —

16 • —

25 * —

hierbei mit der Breite von 5 cm verrechnet.

10.    Für jede ein- oder ausspringende Wiederkehr wird zur Länge des Gesimses, wenn dieselbe rechtwinkelig, 50 cm, wenn dieselbe spitz- oder stumpfwinkelig, 60 cm zugeschlagen.

11.    Gekrümmte Gesimse, Falze oder Säume werden mit ihrer doppelten wirklichen Länge verrechnet.

12.    1 m Zahnleiste herzustellen, und zwar:

a) bei 6 cm Höhe und 8 cm Zahntiefe » 12 cm » 15 cm

9 cm c) »    12 cm

3-    —

4-    — 5* —

5‘ — 7- — 9' —

11- —

15 • —

II. Bearbeitung- des Sandsteines samt Materiallieferung^

Steine nach Kurrentmaß.

a) Stufen.

Stiegenstufen aus ganz hartem weißen Kaiserstein oder anderen den obigen in Rücksicht auf Qualität und Härte gleichkommenden Steingattungen.

Bei Stufenlängen über 1/5—2 m

je 30 cm über 3 m

2—2⁻5 m

2-5—3 m

ein

13.    1 m gerade Stiegenstufen ohne b‘sW»

Profil und ohne Rundstab:

a)    bis 15 cm hoch, bis 35 cm breit 9*60 10*39 1.1*17 12*22 0*79

b)    bis 15 cm hoch, für je 5 cm

über 35 bis 45 cm Breite Zuschlag.......

c)    über 15 bis 25 cm hoch bis 35 cm breit . .

d)    über 15 bis 25 cm hoch,

über 35 bis 45 cm breit . 13*— 14*19 15*27 16*82 0*80

14.    Zu Post 13 wird pro 1 m ein Zuschlag geleistet:

a)    bei Spiegelstufen 20 Heller,

b)    bei Spitzstufen 60 Heller,

c)    bei freitragenden Stufen 5 Kronen,

d)    für einen Rundstab 60 Heller,

e)    für ein Profil 1 Krone 60 Heller.

15.    Für das Anarbeiten eines Kopfes von einer Stufe wird vergütet pro Kopf:

1.    für einen gewöhnlichen Kopf 70 Heller,

2.    für einen abgerundeten Kopf 1 Krone 20 Heller.

Kronen

Zuschlag

0*68

0*76    0*82

0*92

0*80

. . 12*32    13*43    14*45    15*90    0*32

b) Zargenstüeke.

\

16.    1 m 15/25 cm gerade Deckzargen, glatt

gearbeitet............

17.    I m 15/30 cm gerade Deckzargen . . .

18.    1 m 25/35

19.    1 m 25/35

Aus

weichem

Stein

Aus mittelhartem Stein

Kronen

Aus ganz hartem Stein

cm gerade Deckzargen . . . . cm gerade Deckzargen, glatt gearbeitet, mit eingelassenen Stufen . . . 20. 1 m 25/30

mit eingelassenen Stufen

cm

gerade Deckzargen, glatt,

c) Gewände und Gesimse.

4*64

5*40

9*61

6*65

7*67

13*11

8*86

10*15

17*10

11*97    16*01    21*39

9*87    14*50    19*49

21.    Im 12/15 bis 15/15 cm starkes gerades

Gewände-    oder    Gesimsstück    ohne    Falz

22.    1 m 15/18 bis 18/18 cm starkes gerades

Gewände-    oder    Gesimsstück    ohne    Falz

23.    1 m 22/25 bis 25/25 cm starkes gerades

Gewände-    oder    Gesimsstück    ohne    Falz

24.    1 m 27/30 bis 30/30 cm starkes gerades

Gewände-    oder    Gesimsstück    ohne    Falz

25.    Für die Anarbeitung von Profilen und Verkröpfungen bis 3 cm, 20 °/0 Zuschlag.

26.    Stürze und Sohlbänke mit oder ohne Fall bei Türen und Fenstern werden nach den obigen Preisen vergütet.

27.    Zargen, Gewände und Gesimse, deren Dimensionen von den in den Posten 16 bis 24 angesetzten Maßen abweichen, werden nach addierten Zentimetern im Verhältnisse zu den nächst niederen Tarifspreisen berechnet. Bei den Posten 21 bis 24 ist die obere Grenzdimension zur Kalkulation zu verwenden.

3*01

3-85

6*59

4-45

5-57

7*32

9*04    11*50

9*30    12*50    15*80

Beispiel. Der Preis eines Gewändestückes 19/21 cm stark, ohne F'alz, von ganz hartem Stein beträgt:

* 19+21

18 + 18

X 7*32 =

X 73*2 = 8* 13 Kronen.

d) Rinnen.

Aus

weichem

Stein

hartem

Stein

Kronen

28.    1 m ¹⁵/₂₅ cm im Lichte große Rinnen

29.    1 » ²⁵/so »    »

30.    1 »

^ V40 » » ⁴°/48 » »

⁵⁵/g5    »    »

35. 1 » ⁶⁵/₈₀ »    »

Rinnen und Kopfstücke sind im Preise gleich zu halten und haben die Rinnen Post 28 bis 30 Fleischstärke von 10 cm, die übrigen eine solche von 15 cm zu erhalten.

9*80 13*80 18* — 22*20 26*40 30*80 36* — 45* —

13*20 18*60 24* — 29*40 35*40 41*40 48* — 60* —

e) Verschiedene Werkstücke.

36.    1 m ¹⁵/2o cm große glatte Balustersockel

der Attika mit eingearbeitetem Falz oder Zapfenlöchern für die Geländerplatten oder Baluster...............

37.    1 m 15 cm dicker, 30 cm breiter Torlauf

stein mit eingearbeitetem Falz für die Laufschiene ......

4*20

5*90

8*40

6*80

9* —

Steine nach Quadratmaß.

a) Pflasterplatten.

38.    1 mi 10

39.    1 m² über 30

cm dicke Pflasterplatten ohne Falz cm Breite abgefaste glatte Perronsteine bis 15 cm Höhe......

18* —

40.    1 m² über 30 cm breite abgefaste glatte

Perronsteine mit 20 cm Höhe......

41.    1 m² über 30 cm breite abgefaste glatte

Perronsteine mit 25 cm Höhe......

42.    Bei abgerundeten Perronsteinen wird für jede Abrundung ein Betrag gerechnet mit

Für Platten jeder Art, deren Dicken zwischen die im Tarife enthaltenen Dimensionen fallen, werden die Preise im Verhältnisse der wirklichen Dicke interpoliert.

25* —

30* —

35* —

1*50

b) Sockelplatten.

43.    1 m² 10 cm dicke, glatte Sockelplatten, entweder mit winkelrechter Oberkante oder mit Fasen, und zwar:

a)    bis 1 m²............

b)    über 1 m²...........

44.    1 m² 10 cm dicke, glatte Sockelplatten mit eingearbeiteten Kellerfenstern und Eisenfalz :

a)    bis Im²............

b)    über 1 m²...........

15* — 17*20

20* — 25* —

19*20

21*60

30* — 40* —

45. 1 m² 15 cm dicke, glatte Sockelplatten, entweder mit winkelrechter Oberkante oder mit Fasen:

a)    bis 1 m²............

b)    über 1 m²...........

4G. 1 m² 15 cm dicke, glatte Sockelplatten mit

eingearbeiteten Kellerfenstern und Eisenfalz :

a)    bis 1 m²............

b)    über I m²...........

Aus

weichem

Stein

Aus mittelhartem Stein

Kronen

17*60

22-80

25- — 28-70

26-50 28- —

41-20

41-80

c) Deckplatten.

47.    1 m² Platten für Schachte mit Falz und mit Hebnagelloch, und zwar:

a)    10 cm dick ..........

48.    1 m² Brunnendeckplatte mit Ringloch, eingelassenem Ring u. eingearbeitetem Brunnenrohr mit Falz, und zwar:

ä) 15 cm dick...........

b)    20 »    »    ......... . ..

50.    Die Preise der Posten 48 bis 49 beziehen sich auf Platten, deren Oberfläche parallel zur Auflagfläche gearbeitet ist. Erhalten jedoch diese Platten eine Steigung der Oberfläche (Fall) nach einer oder mehreren Richtungen, so wird zu den Preisen ein Zuschlag vergütet, der bei einseitigem Fall zweiseitigem Fall dreiseitigem Fall

vier- oder mehrseitigem Fall .    20

von dem Preise der schwächsten Platten der bezüglichen Gattung beträgt.

6 Prozent

10

15

17-60 20' — 26" — 30" 45

23 • 30 30 • — 35-80 41 • 30

33- — 38- —

44- —

11-83

13-56

15-29

17-90

21-22

24-55

17-26 19-12 21 • — 23-78 28- — 32-40

24-28 26-28 29 -08 33-27 38-76 44-25

d) Ruheplätze und Balkonplatten.

51. 1 nr Ruheplatz, 15 cm dick, die Schalung halbrauh, mit Rundstab:

a)    bis 2 m² Größe .........

b)    über

c) »

bis m²

nr

22-18

30" —

35 ’ —

30*86 37‘ — 42- —

38-55 45' — 52- —

52.    1 nr Ruheplatz mit 25 cm Dicke, sonst wie Post 52, und zwar :

a)    bis 2 m²............

b)    über

c)    »

53.    1 nr freitragender Stiegenruheplatz (Podest), 20 cm dick, mit rein gearbeiteter Schalung und Rundstab:

a)    bis 2 m²............

b)    über    bis    m².........

c)    »

54.    Bei profilierten Ruheplätzen wird die Länge des ausgearbeiteten Profiles nach Post 21 bis 24 berechnet.

1 m² 15 cm dicke Balkonplatten mit Fall, Falz, Wassernase und Wiederkehr, und zwar :

a)    bis 2 m²............

b)    über    bis    nr.........

c) »

55.    1 nr 20 cm dicke Balkonplatten, sonst wie Post 51 :

bis 3 nr » 4 nr

CO TH

m²

nr

Aus

weichem

Stein

45’38 50" — 55" —

Aus mittelhartem Stein

Kronen

52’75 57 ’ — 64 • —

62- — 67- — 72’ —

24" — 32- — 37- —

26" 50 34*50 39-50

34* — 41' — 46" —

38- — 44- — 49' —

45' — 51 • —

60 * —

50’ — 56’ — 63’ —

b)

c: CT

2 m²

bis m²

c)

32- — 37- — 42- —

42- — 47- — .52- —

53’ —

58’ — 63’ —

56. 1 m² 25 cm dicke Balkonplatten, sonst wie Post 51 : d) bis 2 b) über

c)

03 IO s.

bis nt²

nr

47- — 52- — 57- —

57* — 62- — 67- —

68’ — 73’ — 78’ —

57.    1 m² 30 cm dicke Balkonplatten, sonst wie Post 51 :

a)    bis 2 m²............

b)    über bis m².........

c)    »    »

58.    Die Anarbeitung von Kasetten an den unteren Flächen der Platten wird nach Post 8, 9 und 10 berechnet.

CO CO

nr

5D CC O ^ hS

e) Hängeplatten.

59. 2 m² Gesimshängeplatten mit Wassernase, und zwar:

a) 10 cm dick...........

b)

c)

d)

H (M (M

11-17

17-23

20-43

23-69

15-94

22-46

26-41

30-68

22-30

31-29

36-38 41 • 68

60. Die Anarbeitung von Kasetten an den unteren Flächen der Platten nach Post 9 und 10.

/) Geländerplatten.

61. 1 ni² durchbrochene, auf beiden Seiten rein ausgearbeitete Balkon-, Terrassen- oder Attik-geländerplatten, und zwar:

a)    10 cm dick...........

b)    15 »    »    ...........

42- — 49' —

Verschiedene Werkstücke,

62.    1 m² ganz rauhe Kanalüberlegplatten an den Stoßfugen bearbeitet, und zwar:

d) 10 cm dick...........

b) über 10 bis 15 cm dick......

15 » 20 »

63.    1 nr 15 cm dicke Schlauchaufstandplatten mit durchgearbeitetem Loche für den Schlauch

64.    1 mJ 10 cm dicke, beiderseits gelagerte

Syphon-Zungenplatte..........

65.    1 nr 15 cm starke Pissoirplatten mit Falz und 8 cm tief eingearbeiteten Rippen . . .

66.    1 m¹ 18 cm dicke Abteilungswandplatten für

Pissoir mit rein bearbeiteten Lagern und Falz................

(57. 1 nr 15 cm dicke Pissoirrinne mit eingeaf-beitetem Falz für die Wandplatten ....

68.    1 m² runde oder eckige Ofenuntersatzsteine mit Fasen, und zwar:

d) bis 15 cm Dicke b) über 15 cm Dicke

69.    1 nr Abortsitzplatte, 10 cm stark, mit eingearbeitetem Sitzloche.........

Aus

weichem

Stein

Aus mittelhartem Stein

Kronen

Aus ganz hartem Stein

c)

9-60 13* — 16 • —

11-20 14 • — 17-75

14-40 18-50 23- —

23' —

24- —

23-17    34-34

18' — 26* —

. 12’--16' —

15*21    22*42

49-11

36 • —

44- —

31-23

Steine nach Kubikmaß.

a) Figurensteine.

70. 1 m³ für den Bildhauer nach bestimmten Maßen zugerichtete Werksteine, und zwar:

a)    bis 1 m³ Größe.........

b)    über 1 bis 2 m³ Größe......

2    »    3 m³ Größe......

3    m³ Größe........

c)

d) »

80" — 190" — 120 *—-

135" —

100 • — 130" — 170' — 185" —

b) Angemauerte oder freistehende Soekelstüeke, Gesimsstüeke, Pfeiler und Postamente.

71.    1 m³ glatte, zum Teile angemauerte Sockelstücke oder Pfeiler, entweder mit winkelrechten Kanten oder abgefast, und zwar:¹

a)    bis 0 ’ 6 m³ Größe........

b)    über 0 "6 bis 0*9 m³ Größe ....

c)    »    0" 9 nt³ Größe...... . .

72.    1 m³ angemauerte Sockelstücke, abgefast mit glatter Streifkugel, und zwar:

d)    bis 0" 6 m³ Größe .......

b)    über 0 ’ 6 bis 1 m³ Größe.....

c)    über 1 m³ Größe........

73.    Stücke mit Gesimsen werden mit den Preisen der Posten 71 und 72 berechnet, und für Gesimse die nach Post 8, T0, 23 und 24 entfallenden Beträge den Kosten des ganzen Werkstückes zugeschlagen.

85- — 90' — 95' —

99- — 101- — 110 • —

107" — 114" — 121 • —

139 • — 148 ‘ — 160 * —

160 ‘ — 170* — 180 * —

179 * — 184' —

235 ’ —

74.    1 m³ glatter, freistehender Pfeiler, und zwar:

a)    bis 0 • 6 m³ Größe........

b)    über 0‘6 bis 0*9 m³ Größe . . . .

c)    über 0 • 9 m³ Größe .......

75.    1 m³ freistehender Pfeiler mit abgearbeiteten Ecken, und zwar:

a)    bis 0 • 6 m³ Größe........

0*6 bis 0*9 m³ Größe . . . . 0 • 9 m³ Größe........

76.    1 m³ freistehende Pfeiler mit Abkröpfungen, und zwar:

d)    bis 0 * 6 m³ Größe........

b)    über 0 * G bis 0 • 9 m³ Größe . . . .

c)    über 0 • 9 m³ Größe........

7 7. Pfeilerstücke mit angearbeiteten Gewölbs-

füsseln werden gegen die bezüglichen Tarifspreise von Post 74 bis Post 76 höher bezahlt um.............

78.    Für das Anarbeiten von Rustiken oder Füllungen wird zu den obigen Preisen für Sockelstücke oder Pfeiler eine Aufzahlung geleistet nach Post 21 bis 24.

79.    1 m³ gerade oder Segment-Fronton-Anfänge

ohne Unterschied der Ausladung der Höhe und des Profiles, wobei das Gesimse nach Post 22 bis 25 verrechnet wird.....

80.    Frei stehende Pfeiler mit abgearbeiteten Ecken werden nach Post 72 verrechnet.

b)

c)

c) Säulen.

81.    1 m³ gedrehte Säulenbasen angemauert (x/₂ oder ³/₄ Säule) oder freistehend (ganze Säule):

a)    bis ¹/₂ m³ Größe.........

b)    über ¹/₂ bis 1 m³ Größe......

82.    1 m³ Säulenschäfte, glatt (x/₂, ³/₄ oder ganze Säulen):

d) bis 3 m Länge .........

b) über 3 in Länge . ........

83.    1 m³ Säulenkapitäle mit Bossen für den Bildhauer:

a)    bis x/₂ m³ Größe.........

b)    über x/₂ bis 1 m³ Größe......

Aus

weichem

Stein

Aus mittelhartem Stein

Kronen

91 ‘ —    114'—    170 ’ —

95 ‘—    121 •—    180 • —

100 •—    128 •—    190 • —

94 ’ — 98' — 104 ‘ —

96' — 100* — 105' —

119- — 126' — 133 • —

184 ' — 131' — 138' —

178' — 188 • — 198 • —

185' — 195' — 205' —

12'—    14'—    19' —

110'—    130'—    190' —

160' — 169' —

200' — 220' —

290' — 320' —

140' — 160 *—

168' — 176' —

d) Tragsteine.

84.    1 in³ Konsole oder Tragsteine, bossiert für

die Bildhauer............

85.    1 m³ Konsole oder Tragsteine, rein ausgearbeitet, nach einfacher Zeichnung ....    140' —

160' — 230 * —

220' — 234' —

280' — 302' —

120'—    200'—    240' —

220'— 260' —

e) Verschiedene Werkstücke.

86.    1 m³ Quader, an Auflagen und Fugen rein bearbeitet, an der Außenseite rauh zugerichtet, und zwar:

d) bis 1 m³ Größe.........

b) über 1 m³ Größe.........

87.    1 m³ Syphons oder Kanalsohlenstücke nach Profil, an der Stoßfläche und der Innenfläche rein bearbeitet, sonst rauh zugerichtet . .

88.    1 m³ nach Profil angearbeitete Kanalvor-

kopfstücke..............

8'd. 1 m³ Traversenunterlagsteine ohne Unterschied der Größe...........

90.    1 m³ glatten Brunnengrand ......

91.    1 m³ einfach profilierter Brunnengrand . .

92.    1 m³ glatte Streifkugel........

93.    1 m³ profilierte Streifkugel . .......

Aus

weichem

Stein

Aus mittelhartem Stein Kronen

Aus ganz hartem] Stein

85" — 96* —

115 • — 130 • —

135 * — 200 * —

96-50    133 •—    169-50

100- —

67-—    88-—    109" —

113 " —    166 •—    219 • —

—    •—    —•—    250 ‘ —

—' —    —    195 * —

—    250-    —

Diverse Steinmetzarbeiten.

94.    1 Stück Futtermuschel für Pferdeställe . .

95.    1 Stück nach Profil ganz rund gedrehte

Baluster bis 80 cm Höhe.......

96.    1 Stück Baluster wie Post 95, jedoch oben

und unten mit eckiger Plinte......

97.    1 Stück eckige, gegliederte Baluster bis 80 cm

Höhe ................

98.    1 Stück bis 15 cm dicker, bis 30 cm breiter,

1 m langer, nach Profil ausgearbeiteter Fußstein für Bänke..........

99.    1 Stück 30 cm hohe, bis 25 cm breite, im Achteck angearbeitete Postamente mit abgefasten Kanten für Pissoire mit 16 cm tief eingearbeitetem Loch für die Pissoirsäulen

100.    1 Stück 20 cm dicker, 30 cm in Quadrat

großer Pfannenstein mit eingearbeitetem Loch für die Pfanne.........

101.    1 Stück Grenzstein im Rechteck oder im Dreieck bis 20 cm breit, bis 30 cm lang, 1 m hoch, auf 60 cm rein gearbeitet . .

102.    Eine Nummer oder Buchstaben gravieren

und schwarz lackieren.........

103.    1 Stück Seziertischplatte, 1 m breit, 2¹/₄ m

lang, bis 15 cm dick, mit eingearbeiteten Rinnen, Fall- und Ablaufloch, rein poliert aus Marmor.............

104.    1 in Lisenen- oder Säulen-Kannelierung .

105.    1 nr Pflaster ritzen, auf 10 cm Ritzenentfernung .............

106.    1 nr Avianoplatten riffeln .......

20" —

26 * —

35 ’ —

5- —

2-50

4- —

8•50    12 • —

9’—    14" —

18" —    24- —

13" —

9 • 20

5- —

7-50

6- —

7 • 50

— •10 —-16

— •24

2- —

4- —

1 -32

1-98 4- —

Instandsetzung und Abbruch von Steinmetzarbeiten.

Der Preis für Abbruch- oder Instandsetzungsarbeiten des Steinmetz läßt sich im allgemeinen nicht angeben, sondern hängt wesentlich von der jedesmaligen Abschätzung der zu fertigenden Arbeiten ab.

1 m einer ausgetretenen Treppe von Sandstein,

8 cm hoch, wagrecht abzuarbeiten, die hölzerne Bohle darauf zu befestigen, auch die Bankeisen in den Stein

einzuarbeiten und zu vergießen, von.......

1 m² Ruheplatz, wie vor, von ..........

1 m² verwitterten Stein auszuhauen, einen neuen passenden Stein einzusetzen und alles glatt zu bearbeiten,

ausschließlich Materiale.............

1 m Brustgesims, den alten verwitterten Stein auszuhauen, einen neuen Stein zu hauen und einzupassen,

einschließlich Stein ..............

1 in korinthisches Hauptgesims abzuarbeiten, neue Steine (Führungen) einzuziehen und zu verkitten, einschließlich Stein mit Kitt............

1 m² Kannelierung eines Säulen Schaftes, 5 cm tief, mit zwei zentralen Seitenfugen auszuarbeiten, in den neu eingesetzten Stein die Kannelierungen, bzw. den Anlauf einzuarbeiten, einschließend Stein

1 nr Fugen nachzuarbeiten........

I m⁵ altes, großes Hauptgesims zu entklammern, abzubrechen und mit Tau und Kloben herunterlassen,

auf 16 his 18 m Höhe ............

1 m Attika, desgleichen . . . ..........

1 m³ gewöhnliches Hauptgesims abzubrechen und

mit Hilfe der Maurer herunterschaffen ......

1 Anker oder eine Klammer heraushauen.......

1 in³ alte Stiege zu entklammern, das Geländer auszuhauen und fortzuschaffen, einschließend alle übrigen Arbeiten 1 m² R u h e p 1 a t z, desgleichen...........

X IsS

Kronen • — bis 3 * — '— » 10 • —

14" —

29*25 »    35-10

46-80 »    58-50

. .    58-

o l-

»    70-20

1 • 58

39-55 » 7 * 20 »

46-08

10-53

16*50 »    21-06

— •50 »

21-06 »    23* —

4-68

5-85

Arbeiten aus Granit-

Der Granit erfordert bei der Bearbeitung eine geübtere Hand des Steinmetz als Sandstein und auch andere Werkzeuge. Man unterscheidet grobgestockte, fein gestockte, d. h. mehr oder minder fein mit dem Stockhammer bearbeitete und geschliffene und polierte Arbeit. Letztere wird für Postamente, Säulen u. dgl. angewendet und läßt die Zeichnung des Materiales sehr schön hervortreten. Im Übrigen wird er zu Gegenständen, welche starker Abnützung unterliegen, verwendet, wie zu Trottoirplatten, Schwellen, Stiegenstufen und zu Sockelverkleidungen monumentaler Gebäude. Die Berechnung geschieht ähnlich wie bei Sandsteinarbeiten. Am meisten zur Verwendung gelangen: der schlesische (Jauersche) Granit, der sächsische und schwedische.

Die Bearbeitung erfordert:

1 m² sächsischen oder schlesischen Granit zu spitzen

1 »

1 »

1 »

1 »

1 »

1 »

desgleichen, gewöhnlich zu stocken mittelgut zu stocken . fein zu stocken . . .

grob zu schleifen fein zu schleifen zu polieren . . .

Kronen

4*— bis

8-

io- — 12" — 25" — 55" — 100- —

5 • 50 9‘ — 11- — 18 * — 30 • — 60 • — 110 • —

Für che Bearbeitung von schwedischem Granit sind 25 Prozent Zuschlag

zu rechnen.

Granitarbeiten einschließlich Material.

Kronen

1 w³ oberösterr. Granit, gewöhnlich bearbeitet, kostet in Wien 150 bis 300

160 » 320

1    »    schlesischer

1    »    Salzburger

1    »    schwedischer    »

GC O

»    360

»    500

Sockelverkleidungen, Gesimse, Säulen.

1 m² Plinthenverkleidung, gestockt anzuliefern, 15 bis 20 cm stark

geschliffen poliert

1 m Gesims mit einfachem Profil O’lö bis 0*20 m tief, 0*25

bis 0 • 30 m hoch, gestockt anzuliefern.........

desgl., geschliffen desgl................

» poliert desgl.................

15 » 20 » 15    »20 »

1 »

1 » Säulenschaft 2 bis 5 m hoch, 30 bis 60 cm im Durchmesser glatt anzuliefern..................

Ci — —

o CC ©

IC

bis 50

‘JO

200

20

36

50

» 1500

Stiegenstufen.

1 m Stufe, 25 bis 35 cm breit, bei 15 bis 18 cm Höhe, Vorder-und Oberansicht gestockt bearbeitet, die anderen Seiten roh, einschließlich Versetzen, ausschließlich Hilfeleistung des

Maurers.....................

1 » Stufe mit Platte an der Vorderseite, sonst wie vorhin . . 1 » Stufe in obigen Abmessungen, auf allen vier Seiten gestockt bearbeitet, ohne Platte, in der Ansicht sonst wie vor . . 1 » Stufe ebenso, mit 3 cm starkem Falz zum Ineinanderpassen 1 » Stufe in den obigen Abmessungen mit schräger, fein gespitzter Unterseite, Ober- und Vorderansicht gestockt . . .

1 » desgleichen mit Platte in der Vorderansicht.......

1 » Granitschwelle, auf zwei Seiten glatt und winkelrecht bearbeitet anzuliefern und wie vor zu versetzen, je nach dem

Querschnitt....................

1 nr Granitpodest, von allen Seiten glatt, von zwei Seiten mit

Plattenansicht anzuliefern........•.....

1 m³ Granitwange, winkelrecht und glatt bearbeitet, mit Wassernase anzuliefern und zu versetzen..........

Tfl CM rH iH

bis

rH rH

<M iC

c o ift

Ol

12

45

60

300

325

Verschiedenes.

1 m² Trottoirplatte von oberösterreichischem Granit zu bearbeiten und zur Baustelle anliefern, einschl. Material . . .

1 Stück Radabweiser von Granit zuliefern.........

» Pfannenstein von Granit für Torwege desgleichen . .

Oi — • *

* * s;

w

Hi

Marmorarbeiten.

In neuerer Zeit findet die Verwendung von Marmorarbeiten auch bei Bauten immer mehr und mehr Verbreitung, vorzugsweise zu Wandbekleidungen, zu Säulen, Stiegenstufenbelägen, Fkißböden, Kaminen usw. Die Stiegenstufen werden der Billigkeit wegen meistens nicht wie in Sandstein und Granit aus

vollen Steinblöcken hergestellt, sondern Man nimmt die Trittplatten 2 bis .6 cm an. Diese verkleideten Stufen müssen natürlich auf einer festen Unterlage ruhen, auf einer Untermauerung oder auf einem Gewölbe, beziehungsweise auf einem Eisengerüst.

nur mit Bekleidungsplatten versehen, die Futterstufen 10 bis 12 cm stark

Die gebräuchlichen Sorten sind hauptsächlich der blaugraue, rötlichgraue schlesische, der weiße karrarische, Blanc clair (bläulich geadert), der rote und schwarze italienische, der graue und weiße St. Annen, der goldaderige (port d’or), der weiße mit schwarzvioletten Adern (pavonazetto), der rote schwedische, der antike, schöne gelbgeflammte (gialla antico), sowie der rote (rosso antico).

Die Preise für Marmorarbeiten sind sehr verschiedenartig und richten sich hauptsächlich nach dem Werte des verarbeiteten Materiales.

Kronen bis 30 • — »    4*50

1 *50 1 • 50

Bearbeitung des Marmors.

1 nr Marmor zu bearbeiten, zu schneiden und zu schleifen .

1 m Brustgesims 20 cm hoch desgleichen........

1 Dippel einzuarbeiten und einzulassen.........

1 Stichklammer desgleichen..............

1 dorisches Kapital zu bearbeiten und zu schleifen, auch den Marmor dazu zu schneiden bei 50 cm Durchmesser der

100 » 120-—

Säule etwa...................

1 ionisches Kapitäl desgleichen mit Verzierungen und Bildhauerarbeit etwa.................

1 korinthisches wie vorhin..............

Für Säulenbasen, Architrave usw. kann man das Doppelte von Sandsteinarbeiten berechnen.

Marmorarbeiten samt Material.

a) Stiegenstufen.

Zu denselben wird hauptsächlich karrarischer, schlesischer und französischer (Hauteville), auch der nassauische Marmor, sowie »belgischer Granit« verwendet.

Von weißem karrarischen Marmor kostet einschließlich Stoßbrett:

1 m Block-, beziehungsweise Antrittsstufe, bestehend ays einer 5 cm starken Deckplatte mit Karniesvorsprung, einer 2 cm starken Stoßplatte und einem vollen Kopfstück von weißem karrarischen

Marmor zweiter Sorte, fein poliert......

1 in³ Stiegenbelagplatten, fein poliert, 2 cm stark . .

1 » desgleichen 3 cm stark...........

1 »

Kronen

80 bis 90

. .    30

35

35    » 40

45 » 50

Die französischen Marmorsorten haben entsprechend höhere Preise.

Von grauem schlesischen Marmor: 1 » desgleichen 2 cm starke Belagplatte . .

1 »

1 »

1 »

Von sogenannten schwarzem belgischen Granit:

1 » Stiegenbelagplatten, fein poliert, 2 cm stark......

desgleichen 3 cm stark..............

4 »

25 bis 30 30    »    35

5 » 40

ca

50

Von nassauischem Marmor:

1 m Stiegenstufen, ohne Stoßplatte 2 bis 3 cm dick, 30 bis 40 cm breit

1 » desgleichen mit Stoßplatte...............

1 »

1 »

1 »

4 bis 5 cm dick

Ti rH Ol

Kronen 5 bis 10 2 » 18 8 » 25

voll . . . freitragend

Sollen vorstehende Stufen mit gegliederter Vorderkante versehen werden, so kostet der Meter je nach der Stärke 2 * 50 bis 4 Kronen mehr.

30

25 » 40

b) Ruheplatzplatten.

1 m² Belag von obigen Marmorsorten in Plattengrößen bis 0 * 50 m²,

geschliffen.....................

1 » desgleichen, poliert 1.................

O o

tH Ol

CT

O Iß O l Ol

c) Wandverkleidungen.

1 m² Wandverkleidung von tiefschwarzem Marmor, poliert, 2 bis

2x/z cm stark....................

1 » desgleichen mit Falz.................

1 » Wandverkleidung desgleichen, »Bleu beige«.......

»Port d’or« mit polierter Kante.....

ohne Kante.............

45 bis 50 5 » 60 2 » 26 50 » 60 45 » 50

französischer Marmor »Hauteville« oder »Napoleon« ....    25 »    40

1 » grüner Marmor...................

1 » Karrara-Marmor...................

1 » belgischer Granit und schlesischer Marmor, Grethensteiner .

Für jeden Zentimeter mehr Stärke ist eine Aufzahlung von 40 bis 5O°/₀ in Ansatz zu bringen.

O Ol

50 »

60

25 » 30 23 »    28

d) Pflasterplatten.

1 m² Fliesen von schlesischem, karrarischem Marmor mit schwarzen Platten, schachbrettartig, die Platte 25 bis 30 cm im Quadrat groß, mit Friesstreifen, dunkel oder hell, geschliffen .... 15 bis 25 1 m² sechseckig oder achteckig, reicher in den Farben gehalten . 20 » 30 Für polierte Arbeiten der Quadratmeter 2 • 50 bis 5 Kronen mehr.

e) Fensterbretter.

1 m² Fensterbank 1*5 bis 2*5 cm stark, je nach der Wahl des Materiales poliert, schlesischer, karrarischer Marmor, belgischer

Granit.......................

1 nr französischer oder belgischer Marmor (Hauteville, rouge

fleuri) und Unterlage.................

1 m² schwarzer Marmor..................

20 bis 25

40 » 40 »

w< wl

1 m Fensterbänke von Villmarer Marmor, 1*5 bis 2 cm dick

18 cm, 21 cm, 24 cm, 27 cm, 30 cm, 33 cm breit

6 • — Kronen,

farbig und poliert .

1 in dergl. weiß . . .

1 m Fensterbrett 2 cm stark, von weißem karrarischem Marmor 2. Sorte 15 cm breit .................

2-

4-

CO I -

•20

4‘ —

4-50

*50    6-70    7-50    -30 10- —

Kronen

bis

1 desgl. von grauem schlesischem Marmor.........

» ’ St. - Annen-Marmor (grau, weiß und schwarz) . . » Rouge royal (rot mit weißen Adern)......

Ci Ci cc

1 desgl. von Port d’ or (schwarz mit Goldadern)

Kronen

11    bis 12

» Mevanto (bunt grünlich und violett) .

» Vert de mer (grün mit weißen Adern)

» Pavonazetto (hellgelb mit roten Adern)

Sollen die Fensterbretter mit einem Karnies versehen werden, so kostet der Meter 2 Kronen mehr.

/) Verschiedene Arbeiten.

1 Spülstein, 12 bis 15 P f e r de k r ip p e n, 1*50 bis 1'80 m lang »    einfach rund .    . . .

cm

dick, 60 bis 90 cm lang . .

CT

'S

1 m² Stellplatten zu dergleichen, 6 cm stark........

Säulenschäfte, 2‘70 m lang, 36 bis 40 cm im Durchmesser Büstensäulchen, glatt, 1*05 bis 1 • 20 m hoch, mit Sockel und

Kapitäl......................

Dergleichen, kanneliert, desgleichen............

1 m Stiegensockel nach der Rundung der Wand ausgearbeitet, 4 cm stark, 15 cm hoch, poliert von weißem karrarischen Marmor (2. Sorte) anzufertigen und nach dem Profil der Stufen

auszuarbeiten, einschließlich Material..........

1 m gekröpfter Sockel, 18 cm hoch, mit Gliederung von weißem karrarischen Marmor (2. Sorte), aus 5 cm starken

Platten......................

1 m² Pilaster von rotem belgischen Marmor, 30 cm starkauf der Wand aufliegend, aus einem Stück bis 2 * 20 m Länge,

ohne unteren und oberen Anlauf...........

1 Wandpostament zur Aufnahme der Pilaster, 1 m hoch, 40 cm unten breit, mit Kröpfen der Gesimse und Füllung

wie oben.....................

1 Pilasterbasis von weißem karrarischen Marmor (2. Sorte),

poliert, 15 cm hoch................

1 m geraden schwarzen Marmorsockel, 15 cm hoch, fein

poliert, einschließlich Material.............

1 / n geraden schwarzen Marmor socke 1, nach dem Profil der Stufen ausgearbeitet, 2 cm dick..........

O -1

Ol o

Oi

Ci

© >n c © ©

SOS CO ^

10

Cr

C5

ns

1—*■

g) Arbeiten aus Sterzinger Marmor, fein geschliffen und poliert.

1 77/- Pissoirbodenplatten mit ausgearbeiteter Rinne, Fall und Falz, und zwar :

a) 10 cm dick...................

ß) 12 »    »    ...................

y) 15 »    »    ...................

1 nr Pissoirwandplatten mit Nut, für die Wasserspülung und Falz, und zwar:

O li cc

00 —

a) 6 cm dick...................

ß) 8 »    »    ...............‘ . . . .

y) 10 »    »    ...................

1 m² Pissoirwandverkleidungsplatten ohne Wasserbespülungsnut:

a) bis 2 cm dick..................

ß) über 2 bis 3 cm dick...............

Lärchen

holz

Kronen

1 nr Pissoirtrennungsplatten mit Abrundung, Falz und Fasen, beiderseits rein gearbeitet:

a) 3 cm dick...................

Kronen

w Tf* Ol

co ^ io

Zimmermannsarb eiten.

Die Kostenberechnung für die Arbeiten des Zimmermanns richtet sich, sowie diejenige für die Arbeiten des Maurers, hauptsächlich nach den an die Arbeiter zu zahlenden Arbeitslöhnen. Dieselben sind aber nach Zeit und Ort sehr verschieden.

Taglöhne und Fuhrwerk in Wien.

1.    Ein Polierstundenlohn................

2.    Ein Gehilfenstundenlohn...............

3.    Ein Handlangerstundenlohn..............

4.    Eine männliche Nachtwache.............

5.    Ein Lehrjungenstundenlohn..............

6.    Ein Paar Pferde samt Wagen und Kutscher für die Verwendungsdauer von 3 Stunden ............

7.    Für jede weitere Stunde, wobei eine angefangene als voll

gerechnet wird...................

S. Für Nachtarbeiten wird auf die Preise der Posten 1 bis 3 und 5 bis 7 ein 80 prozentiger Zuschuß geleistet.

Kronen 0*95 0*69 0-44 5'40 0-44

7 • 20

2 • 40

Piloten und Spundwände. a) Holzlieferung.

•9. 1 m runde Piloten, im Mittel 20 bis 25 cm im Durchmesser, bis 8 m Länge, samt Zufuhr, Anarbeitung des Schuhes und Ringes, Abschneiden auf die richtige Höhe und Anarbeitung des Zapfens...........

10.    1 m runde Piloten, im Mittel über 26 bis 30 cm stark,

sonst wie Post 9................

11.    1 m runde Piloten, im Mittel über 30 bis 35 cm stark,

sonst wie Post 9................

12.    1 m runde Piloten, im Mittel über 35 bis 40 cm stark,

sonst wie Post 9................

13.    Für Piloten über 8 bis 15 m Länge wird auf die Preise der Posten 9 bis inklusive 12 ein Zuschlag vergütet von

14.    Für Piloten über 15 bis 24 m Länge wird auf die Preise der Posten 9 bis inklusive 12 ein Zuschlag vergütet von

15.    1 m² Spundwand aus 10 cm starken Pfosten mit keil

förmiger Überfälzung, inklusive Zufuhr und Anarbeitung des Schuhes und Ringes.............

16.    1 nt² Spundwand aus 15 cm starken Pfosten, sonst wie Post 15

Weiches

Holz

Lärchen-holz Kronen

1*60

2-40

2 • 30

3-60

3-30

5*10

4-40

15%

25%

. 10*50

6 • 60

25% 40 %

12 • —

16' —

b) Einrammung samt Gerüstung.

17. 1 m² Einrammung von Piloten, his 8 nt Länge, ohne Unterschied der Holzgattung ...............

18.    1 w² Einrammung von über 8 m langen Piloten, sonst wie

Post 17......................

19.    1 nt² Spundwand aus 10 ein starken Pfosten einrammen, sonst

wie Post 17....................

20.    1 nr Spundwand aus 15 cm starken Pfosten einrammen, sonst

wie Post 17....................

21.    Ist zur Gerüstung beim Einrammen die Beistellung von Schiffen erforderlich, so wird zu den Preisen von Post 17 bis 20 ein Zuschlag von 50 °/₀ vergütet.

Kronen

5-30

7' —

10 • —

22.-46.

Durchaus kantige, gleich starke Hölzer bis 8 m Länge.

Post-Kummer

Querschnittdimension der Hölzer

Querschnitt in Quadratzentimeter

Material

n>

Fuhrlohn

Abbinden, Anarbeitung 01 und Aufstellung samt Nägelbeigabe

Lärchene

Eichene

Material

Fuhrlohn

Abbinden, Anarbeitung und Aufstellung samt Nägelbeigabe

Material

Fuhrlohn

Abbinden, Anarbeitung und Aufstellung samt Nägelbeigabe

fD

Heller

Heller

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29. I

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

r-i rH rH rH t—,

M- r—*•

C/i

1443

34

44

45

55

67

60

71

87

108

126

118

132

175

200

168

197

225

243

262

362

437

575

675

734

1010

OHCO^XWCOC: rH r-¹. ^ ^ H ^-1 (M (M

20

24

24

28

36

32

36

42

42

54

50

58

67

76

65

75

86

94

105

130

150

180

40

52

54

65

80

72

85

104

140

164

154

173

269

307

259

302

346

374

403

562

679

899

1054

1147

1443

oo oo ins ro m- i—‘■"m- m-    h-l m- i—i

rf^^-h-‘-GOÖOCOCSrf^t>Dt\S©tNS©

24

96

27 !    125

28

33

130

156

42 j 192 38    173

44

50

58

65

63

68

81

91

81

91

112

122

131

159

188

223

265

289

363

203

250

281

328

307

346

470

538

454

529

605

655

706

998

1206

1618

1897

2065

2597

rH CO r* rH -r—I tH

M wi O0 00

28

30

32

38

48

44

52

58

69

77

76

78

95

106

95

106

138

150

157

188

226

266

320

348

436

Lange Gebälke werden durch Unterzüge oder Träger unterstützt. Die Unterzüge liegen unter den Balken, die Träger dagegen darüber und die Balken werden mittels Schrauben an diese gehängt.

Wenn Unterzüge und Träger außer den Endauflagern noch weiterer Unterstützungen bedürfen, müssen sie durch Säulen gestützt werden.

Die Entfernung der Balken in den Gebälken beträgt, von Mitte bis Mitte gemessen, 0*85 bis 1*15 m, ausnahmsweise bei starken Belastungen 0 • 5 und bei unbelasteten Balkenlagen bis 1 • 5 m. Die Stärken bestimmt man zweckmäßig nach der Festigkeit der Materialien, aber auch oft nach praktischen Regeln, z. B.:

Bei 1 bis 1*1 m Entfernung macht man die Höhe der Balken h — 16 -f- 3 • 2 l cm \ I ist die freie Länge in Metern, die Breite b — h — 2 bis h — 3 cm oder bei derselben Entfernung der Balken h = 12 -|~ 3 l und b = h

2 ’ 5 cm.

Längen der Balken, auf welche dieselben freitragend angewendet

werden können.

Höhe

Breite

der Balken

Freitragende Länge der Balken in Meter bei einer Entfernung in Meter von Mitte bis Mitte gemessen

Zentimeter

070

0-85

100

1 -15

Verhältnis b : h — 5 : 7

00i00iüi0i0<0<tn6000

M Öi 6ux> 5Ji © -1 to CC M -1 li MOUJODOHWa-J © © © ©

Verhältnis b : h

2- 75

3- 15 3-50

3- 86

4- 20

4- 50 490

5- 30

5- 59

6- 00 6-40

6-68

7-00

Diese Regeln und Angaben gelten nur für Belastungen, wie dieselben in Wohngebäuden Vorkommen, während für alle Arten und Größen von anderen Belastungen besondere Berechnungen zu benützen sind.

Aus einem Baume ist bekanntlich der tragfähigste Balken von rechteckigem Querschnitt zu erhalten, wenn man die Breite b gleich ⁵/₇ der Höhe h nimmt. Man findet deshalb den Durchmesser des Baumes, aus welchem ein vollkantiger Balken von dem angegebenen Verhältnis geschnitten werden kann,

5 h

wenn derselbe am Zopfende d = -L—

Darf ein Balken »Waldkante« haben, so hat man:

oder d

oder b =

-— beträgt.

10 d

11 h

11

a =

Für einen waldkantigen, quadratischen Balken ist die Seite:

oder d =

Ein Balken, welcher sich im Verhältnis zu seiner Länge am wenigsten

biegt, erhält eine Breite: b

Man kann die Durchmesser der Bäume, aus denen sich Balken bestimmter Dimensionen schneiden lassen, leicht bestimmen, wenn dessen Seiten in Zentimeter oder in ein anderes Maß geteilt sind. Man nimmt dann die Breite auf dem einen, die Höhe auf dem anderen Schenkel eines rechten Winkels und hat dann in der schrägen, die Endpunkte beider Maße verbindenden geraden Linie den Durchmesser des gesuchten Baumes.

Benützt man zur Bestimmung solcher Verhältnisse einfach die Tabelle der Quadratzahlen, so ist, wenn d die Baumdicke bedeutet, h und b die Höhe und Breite des Balkens, welcher erzeugt werden soll, darzustellen: d² = Zr -J- b2 und d als Durchmesser des Zopfendes des Baumes, welcher den Balken gibt.

47.    Hölzer, deren Querschnittsdimensionen unter Post 22 bis 4G nicht aufgeführt sind, werden proportional zu jener Tarifpost verrechnet, deren Querschnittsdimensionen zur Herstellung des nicht im Tarife enthaltenen Querschnittes geeignet sind.

48.    Be; Hölzern über 8 bis 10 m Länge wird auf obige Materialpreise der Tarifpost 22 bis 46 ein Zuschlag vergütet, und zwar:

a)    bei weichen Hölzern 15 Prozent,

c)

b)    » lärchenen Hölzern 20 Prozent, eichenen Hölzern 35 Prozent.

40. Bei Hölzern über 15 m bis 25 m Länge beträgt dieser Zuschlag, u. zw.: d) bei weichen Hölzern 25 Prozent, b) » lärchenen Hölzern 40 Prozent.

c) End- und Vorlegbäume und Röste.

50.    1 m³ weicher, runder Endbaum in jeder Länge samt Anarbei-

tung und Zufuhr zum Objekte..............

51.    1 m³ weicher, im Mittel 40 cm im Durchmesser starker

Vorlegbaum, von 2 Seiten auf 30 cm Stärke behauen, sonst wie obige Post.....................

52.    1 m³ gesprengter Rost, bestehend aus zwei oder mehreren

übereinander verzahnten Fichtenhölzern, wovon jedes einen Querschnitt von 800 bis 1800 cm² besitzt, der Rost von Meter zu Meter mit 3l/₂ cm dicken Schrauben aus Rundeisen nebst 3 cm dicken Platten und Schraubenmuttern verschraubt, inkl. Zufuhr des neuen Rostes, Herausnehmen und Verführen des alten und Einziehen des neuen Rostes..........

53.    1 m Floßbaum ausleihen samt Zu- und Abfuhr, ohne Unterschied der Stärke...................

54.    1 m³ alten Rost, wie Post 52, herausnehmen und verführen

d) Staffeln

55.    1 m ⁸/s cm starkes, weiches Staffelholz

56.    1 » % »

Kronen

35- —

36 • —-

195 • —

0*70 20' —

Mit Zufuhr Ohne Zufuhr Kronen

lärchenes

0*41

0-48

0-38

0*45

Cl wl w>

rl rl rl

⁰⁰ o>

e) Polster- und Fensterhölzer.

starkes, weiches Polsterholz . . . lärchenes

kienföhrenes Fensterholz . .

0 ’ 27 .0*31 0-44

0*24 0 ’ 28 0*41

/) Pfosten, 30 cm breit.

Mit Zufuhr Ohne Zufuhr K r o n e n

GO. 1 m weicher Pfosten, 5 cm stark 61. 1 G2. 1 G3. 1 G4. 1 »

G5. 1 »

G6. 1 » eichener »

G7. 1 »

G8. 1 »

8 »

10 »

5 »

8 »

10 »

5 »

8 »

10 »

G9. Pfosten mit geringerer oder größerer Breite werden proportional zur Normalbreite von 30 cm gerechnet.

lärchener »

0*95 1-60 2’ — 1*10 2* — 2 • 50 2 *16 3'90 4*90

0 ‘ 90 1-54 1*92

1- 05 1*92

2- 40 2-10

3- 84

4- 80

g) Laden (Bretter)

18 bis 30 cm breit, bis 6*00 m lang. cm starker, 30 cm breiter Laden 25 »

18 »

30

25 »

18 »

00 05 c

weicher 2 * 5 2-5 2-5 lärchener 2 * 5 2*5 2’5

30 » 25 »

18 » 30 »

25 »

18 » 30 »

83.

84.

85.

86.

_h rH rH T-t

25 »

lärchener 3

18 » 30 »

0 ’ 3G 0'30 0*22 0*42 0*35 0-25 0-45 0-38 0*27 0*53 0-44 0-32 0-54 0-45 0-33 0-63 0*53 1-26 1-05 0*72 0*84 1*68

0*38 0-32 0-23 0*44 0-37 0*27 0*47 0-40 0*29 0*56 0-46 0-34 0-57 0*47 0 ’ 35 0-66 0-56 1'30 1 • 08 0-75 0*87 1-73

25 » 30 » 25 » 30 » 30 » 30 »

92.    1 » Fichtenholz-Laden, bis 4 m lang, 0 • 8 bis 1 • 0 cm stark, 30 cm breit (Instrumentladen) . .

p CD 00

0-22

0-21

h) Latten bis 6 m lang.

93.    1 m Schindellatte, ²/₅ cm stark

94.    1 m Ziegellatte, ²'⁵/₅

cm

0*07

0-09

0-06

0-08

/) Schindeln.

Kronen

95.    1000 Stück 40 bis 42 cm lange abgerichtete Schindeln . .

96.    1000

35 »    37 cm

14 ’ — 12 • —

k) Holzstöckel.

97. 1 m² Stöckelpflaster aus 13 cm hohen weichen, 8 cm breiten, 13—22 cm langen weichen Stöckeln mit Zinkchlorid geruchlos imprägniert auf 18 bis 20 cm Betonunterlage 1:3:5    . . .

17-50

/) Nägel, Pilotensehuhe und Sonstiges.

5)8. 1000 Stück Bodennägel, 10 kg schwer, 10

steierischem Eisen...........

5)5). 1000 Stück Bodennägel, wie Post 98, jedoch 8 kg schwer, 8 cm lang ............

100.    1000 Stück Lattennägel 6 • 7 kg schwer, 7

5-6 »

IG »

cm

cm

lang

lang, von

Kronen

7'50

cc

o ® ©

tD X iS

13    »

Schiftnagel, bis 20 cm lang...........

über 20 bis 25 cm lang.......

109.    1 kg Klammern, ohne Unterschied der Gattung......

110.    1 » Zugstangen zu versteiften Tramböden, ohne Unterschied

der Dimensionen...................

111.    1 kg Pilotenschuhe samt Nägel und Anmachen.......

112.    1 Stück Bankeisen pro Zentimeter Länge.........

113.    1 hl Sägespäne ....................

114.    1 Büschel Moos...................

115.    1 hl Holzasche....................

1 ‘GO

—    •06 — -40

—    *20 1 • GO

Deckenkonstruktionen.

Zur genauen Berechnung der Balken gehört eine ausführliche Zeichnung der Balkenlage. Ist diese nicht vorhanden, so teilt man die ganze Länge des Gebäudes durch die Entfernung der Balken von Mitte zu Mitte, etwa durch 0‘75 bis 1*15 m und setzt 1 Balken für den zweiten Ort- oder Giebelbalken hinzu. Zur Auswechslung eines »russischen« Rauchfanges rechnet man dann durchschnittlich 2 bis 2*50 m für beide Seiten, sowie zu einem Stiegenwechsel 2'20 bis 3’75 m zur betreffenden Länge hinzu.

Die Berechnung der Deckenkonstruktionen kann nur nach den jedesmaligen Profilzeichnungen nach Quadratmeter geschehen, da die alten zünftigen Bezeichnungen und Herstellungsweisen, welche leicht nach der Zahl der Träme und Dippelbäume zu berechnen waren, meist gänzlich veraltet sind.

Dippelböden.

a) Geschnittene Dippelböden.

116.    1 m² 13 bis 1G cm hohe Dippelböden (gewöhnlich bis zur

Länge von 4 m) samt Transport, Aufziehen und Legen, samt zweimaliger Dippelung.................

117.    1 m² 16 bis 18 cm hohe Dippelböden (gewöhnlich bis zur

Länge von 4 bis 55 m), sonst wie Post 116.......

118.    1 m² 16 bis 21 bis 6‘5 m), sonst wie Post 116

Kronen

4*60

cm

hohe Dippelböden (bei Längen über 55

7‘ —

b) Behaute Dippel b öden.

119. 1 m² 21 bis 24 cm hohe Dippelböden (bei Längen über G bis 7 m), sonst wie Post 116, jedoch mit dreimaliger Dippelung .

120.    1 m² 24 bis 26 cm hohe Dippelböden (bei Längen über 7 bis

8 m), sonst wie Post 319...............

121.    1 m² 26 bis 32 cm hohe Dippelböden (bei Längen über 8 bis

10 m), sonst wie Post 119    ..............

Kronen

10' —

12 • 60

Tramböden.

Tramböden, bei welchen die Träme von Mitte zu Mitte auf 85 bis 90 cm gelegt sind, inklusive der erforderlichen Auswechslungen mit Sturzböden aus 2 * 6 cm starken Laden mit Fugendeckleisten, feiner gesprengter Stukkaturschalung aus 1 ■ 5 cm starken Laden mit allem und jedem, und zwar:

122.    1 m² bei ¹³/₁₈ cm starken Tränten ...........

134.    Bei Anwendung von Sturz- und Fehlträmen, letztere in der

Stärke von ¹⁰/₂₄ cm, kommt zu den obigen Preisen pro Quadratmeter ein Zuschlag von................

135.    Für Sturzböden, in der Art hergestellt, daß die Schalung zwischen den Trämen in Fälze eingeschoben wird, kommt zu den Preisen Post 122 bis 133 pro Quadratmeter ein Zuschlag von . . .

136.    Wird die obige Sturzbodenschalung zwischen den Trämen, auf

an diesen mit Stiftnägel genagelten, 6 cm breiten, 4 cm dicken Latten gelegt, so kommt zu den Preisen Post 122 bis 134 pro Quadratmeter ein Zuschlag von.............

137.    Bei Herstellung der Sturzbodenschalung aus 5 cm dicken Pfosten

auf Feder und Nut, anstatt der gewöhnlichen Sturzbodenschalung mit Deckleisten, kommt zu den Preisen Post 122 bis 133 pro Quadratmeter ein Zuschlag von.............

¹⁶Ai »

¹⁶4± »

24    »

18/

/ 26 18/ » ha

21 / „ / 26 »

21/ »

24/

/ 32

26 / » 7 32    *

Holzdeeken zwischen Traversen.

Siehe bei Zimmermannsarbeiten: Regulativ im Abschnitte VIII.

Rastsehließen, Rastladen ete.

138.    1 m lärchene ¹³/₁₆ zentimetrige Rastschließe samt Transport

139.    1 »

140.    1 »

141.    1 Tramkopfschutzkapsel aus bis 2’6 cm starken Laden, und zwar

bestehend aus 2 Seitenteilen, 1 Deck- und 1 Hirnladen samt Luftleisten, ohne Unterschied der Tramstärke.......

142.    3 kg Tramkopfschutzkapsel aus Zinkblech.........

Rastladen und Deckladen, 16 cm breit, 2'6 cm dick Hirnladen bis 25 cm breit und 2 cm dick . . .

4- 38 5* —

7- 70

8- 20

8-60

2-34

0-24

— •24

1 • 30

— •80 — •36 0*37

1-10 1 ■ —

Herstellung- an bestehenden Objekten.

Kronen

1*40

1-60

—    •30

—    •38

143. 1 w² Dippelboden aus alten geschnittenen Bäumen anfertigen,

samt Aufziehen und Legen...............

*    144. 1 m² Dippelboden, wie Post 143, aus behauten Bäumen . .

145.    1 m² geschnittene Dippelböden:

ä) bloß aufheben..................

b) bloß herablassen.................

146.    1 m² behaute Dippelböden:

a)    bloß aufheben..................

b)    bloß herablassen.................

147.    1 m² Dippelboden bloß aufreißen und legen........

148.    1 m² Tramboden mit Sturz und Stukkaturschalung aufheben .

149.    1 m² Tramboden herablassen........... . . . .

Herstellungen an Dächern.

Verschiedene Arten der Dächer.

Nach den verschiedenen Formen, welche vielfach von der Art, in welcher das Wasser abgeführt werden soll oder muß, abhängig sind und oft auch durch die Ansichten und den Geschmack des Erbauers bedingt erscheinen, werden die Dächer benannt. Am häufigsten kommen folgende Dächer zur Anwendung:

Das Satteldach, Fig. 210, hat nach zwei Seiten hin Abfluß für das Wasser und an der höchsten Stelle, meist in der Mitte zwischen dem Wassergefälle, den First. Die Giebel sind bis unter das Dach aufgeführt, weshalb die Enden dieser Dächer durch vertikale Wände gebildet werden. Es ist dieses die am meisten vorkommende Dachart für landwirtschaftliche Bauten.

Das Pultdach, Fig. 211, ist als ein halbes Satteldach zu betrachten. Das Wasser kann nur nach einer Seite hin abfließen und die höchste Kante des Daches legt sich an eine vertikale Wand an. Es sind dies oft Dächer, welche nur bei Nebengebäuden zur Anwendung kommen.

Das Walmdach, Fig. 212, sobald bei dem Satteldache oder Pultdache, die dieses abschließenden Endmauern (Giebel) durch Dachflächen ersetzt, also Dächer gebildet werden, bei welchen das Wasser nach allen Seiten hin abfließen kann, nennt man sie Walmdächer. Es müssen dann aber die vier, bezw. drei Traufen, d. h. Säume in eine horizontale Ebene fallen.

Das Schopf- oder Krüppelwalmdach, Fig. 213. Sind die Walme nicht bis zu .der horizontalen Ebene, welche durch die Traufen der Fronten gelegt wird, fortgeführt, sondern hören früher auf, so hat man »Krüppel-walme« und darnach die Benennung des Daches. In der Regel bedecken die Krüppelwalme ¹/s bis x/₄ der Dachhöhe, während die übrigen ¹/₃ bis ³/₄ der Höhe des Daches durch die vertikale Giebelwand abgeschlossen werden.

Zeltdächer, Fig. 214, 217. Ist der Grundriß des zu überdeckenden Gebäudes ein Quadrat oder so nahe quadratisch, daß die Anordnung eines Firstes unzweckmäßig erscheint, so läßt man die vier Grate in einem Punkte Zusammenstößen und bildet das Zeltdach. Ist die Höhe eines Zeltdaches im Verhältnis zu seinen Seitendimensionen groß, so erhält man das Turmdach, Fig. 215, welches auch Helm dach oder nur Helm genannt wird.

Mansardendächer, Fig. 216. Gibt man dem Dache einen First und nach zwei Seiten hin Traufen, ordnet aber die Dachflächen so an, daß die untere Partie steiler ist als die obere, also parallel zur Traufe über die ganze Fläche eine Kante gebildet wird, so hat man das nach dem Erfinder Mansard genannte Dach. Es ist dieses ein im vorigen Jahrhundert vielfach ausgeführtes

Fig. 210.

Fig. 211.

W/a

Fig. 212.

Fig. 213.

Fig. 214.

Fig. 215.

Fig. 216.

Fig. 217.

und beliebtes Dach, welches jetzt vorzugsweise nur dann noch Anwendung findet, wenn es sich um eine möglichst vollständige Ausnützung des Dachraumes handelt.

Basilikale Dächer, d. i. die Anordnung von einem Satteldach und zwei Pultdächern an einem Objekte nach Art der altchristlichen Basiliken. Fig. 218 und 218 b.

Das Mittelschiff M überragt mit seinem Satteldache die beiden Pultdächer

Fig. 218.

Fig. 218 a.

Fig. 218 b.

Fig. 219.

der Seitenschiffe 5. Die Anordnung eignet sich besonders für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungshallen etc.

Bei sehr bedeutenden Gebäudebreiten, wo ein einziges Satteldach sehr hoch, kostspielig und unzweckmäßig wäre, ordnet man mehrere einzelne Satteldächer parallel, nebeneinanderliegend an, sogenannte Paralleldächer. Fig. 218 b.

Erhalten die Dachflächen des Satteldaches der Paralleldächer derart ungleiche Neigungen, daß die eine Fläche die kleinste Neigung, welche das Deckmaterial zuläßt, erhält, die andere verglast wird und normal zur ersten Dachfläche steht, so entsteht das Shetdach (Sägedach). Fig. 219.

Liegt der Dachfußboden beträchtlich tiefer als der Dachsaum, so entsteht -das Knie dach (Kniestock, Drempeldach). Die Mauer zwischen Dachfußboden und Dachsaum heißt Drempelwand.

Außer diesen Dächern sind auch noch die »Altandächer« oder Terrassen im Gebrauch. Man versteht darunter solche Dachanordnungen, welche so flach hergestellt sind, daß man dieselben noch bequem begehen kann.

Ist ferner die Spannweite eines Daches kleiner als die Höhe, so heißt das Dach ein altgothisches, ist die Höhe gleich der Spannweite, so heißt das Dach altdeutsch, bildet der Querschnitt ein gleichseitiges Dreieck, altfränkisch. Schließen die Dachseiten am First einen rechten Winkel ein, so nennt man das Dach Winkeldach oder kurz deutsches Dach.

Daehausmittelungen.

Nachdem es nirgends gestattet ist, einen Tropfen Dachwasser auf den Nachbargrund zu leiten, so¹ muß man überall den Dachausmittelungen ein besonderes Augenmerk zuwenden. Wenn man bedenkt, daß das Wasser immer

o.

Fig. 220.

senkrecht auf die Gesimskante fließt, so handelt es sich nur darum, die Richtung zu finden, nach welcher dies bei verschiedenen Dachkonstruktionen möglich wird. Bringt man eine Dachfläche mit einer horizontalen Ebene zum Durchschnitt, so erhält man eine »Durchschnittslinie« und die Senkrechte darauf gibt die Richtung an, unter welcher das Wasser abfließt. Denkt man sich zwei Gesimskanten, durch welche man Ebenen von der gleichen Neigung legt, so halbiert die Schneidungslinie im Grundriß den Winkel, welchen die Gesimskanten zusammen einschließen. Für eine entsprechende Dachausmittelung muß der Grundriß des ganzen Gebäudes gegeben sein, ebenso die Nachbargrenzen fixiert erscheinen. Für alle Dachausmittelungen sind auch die Lage der Rauchfänge, Oberlichten der Stiegenhäuser, Dunstschläuche, etc. maßgebend. Die wesentlichen an einem Dache vorkommenden Teile sind nach Fig. 220, die

g f i, g b a h, nte f e d

Dachflächen a b c d, a b i e, e First ab • die Saum- oder r< Grate a c

Dachneigungswinkel ct.

d b, e i /; die

b g-,

• der

die

der

Dachstühle.

Sie haben den Zweck, die Dachdeckung zu tragen und müssen imstande sein, ihr eigenes Gewicht, dann jenes der Dachdeckung samt Lattung oder Schalung, die Schneelast und den Winddruck auszuhalten.

Sie können in Holz, in Eisen oder aus beiden Materialien kombiniert, ausgeführt werden. Bei Hausbreiten über 20 m sind eiserne Dachstühle rationeller als hölzerne. Kombinierte Dachkonstruktionen aus Holz und Eisen sind schon wegen des verschiedenen Verhaltens des Materiales nicht zu empfehlen.

150. 1 m² Doppel- oder Plugdachstuhl von entsprechend starkem Holze, bis inklusive 10 m Spannweite, mit 4 bis 5 m weit entfernten Bundgespärren, samt Transport, vollständiger Aufstellung, jedoch ohne Einschalung

Kronen 3 • 20

oder Einlattung, und zwar für Dächer mit einem Neigungswinkel zwischen 20 und 36 Graden..........

151.    1 m² Doppeldachstuhl oder Flugdachstuhl mit einer Spannweite über 10 m bis inklusive 14 m, sonst wie Post 150    .

152.    1 m² Dachstuhl oder Flugdachstuhl mit einer Spannweite

über 14 m bis inklusive 18 m, mit Ausschluß der zur Tragung fremdartiger Baubestandteile dienenden Häng- und Sprengwerke, jedoch mit der hierzu notwendigen anderweitigen inneren konstruktiven Verbindung, sonst wie Post 150    . .

153.    1 m² Dachstuhl wie Post 150 bis 152 jedoch für die Spannweite über 18 bis 22 m...............

154.    1 m² Dachstuhl wie Post 153, für eine Spannweite über 22 m

155.    1 m² Holzzementdach, in Horizontalprojektion gemessen, mit

entsprechend starker Sparrenlage, samt Pfetten und Säulen, 3*3 cm starker Schalung und Eisenteile wo Traversen die Dachlast aufzunehmen geeignet sind..........

156.    1 m² Holzzementdach, in der Horizontalprojektion gemessen

von Mauer auf Mauer frei aufliegend, bei einer Spannweite bis 4 m......................

157.    1 m² Holzzementdach wie Post 156 jedoch bei einer Spannweite

3*50

4*30

5' —

6- —

5 * 50

5‘ —

m bis m bis

158.

153.

d) über b) über

1 m² Holzzementdach, von Mauer auf Mauer frei aufliegend, aus entsprechend starken Trämen, samt keilförmiger Pfostenauffütterung für das Gefälle, mit 3 * 3 cm Dachschalung und 1'5 cm Plafondschalung, samt Stirnladen und Rinnenaus-schalung für eine Spannweite bis 4 m.........

1 m² Holzzementdach wie Post 158 jedoch für eine Spannweite

5*70 7- —

6- 75

a)    über

b)    über

Die Dacheindeckung wird von der Schalung, bzw. der Lattung getragen, welche entweder auf Balken die vom Dachfirst zum Saume laufen und Sparren, oder die parallel zum First liegen und Pfet ten genannt werden. Hiernach unterscheidet man im allgemeinen Sparren- oder Pfettendächer. In der Regel werden die ersteren angewendet. Der Balken B, Fig. 221 (S. 219), heißt Bundtram.

CA

m bis m bis

CS ID

7-45

8*75

Jeder Sparren ruht auf einer Fußpfette F, Fig. 221, welche mit dem Bundtram B verkämmt ist. Die Bundträme werden wieder, behufs gleichmäßiger Verteilung des Druckes auf einen zunächst der inneren Mauerflucht aufliegenden Balken, die Mauerbank M aufgekämmt. Die Sparren werden meist durch Pfetten, welche wieder von Säulen getragen werden, unterstützt. Erfolgt diese Unterstützung durch vertikal angeordnete Säulen, Fig. 225 s, so heißt der Dachstuhl »stehender Dachstuhl«, bei Anordnung derselben in der

1»

TT

16

16

ZI'

21

18

Fig. 221.

Fig. 222.

■bst

Fig. 223.

Richtung der Sparren Fig. 222 »liegender Dachstuhl« und bei zum Sparren senkrechter Lage Fig. 223 »Bockdachstuhl«.

Bei allen hölzernen Dachkonstruktionen müssen alle Dachstuhlbestandteile von der Decke des obersten Geschosses isoliert sein.

Leerer Daehstuhl.

Wenn das Sparrenprofil nur aus Sparren Bundtram, Fußpfetten und Mauerbank besteht, so nennt man den Dachstuhl »leeren Dachstuhl« Fig. 221. Er ist der einfachste Dachstuhl, entbehrt jeder Längenverbindung und ist nur bei steilen Satteldächern bis 6 m Hausbreite ausführbar.

Die Sparren sind durch Scherzapfen miteinander verbunden, welche wie bei allen Dachstühlen nur in den Vollgespärren (Dachbindern) angeordnet

werden, liegen in Entfernungen von 4 bis 5 m, während die dazwischen liegenden Leergespärre in Abständen von 0 • 7 bis 1 * 20 in angeordnet werden.

Für die Berechnung jeder Dachkonstruktion kommen, wie schon erwähnt, in Betracht:

Das Eigengewicht g, d. i. das Gewicht der Eindeckung samt Lattung oder Schalung tgL und dann der Sparren und der Tragkonstruktion g₂; letzteres entfällt beim leeren Dachstuhl

Die Schneelast pt und der Winddruck p₂.

Angenommen das jeweilig entsprechende Gewicht pro Quadratmeter der Horizontalprojektion sei g, die Entfernung der Leersparren e und die freie Sparrenlänge in der Horizontalprojektion d, so ist das gleichmäßig verteilte Eigengewicht

G = g . d . e,

die Schneelast ist mit 75 kg/m² anzunehmen (siehe Abschnitt VII), so daß die ganze Schneelast des Sparrens

Pl = 75 . d . e.

Der Winddruck p₂ auf eine zur Windrichtung senkrecht stehende Fläche wird in der Regel mit 120 kg/m² angenommen; nur bei dem Windanpralle besonders ausgesetzten Bauten ist 150 kg/m² anzunehmen, aber auch nur wenn auf keine Schneelast Rücksicht zu nehmen ist.

p% = 120 . d . e.

Es ist jedoch gestattet, wenn man Winddruck und Schneelast gleichzeitig in die Rechnung stellt, den Schneedruck nur mit bis ³/₄ des Wertes einzuführen, weil der Wind den größten Teil des Schnees hinwegfegt. Der Gesamtdruck darf aber nicht unter 75 kg/m² Horizontalprojektion fallen.

Die Gesamtlast des Sparrens ist demnach

Q = (G + Px + Pa) • d • e.

Setzen wir G -J- pL p₂ — P mit Rücksicht auf die in der Tabelle über die Gesamtlast verschiedener Dacharten pro Quadratmeter Grundriß ermittelten Daten, so ist

Q = p . d . e, kg/m.

Die gleichmäßig verteilte Last Q, welche auf den Sparren wirkt, zerlegen wir in 2 Komponenten QL senkrecht und Q₂ parallel zum Sparren, wirkend

Qx = Q . cos a

Q'2 — Q • sin a.

\Qx ergeben. Die

Ql beansprucht den Sparren auf Biegung, so daß sich in den beiden Sparrenenden A und C, Fig. 224 Stützendrucke von je Resultierende

V = Ql • cos a

dieser beiden in C wirkenden Stütz drücke wirkt vertikal nach abwärts und erzeugt wieder zwei in der Richtung der Sparren wirkende Komponenten

= y Öi cot a

Der Sparren ist somit durch die Komponente Ql = Q cos a auf Biegung beansprucht, das Moment ist und die Komponente Q% = Q sin a.

2 sin a

QlI

— ; dann durch die Axialkraft T = —Cb cotn. 8 2

Die größte Beanspruchung auf Biegung tritt in der Sparrenmitte ein dort ist der Axialdruck erst

Ö9

i c (O

. sin a

somit die gesamte Beanspruchung

2 sin a

Nun darf die Beanspruchung S den Wert der zulässigen Beanspruchung des Holzes kh = 80 nicht überschreiten. Sind daher b die Breite und li die Höhe des Sparrenquerschnittes, so beträgt die Beanspruchung

h.

Qtl bJS _S

6    ' bh <

d

Die Sparrenlänge ergibt sich aus der Relation l =-. -

cos a

Im Sparrenfuß wirken die Kräfte: T= ^Qi cot a die Komponente Qi und Q₂ = Q sin a.. Diese haben eine Resultierende in horizontaler Richtung,

<3

i-

<•

<£>

XU?

CD

Fig. 224.

welche den Bundtram auf Horizontalschub beansprucht und die der Gesamtlast Q gleichkommt, sie ist

H = — cot rj..

Der Bundtram wird auf Zug beansprucht, erhält aber aus praktischen Gründen stets einen größeren Querschnitt, so daß seine Berechnung entfallen kann.

r

— die Anzahl der

Ist E die Entfernung der Bundträme, so ergibt n =

zwischen liegenden Leergespärre, es entfällt somit auf einen Bundtram ein Horizontalschub von

n . H kg.

Der Querschnitt ergibt sich aus der Relation:

Ql    bh²

Mmax --

^    da kf, — 80,

b Ir

Qi

8 X 80'

Beisp iel:

Für ein einfaches Schieferdach auf Schalung von der Neigung 1 : 2 wäre der Sparrenquerschnitt zu bestimmen, wenn noch bekannt ist: d = 3'50 m, e = 120 m und E = 5‘00 m.

Nach der Tabelle für die Gesamtlast verschiedener Dacharten (Seite 223) ist P — 180 kg, demnach:

und die Sparrenlänge

Q = P X d X e ~ 1 80 X 3 * 50 X 1 • 20 = 756 kg

3 • 50

cos a

Für den Sparren gilt: b h²

0*90

= 3*9 m = 390 cm.

Q.l

760 X 390

640

= 463 cm³.

8 X 80

Laut Balkentabelle entspricht der Querschnitt ¹²/₁₆ cm.

Es wäre zu untersuchen, ob die Dachsparren vom Querschnitte u/₁₅ cm für einen leeren Dachstuhl bei einer einfachen Schiefereindeckung auf Schalung, bei einer Dachneigung 1 : 2 den statischen Forderungen entsprechen und daher noch verwendet werden können, wenn noch gegeben ist: d = 3*50, e = 1*20 m und E = 5*00 m.

Nach der Tabelle (Seite 223) ist P = 180 kg, demnach:

Q = P X d X e = 180 X 3*5 X 1’2 = 756 kg.

Wegen der Dachneigung 1:2 ist tang a = 0 * 5, der Neigungswinkel a = 26¹/₂°, daher sin oc = 0*45 und cos a = 0*90;

die senkrechte Komponente Qx = Q.cos a = 756 X 0*9 = 680*4 ^; die parallele

Q₂ — Q.sin a = 756 X 0*45 = 340*2

die Sparrenlänge beträgt l

3*5

0*9

das Biegungsmoment ist:

8

cos a

Qx l 680 X 390

= 3*9 = 390 cm;

= 33150 kg/cm-,

die Axialkraft S =

756

2 sin a

-= 840 kg.

0*9    ⁶

Für den Querschnitt u/i5 cm ist: bh²

11 X 15 X 15

= 412*5 und b.h = 11 X 15 = 165.

Die Maximalbeanspruchung ist daher :

= 80*3 + 5 = 85*3 kg/cm².

33150    840

412*5 ' 165 Der Sparren ist, weil 85*3 > 80, zu schwach.

Untersuchen wir den Bundtram, welcher nicht gerechnet wird, weil er wegen der meist flüchtig herzustellenden Holzverbindungen bei hochkantiger Lage eine größere Querschnittsdimension erhält.

Die Horizontalkraft

— Q . cot er. = — X 756 X — = 756 kg,

= 4*1, demnach die Axialkraft für den Bundtram

E 5*00 1*20

n.H = 4*1 X 756 = 3099*6 kg.

Sein Querschnitt wäre lo/₂₀ cm, daher dessen Fläche 15 X 20 = 300 cnr und die Beanspruchung sonach nur 10*3 kg/cm².

Derselbe entspräche somit den statischen Forderungen.

Dach

neigung

rH

1 : 1-50 1 : 1-60 1 : 1-70 1 : 1*80 1 : 1-40 1 : 2 00 1 : 2-10 1 : 2-20 1 : 2 30

2-40

1 : 2-50

1 : 20

1 : 30

Gesamtlast (P) verschiedener Dächer

in kg «j² Horizontalprojektion.

Schnee-u.Winddruck

■HCOCOCOCMCNOfSlr^—'

115

110

110

105

105

100

100

95

95

90

90

75

75

Gewöhnliche Dachziegel

Schindeldächer

Einfaches

Ziegeldach

Doppeltes

Ziegeldach

Einfaches

Schindeldach

Doppeltes

Schindeldach

Eigen

last

Zu

sammen

Eigen

last

Zu

sammen

Eigen

last

Zu

sammen

Eigen

last

Zu

sammen

180

180

175

170

170

165

165

160

155

I tOfcOtOlOtNCOOWCOCO ¹ OOOOÜlOOlÜlO

225

215

210

205

200

200

200

190

185

175

■—I. M- h* M M r—■

8S88SgSSSS

2511

© CT © CT

220

210

200

Schiefer- und Falzziegel

j Einfaches Schiefer-u. Holzziegeldach

Doppeltes

Schieferdach

Glattes Zink oder Eisenblech, Dachpfannen, Dachpappe etc. auf Schalung

Eigen

last

Zu-

sammen

Eigen-

last

Zu

sammen

Dach

neigung

Schnee-

und

Wind

druck

Eigen

last

Zu

sammen

85

85

80

80

80

80

75

75

75

75

75

Ei

lgen-

last

175

175

200

195

190

185

185

180

175

170

170

165

165

© o o

SO CO Ol

■H T-i -r-1

125

120

120

115

115

115

115

115

Holzzementdächer

Zu

sammen

250

250

245

240

235

22.it

225

0^0 NH H CM (Ol CM

205

1:2-50 1: 2-75 1:3 00 1: 3-25 1:3 50 1:3-75 1 :400 1:4-50 1:5-00

90

90

90

85

80

80

75

75

75

I | P P P P 5 fcO W 05 OJ 1    1 CTCTCTO©CT©©CT

Wellblech mit eisernen Pfetten

Dach

neigung

Schnee- I

und | Eigenlast

Gewicht einschließlich Schalung und Leersparren 1 : mit 10 cm Schüttung

Wind

druck

Zu

sammen

75

75

75

25

20

20

NB. Die Normalneigung für die betreifende Dachgattung ist fett gedruckt.

100

95

Einfacher Pfettendachstuhl oder einfacher Stuhl. Fig. 225. Die Sparren sind durch eine Firstpfette unterstützt, welche auch eine wirksame Längsverbindung der Gespärre bilden. Die Firstpfette wird von vertikalen Stuhlsäulen getragen, die wieder durch je zwei Sprengbänder gegen die Bundträme abgestrebt sind, so daß die Stuhlsäule als Hängsäule wirken kann und der Bundtram nicht auf Biegung beansprucht wird. Ist der Dachraum beschränkt, so kann man die Stuhlsäulen weglassen und die Streben dagegen durch Überblattung miteinander verbinden. Fig. 226. Die Firstpfette kann, behufs besserer Versteifung in der Längenrichtung, Kopfbüge erhalten. Die Sparren und Streben sind mit der Firstpfette verkämmt, die Streben mit den Sparren überblattet.

Dieser Dachstuhl kann hei Hausbreiten von 6 ’ 00 bis 9*00 m stets angewendet werden, für größere Breiten entspricht er nicht mehr.

Der Doppelstuhl oder doppelter Pfettendachstuhl. Fig. 227. Derselbe muß als sehr rationell bezeichnet werden und gestattet eine weit-

iL

16

16

ii

18

Fig. 225.

Fig. 226.

gehende Freiheit in der Dachprofilwahl. Er eignet sich insbesondere für Hausbreiten von 10*00 bis 15*00 m. Die Hauptgespärre bestehen aus dem Bundtram, dem doppelten Hängebock, den beiden Mittelpfetten, welche auf L/₃ bis ¹/s der Sparrenlänge, vom Phrste gerechnet, angeordnet werden und gleichzeitig den Leersparren als Unterstützung dienen, dann den Sparren.

Die Pfetten liegen auf Stuhlsäulen und sind gegen dieselben durch Kopfbüge abgestützt. Die durch den Sprengriegel, Brust-, Sparrenriegel gegeneinander und durch Streben (Sprengbänder) gegen den Bundtram abgestützten Stuhlsäulen verhindern eine Beanspruchung des Bundtrames auf Biegung. Stuhlsäule, Sprengriegel und Streben werden durch Verfalzung und Verzapfung miteinander und dem Bundtram verbunden.

Bundtram und Stuhlsäulen werden auch hier aus konstruktiven Rücksichten stärker dimensioniert als dies infolge der Beanspruchung nötig wäre.

Bei geringer Hausbreite und flachem Dache muß die Fußpfette höher gelegt werden, um den Sprengriegel auf Manneshöhe (1 * 90 nt) über dem Bundtram anordnen zu können. Fig. 228 linke Hälfte.

Bei besonders großer Dachraumhöhe oder infolge architektonischer Rücksichten erfolgter Hebung der Gesimskante über das Niveau des Dachbodenpflasters wird ein Kniestock angeordnet. Fig. 228 rechte Hälfte.

it

IC

IS

11

16

(6

m

v/Z/a

16

21

16

Ji

18

cm

Fig. 227.

's

V7,

Fig. 229.

Bei Kniedachstühlen wird die Fußpfette durch die Zangen Z gegen das Hinausschieben gesichert.

Fig. 229 zeigt einen liegenden Doppelstuhl.

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

15

annweite

et.

Balken

Leerer

Dachstuhl

Stehender Dachstuhl

mit 1 Säule

mit 2 Säulen

bis 5 m

5—10 jn

10—14 m    14—18 m    18—22 m

Sparren

F ußpfette

Mittelpfette

Firstnfette

Pfettenbug

Stuhlsäule

Sprengband

Spannriegel

Mauerbank

Zangen . .

Bundtram

10/16

16/18

16/16

16/21

10/16

16/18

16/18

10/16

16/16

16/16

16/16

16/21

8/16

13/16

16/21

16/21

16/21

13/16

16/16

16/18

16/18

16/18

16/21

8/16

13/18

18/21

18/21

18/21

13/18

18/18

18/18

18/18

18/18

10/16

18/24

13/21

18/24

18/24

18/24

13/21

18/18

18/18

18/18

18/18

10/18

18/24

Für die Berechnung des Doppelstuhles gilt folgendes:

Die durch die Mittelpfette gestützten Sparren sind eigentlich kontinuir-liche Träger; ihre Berechnung erfolgt jedoch, ohne einen nennenswerten Fehler zu begehen, wie beim leeren Dachstuhl, nur gilt als freie Sparrenlänge d in der Horizontalprojektion die Entfernung der Füißpfette zur Mittelpfette.

Die Mittelpfetten sind bei der oben erwähnten Anordnung nahezu nur vertikal belastet, so daß jeder Leersparren eine Last von

* (“ + t)

überträgt, welche für die Berechnung der Pfetten auf Biegung maßgebend ist.

Die Fußpfette hat den Horizontalschub aufzunehmen, während eine Vertikallast kaum in Betracht kommt, weil die Fußpfetten meist untermauert werden. Annähernd ist

H — — P . d . e . cotg a.

Auf die Stuhlsäule entfällt die Last

p₂ =

E (ß + y)

welche als Axialkräfte, auf den Sprengriegel als SL und die Sprengbänder als So übertragen werden und diese auf Knickung beanspruchen.

Ist der Neigungswinkel der Sprengbänder ß, so gilt für den Sprengriegel

Im Fußpunkte des

Sprengriegels wird dessen Axialkraft SL auf den Bundtram übertragen und beansprucht diesen durch die Vertikalkomponente

Vs = S₂ sin ß = P₂

wohl auf Biegung und durch die Horizontalkomponente

Hs = S₂ cos ß = P₂ cotg ß —

SL =

^    un(l für das Sprengband S₂ —

sin ß

E (° + 4)

P . cotg ß

auf Zug.

Da die Sprengbänder nahe dem Ende des Bundtrames versetzt sind, so fällt das Biegungsmoment sehr klein aus, daß es nicht berücksichtigt zu werden

ns

braucht. Hingegen verstärkt die Horizontalkomponente Hs, die von den Sparren-auf die Fußpfette ausgeübte und von dieser auf den Bundtram übertragenen Axialkraft bei n Gespärren

P . d . n . e cotg a = — P . d . E cotg a,

so daß nunmehr dieser Zug A = Hs -j- n H ist.

Setzen wir die ermittelten Werte für P₂ ein und für a = ß, was meist der Fall sein wird, so ist

er

IO

A i= E (^a -j---^ P cotg a -j-    ^ " E

IO

cotg a =

A = E . P (a d) cotg a.

■>

St

Fig. 230.

Beispiel:

Es seien die Konstruktionshölzer für einen Doppelstuhl, der ein doppeltes Schieferdach auf Lattung mit der Dachneigung 1 : 1 * 6 zu tragen hat, zu berechnen, wenn die Entfernung der Hauptgespärre E = 4*20 m, jene der Leergespärre e = 1*05 m beträgt, die Mittelpfette in der Horizontalprojektion gemessen a = 1 • 80 m vom First und d = 3 ‘ 60 m von der Fußpfette entfernt ist.

Es ist tang oc = -

⁶ 1*60

sin a = 0*53, cos a = 0*85 und cotg a = 1 "60; deren Neigungswinkel der Streben a = ß.

Nach der Tabelle Seite 223 ist P = 240 kg, somit ist für den Sparren:

= P d *. = 240 X 3-60 X 1-05 = 907 kg,

₁    —    . c a =    7

₂    =    . s a —    7

Die freie Länge beträgt / =-

cos a

= 0*625 also a = 32°, ferner

o io to

CD CD

XX

0*

0*

L- CC

kg,

kg-

3*60

0-85

Es muß sein:

80

— . kb wobei kb =

6

907 X 360 640

dem entspricht laut Balkentabelle im Abschnitte VII ein Querschnitt von ¹²/lC cm.

Q.d

8 -j- kb

= 510

Die Mittelpfette:

e (“ +1)

. P mit Rücksicht auf die Eigenlast der Pfette größer

Die Sparrenlast auf die Mittelpfette ist: Pi =

als P, also 250 kg, daher:

Pi — 1*05 (1-80 \- 1-80) 250 = 945 kg.

Da bei der Anordnung, wie aus Fig. 231 ersichtlich, die Last in der Mitte angreift und die freie Länge == 2 e = dx = 2 ■ 10 m wird, so gilt:

945 X 210

- = 620.

Px.d, b h²

bh²

ir x h¹ ir =

4 X 80

Fig. 231.

Dem entspricht nach Balkentabelle ein Querschnitt von ¹³/₁₇ cm, ein Querschnitt der schon aus konstruktiven Gründen in der Praxis erhöht wird. Auf die Stuhlsäule entfällt die Last

£ (a + D P

P* =

die von den beiden Komponenten

■St = P₂ X cot a = 3780 X 1*60 und S₂ =

= 4-20 X 3'60 X 250 = 3180kg,

Pa

sin a

3780

0*53

= 7132 kg

für den Sprengriegel und das Sprengband (Strebe) aufgenommen werden.

Da die Streben und der Sprengriegel auf Knickung beansprucht werden,

so sind sie auch hiernach zu dimensionieren, wobei kk

60 ist, bzw. wählt

16

15-

16

te

,21

.16/

/2l

16

18

16

18

16

16

16

f/‘

Fig. 232.

man einen der Konstruktion entsprechenden Querschnitt und berechnet dann die tatsächliche Beanspruchung.

Der Bundtram wird axial beansprucht durch:

A = n . H -j- Hs = E . P cot a (a -J- d)

A = 4*20 X 240 X 1-60 X 5’40 = 8709 kg.

Es mußte daher der geringste Querschnitt F = —

A 8709

= 108‘8 cm~

80

kz

betragen, was einem ⁹/₁₂, ¹⁰/₁₃ oder ¹¹/₁₁ cm Balken entspricht, jedoch dem Sparren entsprechend auf etwa 1G/₂₁ cm dimensioniert wird.

Der Flugstuhl, d. i. ein Pfettenstuhl für ein Pultdach, P'ig. 232, bei welchem bei größerer Hausbreite der Sparren in der Mitte durch eine Pfette, welche auf Stuhlsäulen ruht und gegen diese durch Kopfbüge abgesteift ist. Die Firstpfette ist nicht auf das Mauerwerk zu legen, sondern gleichfalls durch Stuhlsäulen zu tragen.

Auch hier gelten dieselben Abarten wie beim Satteldache.

Die Berechnung erfolgt in ähnlicher Weise wie beim Doppelstuhle. Sparren und Mittelpfette werden wie dort berechnet. Die von der Stuhlsäule aufzunehmende Last ist P₂ = E d . P, woraus sich die Axialkraft des Spreng-

bandes mit Si = So =

ergibt.

2 sin a

Die Horizontalkomponente dieser Kraft ist

^2

welche nebst der aus

2 tg a

der Fußpfette übertragenen Kraft vom Bundtrame übernommen wird.

Bei Holzzementdächern kann die Decke des obersten Geschosses auch als Dach verwendet werden, nur muß dann bei Berechnung der Deckenträger auch auf die Dachlast Rücksicht genommen werden.

Daehstühle ohne Bundtrame.

Sie werden dort angewendet, wo der Innenraum, wie in Sälen, Hallen

u. dgl., möglichst ausgenützt werden soll oder wo wegen zu großer Spann-

2Voo

Fig. 233.

weiten ungemein starke Bundträme, die sich zu sehr durchbiegen würden, verwendet werden müßten.

An Stelle der Vollgespärre werden aus Bohlen zusammengesetzte Bögen in 4 bis 5 m Abständen verwendet, welche gegen die Pfetten, die wieder die Sparren tragen, durch Säulen gestützt werden, während sie mit den Sparren

durch Zangen verbunden werden. Das Auflager der Bohlenbögen bilden auf dem Mauerabsatze liegende Schwellen.

Fig. 233 stellt einen Bohlenbogen nach Philibert de TOrme dar, bei welchem die Bohlen 4 bis G cm dick, 20 cm breit und 1/5 bis 2‘5 m lang sind.

wA

Fig. 234.

-6

21

«t.

?1i

1«

it

16

t«

2i

21

7‘50

__s*_!

16

?,!-

Sil*

»Irl

W77

kb

--o

- *7' * 50-

i

-22‘|50__

J=L

Fig. 235.

Werden die Bohlen nach und voll auf Fug übereinander gelegt, durch Flacheisen und Schraubenbolzen miteinander verbunden, so entsteht der Bohlenbogen von Emy.

Besondere Satteldächer, deren Konstruktion auf den gleichen Grundsätzen durchzuführen ist wie oben gezeigt wurde, sind: der Mansarddachstuhl Fig. 234, der basilikale Dachstuhl Fig. 235, der Shetdachstuhl Fig. 236 und 237 und mehrere andere.

Die alten Dachstuhlkonstruktionen, wie der Kehlbalkendachstuhl oder die Dachstühle mit Stich- und Kehlbalken sind nicht empfehlenswert anzuwenden, da sie sehr viel Holz erfordern, viele Holzverbindungen, durch welche auch die Balken geschwächt werden, bedingen und schließlich die Anordnung von Häng- und Sprengwerken meiden. Fig. 238.

Fig. 236.

Fig. 237.

Fig. 238.

Sparrenstärken bei verschiedenen Dacheindeckungen in Zentimeter.

Freie Länge des Sparrens

Gattung

3-00    ' 3-50 j; 4•00

4-50

5-00

5-50 || 6*00

Sparrenentfernung in Meter

0-8 l-0j 0-8 1-0 10*8 11*0 0-8 1*01|0*8 11-0(10*8 1*0||0*8 1*0

Einfaches Ziegeldach .... Doppeltes Ziegeldach .... Schieferdach . . Blechdach . . . Pappedach . . . Holzzementdach

*C    o    •t    ro    oi    t-

©    <-•    o    o    ©    ec

cc    cc    cc    d    i-i    in

Oi    O    CJ    CS    CO    d

CC    CO    ol    Ol    <-    IO

d    ci    d    r-    o    *+i

OC    Ci    x    x    x    —

o    r- o jO io o

C-. 'N — r— iO

in    e + co x

-CT

CI    d — ©    ~

o    »    tT    a    ^_o

^4-    ^

-    a    a    -i    oo

sssss g

f Turmdäeher.

Die Bedachungen der Türme, i welche ihrer Höhe wegen einen ganz bedeutenden Winddruck auszuhalten haben, müssen besonders stark und solide konstruiert werden, und man wird gut tun, dabei die Mo 11 er sehen Regeln zu beobachten, welche sich in folgendem zusammenfassen lassen :

Das Zimmerwerk des Turmdaches oder -Helmes darf mit dem Mauerwerke nicht verbunden sein, sondern nur auf diesem stehen. Dasselbe darf

-ou

/in

! o

fl

FTN

'M

M|

Fig. 239.

keinen horizontalen Schub auf das Mauerwerk ausüben, so daß dieses nur das Gewicht des Turmes zu tragen hat, sonst aber nicht in Anspruch genommen wird.

Die äußeren Dachwände müssen stark und nach allen Richtungen unverschieblich hergestellt, das Innere des Daches aber möglichst frei und leicht gehalten werden.

Die langen, oft durch das ganze Dach gehenden Helmstangen sind als schädlich zu vermeiden und durch kurze Säulen zu ersetzen, welche den

Knopf oder die Bekrönung des Daches tragen und den Gratsparren zur Befestigung dienen. Die letzteren sind ohne Unterbrechung durch horizontale

Lx3

«■

ty

2Z

SS

vH

cd

SU

3:

fil D

Fig. 24U.

Hölzer von unten nach oben zu führen, und im Falle Stöße unvermeidlich sind, bei diesen Hirnholz auf Hirnholz zu setzen.

Die Dachwände und namentlich die Gratsparren sind durch Verbände, sogenannte Kränze, in Entfernungen von 3 bis höchstens 4 m untereinander zu vereinigen, hierbei aber Verzapfungen möglichst zu vermeiden, überhaupt die Gratsparren so wenig als irgend tunlich zu schwächen. Es werden deshalb die Kränze meist aus Zangen gebildet.

Alle Zapfenlöcher sind an Stellen, wo Wasseransammlungen stattfinden können, zu vermeiden und, wenn dieses durchaus nicht möglich ist, so einzurichten, daß die Luft zu den Zapfen gelangen und Wasser aus den Löchern abfließen kann; überhaupt ist der Luftzug in dem Turme soviel als möglich zu fördern.

Mauerlatten und Balken dürfen nicht vermauert werden, sondern müssen frei auf dem Mauerwerke liegen. Die Verbände aller Hölzer sind so herzustellen, daß ein leichtes Auswechseln erfolgen kann.

Die Konstruktion eines kleinen achteckigen Helmes auf quadratischem Turm mit Giebeln zeigt Fig. 239. AA (S. 232.) ist das Mauerwerk des Turmes, BCD das Zimmerwerk eines Giebels, AE und AF die Mittelpfosten zweier anderer Giebel, G G die Helmstange, G F und G E die auf die Giebel gerichteten Grate, welche durch die Säulen HH unterstützt werden, GK und GL die auf die Ecken gehenden Grate, welche durch die Streben M und N abgesteift werden. FE, PR und 5 sind die Kränze, von denen FE in der Hohe der Giebel liegt und S zur Befestigung der Helmstange dient. Der Kranz PR ist in d und der untere Kranz nebst der Lage der Mauerlatten in c dargestellt. In den hier angegebenen Stichen stehen die Sparren, welche entweder gegen die Grate auslaufen oder in Riegel gesetzt werden, die zwischen den Gratsparren eingesetzt sind.

Einen größeren Turm zeigt Fig. 240. (S. 233.) Die Helmstange AB wird durch die zwei Kränze C und D gehalten, welche aus Zangen bestehen, die den Gratsparren EE befestigt sind. Die Gratsparren stehen über C mit Versatz in AB. Unten ist der Kranz H auf dem Mauerlattenkranze K angebracht, in welchem nicht nur die Gratsparren, sondern auch die Sparren der Dachflächen eingezapft sind. Die Kränze F und G vollenden dann den Zusammenhalt des Turmes. Gegen Verschieben der einzelnen Dachflächen und Verdrehungen des Turmes schützen die zwischen den Kränzen eingesetzten Andreaskreuze MM. In dieser Weise lassen sich Helme von 30 und selbst 35 m Höhe noch ausführen.

Glockenstühle.

Die Glockenstühle müssen aus einem starken, solide verbundenen Zimmerwerke bestehen, welches imstande ist, den Erschütterungen, durch. die Schwin-

-0SH

L1§—I? —if-¹

a-

Fig. 241.

GM

1/

Fig. 243.

Fig. 242.

gungen der Glocken herbeigeführt, Widerstand zu leisten. Die Glockenstühle müssen ferner auch vollständig freistehend angeordnet sein und nur durch die Balkenlage, aul welcher sie stehen, mit dem Mauerwerke des Turmes verbunden sein. Diese Balkenlage soll aber in dem unteren Teile des Turmes in festem und starkem Mauerwerk gelagert sein, weshalb häufig hohe Stuhlkonstruktionen erforderlich werden.

Fig. 241 zeigt einen niedrigen Glockenstuhl für eine leichte Glocke. Die mit aa bezeichneten Hölzer sind aber dabei durchaus nicht erforderlich.

Fig. 242 zeigt einen höheren Stuhl für zwei nebeneinander hängende Glocken und Fig. 243 einen solchen für vier Glocken leichterer Beschaffenheit.

Die Verbände sind durch Schrauben und Eisenbänder zu sichern und die Ausführung des Zimmerwerkes muß in jeder Weise eine sehr solide sein.

Eiserne Daehstühle.

Wie schon erwähnt, sind bei Spannweiten bis 15 in hölzerne Dachstühle ökonomischer, über 20 m jedoch eiserne. Für Spannweiten zwischen 15 und 20 m entscheiden die lokalen Verhältnisse. Bei gewöhnlichen Hochbauten sind daher eiserne Dachstühle selten, hingegen häufig bei Monumentalbauten, Bahnhof-und Ausstellungshallen, Werkstätten, Magazinen, Reitschulen u. dgl.

Dachkonstruktionen aus Holz und Eisen, wie sie früher vielfach angewendet wurden, sind schon wegen der Verschiedenheit der Materialien, bzw. ihrer Ausdehnungs- und Elastizitätskoeffizienten, dem Werfen und Schwinden des Holzes und der Kompliziertheit in der Herstellung der eisernen Schuhe und Bolzenverbindungen, nicht zu empfehlen.

Wir unterscheiden Binder daehstühle und Zentraldachstühle, je nachdem sie eine ausgesprochene Längenausdehnung haben oder symmetrisch um eine vertikale Achse liegen.

Zu ersteren gehören alle Sattel-, Pult-, Krag-, Mansard-, Tonnen-basilikale und Shetdächer, zu letzteren Kuppel-, Zelt- und Turmdächer.

Sparren und Pfetten, welche die Dachdeckung tragen, macht man gewöhnlich aus Holz. Pfetten, die als Sparrenunterlage dienen, werden aus Walzprofilen hergestellt, während lange, schwer belastete Pfetten als Blechoder Gitterträger ausgestattet werden.

Die Pfetten liegen auf den, dem Umriß des Dachprofiles entsprechenden eisernen Trägern, Gitter- oder Fachwerksträgern, den sogenannten Bindern.

Die Binder (Dachgitterträger) bestehen aus einem geraden, gebrochenen oder bogenförmigen Untergurt, welcher den Horizontalschub aufnimmt, und aus einem ein- oder mehrfach gebrochenen Obergurte. Beide sind durch ein Gitterstabsystem miteinander derart verbunden, daß sie mit den Querteilen lauter Dreiecke bilden. Die Eckpunkte heißen Knotenpunkte, ihre horizontale Entfernung voneinander Knotenweite.

Je nach der Austeilung der Gitterstäbe unterscheidet man:

Das Dreieck dach für Stützweiten von 4 bis G m, Fig. 244 und 245;

den deutschen Dachstuhl für Stützweiten von G—10 in, Fig. 246

und 247 ;

das französische oder Polonceaudach; das einfache Polonceaudach, Fig. 248; das doppelte Polonceaudach, Fig. 249.

Die freie Länge der Sparrenteile soll nicht größer als 4 m sein, daher das einfache Dach bis 15 m, das doppelte bis 30 m Stützweite anwendbar ist. Die Dachneigung soll nicht unter 24° betragen;

den englischen Dach Stuhl mit geradem oder nur mäßig gesprengtem Untergurt; die eine Hälfte der Gitterstäbe steht vertikal. Steigen die geneigten Stäbe gegen den First, so sind sie auf Zug und die vertikalen auf Druck

Fig. 244.

Fig. 245.

Fig. 240.

Fig. 247.

Fig. 249.

Fig. 248.

Fig. 250.

Fig. 251.

Fig. 252.

Fig. 253.

Fig. 254.

Fig. 255.

Fig. 256.

beansprucht; fallen hingegen die geneigten Stäbe gegen die Dachmitte, so tritt die umgekehrte Beanspruchung ein, Fig. 250 und 251 5

den belgischen Dachstuhl; die Hälfte der Gitterstäbe steht senkrecht zum Sparren und ist auf Druck beansprucht, die Zugbänder hingegen steigen zum First an, Fig. 252 und 253;

den Kragdachstuhl, Fig. 254;

den Sicheldachstuhl, Fig. 255;

den Bogenträgerdachstuhl, Fig. 25G, u. a. m.

Die Berechnung, des Binders wird, nachdem seine Gestalt festgestellt ist> in der Regel graphisch durchgeführt. (K. Culmann, Die graphische Statik.)

Dacheinlattungen.

Kronen — •52-

— •25,

160.    1 m¹ Einlattung mit Schindellatten samt Fuhrlohn, Nägel, an

aller Arbeit.....................

161.    1 m² Einlattung mit Ziegellatten samt Fuhrlohn, Nägel und aller Arbeit, und zwar:

a)    für gewöhnliche Ziegeleindeckung..........

b)    » einfache Schiefereindeckung ..........

c)    » doppelte Schiefereindeckung ..........

d)

Falzziegeleindeckung .............

162.    1 nr Einlattung ohne Beigabe der Latten, sonst wie Post 160

und 161    ......................

Einschalungen.

1 03. 1 mr Einschalung mit gefügten, rauhen, 3 cm weichen Laden ...................

164.    1 m², wie Post 163, mit gefälzten oder gespranzten

Laden ...................

165.    1 m² Stukkatureinschalung mit gefügten, 1*5 cm

starken Laden.................

166.    1 m², wie Post 165, mit gesprengten Laden . . . .

167.    1 m² Einschalung mit 3 cm starken Laden, wobei

zwischen je zwei Laden Fugen von 2 bis 3 cm weit freibleiben..................

168.    1 m² Einschalung, wie Post 167, jedoch mit 1*5 cm

Laden . . . •    ...............

169.    Wenn bei Einschalungen der Gesimse sogenannte

Anzügel beigegeben werden, so kommt bei solchen Einschalungen pro Quadratmeter Gesimseinschalung zuzurechnen............

170.    Wenn bei den Einschalungen der Posten 163 bis 168

der Fuhrlohn nicht geleistet wird, so wird pro Quadratmeter Einschalung abgezogen..........

171.    Bei Einschalung mit Deckleisten kommt pro Quadratmeter ein Zuschlag von............

Kronen

1-70

1*78

1*15

1*10

1 * 40

— •80

— •20

2-70'

6- —

2-16

1 • 45

— • 35

— •04

— •24

Schindeleindeekung-.

Kronen

2-80

1-25-

172.    1 m² Schindeleindeckung in Doppel, mit 37 bis 42 cm langen

Schindeln, ohne Einlattung .samt Fuhrlohn.........

173.    1 m~ Eindeckung, wie Post 172, jedoch mit vorhandenen Schindeln

Sonstige Objekte an Dächern.

174.    Einen Dacherker für Ziegeleindeckung mit einer lichten Fenster

öffnung von 1 m² ausrichten, bestehend aus dem lärchenen Stock, dann der Dachung, nebst deren Einlattung, an aller Arbeit und Material..................

175.    Einen Dacherker für Schiefer- und Metalleindeckung ausrichten,

samt Dach- und Stirnwand, Einschalung mit Bankladen, sonst wie Post 174....................

176.    Ein Dachfenster für Ziegeleindeckung ausrichten, bestehend aus

der lärchenen Sohlbank, der Dachung nebst deren Einlattung, sonst wie Post 174..................

17 7. Ein Dachfenster für Schiefer- oder Metalleindeckung, sonst wie Post 176......................

178.    1 m Dachbodenrinne von 5 cm dicken Pfosten samt Deckel aus

2'6 cm Laden, an Arbeit und Fuhrlohn.........

179.    1 m bis 20 cm hohe, 30 cm breite Stufen aus 2’6 cm Laden

samt Unterstützung..................

180.    1 m² Dachboden-Abteilungswände aus 2 cm starken Laden,

samt Gerippe aus Polsterholz, mit Fuhrlohn, Nägel und Handarbeit .......................

181.    1 m² Dachboden-Abteilungswände, wie Post 180, aber aus vorhandenem Holze • *.................

182.    1 m² gehobelte Dachbodentreppe aus 5 cm dicken Pfosten mit den erforderlichen Untersätzen, samt Fuhrlohn und Arbeit . .

183.    1 m² Dachbodentreppe, wie Post 182, jedoch aus 2y₂ cm

dicken Laden ....................

184.    Ein Stück lärchenes, gehobeltes Kreuz aus ⁹/₁₂ cm starkem

Holze, für Wasserbodungen, bis zur Länge von l¹/₂ m, samt Hinführen und Legen.............

185.    Ein Stück weicher, gehobelter, runder Bottichdeckel, aus

starken Laden, bis zum Durchmesser von 1¹/₂ m, samt Zufuhr und Einrichten..................

186.    1 m² Lauftreppe an der Außenseite des Daches, aus ³/

starken lärchenen Laden, auf ⁵/₈ cm starken Tragein mit 4 cm Zwischenraum, samt Legen und Befestigen........

Herstellungen an bestehenden Objekten.

187.    1 m² alten Dachstuhl samt Einlattung oder Einschalung und Schindeleindeckung abtragen und die Bestandteile herablassen .

188.    1 m² alte Ziegel- oder Schindeleinlattung oder Einschalung

abtragen und das Holz herablassen ...........

189.    1 m² alte Schindeleindeckung ohne Einlattung abtragen und

herablassen..................

Kronen

30 • —

4 • 50

7-75

3- —

1*50

2' —

— •55

3-60

3* —

5‘ —

37s

cm

cm

6-40

o- —

— •90

— •13

— •13

Fußbodenbelegungen und Verschalungen. Neue Herstellungen ohne Hobeln.

Aus weichen Pfosten oder Brettern

„    samt    ohne

190.    1    m*    Belegung aus    5 cm starken    Beigabe Beigabe

Pfosten, samt Zufuhr, Nägel und der lärchenen Polster Arbeit............

191.    1    m²    Belegung aus    8 cm starken

Pfosten ...........

3*60

4-90

Aus lärchenen Pfosten oder samt

Kronen

2*60

3-90

gefügten Brettern ohne

Beigabe Beigabe der lärchenen Polster

4-90

6*60

3-90

5-60

Aus weichen Pfosten. Aus lärchenen gefügten oder Brettern

o t-.    ■    'samt

192. 1 m“ Belegung mit vorhandenen alten Beigabe

5 bis 8 cm starken Pfosten und alten der lärchenen Polstern

Pfosten oder Brettern samt ohne Beigabe Beigabe Beigabe Polster der lärchenen Polster Kronen

ohne

— •90    —-80

— *90

193. 1 m² Verschalung in horizontaler oder vertikaler Lage aus 3 cm starken Laden, sonst wie vor . .    • . . .

1 m² Verschalung aus 4 cm Laden

2 • 30 2*90

194

195. 1 m² Verschalung aus alten Laden —*70

1 • 80 2-40 — •G0

3*20 3 • 80 — •80

2-70 3*30 — • 70

Herstellungen an bestehenden Objekten.

196.    1 m² Belegung aus 5 bis 8 cm starken

Pfosten aufreißen und deponieren . — • 30    — • —

197.    1 m² Verschalung aus 3 bis 4 cm starken Laden aufreißen und deponieren

— •40

— •20

— •25

Herstellungen in Stallungen.

(Inklusive Fuhrlohn, Nägel und aller Arbeit.)

198.    1 m lärchener, 28 bis 30 cm im Lichten weiter Futterbarren

199.    1 » wie Post 198, aus weichem Holze.........

200.    1 » lärchene Jauchrinne, 15 cm weit..........

201.    1 » lärchener, gehobelter Streichbaum, 8 cm Durchmesser

202.    1 » wie Post 201, Rotbuchen.............

203.    1 » lärchene Heuleiter oder Raufe...........

204.    Eine lärchene Heuleitersprosse samt Einmachen......

205.    1 m weicher, gehobelter Staubladen aus 2'6 cm starken Laden

206.    Ein Stück weiches Stollenbrett aus 2'6 cm starken Laden,

15 cm breit und bis 2 m lang.............

207.    Eine lärchene, gedrehte, 15 cm starke Standsäule, 3 m lang

samt Eingraben ...................

208.    Eine lärchene, ordinäre Standsäule, 3 m lang, von ¹³/₁₆ cm

Holz, reinkantig und gehobelt, samt Eingraben ......

209.    1 m Abteilungswand samt Standsäulen abtragen und ausgraben

210.    Eine lärchene Standsäule wie Post 207 jedoch 18 cm stark

211.    Eine Standsäule ausgraben...............

212.    1 m Futterbarren samt Untersätze abtragen........

Kronen

7-80 4-80 2* — 2- — 1-30 3*80

—    •35

—    •60

— •65

10 • —

6-70

—    •75 12 • —

—    • 60 — •90

Einfriedungen.

Planken und Gitter.

213.    1 m, 2 m hohe Planke mit lärchenen, ¹³/i6 bis ¹⁶/₂₁ cm Pack

stälen, 3 m weit entfernt, mit 2 • 6 cm starken Laden in horizontaler Richtung geschalt ...........

214.    1 m bis lx/₂ m hohe Planke mit lärchenen ¹³/₁₆ bis l6/₂₀

starken 3 m voneinander entfernten Packstälen lärchenen ö/io cm starken Riegeln, Verschalung aus 2 • 6 cm starken Brettern, mit Inbegriff des Sockels und zweier durchgehender 13 cm breiter Faschen aus 2 • 6 cm starken Brettern, samt Aufstellung .    . .

215.    1 m wie Post 214, jedoch über 1 x/₂ bis 2l/₄ m hoch . . .

216.    1 m bis 2 m hohes, gehobeltes Staketengitter mit lärchenen

4' —

cm

4-70 6* —

13 bis 16 cm starken, zirka 3 m weit entfernten, am Kopfe nach Angabe abgeschrägterr Säulen, 10 cm starken lärchenen Riegeln und zweier durchlaufender, 10 cm breiter Faschen, die Staketen von Ziegellatten, 10 cm weit entfernt, oben segment-förmig zugeschnitten, inklusive Aufstellung........

217.    1 m einerseits gehobelte und abgefaste, 2 cm starke, 10 cm breite Fasche zum Staketengitter:

a)    samt Befestigung

b)    ohne Befestigung

218.    Ein Stück Staketensprosse

d) samt Einsetzen .    .

b) ohne Einsetzen . .

219.    1 m gehobelten Sockel zum Staketengitter, samt Befestigen

220.    1 m alte Planke abtragen und deponieren, samt Anschütten und

Stoßen der Gruben und Beigabe des abgängigen Anschüttungsmateriales ......................

221.    1 m Staketengitter abtragen und deponieren, samt Anschütten

und Stoßen der Gruben................

222.    1 m² Planken mit Benützung des bestehenden Gerippes bloß

mit vorhandenen Brettern verschalen...........

223.    1 m altes Staketengitter abtragen und mit Benützung der guten

Teile wieder aufstellen ................

224.    Eine Grube für eine Säule oder Barrierestock graben, samt

Versetzung derselben.................

Kronen

7- —

— •20 — 17

{tk \

\ 5    /

gehobelt:

- • 50

— •50

— •50

2‘ —

1- —

[Sehranken und Geländer.

225.    1 m gehobelter Schranken oder Geländer von lärchenen L6/₁₈ cm

Holze, lVio m hoch, mit 3 m weit entfernten verkohlten Säulen und einem ¹⁰/₁₀ cm Mittelriegel, samt Eingraben......

226.    1 m Schranken, wie Post 225, jedoch abgefast.......

227.    1 »

228.    1 »

starkem Holze

»    226, jedoch die Säulenköpfe gedreht

»    225, jedoch von weichem, ¹⁶/i8 cm

5*40

6*12

6-96

229.    1 m Schranken, wie Post 228, jedoch abgefast

230.    1 »

231.    1 »

232.

»    225, ohne Mittelriegel......

»    226, jedoch ohne Mittelriegel . . .

1 » Notschranken von ¹⁽'/₁₈ cm starkem, weichem Holze, samt Eingraben der Säulen.................

233.    1 m Schranken abtragen und deponieren, ohne Unterschied der

Gattung, samt Anschütten und Stoßen der Gruben und Beigabe des abgängigen Anschüttungsmateriales........

234.    Eine Kopfsäule abdrehen und schweifen.........

235.    Einen Querriegel abfasen ...............

3*96

4-78

4- 80

5- 28

3*24

—    •50 1 • 60

—    •50

Barrierestöeke.

23G. Ein Stück lärchbaumener, achteckig gearbeiteter, auf 90 cm verkohlter Barrierestock, 15 cm stark, 2¹/₂ m lang* samt Eingraben

237.    Ein Stück desgleichen wie Post 236, jedoch rund gedreht . .

238.    Ein Stück lärchbaumener, rund gedrehter Barrierestock, 25 cm

stark, sonst wie Post 236    ...............

239.    Ein Stück eichener Barrierestock, wie Post 236    ......

240.    Ein Stück eichener Barrierestock, wie Post 238    ......

iä ©

12

© o

■-ii ifS <N

241.    Ein Stück Barrierestock abschneiden und zum Umlegen her-

richten (ohne Schlosserarbeit) . ..... . . .........

242.    Einen Barrierestock, ohne Unterschied der Gattung, ausgraben

und deponieren, samt Ausfüllen und Stoßen der Grube und Beigabe des fehlenden Schuttes ..............

Kronen — • 90

Herstellungen im Keller.

243.    Eine rauhe Kellerdoppeltüre von 2 • 6 cm starken Laden mit lärchbaumenem Stock aus ¹⁶/₁₈ cm starkem Holze, im Lichten

174

244.    Eine Tür, wie Post 243, ohne Stock...........

245.    Eine einfache Kellertür, wie Post 243, samt ¹³/ic cm starkem

Stock, jedoch 1 m weit, 2¹/₁₀ m hoch..........

246.    Eine Tür, wie Post 245, ohne Stock...........

247.    1 m² Kellerabteilungswand aus 2 'Qcm starken Laden, samt

Gerippe aus lärchbaumenem, 10 cm starkem Holze, inklusive der erforderlichen Türen................

248.    1 m² Kellerfensterausschalung aus 3'3 cm starken Laden, samt

lärchenbaumenem Polstern und Beigabe der erforderlichen eisernen Mauerhaken.................

249.    1 m² Kellerfensterausschalung, wie Post 248, jedoch aus 5 cm

starken Pfosten....................

weit, 2x/₄ m hoch

14 • — 3’50

2 • 80

3* —

4*70

Stöcke und Deckel zu Einsteigschachten samt Hobeln, Fugen und

Einpassen.

250.    1 m Schachtstock mit Falz aus ¹⁶/₂₁ cih starkem Lärchenholz

251.    1

252.    1

Eichenholz .

* ² 7 26 »

»    ²724 »

253.    Im² Schachtdeckel aus gehobeltem, 3*3 cm starkem Laden

samt Querleisten...................

254.    1 m² Deckel, wie Post 253, jedoch aus zusammengestemmten

4 cm Kienladen....................

Lärchenholz

3* — 11*20 4*60

3* —

5* —

255.    1 m² Deckel, wie Post 254, jedoch aus lärchenbaumenen,

5 cm starken Pfosten.................

256.    1 m² Deckel, wie Post 253, jedoch aus lärchenbaumenen, 8 cm

starken Pfosten....................

257.    1 m² Deckel, wie Post 256, jedoch aus 10 cm starken Pfosten

5* —

7 ’ 60 10* —

Herstellungen bei Brücken.

258.    1 m² weicher, dicht aneinanderliegender, durchaus 10 cm hoher Belag aus ¹⁰/₁₃ cm starkem Trauner (behautem Rundholz) . .

259.    1 m² desgleichen, wie Post 258, aus Lärchenholz

260.    1 m² desgleichen, wie Post 258, jedoch 13 ¹³/iß cm starkem behauten Rundholz ....

261.    1 m² desgleichen, wie Post 260, aus Lärchenholz .....

262.    1 m² desgleichen, wie Post 258, jedoch 16 cm hoch, aus

¹⁶/₂() cm starkem behauten Rundholz...........

263.    1 m² desgleichen, wie Post 262, aus Lärchenholz . . . . .

264.    1 m 5 cm dicker, 25 cm breiter Anzugpfosten aus Fichtenholz,

auf 3 cm eingelassen, auf einer Seite abgefast und mit langen Schiftnägeln befestigt.................

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

cm

hoch, aus

4*90 6 * 50

5*60

7*50

7 * 50 9*70

1 * 50

16

265.    1 m 5 cm dicken, 25 cm breiten Anzugpfosten aufheben und

deponieren .....................

266.    Ein Stück weiche oder lärchene Pilote in der Höhe des Wasserniveaus abschneiden und die Abfälle deponieren . . .

267.    I m alten Ends- oder Vorlegbaum ausheben und aufschlichten

268.    1 m³ Brückenhölzer abtragen und deponieren.......

269.    1 m alten Ends- oder Vorlegbaum an Ort und Stelle bringen

und neu anarbeiten..................

270.    1 m² alten Belag ohne Unterschied der Dimension und Holzgattung aufreißen und aufschlichten...........

271.    1 m² alten Belag wieder einlegen und anarbeiten......

272.    Für die Zuführung eines Schilfes auf das Arbeitsobjekt . . .

273.    Für die Beistellung eines Schiffes samt Gerüste, der nötigen

Bemannung und Schilfsrequisiten pro Tag.........

274.    1 m 5 cm starke, gehobelte, dreieckige Leiste aus Lärchenholz

samt Befestigen ...................

Kronen

— *25

— • 80 1*25 10 • —

2 • 20

— *45 1-45 19*50

20 * —

— •26

Herstellungen bei Wasserleitungen.

275.    Ein Wintergehäuse zu einem Auslaufbrunnen nach gegenwärtig

gebräuchlicher Konstruktion, samt Schlosser- und Anstreicherarbeit und Ausfüllen mit Sägespänen...........

276.    Ein desgleichen, für einen Brunnen mit zwei Ausläufen und

zwei Gränden....................

277.    Die Ausfüllung eines Gehäuses, wie Post 275 und 276, mit

Sägespänen .....................

278.    Desgleichen eines Bassins ...............

279.    Ein Gehäuse für einen Hausauslaufbrunnen, wie Post 275 . .

280.    Ein Gehäuse, wie Post 279, bloß abtragen und deponieren . .

281.    Ein Gehäuse, wie Post 279, reparieren, aufstellen und mit

Sägespänen ausfüllen.................

282.    Ein Gehäuse, wie Post 278, bloß aufstellen und mit Sägespänen ausfüllen...................

66- —

120 • —

3-20 20 ’ — 26' —

3 • 60

1(P —

Diverse Lieferungen.

283.    Ein Stück 18 cm dicke, gehobelte, abgerichtete, abgefaste und

verjüngte lärchbaumene, 4 m lange Warnungstafelsäule mit Sockel, samt gehobelter kienföhrener Tafel mit harten Einschubleisten und Verdachung, samt Lochgraben und Setzen . . .    .

284.    Ein Stück solche Tafel ohne Säule............

285.    Ein Stück Säule, wie Post 283, für Laternen mit eingearbeiteter

Rohrnut.......................

286.    Ein Stück Niveaupflock von Lärchenholz, 50 cm lang, 4 bis 6 cm

stark •........................

287.    Ein    Stück    desgleichen, wie    Post 286,    von    weichem Holze . .

288.    Ein    Stück    lärchenbaumener    Niveaupflock, 1 • 25 m lang, Kreuz,

lfi/i6 cm stark....................

289.    Ein    Stück    desgleichen, wie    Post 288,    von    weichem Holze . .

290.    Eine neue    gehobelte Bodenstiege, 75    cm    breit, die Wangen

von 4 cm starken Laden, die Stufen aus 2 * 6 cm starken Laden, samt aller Arbeit, Nägel und Material bis 20 cm Stufenbreite, pro Stück Stufen...................

11 • —

—    •30

—    •20

2* — 1 * 20

291.    Ein Stück Aussteckpflock von weichem Holz, 4 bis 5 cm dick,

bis 40 cm lang....................

292.    Ein Stück Saumpflock aus Lärchenholz für Drahtspannung, abgefast, mit abgerundetem Kopf, samt gebohrtem Loch für den Draht, bis 1 m lang, ¹⁰/i3 cm stark . .

293.    Ein Stück desgleichen, wie Post 292, bis 50

294.    1 m² zweimaligen Teeranstrich.....

295.    1 m² dreimaligen Teeranstrich .....

296.    Im tragbare Kohlenrutsche aus 5 cm starken lärchenen Pfosten

bis 90 cm breit, mit zwei Seitenpfosten von einer Höhe bis 30 cm, samt den nötigen Querleisten mit starken Nägeln verbunden .......................

297.    1 m eichener Hackstock mit einem mittleren Durchmesser von

35 cm, die beiden Enden mit 25 mm breiten und 5 mm starken Eisenreifen beschlagen.................

298.    1 m² einmaligen Anstrich mit Karbolineum........

Kronen

— •10

cm

lang . .

1*70 1 • 20

—    •30

—    •38

6‘ —

Hobeln, Falzen und Abrunden von Hölzern.

299.    1 nr Bretter, Pfosten oder Kantholz auf

einer Seite hobeln ..........

300.    1 m² desgleichen, abrunden, nach der

Krümmung gemessen.........

301.    1 m Falz hersteilen, ohne Unterschied der

Dimensionen.............

302.    1 m Fase, ohne Unterschied der Dimension

hersteilen..............

Weiches

Holz

— •20

Lärchen

holz

Kronen

— •25

Eichen

holz

— •28

— •60    —’90

— •14    —-20

— •08 —-12

1-20

— • 22

— •14

Einige Bemerkungen über die Arbeitsverhältnisse bei Zimmermannsarbeiten, wenn das Material beigestellt wird.

1.    Grundrostbedielung mit Pfosten in geringer Tiefe unter dem Wasser anarbeiten, erfordert pro Quadratmeter 4 • 2 Zimmermannsstunden.

2.    Flut- oder Durchlaßbedielung bei Wehren im Trockenen mit 8 bis 10 cm dicken weichen Pfosten anarbeiten, erfordert pro Quadratmeter 2 • 1 Zimmermannsstunden.

3.    Dergleichen, 16 bis 27 cm tief unter dem Wasser, erfordern pro Quadratmeter 4'63 Zimmermannsstunden.

4.    Alte dergleichen aufreißen und beseitigen, erfordern pro Quadratmeter 2* 7 9 Zimmermannsstunden.

5.    Joch-Eis bock oder Rechenverschalung mit weichen Pfosten oberhalb des Wasserspiegels, erfordern pro Quadratmeter 2’78 Zimmermannsstunden.

6.    Gedippelte, ungehobelte Schrottwände, 24 cm breit, 2 Gern dick, pro Quadratmeter 3 Zimmermannsstunden.

7.    Dieselben Wände, jedoch 29 cm breit, 32 cm dick, erfordern pro Quadratmeter 3’7 Zimmermannsstunden.

<8. Brückenstreu oder Belag mit i6/tC cm oder ¹⁶/cm starkem, erst abzuzimmerndem weichen Holze, erfordert 1 m² an Arbeitskosten 3 ‘ 7 Zimmermannsstunden.

9. Brückenseitenverschalung mit senkrechten angelegten Brettern erfordert 1 m² an Arbeit 2 * 8 Zimmermannsstunden.

10.    Gedippelte, wie Post 9, aus ungehobeltem, 24 cm breitem, 26 cm dickem, oder 29 cm breitem und 32 cm dickem weichen Holze erfordert 1 m2 an Arbeit 11 * 2 Zimmermannsstunden.

11.    1 m¹ Brücken streu, nämlich 3 Stück 5‘70 m lange, 21 cm breite, 16 cm hohe Streuhölzer von weichem Holze aus der Fahrbahn heben, 190 m weit verführen und schlichten, wenn hierbei 2 Zimmerleute und 2 Handlanger beschäftigt sind, sich eines geeigneten Fahrzeuges bedienen und binnen 10 Arbeitsstunden 40 Ladungen zu 3 Stück Streuhölzer im Gewichte von 420 kg vollbringen, kostet an Arbeit 2* 5 Zimmermannsstunden und 2'5 Handlangerstunden.

Demnach bezahlt man für das Ausheben und Wegführen von

1 Stück alten Streuholzes l/₃₅ Zimmermannstage, wenn aber nur wenige dergleichen zu beseitigen sind, zwei- bis dreimal mehr.

12.    1 Stück Streuholz von 5'7 m Länge, 21 und 16 cm Breite und Dicke erfordert an Arbeitszeit 0'34 bis 1*0 Zimmermannsstunden.

13.    1 nr neue Streuhölzer einlegen kostet an Arbeit 0'4 Zimmermannsstunden.

14.    Wenn aber alte Streuhölzer weggeführt und bei der Rückfahrt neue Streuhölzer zugeführt und eingelegt werden, kostet 1 Stück einzulegen nebst Aufihebung und Schlichtung des alten 0'G Zimmermannsstunden.

Schwierigere Arbeiten dieser Art kosten dreimal mehr.

15.    Abtragen langer hölzerner Jochbrücken mit 5'70 m langen Feldern, 5 m Breite zwischen den 16 cm breiten Geländern, wenn die Saumschwellen ²¹/₂₁ cm stark, die 6 Endsbäume ²⁶/₃₂ cm und der Belag 5*7 m lang und ¹⁶/₂₁ cm stark ist, 11'0 Zimmermannsstunden.

16.    Für 1 m Brückenlänge entfallen, wenn angenommen wird, daß die Joche stehen bleiben und nur der Oberbau abgetragen, das Gehölze aber 190 m weit verführt wird, folgende Kosten:

6 m Geländer i0/₁₃ bis 1C/₁₆ cm stark abheben, wegführen, schlichten, 1*4 Zimmermannsstunden.

starke Saumschwellen desgleichen 0 * 5 Zimmermanns-

cm

1'90 m 2I/21 stunden.

5'40 m¹ Brückenstreu abheben und beseitigen, 1 * 2 Zimmermannsstunden.

11'40 m Endsbäume ²⁶/s2 cm stark, mittels vorgespannter Pferdebezüge

abziehen, und diese Leistung reduziert, gibt 7 • 6 Zimmermannsstunden.

Gesamtkosten der Abtragung für 1 w³ Länge 10*7 Zimmermannsstunden.

17.    Wiederauflegen des Oberbaues derselben Brücke erfordert:

5'70 m Endsbäume zuführen und legen, 9'0 Zimmermannsstunden.

5*40 w³ Brückenstreu, 2'0 Zimmermannsstunden.

6 m Geländer zuführen und aufstellen, 1 • 8 Zimmermannsstunden.

1 * 90 m Saumschwellen zuführen, legen und befestigen 0 * 2 Zimmermannsstunden.

1 m Brückenherstellung erfordert 13 Zimmermannsstunden.

18.    Schrottwand aus 21 cm breitem, 24 cm hohem, gehobeltem Holze, pro Quadratmeter 5* 7 Zimmermannsstunden.

19.    Desgleichen bei 21 cm breitem und 29 cm hohem ungehobelten Holze, pro Quadratmeter 2'8 Zimmermannsstunden.

20.    Dippelhöden aus 21 cm breiten und 24 cm hohen bezimmerten und zweimal gedippelten Balken samt Dippeln, pro Quadratmeter 11*2 Zimmermannsstunden.

21.    Dippelboden aus 18 bis 21 cm starken, bezimmerten, zweimal gedippelten Balken, pro Quadratmeter 9'7 Zimmermannsstunden.

Dippelboden aus zweiseitig gezimmertem und nach der Länge entzwei geschnittenem 48 cm starken Rundholz, 1 m² aus 16 bis 21 cm starkem Holze nach vorstehender Art, 8'3 Zimmermannsstunden. Horizontales Stöckelpflaster aus 16 bis 18 cm großen Würfeln von weichem, bereits gezimmertem Holze, aus Holzabfällen erzeugt, erfordert

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

1    nr an Arbeit 16 ’l bis 19*5 Zimmermannsstunden. Pferdestandbebrückung aus ltl/₁₆ cm gezimmertem Holze, ohne die separat zu berechnende Pfostenlegung, erfordert pro Quadratmeter 5 • 6 Zimmermannsstunden.

Stallbebrückung in Schweineställen mit geschältem Rundholz, erfordert pro Quadratmeter 1 * 4 Zimmermannsstunden.

Rauhe, gefugte Pfostenlegung mit 5¹/₂> 8 oder 10¹^ cm dicken Pfosten, erfordert pro Quadratmeter 2 • 8, 3'2, 4‘7 Zimmermannsstunden. Pfostenlegung einerseits gehobelt und gefugt, erfordert pro Quadratmeter 4 * 0 Zimmermannsstunden.

Abortwandausschalung aus 5 cm dicken, einerseits gehobelten und gespundeten weichen Pfosten, erfordert pro Quadratmeter 5 * 6 Zimmermannsstunden.

Fußboden aus 4 cm dicken, gefugten und gehobelten weichen Brettern, erfordert pro Quadratmeter 2 • 8 Zimmermannsstunden.

Fußboden aus 4 cm dicken, rauhen gefugten ungehobelten Brettern, erfordert pro Quadratmeter 1 * 9 Zimmermannsstunden.

Sturzboden aus rauhen gefugten Brettern ohne Übergreifung, jedoch mit über die Fugen aufgelegten Leisten, pro Quadratmeter 1 ‘ 67 Zimmermannsstunden.

Sturzboden aus gehobelten Brettern mit aufgelegten gekehlten Leisten auf den Fugen, pro Quadratmeter 4‘65 Zimmermannsstunden. Sturzboden aus gehobelten Brettern mit Übergreifung, aus 4 cm dicken, 4 cm einander übergreifenden Brettern, pro Quadratmeter

2    • 79 Zimmermannsstunden.

Dergleichen, jedoch nur aus rauhen Brettern, pro Quadratmeter 1 • 12 Zimmermannsstunden.

Rohrbodenverschalung aus gespranztem, 1 bis 2 ²/₃ cm dickem Brett, pro Quadratmeter 1 * 13 Zimmermannsstunden.

1 Schwartenverschalung bei Einfriedungen, 0 ’ 69 Zimmermannsstunden.

Wandgehölze bei Fach- oder Riegelwänden, rein behobelt, 21 cm breit und 24 cm hoch, pro Meter 2*94 Zimmermannsstunden. Weiches Holz für Torstöcke, rauh gezimmert, 21 cm breit, 27 cm dick, pro Meter 1*18 Zimmermannsstunden.

Torgerippe aus weichem Holze, rein behobelt, 13 bis 16 cm dick, pro Meter 2’ 63 Zimmermannsstunden.

Dacheinlattung unter einfache Schindeleindeckung, wenn die Schindeln 59 cm lang sind, mit 41 cm weit voneinander entfernten starken Latten, pro Quadratmeter 0’32 Zimmermannsstunden.

Einfache Schindeleindeckung mit 59¹/₂ cm langen, 8 bis 9 cm breiten Schindeln, pro Quadratmeter 0 • 93 Zimmermannsstunden. Doppelte Schindeleindeckung bei 27 cm weiter Lattung, aber ohne diese, pro Quadratmeter 1'67 Zimmermannsstunden. Schindeleindeckung auf krummgeformten Türmen mit halb so langen Schindeln bei 16 cm weiter Lattung oder über einer statt den Latten angebrachten Schalung ohne diese, pro Quadratmeter 1‘68 Zimmermannsstunden.

44.    Dachunterzüge, 32 cm breit, S4:¹j₂ cm hoch, aus rauhem weichen Holz, erfordern pro Meter 5 * 2 Zimmermannsstunden.

45.    Dachschwellen, Pfosten und Stuhlsäulen beim liegenden Stuhl erfordern samt Abbinden, Bezimmern und Aufstellung pro Meter 5 * 2 Zimmermannsstunden.

46.    Mansardedachstuhl pro Meter 6‘5 Zimmermannsstunden.

47.    D a c h b u n d t r ä m e, Wechsel und Tramstiche, 18 L/a cm breit, 21 cm hoch, oder 26 cm breit, 32 cm hoch, erfordern pro Meter an aller erforderlichen Zimmermannsarbeit und Aufstellung 2 * 7 bis 3 ‘ 6 Zimmermannsstunden.

48.    Dachbrustriegel, Jagtbänder, 18 bis 21 cm breit, 21 bis 24 cm hoch, erfordern an aller Zimmermannsarbeit und Aufstellung pro Meter 2 • 7 Zimmermannsstunden.

49.    Mauerbänke, Gratsparren, Stuhlsäulen in der üblichen Stärke herstellen, erfordern an aller Arbeit und Aufstellung pro Meter 2 ■ 1 Zimmermannsstunden.

50.    Dachsparren, Kehlbalken und Riegel in der notwendigen Stärke hersteilen, erfordern an aller Arbeit und Aufstellung pro Meter 1*77 Zimmermannsstunden.

51.    Im Helmstange zur Aufstellung der Blitzauffangstangen über bestehenden Gebäuden aus weichem Holz, vom Kehlbalken bis 1 m über den Dachfirst reichend, im Dachraume viereckig, unten 24, oben 13 cm stark, außer dem Dache 12 cm im Durchmesser schwach konisch geformt, in die Kehlbalken eingezapft, an dem ausgeschnittenen Gesperre mit 2 Schiftnägeln befestigt, kostet an aller Arbeit samt Material und Aufstellung 5•25 Kronen.

52.    D a c h e i n 1 a 11 u n g, enge, 16 cm weit voneinander entfernt, für 37 ent lange Dachtaschen, pro Quadratmeter 0'69 Zimmermannsstunden.

53.    Dacheinlattung für eine einfache Tascheneindeckung 21 cm voneinander entfernt, pro Quadratmeter 0’55 Zimmermannsstunden.

54.    Desgleichen, unter kronenartiger Tascheneindeckung, die Latten voneinander 27 bis 30 cm weit entfernt, pro Quadratmeter 0⁻47 Zimmermannsstunden.

55.    Dacheinlattung unter doppelter Schindeleindeckung, mit 27 cm weit voneinander entfernten Schindellatten, pro Quadratmeter 0*39 Zimmermannsstunden.

56.    D a c h e i n 1 at t u n g unter Hohlziegel bei 37 cm langen Haken, die Ziegellatten 27 cm voneinander weit entfernt, pro Quadratmeter 0*55 Zimmermannsstunden.

57.    Lattenverschalung bei senkrechten Wänden, rauh, 16 cm voneinander entfernt, samt Befestigung zweier hierzu gehöriger 10 cm starker Querriegel, rauh, ohne Abzimmerung derselben, pro Quadratmeter 0 ‘ 92 Zimmermannsstunden.

58.    Dieselbe Verschalung, Latten und Riegel, alles rein gehobelt, pro Quadratmeter 2* 78 Zimmermannsstunden.

59.    Lattenverschalung bei senkrechten Wänden, rauh, die Latten 1 O¹^ cm von Lattenkante zu Lattenkante weit entfernt, samt zweier hierzu gehöriger, 10l/₂ cm starker, rauher Querriegel ohne Abzimmerung, pro Quadratmeter l⁻39 Zimmermannsstunden.

(50. Dieselbe Verschalung, samt den beiden hierzu gehörigen Riegeln, alles rein gehobelt, pro Quadratmeter 4# 18 Zimmermannsstunden.

61.    1 Stück einflügelige Lattentür, im Lichten 0'80 m breite, 1 • 90 m hoch ausgehobelte Latten, an Arbeitszeit 10 Zimmermannsstunden.

An Material :

4^2 Stück 5'70 m lange, 4 Vs cm dicke Latten.

1 Stück 5*70 m langen, 0'22 m breiten, 4¹/% cm starken weichen Pfosten, 60 Stück Nägel.

62.    1 Stück ebensolche Lattentür, jedoch 1*10 m breit, 2 * 20 m hoch, erfordert an Arbeitszeit 15 Zimmermannsstunden.

An Material:

6 Stück Latten,

1 Stück Pfosten,

65 Stück Nägel.

63.    1 Stück Tür stock, im Lichten 1*10 m breit, 2*20 m hoch, erfordert an Arbeitszeit 5 Zimmermannsstunden.

An Material:

8 m 9 cm dickes, I8V2 cm breites Holz.

64.    1 Stück Türstock derselben Größe, jedoch bloß aus bxj±cm dicken, 31 bis 34 cm breiten, kiefernen Pfosten kostet, rauh belassen, 7 Zimmermannsstunden.

An Material:

8 m 34 cm breite Pfosten aus Kiefernholz.

65.    1 Stück Türstock derselben Größe, die inneren drei Seiten rein behobelt, an Zimmermannsarbeit 9*0 Zimmermannsstunden.

An Material erforderlich:

8 m 34 cm breite, ö¹/^ cm dicke kieferne Pfosten.

66.    1 m Lattenzaun oder Staketenwand 2*5 m hoch, bestehend aus 2'85 «/ weit auseinanderstehenden, 18 cm im Quadrat starken, außer der Erde 2'25 m hohen, oben behauenen, in der Erde rund belassenen, angebrannten, 0'65 m tief gehenden Säulen, zwei 10 bis 12 c»/ starken, 8 bis 10 cm in den Säulen eingelassenen Querriegeln, und senkrechter, 16 cm weiter Lattung, mit 4 cm dicken, oben zugespitzten Latten, samt Zimmerung und Aufstellen des rauh belassenen weichen Holzes, an Arbeitszeit 8'0 Zimmermannsstunden.

67.    1 Stück Brunnenrost, sechseckig, 1 »/ im Lichten, von 26 cm starkem Erlen- oder Eichenholz erfordert:

An Material:

7'60 »z oben beschriebenes Holz, an Arbeit 20 Zimmermannsstunden.

68.    1 Stück Brunnenkranz, kreisrund, 2'20 m im lichten Durchmesser, aus zwei 8 cm weichen Pfosten samt Deckel, erfordert 45 Zimmermannsstunden.

69.    1 Stück Senkgrube nfutter von hartem Holze, 0'65 »z lang, 0'65 m breit im Lichten, mit Falz, samt weicher Falltüre, an Arbeitslohn 25 Zimmermannsstunden.

70.    1 Stück Abtrittschlauchstöckel, 0'32 m im Lichten lang und breit, mit Falz herstellen, erfordert 3'5 Zimmermannsstunden.

An Material erforderlich:

3'17 »z, 13 bis 16 cm starkes Eichenholz.

71.    1 m Abortschlauch aus 5¹/icm dicken Pfosten, 0'32 m im Lichten breit, erfordert 2'5 Zimmermannsstunden. An Material: 4 m Pfosten, 12 Brettnägel.

72.    Gehobeltes Brückengeländer, von welchem Ausmaß immer, kostet pro Meter 2'6 Zimmermannsstunden.

73.    Mühl- oder Hauptschwellen (Wehrrücken, Fachbäume) bei Mühlgerinnen, Wehren, Durchlaßschleusen u. dgl., aus weichem, 32 cm breitem und 37 cm dickem Holze gezimmert und gelegt, pro Meter 7 * 1 Zimmermannsstunden.

74.    Gedippeltes Schrottwandgehölze bei Wehrdurchlässen, Landjochen, hölzernen Brücken u. dgl., wenn dasselbe nicht nach dem Flächenmaße berechnet wird, erfordert aus 24:/₂₇ cm starkem oder ²⁹/₃₂ cm starkem Holze, ungehobelt, pro Meter 2*6 bis 3*6 Zimmermannsstunden.

75.    Eisbäume (Eisreiter, Eisbrecher) aus weichem Holze, 47 bis 63 cm im mittleren Durchmesser, rund belassen, erfordert pro Meter l⁻06 bis 1 3 • 2 Zimmermannsstunden.

76.    Teichabzugsröhren mit 45 bis 60 cm weiter Öffnung, abrunden, aushöhlen, den Falz hersteilen, die Röhre auf Polster legen, erfordert pro Meter 10 * 6 Zimmermannsstunden.

77.    Alte Mühlgerinn- oder Wehrdurchlaßpolster nach Aus-stemmung der Zapfen abheben und beseitigen, erfordert pro Meter 5 • 3 Zimmermannsstunden.

Stalleinrichtungsgegenstände.

78.    Futterkrippe, aus vollem weichen Holze, gehöhlt und rein gehobelt, 32 cm breit, 37 cm hoch, erfordert pro Meter 7*9 Zimmermannsstunden.

79.    Eine dergleichen aus 8 cm dicken Pfosten von weichem Holze, erfordert pro Meter 7 * 9 Zimmermannsstunden.

80.    Pissoirrinne aus vollem weichen Holze, 16 m hoch, 18l/₂ cm breit, behobelt, erfordert pro Meter 3⁻5 Zimmermannsstunden.

81.    Eine Pferdestandsäule, rund, 16 cm im Durchmesser, aus weichem Holz rein behobelt, oben abgeschrägt, erfordert pro Meter 2 * 7 Zimmermannsstunden.

82.    Streichbaum aus weichem Holze rund, 8 cm im Durchmesser, pro Meter l⁻4 Zimmermannsstunden.

83.    Heuraufe mit eichenen Sprossen, die Sprossen rein gehobelt, pro Meter 4'4 Zimmermannsstunden.

84.    Sturzträme für offene Sturzböden, 24 cm breit, 27 cm hoch, allseitig rein behobelt, erfordern pro Meter 3 • 6 Zimmermannsstunden.

breit, 32 cm hoch, erfordern pro Meter 4‘3 Zimmer-

cm

85.    Dieselben, 27 mannsstunden.

86.    Schrottwandbalken aus weichem Holze, 0'21 cm breit, 29 cm hoch, rauh bezimmert, erfordert pro Meter 1 * 4 Zimmermannsstunden.

87.    Dieselben, auf allen vier Seiten rein behobelt, erfordern pro Meter 1 • 76 Zimmermannsstunden.

88.    Fehlträme für Zimmerdecken, rauh gezimmert, 18 cm breit, 21 cm hoch, pro Meter 1*75 Zimmermannsstunden.

89.    Dieselben, 21 cm breit, 24 cm hoch, pro Meter 2‘12 Zimmermannsstunden.

90.    Wandgehölze bei Fach- oder Riegelwänden, rein gehobelt, 18 cm breit, 21 cm hoch, pro Meter 2’ 63 Zimmermannsstunden.

91.    Bretterverschalung, beiderseits gehobelt, gefugt, mit aufgelegten gekehrten Leisten über den Fugen, erfordert pro Quadratmeter 4 * 7 Zimmermannsstunden.

92.    Bretterverschalung, beiderseits gehobelt und gefalzt, erfordert pro Quadratmeter 3 * 2 Zimmermannsstunden.

98. Desgleichen, einerseits gehobelt und gefugt, erfordert pro Quadratmeter 2 • 4 Zimmermannsstunden.

94.    Desgleichen, aus rauhen, aber gefugten, 4 cm dicken, weichen Brettern, erfordert pro Quadratmeter 1*4 Zimmermannsstunden.

95.    Bretterverschalung aus rauhen, ungefugten, 3¹/₂ cm dicken, weichen Brettern, erfordert pro Quadratmeter 1 • 0 Zimmermannsstunden.

96.    Dachrinne aus 18 bis 21 cm breitem, dickem Holze, samt Einziehen und mit Teer anstreichen, erfordert pro Meter 8 * 1 Zimmermannsstunden.

97.    Desgleichen, aus 32 cm breitem und 32 cm dickem Holze, erfordert 10 • 6 Zimmermannsstunden.

98.    Kehlrinnenschalung, zwei oder drei Bretter breit, erfordert pro Meter 1*8 bis 2*2 Zimmermannsstunden.

99.    Dachsattelrinnenschalung, drei Bretter breit, erfordert pro Meter 2' 6 Zimmermannsstunden.

100.    Altes Dachgehölze wieder abbinden und neu verwenden, erfordert pro Meter 3'1 Zimmermannsstunden.

101.    Alte Dachbundträme als Sturzträme neu zu verwenden, erfordert an Arbeit pro Meter 1*78 Zimmermannsstunden.

102.    Altes Dachgehölze zu Fehlträmen oder Türstöcken neu zu verwenden, erfordert an Arbeit pro Meter 1 • 4 Zimmermannsstunden.

103.    Alte Dachanschieblinge anarbeiten und wieder neu zu verwenden, an Arbeit pro Meter 0 * 8 Zimmermannsstunden.

104.    Dachfenstergehölze, Dachanschieblinge aus 1072 cm breitem, 13 cm hohem, weichem Holze erfordert pro Meter an aller Arbeit 0 • 9 Zimmermannsstunden.

105.    Dachanzüge oder Anschieblinge aus Latten erfordern pro Meter an aller Arbeit 0 ‘ 3 Zimmermannsstunden.

106.    Turmbögen aus zweifach übereinander gelegten, im Stoß gefalzten Falzbrettern erfordern pro Meter 5 * 3 Zimmermannsstunden.

107.    Helmstange, aus weichem Holz, rein bezimmern und oben konisch zuspitzen, erfordert pro Meter an Arbeit 2*3 Zimmermannsstunden.

108.    Dach- und Turmgesims, 32 bis 39 cm hoch und 82 cm ausladend, aus weichem Holze hersteilen, erfordert pro Meter an Arbeit 6 * 6 Zimmermannsstunden.

109.    Gesims, aus Viertelstab und Riemchen bestehend, aus 10 bis 18 cm starkem, weichem Holze, erfordert an aller Arbeit pro Meter 2 * 1 Zimmermannsstunden.

110.    Staubladen als Verkleidung statt eines Gesimses, rauh, samt Befestigen, jedoch ohne Beigabe der Nägel, pro Meter 0 * 7 Zimmermannsstunden.

111.    Ein Stück Dacherker oder Aufzug, viereckig, 1*10 » breit, 190 m hoch, im Lichten, erfordert an Material 33 m 13 bis 16 cm starkes, weiches Holz zu dem Gestelle, 9x/₂ m lO¹/^ cm bis 13 cm starkes Holz zu den Anzügen. 8 Stück Anzugsnägel. An Arbeitslohn 40 Zimmermannsstunden.

112.    Ein Stück Bodenfenster oder viereckige Dachluke, 0*85 m breit, 0*50 m hoch im Lichten, erfordert ohne Fensterladen an Arbeit 10 Zimmermannsstunden.

An Material: 3*20 nt 13 cm starkes, weiches Holz zu dem Vordergestelle, 5 m 10*50 bis 13 cm starkes Holz zu den Anzügen.

113.    Stiegenstufe aus vollem, weichem Holze (Stiegenblockstufe), 27 bis 29 cm breit, 16 bis 21 cm hoch, rauh und ungehobelt, erfordert pro Meter 2 * 7 Zimmermannsstunden.

114.    Dergleichen, vorne und oben rein behobelt, erfordert pro Meter 3'2 Zimmermannsstunden.

115.    Stiegen stufe aus 7 cm dicken, kiefernen Pfosten, 32 bis 37 cm breit. 16 cm hoch, rein behobelt, mit Rundstab und Futterbrett, erfordert pro-Meter 4 • 0 Zimmermannsstunden.

116.    Dergleichen, ohne Futterbrett, erfordert pro Meter 3• 2 Zimmermannsstunden.

117.    Stiegenstufe aus Falzbrettern von weichem Holze, ohne Rundstab und ohne Futterbrett, 32 bis 37 cm breit, 16 cm hoch, rein behobelt, erfordert pro Meter 2 • 6 Zimmermannsstunden.

118.    Stiegenwangen oder Zangen, geradlinig, lO¹/^ cm breit, 32 cm hoch, gehobelt, erfordern pro Meter 4*0 Zimmermannsstunden.

Abtragungsarbeiten.

119.    Alten Dippelboden auf brechen und das Material beseitigen und deponieren, pro Quadratmeter 1*39 Zimmermannsstunden.

120.    Alten Sturzboden samt Trämen aufheben, beseitigen, das brauchbare Material deponieren, pro Quadratmeter 1*86 Zimmermannsstunden.

121.    Alten Fußboden aufreißen und samt Polstern beseitigen, das brauchbare Material deponieren, pro Quadratmeter 0*93 Zimmermannsstunden.

122.    Alte Dacheinlattung unter Dachtaschen und Holz abreißen, die noch brauchbaren Latten deponieren, pro Quadratmeter 0 * 17 Zimmermannsstunden.

123.    Altes Schindeldach samt Lattung abreißen, beseitigen, die noch verwendbaren Schindeln und Latten deponieren, pro Quadratmeter 0*5 Zimmermannsstunden.

Deckenkonstruktionen.

Deckenkonstruktion mit rauhen Sturzträmen und rauher Sturzbodenlegung aus 30 mm starken, weichen Brettern, mit Überlattung der Bretterstoßfugen, pro Quadratmeter:

1 24.

Bei 2 * 5 bis 4 m T r a k 11 i e f e erfordert an Arbeit:

3 * 4 Zimmermannsstunden.

An Material:

1 m 15 bis 20 cm starke Träme;

3 m 34 cm breite Bretter;

3 m 5 cm dicke Latten;

12 Stück Brettnägel;

18 Stück Lattennägel.

125.

Bei 5 m T r a k 11 i e f e erfordert an Arbeit:

3 * 5 Zimmermannsstunden.

An Material:

I m 18 bis 21 cm starke, rauhe Träme;

Bretter, Latten und Nägelerfordernis wie bei vorgehender Post.

126.

Bei 6 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

3 * 6 Zimmermannsstunden.

An Material:

1 m 21 bis 24 cm starke Träme;

Bretter, Latten und Nägelerfordernis wie bei Post 124.

Bei 1 jn Trakttiefe erfordert an Arbeit:

3 * 7 Zimmermannsstunden.

An Material:

1 m 24 bis 26 cm starke Träme;

Bretter, Latten und Nägelerfordernis wie bei Post 124.

128.    Bei 8 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

3 • 8 Zimmermannsstunden.

An Material:

1 m 26 bis 30 cm starke Träme;

Bretter, Latten und Nägelerfordernis wie bei Post 124.

Decken konstruktion wie Post 124 bis 128, jedoch mit gehobelten und abgefasten Tränten und gehobelter Sturzbodenlegung, aus 35 mm starken Brettern, mit Übergriff der Bretter zur Fugendeckung :

129.    Bei 2*5 bis 4 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

5 • 2 Zimmermannsstunden.

An Material:

Tram, Bretter, Latten und Nägelerfordernis wie bei Post 124 bis 128.

130.    Bei 5 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

5 * 4 Zimmermannsstunden.

An Material :

Träme, Bretter, Latten und Nägelerfordernis wie bei Post 124 bis 128.

131.    Bei 6 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

5'5 Zimmermannsstunden.

An Material:

Träme, Bretter, Latten und Nägelerfordernis wie bei Post 124 bis 128.

132.    Bei 7 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

5⁻6 Zimmermannsstunden.

An Material:

Träme, Bretter, Latten und Nägelerfordernis wie bei Post 124 bis 128.

133.    Bei 8 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

5 • 7 Zimmermannsstunden.

An Material:

1 m 26 bis 30 cm starke Träme;

Bretter, Latten und Nägelerfordernis wie bei Post 124 bis 128.

Deckenkonstruktion mit einfacher Sturzdecke aus rauhen Trämen, rauhen Sturzboden aus 30 mm und Rohrbodenanschalung aus 20 mm starken, weichen Brettern, pro Quadratmeter:

134.    Bei 2'5 bis 4 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

4'0 Zimmermannsstunden.

An Material:

1 m 15 bis 20 cm starke Träme;

3 m 0 • 34 cm breite Bretter;

3 m 0 ‘ 34 cm breite, 2 cm dicke Bretter;

3    m 5 cm dicke Latten;

24 Stück Brettnägel;

18 Stück Lattennägel.

]35. Bei 5 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

4    • 2 Zimmermannsstunden.

An Material:

1 m 18 bis 21 cm starke Träme;

erforderliches Bretter-, Latten- und Nägelmaterial wie bei Post 134.

136. Bei 6 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

4'4 Zimmermannsstunden.

An Material:

1 m 21 bis 24 cm starke Träme;

erforderliches Bretter-, Latten- und Nägelmaterial wie bei Post 134.

137.    Bei 7 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

4 * 5 Zimmermannsstunden.

An Material:

1 m 24 bis 26 cm starke Träme;

erforderliches Bretter-, Latten- und Nägelmaterial wie bei Post 134.

138.    Bei 8 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

4 ‘ 6 Zimmermannsstunden.

An Material:

1 m 26 bis 30 cm starke Träme;

Bretter-, Latten- und Nägelmaterial wie bei Post 134.

Deckenkonstruktion mit doppelter Tramlage, wobei sowohl für den Fehlboden als auch für den Rohrdeckenverputz selbständige Träme eingelegt werden, mit 30 mm starken Fehlboden und 20 mm starker Rohrbodenschalung pro Quadratmeter:

139.

140.

141.

142.

Bei 2¹/a bis 4 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

5 • 6 Zimmermannsstunden.

An Material :

1 m 15 bis 20 cm starke Ti'äme;

1 * 11 bis 16 cm starke Träme;

3 m 34 cm breite, 35 mm dicke Bretter;

3 * 5 m 34 cm breite, 20 mm dicke Bretter;

3 m 5 cm dicke Latten;

24 Stück Brettnägel;

18 Stück Lattennägel.

Bei 5 m T r a k 11 i e f e erfordert an Arbeit:

5 ’ 7 Zimmermannsstunden.

An Material:

1    m    18    bis    21    cm    starke    Träme;

1    m    11    bis    16    cm    starke    Träme;

das nötige Bretter-, Latten- und Nägelmaterial wie bei Post 139. Bei 6 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

5 • 8 Zimmermannsstunden.

An Material:

1    m    21    bis    24    cm    starke    Träme;

1    m    11    bis    16    cm    starke    Träme;

das nötige Bretter-, Latten- und Nägelmaterial wie bei Post 139. Bei 7 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

5    • 9 Zimmermannsstunden.

An Material:

1    m    24    bis    26    cm    starke    Träme;

1    m    15    bis    20    cm    starke    Träme;

Bretter-, Latten- und Nägelmaterial wie bei Post 139.

Bei 8 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

6    ‘ 0 Zimmermannsstunden.

An Material:

1.    m    26    bis

1    m    15    bis

Bretter-, Latten- und Nägelmaterial wie bei Post 139.

cm starke Träme; cm starke Träme;

Dippelboden aus geschnittenen Hölzern, wobei das Stammholz auf zwei Seiten rein behaut und in der Mitte zersägt wird, samt aufziehen, auflegen, zweimal abdippeln, nebst Beigabe der Keile, pro Quadratmeter:

144.    Bei 2x/₂ bis 4 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

7 • 2 Zimmermannsstunden.

An Material:

5 m 21 cm breite, 13 cm hohe Dippel.

145.    Bei 5 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

8" 3 Zimmermannsstunden.

An Material:

5 m 21 cm breite und 15 cm hohe Dippel.

146.    Bei 6 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

9    • 4 Zimmermannsstunden.

An Material:

4*5 m 24 cm breite und 18 cm hohe Dippel.

147.    Bei 7 m T r a k 11 i e f e erfordert an Arbeit:

10    • 3 Zimmermannsstunden.

An Material:

4*5 m 24 cm breite und 21 cm hohe Dippel.

148.    Bei 8 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

11    Zimmermannsstunden.

An Material:

4'5 m 24 cm breite und 24 cm hohe Dippel.

149.    Bei 9 m Trakt tiefe erfordert an Arbeit:

11'5 Zimmermannsstunden.

An Material:

4'5 m lange, 24 cm breite und 26 cm hohe Dippel.

150.    Bei 10 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

12    Zimmermannsstunden.

An Material:

4*5 m lange, 24 cm breite und 30 cm hohe Dippel.

Deckenkonstruktion mit doppelter Tramlage und d op p el t e m Sturzboden, wo gleichzeitig der Sturzboden als Fußboden benützt und auf Nut und Feder gespundet ist, inklusive Rohrbodenschalung, pro Quadratmeter:

151. Bei 2'5 bis 4 m Trakttiefe erfordert an Arbeit: 8'7 Zimmermannsstunden.

An Material :

1 m    15    bis    20 cm starke    Träme;

1 m    11    bis    16 cm starke    Träme;

3 m    34    cm    breite und 35    mm dicke    Bretter;

7    m    34    cm    breite und 25    mm dicke    Bretter;

36 Stück Brettnägel.

152.    Bei 5 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

8    ‘ 9 Zimmermannsstunden.

An Material:

1 m    18    bis    21 cm starke    Träme;

1 m    11    bis    16 cm starke    Träme;

Brettmaterial und Nägel wie bei Post 115.

153.    Bei 6 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

9    • 0 Zimmermannsstunden.

An Material:

1 *    21    bis    24    cm    starke    Träme;

1 m    11    bis    16    cm    starke    Träme;

Brettmaterial und Nägel wie bei Post 151.

154.    Bei 7 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

9'2 Zimmermannsstunden.

An Material:

1 m    24    bis    26    cm    starke    Träme;

1 m    16    bis    21    cm    starke    Träme;

Brettmaterial und Nägel wie bei Post 151.

155.    Bei 8 m Trakttiefe erfordert an Arbeit:

9’4 Zimmermannsstunden.

An Material:

1 m    26    bis    30    cm    starke    Träme;

1 w    16    bis    21    cm    starke    Träme;

Brettmaterial und Nägel wie bei Post 151.

Diverse Herstellungen erfordern an Zimmermannsarbeit:

156.    Verzahnter oder verkeilter, gesprengter Tragrost, 30 cm breit, 62 cm hoch, aus zwei Zahnhölzern bestehend, samt Legen pro Quadratmeter 6 * 6 Zimmermannsstunden.

157.    Ein dergleichen, dreifach zusammengesetzt, 32 cm breit, 60 cm hoch, erfordert 10*5 Zimmermannsstunden.

158.    Tram holz, rauh, aus weichem Holze, 32 cm breit, 37 cm hoch, erfordert 3 • 95 Zimmermannsstunden.

159.    Dasselbe, allseitig rein abgehobelt, erfordert pro Meter 5’3 Zimmermannsstunden.

160.    Sturzträme aus weichem Holz, rauh abgezimmert, und zwar 24 cm breit, 27 cm hoch, erfordert pro Meter 2*7 Zimmermannsstunden.

161.    Dieselben, 29 cm breit, 32 cm hoch, erfordert pro Meter 3*5 Zimmermannsstunden.

162.    1 m 26 cm breite und dicke abgezimmerte Unterschwelle von weichem Holz (2 bis 4"5 m) unter dem Horizonte über die vorgerichteten Pfahlzapfen schrotwichtig auflegen, samt Zutragen, Maßnehmen und Austeilung der Zapfenlöcher, Nachbesserung der fehlerhaften Pfahlzapfen mit der Zwerghacke in einer wasserleeren Fundamentgrube, mit Einrechnung der Meistergebühr und Werkzeugabnützung erfordert 0 • 9 Zimmermannsstunde.

163.    1 m 26 cm breite und dicke abgezimmerte Rostob e r sc h we 11 e, von weichem Holz abbinden, mit 4 cm tiefen, 1 m voneinander entfernten Kammzähnen zu versehen, ebenso in die Unterschwellen dergleichen Kammzähne einzuhauen, die Oberschwellen schrotwichtig aufzulegen, wenn das Holz 40 m weit zugetragen werden muß, die (2 bis 4'5 m) tiefe Fundamentgrube kein Wasser enthält und Meistergebühr und Werkzeugabnützung mit eingerechnet wird, kostet 1'8 Zimmermannsstunde.

164.    1 m 26 cm breite und dicke Unter sch welle bei Grundrösten aus weichem Holz zu zimmern, die Zapfenlöcher 1 m weit auseinander auszuteilen, einzuhauen, von dem 40 m weit entfernten Zimmerplatz auf die Baustelle zuführen, über die Pfahlreihen aufzulegen, wenn die Arbeit über dem Wasserspiegel geschehen kann und kein besonderes Gerüste dazu benötigt wird, samt Werkzeugabnützung und Meistergebühr kostet 2 * 7 Zimmermannsstunden.

165. 1 m 26 cm breite und dicke Rostoberschwelle oder Zange aus weichem Holz zu zimmern, zu der Fundamentgrube zutragen, alle 1 m weit mit einem 4 cm tiefen Kammneste zu versehen, damit beide Hölzer, Oberund Unterschwelle, 8 cm tief ineinander verkämmt werden, schrotwichtig über die Unterschwellen aufzulegen, wenn die Arbeit über dem Wasser und ohne eine besondere Gerüstung geschehen kann, samt Werkzeugbenützung und Meistergebühr erfordert 2 * 6 Zimmermannsstunden.

Hölzerne Röhren von 4 bis 5 cm innerer Weite werden mit Anwendung des schneckenförmigen oder steierischen Bohrers erzeugt; zu breiteren Röhren braucht man anfänglich den schneckenförmigen, dann den löffelförmigen Bohrer oder Nachbohrer. Bei Röhren von weichem Holze reicht bis 8 cm Bohrweite ein geübter Arbeiter hin, um mittels des im Auge des Bohrers eingesteckten Querhebels über dem gewöhnlichen Bohrstuhle die Höhlung zu erzeugen, bei 8 bis 13 cm Bohrweite sind zwei, bei 14 bis 21 cm Bohrweite drei Arbeiter zum Drehen des Werkzeuges erforderlich.

Man bohrt von beiden Enden gegen die Mitte. Bei größerem Bedarf an Röhren bedient man sich der Bohrmaschinen, die etwa 400 bis 500 Kronen kosten und die Bohrung um den halben Preis verrichten lassen.

1 m kostet samt Aufsicht ohne Werkzeugabnützung: 5 cm Durchmesser

166.    Bei

167.

168.

169.

170.

171.    »    18

172.

10 »

» 13 » »    1G »

21 »

0 • 45 Zimmermannsstunden, 0-88

1-8

2‘

3’

4*

173.

174.

175.

Mit Werkzeugabnützung aber:

Bei 5 cm Durchmesser.....

8 »

10

176.

0 * 48 Zimmermannsstunden, 1-0 2’4 2-7

177.

178.

179.

J 80.

»    13    »

» 16 »

19 »

» 21 »

1 Stück zweiflügeliges Scheuertor, im Lichten 5’30 m breit, 3 • 80 m hoch, aus rauh bezimmertem Holze, äußerlich mit einer einerseits gehobelten Verschalung mit einer kleinen, 1 m breiten und 2 m hohen Eingangstür versehen, das Torgerippe konstruiert, erfordert:

CO Hl O

•2

•4

•6

6 m 21 bis 24 cm starkes Eichenholz zur Schwelle;

1 m erfordert 1'7 8 Zimmermannsstunde ;

6’95 m 16 bis 18 cm starkes Eichenholz zu den zwei Drehständern;

1 m erfordert 4 Zimmermannsstunden

16 m 16 X 16 cm starkes weiches Holz;

ferner 24 m 13 bis 16 cm starkes weiches Holz zu dem Torgerippe;

I    m erfordert 2 * 7 Zimmermannsstunden ;

20*4 nr einerseits rein behobelte, anderseits rauh belassene Bretterschalung, hierzu erforderlich 12 Stück 4 cm dicke, 31 cm breite, 5 "70 m lange Falzbretter pro Quadratmeter an Arbeitslohn samt Material;

II    Stück 2¹/₂ cm dicke und 5‘70 m lange Latten zur Überdeckung der Fugen;

160 Stück ganze Brettnägel;

60

halbe Brettnägel;

19 kg Eisen zu den Beschlägen;

überdies noch 2 Stück Langbänder, 2 Kegel, eine Anlegkette mit Kloben und 2 Vorhängschlösser zum Tor und Eingangstürchen;

an Arbeitszeit 120 Zimmermannsstunden.

181.    1 Stück Hofeinfahrtstor, zweiflügelig, von der Größe des vorangehenden, zur Hälfte der Höhe verschalt, zur Hälfte ge-lattet, sonst wie zuvor konstruiert, erfordert 90 Zimmermannsstunden.

182.    1 Stück Hauseingangstür, einflügelig, 1*10 m breit, 2‘20 w hoch im Lichten, von weichem Holz, mit beiderseits gehobelten Brettern verschalt, erfordert:

2 • 5 nr 4 cm dicke Falzbretter;

2    • 5 nr Tischlerbretter;

90 Stück Schalnägel;

30 Stück Brettnägel;

an Arbeitszeit 35 Zimmermannsstunden.

183.    1 Stück zweiflügelige Hauseingangstür, 1‘26 7« breit, 2 • 20 nt hoch im Lichten, mit beiderseits gehobelten Brettern verschalt, erfordert:

3    Stück Falzbretter;

5    Stück schwache Bretter;

Y4 Stück Pfosten zu der Schlagleiste;

120 Stück Schalnägel;

30 Stück Brettnägel;

an Arbeitszeit 50 Zimmermannsstunden.

184.    1 Stück Türe, einflügelig, 0*80 m breit, 1*90 m hoch im Lichten,, mit gehobelter und gespundeter Verschalung über die Fugen gelegten, gekehlten Leisten erfordert:

dicke, 0 • 31 m breite und 5 • 80 m lange Bretter -

cm

3Y2 Stück 4

40 Stück Brettnägel;

an Arbeitszeit 15 Zimmermannsstunden.

185.    1 Stück zweiflügelige Tür, 1 * 10 m breit, 2• 10 m hoch im Lichten, aus weichem Holz, mit gehobelter und gespundeter Verschalung, mit aufgesetzten gekehlten Leisten erfordert:

An Material:

6    Stück 4 cm dicke, 0*32 m breite und 5 ‘ 80 m lange Bretter;

14 m Fugleisten;

40 Stück Brettnägel;

an Arbeitszeit 20 Zimmermannsstunden.

Spenglerarbeiten.

Kronen

— -48-1-44 1 • 52

Taglohn.

Eine Gehilfenstunde . Taglöhnerstunde » Lehrlingsstunde

Materialien.

Eine Tafel Weißblech (Doppelformat), 53 cm lang, 38 cm breit »    mattweißes Rinnenblech, 76 cm lang, 53 cm breit .

»    Rinnenglanzblech, 76 cm lang, 53 cm breit . . . .

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1 kg steierisches Schwarzblech . ..........

1 » verzinktes Eisenblech in Tafeln, 65 cm breit, 1 m lang .

1 » Zinkblech....................

1 » gewalztes Blei..................

1 » Gußblei.....................

1 » Lötzinn......................

1 » Kolophonium .................

1 » Salzsäure................... .    .

1 » harte Holzkohlen.................

1 »* Ölkitt .......... ™............

17.

18.

19.

20.

1 » geschlagener Miniumkitt........

1 » Firnisfarbe..............

1 Paket Blechnieten, 500 Stück.......

1 Stück Dachrinnenhaken aus Eisen samt Nägel: d) für 80 cm weite Rinnen, zirka 1 kg schwer 65 »

50 »

b)

c)

Kronen

21.

» v₂ »

1 Stück verzinkten Dachrinnenhaken samt Nägel: a) für 80 cm weite Rinnen, 1 kg schwer . .

» ³A »

Vs »

b) »    65 »

c)

22.

50 »

1 Stück verzinkte Rohrschelle

23.

d) für Rohre, 20 cm weit

.1 Stück Rohrhaken: a) für Rohre, 20 cm weit

13 »

10 »

GO CO O IsS 0 0^0

40

b)

32

28

d)

24

24.

c)

20

25.

26.

1 Stück verzinkter Rohrhaken :

a)    für Rohre, 20 cm weit

1000 Stück Decknägel . . 1000    » verzinkte Decknägel

15 »

13 » 10 »

5 »

Bauarbeiten.

Arbeiten in Weißbleeh.

27.    1 m² flache Dacheindeckung, dann Ichsen, Zwischenrinnen, Dachsäume, Feuer- und Brandmauern:

d) mit Weißblech, Post 4...............

b) mit Rinnenblech, Post 5..............

28.    1 nd geschweifte Turmeindeckung mit Weißblech, Post 4    . ..

29.    1 m Hängerinne von starkem Weißblech, mit eingezogenen Eisenstangen an beiden Seiten, nebst den nötigen Rinnenhaken:

a)    53 cm im Umbug weit ............ . .

b)    38 »    »    »    »    ..............

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

50

45

40

32

25

90

5‘ — 6 • 50 7' —

3-50 3 —

17

Kronen

30.

31.

Ol CO CC CO

cc

jf*-

cc

>C5

CO

05

03

1 Stück Vorkopf zu Hängerinnen, Post 29........

1 m Dachsaumrinne von Rinnenblech, Post 5, mit eingezogenen Eisenstangen, jedoch mit Rinnenhaken, Post 20: d) 76 cm im Umfange weit ............

b)    65

c)    50

1 Stück Vorkopf zu Dachsaumrinnen, Post 31.......

Einlaufstutzen, vom Dachsaume bis in die Bodenrinne bis 1 m Länge nebst den Stutzen, von der Dachrinne bis in

den Saumstutzen 20 cm weit..............

1 m Abfallrohr von Weißblech, Post 4, nebst Rohrhaken, Post 23:

a)    20 cm Durchmesser ...............

1 Stück stehendes Dachfenster von Rinnenblech, mit hölzernen Fensterrahmen, Beschläg, Aufspreizstangen und Kloben, 55 cm im Quadrat:

d) bis 1 m Länge des Wasserstreifens, im Buge gemessen .

» lx/₂ m Länge des Wasserstreifens, im Buge gemessen 1 Stück liegendes Dachfenster, der Stock von Holz, mit Weißblech überzogen, der Fensterrahmen von Eisen mit Scharnieren, Aufspreizstange und Kloben, 60 cm im Quadratmeter ....

— '90

5- — 4 • 50

1 *50

6- —

3-50

3' —

2-40 1 • 60

b)

b)

Arbeiten mit Schwarzblech.

38. 1 m² flache Dacheindeckung, dann Ichsen, Dachsäume mit 63 cm breiten und 0*95 m langen, 3 kg schweren Tafeln.....

6-50 6- —

13-50 18 * —

12- —

3 • 60

Arbeiten mit Zinkbleeh.

Das Gewicht des Zinkbleches wird in glatten Tafeln ohne Beigabe von Nebenmaterialien berechnet und beträgt:

F abri-kations-Nr.

Dicke der Tafeln in Millimeter

Neue

Skala

Alte

Skala

Gewicht

pro Quadratmeter in Kilogramm

Neue Skala Skala

Alte

F abri-kations-Nr.

Dicke der Tafeln in Millimeter

Gewicht

pro Quadratmeter in Kilogramm

Neue

Skala

Alte

Skala

Neue

Skala

Alte

Skala

COC0»4O5ÜlrfÄ.CCbClh-‘

CHtMCO

rH r-i H H

0-100 0-143 0-186 0-228 0-250 0 300 0-350 0-400 0-450 0 500 0-580 0-660 0 740

0-100 0-143 0-186 0 228 0 271 0-318 0 366 0 413 0-460 0/554 0-648 0-743 0-837

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0-820

0-950

1-080

1-210

1-340

1-470

1-600

1-780

1- 960 2 140 2 320 2 500

2- 680

0-932

1-025

1-119

1-309

1-497

1-686

1- 873

2- 062 2-252

2- 439 2 631 2 817

3- 000

6- 52

7- 18

7-84

9 16

10- 48

11- 80

17- 08

18- 40 19 72 21-04

Die angegebenen Einzelgewichte sind als Durchschnitt größeren Tafelzahl zu betrachten, wobei in der Regel 10 mittlung des Durchschnittsgewichtes abzuwägen sind.

ei Abwage einer Tafeln zur Aus-

39.

40.

71

■t-

1 nr Eindeckung der Säume und Ichsen:

d) mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Skala..........

b) mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Skala..........

1 m² Eindeckung der Brand- und Feuermauern, dann der Rauchfang-, Lichthof-, Mauer- und Oberlichteinfassungen:

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Skala..........

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Skala..........

1 nr Zwischen- und Attikarinnen von Zinkblech Nr. 14, neue Skala 1 nt² flache Dacheindeckung, doppelt gefalzt, bei Dachflächen von über 40 m² mit Zinkblechtafeln, 80 cm breit und 2 m lang:

d) mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Skala..........

b) mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Skala..........

1 m², wie Post 42, jedoch mit Zinkblechtafeln, 1 m breit und 2 m lang:

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Skala..........

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Skala..........

1 m², wie Post 42, jedoch bei Dachflächen bis 40 m²:

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Skala..........

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Skala..........

Kronen

5-17

5-75

5 * 52 6-09 6-44

5*06

5-63

4-94 5 • 52

(g)

i¹

R]

Fig. 257.

:Fig. 258.

Fig. 259.

Fig. 260. * Fig. 261.

Fig. 262.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

1 m², wie Post 43, jedoch bei Dachflächen bis 40 m²:

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Skala..........

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Skala..........

1 m² flache Dacheindeckung auf trapezförmige (französische) Leisten samt Beigabe der Holzleisten, mit Zinkblechtafeln und Häften aus zweimal mit Ölfarbe gestrichenem oder verzinktem Eisenblech, 80 cm breit und 2 m lang:

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Skala..........

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Skala..........

1 m², wie Post 46, jedoch mit Zinkblechtafeln, 1 m breit und 2 m lang:

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Skala..........

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Skala..........

1 m², wie Post46, jedoch mit rechtwinkeligen (deutschen) Leisten:

d)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Skala..........

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Skala..........

1 m², wie Post47, jedoch mit rechtwinkeligen (deutschen) Leisten:

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Skala..........

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Skala..........

1 m Leistenkappe zu Po.st 46, 47, 48 und 49.......

1 m rechteckige oder trapezförmige Leisten........

1 Stück Einlaufstutzen, wie Post 33, von Zinkblech Nr. 13, nach Fig. 257 bis 262, 20 cm weit

7-50 bis

6-21

6-78

5-98

6*55

6*44

7-01

6*21 6-78 1*49 — •29

25- —

17*

53.    1 m Steh-, Dunst- und Abfallrohre von Zinkblech Nr. 12, nebst Rohrhaken, Post 24, wobei von 2 zu 2 m je ein Haken samt Band zu rechnen sind:

a)    20 cm Durchmesser................

b)    15»    »    ................

c)    13 »    »    ................

d)    10 »    »    ................

e)    5 »    »    ................

54.    1 Stück stehendes Dachfenster, von Zinkblech Nr. 13, neue Skala, nach Fig. 263 bis 277 . .

55.    1 Stück liegendes Dachfenster, mit einem Deckel von Zinkblech

Nr. 13, neue Skala.....* . . ...........

56.    1 Stück Wassersammelkessel samt Deckel, 50 cm hoch, 50 cm Durchmesser oder 40 cm im Quadrat, obere und untere 16 cm lange und 20 cm weite Stutzen aus Zinkblech Nr. 13 .

57.    Im² Ausfütterung hölzerner Bodenrinnen von Zinkblech Nr. 12,

neue Skala .....................

58.    1 m² Bodenrinneneindeckung und Vorköpfe........

59., 1 m² Gesimseindeckung mit Zinkblech Nr. 12, nach

Fig. 278 und 279 neue Skala bis zu einer verstreckten Breite von 25 cm......................

60.    1 m², wie Post 59, über 25 cm Breite:

a)    von    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Skala..........

b)    von    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Skala..........

61.    1 m² Gesimsstirnbleche samt Haken...........

62.    1 m einfach profilierter Zierladen von Zinkblech Nr. 15, neue Skala, nach Fig. 280 bis 282, nebst Beigabe der Eisen -haken :

a)    bis zur Höhe von 50 cm..............

b)    »    »

c)    »    »

63.    1 Stück Akroter ie als Aufsatz zu Post 62 nach Fig. 285 5"—bis

64.    1 Stück Bogen mit Rosette zu Post 62

65.    1 Stück Bogen mit Tierkopf zu Post 62

66.    1 m Sima (Rinnleiste) Verkleidung, nach Fig. 283 bis 286, 25 bis 40 cm hoch, von Zinkblech Nr. 15, neue Skala 12*65 bis

67.    1 m, wie Post 66, jedoch mit Blattornamenten verziert, nach

19"— bis

67 a). Ein Wasserspeier nach Fig. 288 und 289    . . . 8"— bis

67 b). 1 m Schotterstreifen (Kiesleiste) für Holzzementdächer aus Zinkblech Nr. 14, 25 cm breiter Saum, 10 cm vertikaler Wand mit eingezogener Eisenstange versteift, mit Wasserschlitzen samt Versteifungsrippen................

Kronen

4-02

3-56

3-33

2-87

1-85

. . 17- — bis

400 • —

16*67

16-10

Ci

XC O D- 05

7 • 50

6- 90

7- 47 7*47

Fig. 287

40 »

30 »

. 8'30 »

11-— »

13-80 12-07 9'77 8- — 9- — 17 * —

15 * —

25" — 50 • —

5" 20

Arbeiten mit verzinktem Eisenbleche.

Das Gewicht des verzinkten Eisenbleches wird in glatten Tafeln ohne Beigabe von Nebenmaterialien gerechnet und beträgt pro 1 m² 5 kg.

68.    1 m² Ichseneindeckung mit 1 m langen und 65 cm breiten

Tafeln........................

69.    1 m² Zwischen- und Attikarinnen............

70.    1 m² flache Dacheindeckung mit rechtwinkeligen Holzleisten,

wie Post 48, wobei jedoch die Querverbindung genietet und gelötet wird . ...... . . . ,    . . .........

4- 30

5- 50

5-70

1

/ ^

m

w

Fig. 263.

Fig. 264.

fl

\

i

'kM

m

%

©

1

!

-

‘

lill

v

y

«s

X

■:!

1

lllllllll

dip

.1,

’ F'i

Fig. 265.

Fig. 266.

LI*

fl

:ß    ■ i

A

■!

k

JIS

m

mm

t

mm

kl

itij,

//),

mm.

i|

Fig. 270.

: j;

all]

IE

Fig. 269.

Fig. 271.

mm

Itra

ii

''

PS**

---

““

r    ..........S

Fig. 274.

Ul

JH

SlöP~ ■

ii ilsiii lilis 4® !j'i: i

~F

tm

Fig. 275.

Wgm.

s;

. IUU ..

<-

V;

PüBT

ma

||

Sg

Fig. 277.

I]

|i

Fig. 279.

Fig.' 280.

Fig. 284.

r

K

: -A

r.:'

h

Fig. 281.

fS

Fig. 285.

Fig. 282.

Fig. 286.

m

ff

ae

i

m

m

Fig. 283.

Fig. 287.

V¹

«s

Mi

rj

jje®

* v

)■

Kl

rM

'W

’S

Yi

%

71.

72.

73.

74.

75.

1 m³ flache Dacheindeckung mit verzinktem Wellenbleche . .

Die Arbeiten mit verzinktem Eisenblech müssen entweder wie bei Ichsen etc. doppelt gefalzt, oder wie bei Rinnen etc. alle 3 cm genietet und dann erst gelötet werden.

1 m Hängerinnen, wie Post 29, nebst Haken :

a)    50 cm im Umfang................

b)    35 cm im Umfang................

1 m Dachsaumrinnen, wie Post 31, nebst Haken:

a)    80 cm im Umfang................

b)    65 »    »

c)    50 »    »

Ein Stück stehendes Dachfenster, wie Post 36 :

a)    bis 1 m Länge der Wasserstreifen, gemessen im Buge

b)    bis lVs m Länge der Wasserstreifen, gemessen im Buge

1 m² Eindeckung mit Hilgers’schen Dachpfannen samt Schrauben und Bleiunterlagsscheiben................

7' —

3* — 2 • 50

4 • 50 3 * 90 3 • 20

13* — 18* —

5-70

76.

77.

78.

(Diverse Daeharbeiten.

1 m eiserner Schneerechen mit Drahtgeflecht samt Eisenstangen und Stützen und den erforderlichen Blechklappen zur

Verdichtung mit zweimaligem Ölanstrich.........

1 m² Eisen- oder Weißblech- oder Zinkblecheindeckung abnehmen, in Tafeln zerlegen und beschneiden und vom Dache

herabschaffen.....................

1 m² flache Dacheindeckung ohne Unterschied, aus alten beschnittenen Zinkblechtafeln hersteilen, inklusive Beigabe des erforderlichen sonstigen Materiales............

6* —

— * 40

1*50

79.

80.

81.

82.

83.

Anstrich von Daeharbeiten.

1 m² altes Blechdach abscheren und frisch mit Engelrot- oder

schwarzer Ölfarbe zweimal anstreichen..........

1 m Hängerinnen zweimal mit Ölfarbe anstreichen:

a)    53 cm im Umbug breit..............

b)    38 cm im Umbug breit..............

1 m Dachsaumrinnen ebenso anstreichen:

a)    7 6 cm im Umbug.................

1 m~ Zierladen zweimal mit Ölfarbe anstreichen und sandeln .

— •80

— •66 — '56

— •80 — •66 — T>6

—    •26 1 • 50

84.

Arbeiten im Inneren der Gebäude.

1 m² durchlochtes Luftblech (Post 5) zu Fenstern, weiß angestrichen, samt Einmachen und Verkitten........

1 m² Fensterscheibe aus Blech samt beiderseitigem Ölfarbenanstrich, samt Einmachen und Verkitten.........

7-60

7-60

86.    Ein Ventilationsrad samt Deckel in eine Fensterecke angebracht:

4-40 3*60 3-10 3' — 1-20 2-20 1-30

a)    20 cm Durchmesser................

b)    15 »    »    . ...............

c)    13 »    »    ................

d)    10 »    »    ................

87.    Ein Bassinseiher von Messing ohne Rohr.........

88.    Ein Schlammsauger von Zinkblech samt Rohr.......

89.    1 kg Vorköpfe und Röhren zu Ausgußgränden von Zinkblech .

90.    1 kg Pissoirrinnen aus Zinkblech samt Haken, 50 cm voneinander

1-30 7- —

entfernt .......................

91.    1 m² Pissoirwandverkleidung aus Zinkblech Nr. 14.....

ad Post 90. Die Haken werden mit 0*40 Kronen pro Kilogramm vergütet und sind daher separat zu wiegen.

Ziegeldeckerarbeiten.

Taglöhnungen und Fuhrwerk.

1.    Ein Ziegeldeckergesellentaglohn.............

2.    Ein Handlanger, der den Mörtel anmacht und die Ziegel bis

unter das Dach hinaufgibt...............

3.    Ein Handlanger, der auf das Dach hinaufsteigt (Steiger) und

den Gesellen zureicht.................

4.    Eine Fuhre Schutt, ll/₂ groß, wegführen........

5.    Eine zweispännige Materialfuhre ohne Unterschied in welchen

Bezirk.......................

6-60

4*40

2*75 5- —

8- —

Materialien.

6.    1000 Stück Dachziegel, 45 cm lang, 18 cm breit, 15 mm dick,

samt Fuhrlohn zum Objekt...............

7.    1 Hohlziegel, 45 ctn lang, 18 cm breit, 15 mm dick, wie vor

8.    1 m³ gelöschter Kalk samt Zufuhr zum Objekt.......

9.    1 m³ Donausand samt Zufuhr zum Objekt.........

10.    1 m³ Grubensand samt Zufuhr zum Objekt........

11.    1 m³ Mörtel aus Wienflußsand samt Zufuhr zum Objekt . . .

12.    1 m³ Mörtel mit Donausand samt Allem, wie oben.....

13.    1 Schaff gelöschter Kalk, samt Zufuhr..........

14.    1 Schaff Mörtel aus Flußsand und Weißkalk........

15.    1 m³ Moos ......................

16.    1000 Stück Patent-Falzziegel samt Zufuhr:

a)    naturfärbig....................

b)    mit Teer imprägniert ...............

17.    1 Stück Universalfirstziegel, auch Gratziegel:

a)    naturfärbig....................

b)    mit Teer imprägniert...............

18.    1 Stück Glocke beim Zusammenstoß von Firstziegeln

d) naturfärbig....................

b) mit Teer imprägniert...............

19.    1 kg galvanisch verzinkten Draht für Falzziegel.......

20.    100 Stück galvanisch verzinkte Nägel..........

21.    1 Stück Glasziegel für Falzziegeldächer..........

65

24

14

12

16

15

80

80

70

80

22.    1 Stück flacher Firstziegel zu Post 16:

a)    naturfärbig .........

b)    mit Teer imprägniert.....

—    •70

—    •80

Neue Eindeckung.

23.    1 m² neue Ziegeldacheindeckung, die Ziegel der ganzen Fläche

in Mörtel gelegt, mit Beschaffung guter Dachziegel, des Mörtels aus .gut gebranntem Kalk und Flußsand, samt Handarbeit und Requisiten......................

24.    1 m² neue Ziegeldacheindeckung mit Beischaffung der Dachziegel und des Mörtels, wie Post 23, wobei an den Feuermauern, am First, an den Graten, ¹ an den Blechichsen und um die Dachfenster auf 2 Ziegel breit, die Ichsen jedoch, wrnn sie nicht mit Blech ausgedeckt werden, 2 m breit in Mörtel zu legen und die übrigen trocken eingehängten Dachflächen an den Ziegelfugen von inwendig gut mit feinem Mörtel zu verstreichen sind

25.    1 m bis 60 cm breite Terrasse, Attik oder Einfriedungsbrandmauern mit Dachziegel doppelt decken, an Allem und jedem

26.    1 m² Ziegeldach, bloß einbängen mit Hinaufräumen der nötigen

Ziegel........................

27.    1 nr Ziegeldachung, bloß einhängen, wenn die Ziegel am Dachboden deponiert sind..................

Bei Neueindeckungen ist die vorhergehende provisorische Einhängung im Preise mit inbegriffen.

2 • 80

2-20

2-80

— •30

— •20

Umdeckungsarbeiten.

28.    1 nr alte Ziegelbedachung, welche ganz in Mörtel liegt, wieder frisch umdecken, samt Zugabe der nötigen neuen Dachziegel bis zu 10 Prozent der umzudeckenden Dachflächen, dann Beigabe des Mörtels, Hinabräumen und Verführen des Schuttes

29.    1 nr alte Ziegelbedachung, welche ganz in Mörtel liegt, umdecken, wie Post 28, jedoch ohne Zugabe von neuen Ziegeln .

30.    1 m² alte Ziegelbedachung, wie Post 24, umdecken, mit Zugabe

der nötigen neuen Ziegeln bis zu 10 Prozent der umzudeckenden Dachflächen, dann Beigabe des Mörtels, inwendigem Bestreichen, Herabräumen und Verführen des Schuttes.........

31.    1 nr alte Ziegeldachung umhöbeln, ganz wie vorne, jedoch ohne

Beigabe von neuen Ziegeln............. . .

32.    1 nr Ziegelbedachung von innen mit Mörtel verstreichen . . .

33.    1 m² alte Ziegelbedachung abtragen, die Ziegel abputzen, bis

ins Erdgeschoß herablassen, aufschichten, den Schutt herabräumen und verführen .....................

34.    1 m², wenn die Ziegel bloß am Dachboden deponiert werden,

übrigens wie oben.....................

Bei Berechnung der Dachflächen sind die Zuschläge für Firste, Grate nicht besonders anzunehmen.

Verschiedene Arbeiten.

35.    1 nr alte schadhafte Ziegelbedachung, wie Post 23, ausbessern,

und zwar die Firste, Grate, Orts- und Fußsäume, Ichsen, Rauchfang- und Wetterleisten, Dachfenster etc., frisch mit Mörtel verputzen und patschokieren, die schadhaften und fehlenden Ziegel gegen neue auswechseln, den Schutt herabräumen und verführen, samt allem und jedem............

1*50

1 -35

— *85

— •24

— •40

— •40

36.    1 m'J alte schadhafte Ziegelbedachung, wie Post 24, ausbessern,

sonst wie Post 35..................

37.    Im Wetter-, Feuermauer- und Rauchfangleisten frisch anziehen,

samt Mörtel und Gerüst................

38.    Einen abgebrochenen oder beschädigten Rauchfangkopf erneuern und aufsetzen, mit Beigabe aller Erfordernisse samt Ausrüstung:

a)    bei einem einfachen Rauchfang, 1 • 5 m außer Dach hoch

b)    bei gekuppelten Rauchfängen pro Rauchfang .....

30. Eine abgebrochene Rauchfangkappe wieder erneuern und aufsetzen, mit Beigabe aller Erfordernisse, wie oben......

40.    Ein gewöhnliches, einfaches Dach aus Dachziegel auf einen

Rauchfangkopf aufsetzen, samt allem und jedem.......

41.    Einen Champion auf einen Rauchfangkopf aufsetzen und den

Kopf selbst wieder hersteilen, mit Beigabe aller Erfordernisse, wie oben, ohne Beistellung des Aufsatzes.........

42.    Einen schadhaften Champion oder Rauchfangkopf abtragen, an

allem und jedem...................

43.    Einen Rauchfang samt Kopf, soweit er außer dem Dache steht, patschokieren und weißen, mit allen Erfordernissen, wie oben:

a)    bei einfachen Rauchfängen:

a) bis zur verglichenen Höhe von 1¹/₂ m . . '.....

ß) für jeden ¹/₂ m mehr Aufzahlung.........

b)    bei gekuppelten Rauchfängen pro Rauchfang:

a) bis zur verglichenen Höhe von l¹/₂ w.......

ß) für jeden x/% m mehr Aufzahlung.........

44.    Den schadhaften oder gänzlich fehlenden Anwurf eines Rauchfanges erneuern, patschokieren und weißen:

a)    bei einfachen Rauchfängen:

a) bis zur verglichenen Höhe von 1 x/% m.......

ß) für jeden ¹/₂ m mehr Aufzahlung ...    •.....

b)    bei gekuppelten Rauchfängen pro Rauchfang;

a) bis zur verglichenen Höhe von lx/₂ m.......

ß) für jeden x/₂ m mehr Aufzahlung.........

45.    Für das Reinigen von Häng-, Saum-, Zwusel- oder Bodenrinnen samt Herabräumung und Verführen des Schuttes:

a)    wenn die Ausdehnung derselben bei einer Rinne mehr als

20 m beträgt, pro Meter..............

b)    wenn die Ausdehnung derselben unter 20 m mißt, pro Rinne .

46.    1 m Häng-, Saum-, Zwusel- oder Bodenrinnen vom Schnee reinigen, ohne Verführung des Schnees:

a)    wie Post 45 a)..................

b)    wie Post 45 b)..................

47.    Einen Wasserbottich mit Wasser füllen..........

48.    Einen Wasserbottich entleeren..............

Kronen

— • 40

— •40

fr- GO

10

50

50

12

2 • 40

20

Sehieferdeekerarbeiten.

Taglöhnungen und Fuhrwerk.

1.    Ein Schieferdecker-Gesellentag..............

2.    Ein Schieferdecker-Lehrjungentag (Handlanger).......

3.    Ein weibl. Handlangertag................

4.    Eine zw'eispännige Materialfuhr ohne Unterschied in welchen Bezirk

5.    Eine Fuhr Schutt, H/g w³ groß, wegführen........

Der Steigertagelohn ist gleich dem Lehrjungentaglohn.

6*60

4- 40 2-75 8‘ —

5-    —

Materialien inklusive Fuhrlohn. Mährisch-schlesische Sehiefersteine.

1. Schuppensteine.

0'08

6. 1 kg Schuppenstein, wovon 35 kg für 1 nr Eindeckung erforderlich sind.....................

2. Quadratschiefer per 1000 Stück.

Dimensionen in Zentimeter.

21    23    26    28    31    34    36    40    47

■21    23    26    28    31    34    36    40    47

Preise in Kronen

7. 62'— 80'— 108'— 145'— 180'— 215'— 240'— 280'— 415* —

ad Post 7. Für abweichend dimensionierten Schiefer wird der Preis durch Interpolation gewonnen, z. B. der Preis eines Quadratschiefers von 44 cm Seitenlange ergibt sich wie folgt:

47

47

Schiefer kostet Kronen 415* —

40

Preis des — Schiefers »

40

280' —

135* —

Preisdifferenz

135

Maßdifferenz: 7 cm, daher: - X 4 — .

’    7

77'14

hierzu

11

— Schiefer . .

357-14

3. Rechteckschiefer oder Schabionrechteckschiefer per

1000 Stück.

8.

Dimensionen in Zentimeter

18

26

CM CO

T-i CO

21

23

26

42

47

47

Preise in Kronen

58- —

9.

96-— 108 " — 148 " — 224-— 248' —

Ausländische Schiefer.

1. Englischer Schiefer.

a) Prima blau per 1000 Stück. Dimensionen in Zentimeter

30

15

CO CM

33

33

33

36

36

17

18

25

18

20

36    36 41

25 30 20

Preise in Kronen

85 — 130’— 100-— 115'— 175'— 140'— 160'— 215'— 260'— 200' —

41    42

25    21

Dimensionen in Zentimeter 46    46    51    56    56

23    25    25    28    30

61 61

30

36

Preise in Kronen

260'— 220'— 265'— 310'— 355'— 447'— 470'— 520'— 595'—

10.

33

33

18

25

b) Prima rot per 1000 Stück.

Dimensionen in Zentimeter 36    36    36    36    41    41

18    20    25    ’ 30    20    25

46

23

Preise in Kronen

150'— 195'— 150'— 185'— 215'— 245'— 210'— 260'— 270' —

Dimensionen in Zentimeter

46

51

56

56

61

61

25

25

28

30

30

36

Preise in Kronen

315'— 370'— 405'— 445'— 520'— 575' —

JOk

90°

Co

j XX,

\ XV

ib

90°

Ol = b

öl -b

Fig. 290.

11.

Fig. 291.

2. Rheinischer Schiefer (Thüringer). a) Normal-Schablonschiefer per 1000 Stück. Dimensionen in Zentimeter

05 er.

CO CO

47

47

Preise in Kronen

168' —

12.

235-— 295'— 380 * — 470'— 700' —

b) Fünfeckiger Litera-Schablonenschiefer per 1000 Stück. Dimensionen in Zentimeter

28

31

34

36

40

44

28

31

34

36

40

44

Preise in Kronen

205'— 255'— 330'— 385'— 475'— 565' —

c) Rechteckiger Schiefer per 1000 Stück, Dimensionen in Zentimeter

61

61

56

56

51

46

36

30

30

28

25

25

Preise in Kronen

680'— 560'— 510'— 430'— 375'— 330' —

40

25

Dimensionen in Zentimeter

46

41

41

23

23

20

eo

36

18

Preise in Kronen

285'— 290-— 250'— 210'— 180'— 150' —

3. Belgischer Schiefer.

14.

a) Prima blauer und grüner rechteckiger Rimogner Schiefer per 1000 Stück.

Dimensionen in Zentimeter

r.

61

30

O 05

51

25

46

25

23

Preise in Kronen

200' —

rO

445'— 400' — 365*— 250'— 220- — Dimensionen in Zentimeter

ol=7

IC 4-

iH IO

ec l o

36

20

Fig. 292.

Preise in Kronen

190 • — 155'— 165'— 135' —

15. b) Prima grüner sechseckiger rechtwinkeliger Rimogner Schablonenschiefer Dimensionen in Zentimeter

32

25

23

20

18

32

25

23

20

18

Preise in Kronen

200'— 130'— 122'— 112'— 100' —

4. Französischer Schiefer.

16.

a) Prima rote und violettrote rechteckige St. Annaschiefer per 1000 Stück.

Dimensionen in Zentimeter

50

45

25

25

Ol

40

25

Preise in Kronen 315'— 260'— 235'— 230'— 185' —

Dimensionen in Zentimeter

36

36

CT.

33

25

21

18

18

Preise in Kronen

190'—    160-—    140'—    120' —

17.

5. Eternitschiefer.

Naturfarbig und blaugraue Fußsteine, Schablonen, Ansetzer, Quadrat-und Rechtecksteine, Saum- und Firststeine für die verschiedenen Deckungsarten per 100 Stück.

Dimensionen in Zentimetern

40

40

30

30

20

20

15

15

40

20

30

15

20

10

15

Preise in Kronen

28'60, 14'60, 16'60, 8'60,    7'80,    3'80,    4'70,    2'30.

Sonstige Materialien.

18. 1000 Stück Kupfernägel, zusammen 2 kg schwer . .

» verzinnte Eisennägel .........

» unverzinnte Eisennägel.........

Kronen

1 9.

10' — 4' — 2'50

21.    Ein. Kreuznagel zu First und Grat............

22.    1 kg Kupferdraht...................

23.    1 Stück Haftel von Weißblech oder verzinntem Draht . . .

24.    1 m 20 cm breites Firstblech samt Ölanstrich, oder verzinntes

Eisenblech......................

25.    100 Stück Eternit-Hohlsteine ⁴%₂ cm..........

26.    1000 Stück Sturmklammern für Eternitschiefer-Eindeckung . .

Schiefernägel verzinkt 30 mm lang......

27.

28.

35

Kronen — •20 6* — — *02

1 • — 28*50 11*50 1-75

2- —

29.

40

30. 1000 Stück Schiefernägel aus Kupfer 30 mm lang

31.

35 »

32.

40

33.    Ein Schaff feiner Weißkalkmörtel mit Flußsand ......

34.    Ein Schaff feiner Mörtel aus Romanzement und Flußsand . .

35.    Ein Schaff Mörtel aus Portlandzement und Flußsand    .    .    .    .

36.    1 ms feiner, guter Weißkalkmörtel mit Verwendung von Flußsand

37.    1 m?> feiner Mörtel aus gutem Zementkalk (hydraulischer Kalk)

und Flußsand ....................

38.    1 ms feiner Mörtel aus Portlandzement und Flußsand    .    .    .    .

2 * 50 5- — 5-75 6 • 50 1 • — 1- — 1-40 lß • —

18 • — 20 • —

Neue Eindeckung

inklusive Transport, Material und Arbeit.

a) Mit mähriseh-sehlesisehem Schiefer.

39.    1 m² neue Eindeckung mit Schuppenstein ............

40.    1 m² neue Eindeckung mit Quadratoder Rechteckschiefer.....

b) Mit ausländischem Schiefer.

1. Mit englischem blauen oder roten Stein.

41.    1 m² Diagonaldeckung.....

42.    1 m² Eindeckung parallel zum First

doppelt gedeckt........

43.    1 m² Eindeckung im Dessin nach

Zeichnung hei Diagonaldeckung oder Paralleldeckung zum First . . .    5‘30

2.    Mit rheinischem Schiefer.

44.    1 m² Eindeckung mit Normal-

Schablon- oder Litera-Schablon-schiefer ...........

45.    1 m² Eindeckung mit rechteckigem

Schiefer...........

3.    Mit belgischem oder fran

zösischem Schiefer.

40. 1 m² Eindeckung mit Schiefer, nach Post 14, 15 und 16    .....

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Auf Latten, wobei die Fugen an der inneren Dachfläche mit Zement (Post 38) zu verputzen sind

Auf Schalung oder Schindel samt Dachpappenunterlage

3 <U

■'S ö

mit

verzinnten

Eisennägeln

.trs

Eisennägeln

mit Kupfer-

nägeln

mit

verzinnten

Eisennägeln

mit

Eisennägeln

Kronen

Kronen

3- —

2*40

2-30

3-10

4* —

5 * 20

4* —

5* —

5* —

2-48

2 • 40

3- —

2-40

2 • 30

3 • 68

3-60

3 • 80

3 • 50

3*40

4-88

4-80

5* —

4-68

4 • 60

5* —

3 • 60

4 • 40

4-40

4 • 90

3-50

4-30

4-30

5-30

4- —

5* —

5* —

4-80

4*70

3-68 3*50

4-40

4*30

4-40

4-30

18

47.

48.

c) Mit Eternitsehiefer.

1 nr neue einfache Eindeckung mit Schablonen, Waben oder Quadratschiefer, naturfarbig ohne Schalung oder Lattung, sonst an allem und jedem :

bei einer Übergreifung von 5 cm......

» '    ß    »    . ’. *. . .    .

7    ».......

»    8    »    ......

»    9    »    ......

»10» ......

>>

' »

1 nr neue Doppeleindeckung sonst wie vor: bei einer Übergreifung von 4 cm .    .

Umdeckungsarbeiten, wobei der fehlende Stein bis zu 10°/0 der ganzen umzudeckenden Fläche und g alle erforderlichen sonstigen Materialien g " neu beizugeben sind. a) Mit mähriseh-sehlesisehem Schiefer.

49.    1 nr Umdeckung mit Schuppenstein —•

50.    1 nr Umdeckung mit Quadrat- oder

Rechteckschiefer.......

b) Mit ausländischem Schiefer.

1. Mit englischem blauen oder roten Stein.

51.    1 nr Diagonaldeckung.....

52.    1 m² Umdeckung parallel zum First

doppelt gedeckt........

53.    1 nr Umdeckung im Dessin nach

Zeichnung, bei Diagonaldeckung oder Deckung parallel zum First .    -2 •-—■

2.    Mit rheinischem Schiefer.

54.    1 m² Umdeckung mit Normal-

Schablon-, Litera-Schablon- oder rechteckigem Schiefer.....1 • 80

3.    Mit belgischem oder fran

zösischem Schiefer.

55.    1 m² Umdeckung mit Schiefer nach Post 14, 15 und 16

Auf Latten, wobei die Fugen an der inneren Dachfläche mit Zement (Post 38) zu verputzen sind.

mit

verzinnten

Lisennägeln

'S B

Eisennägeln

mit 30/30

mit 40/40

cm Steinen in Krone n

3 * 60

3- 80

4- 05

4- 40 4*70

5- 10

5 • 50

5- 70 5 ’ 90

6- 10

3-10

3-25

3- 40 3 * 60 3 • 80

4-    —

5‘ —

5-10

5*25

5*40

Auf Schalung oder Schindel samt Dachpappenunterlage

mit Kupfernägeln

mit

verzinnten

Eisennägeln

mit geschmiedeten Eisennägeln

Krön

1 • 50

1*66

1*86

1 • 80

Kronen

1*40

1 • 10

l-20 l- io

1 *36! 1 -28

1-56 1-48

1-68 1 * 60

1*48 1*40

1*48

1*

1-30

1-50

1-70

1-80

1*60

1 * 60

1-20

1-40

1*52

1-28

1-28

Verschiedene Arbeiten.

56. 1 nr Schieferbedachung, von innen mit Zementmörtel verstreichen 1 nr alte Schieferbedachung abtragen, die Steine bis ins Erdgeschoß herablassen, aufschlichten, den Schutt herabräumen und verführen....................

57.

0-92

1*12

1 -32

1-44

1-20

1-20

Kronen

— •28

58.    1 m² Schieferbedachung, wie Post 57, wenn die Steine bloß

am Dachboden deponiert werden . . . •.........

ad Post 56, 57 und 58. Bei der Berechnung der Dachflächen sind dieZuschläge für Firste, Säume, Grate etc. nicht zu verrechnen.

59.    1 m Wetter-, Feuermauer- oder Rauchfangkopfleisten frisch an-

ziehen, samt Mörtel und Gerüst.............

60.    Einen abgebrochenen oder beschädigten Rauchfangkopf erneuern und aufsetzen, mit Beigabe aller Erfordernisse samt Ausrüstung:

d) bei einem einfachen Rauchfang...........

b) bei gekuppelten Rauchfängen pro Rauchfang......

61.    Eine abgebrochene Rauchfangkappe wieder erneuern und aufsetzen, mit Beigabe aller Erfordernisse, wie oben ......

62.    Einen Champion auf einen Rauchfangkopf aufsetzen und den

Kopf selbst wieder herstellen, mit Beigabe aller Erfordernisse, wie oben......................

63.    Einen schadhaften Champion oder Rauchfangkopf abtragen, an

allem und jedem...................

64.    Einen Rauchfang samt Kopf, soweit er außer dem Dache steht, patschokieren und weißen, mit allen Erfordernissen, wie oben:

d) bei einfachen Rauchfängen:

a) bis zur verglichenen Höhe von H/2 m......

ß) für jeden V₂ m mehr Aufzahlung........

b) bei gekuppelten Rauchfängen pro Rauchfang:

a) bis zur Höhe von 1 x/% m............

ß) für. jeden ¹/₂ m mehr Aufzahlung........

65.    Den schadhaften oder gänzlich fehlenden Anwurf eines Rauchfanges erneuern, patschokieren und weißen:

a)    bei einfachen Rauchfängen :

a) bis zur verglichenen Höhe von ll/₂ m......

ß) für jeden ¹/₂ m mehr Aufzahlung........

b)    bei gekuppelten Rauchfängen pro Rauchfang:

a) bis zur verglichenen Höhe von li/₂ m......

ß) für jeden ¹/₂ m mehr Aufzahlung........

ad Post 64 und 65. Jeder begonnene ¹/₂ m wird als ¹j% in behandelt.

66.    Für das Reinigen von Häng-, Saum-, Zwusel- oder Boden-rinnen samt Herabräumung und Verführen des Schuttes:

a)    wenn die Ausdehnung derselben hei einem Gebäude mehr

als 20 m beträgt, pro Meter............

b)    wenn aber die Ausdehnung derselben unter 20 m mißt,

pro einem Gebäude................

67.    1 m Häng-, Saum-, Zwusel- oder Bodenrinnen vom Schnee reinigen, ohne Verführung des Schnees :

«)-wie Post 66 a)................

b) wie Post 66 b) ................

68.    Einen Wasserbottich mit Wasser füllen..........

69.    Einen Wasserbottich entleeren .............

Kronen

-•25

— •40

8‘ — 4- —

10 • —

8- —

2' —

— •12

2*40

Kupferschmiedarbeiten.

Taglöhnungen.

1.    Ein Gesellentaglohn mit Werkzeugabnützung

2.    Ein Zureichertaglohn mit........

7* —

3 • 50

18*

Materialien.

CO Th ‘O ST I> x Cl o H cJ w ^

n H H

1 kg Kupfer................

1 » Lötzinn................

J » Minium kitt ..............

J » Leinöl................

1 » harte Holzkohlen............

1 Stück Rohrhaken für 15 bis 20 cm weite Rohre Schelleisen für 15 bis 20 cm weite Rohre Rinnenhaken samt Nägel, 1 kg schwer

Spitznagel von Kupfer........

Nietennagel von Kupfer........

1000 Stück verzinnte Decknägel........

1000 Stück schwarze Decknägel........

Kronen, 2 ‘ GO 2 * 90 1'20 1 • 20 — '12

—    •34

—    *80 —-oo — •06 — •08

2' — 1 • —

Bauarbeiten.

a) Dacharbeiten.

15.    1 kg flache Dacheindeckung, Ichsen, Zwischenrinnen, Dachsäume und Gesimseindeckungen, samt Material, Zufuhr und aller Arbeit

16.    1 kg Ablauf- oder Stehröhren ohne Unterschied der Dimensionen, samt Material, Zufuhr und aller Arbeit, jedoch ohne Rohrhaken

17.    1 kg Hänge- oder Dachsaumrinnen samt Material, Zufuhr und

aller Arbeit, jedoch ohne Rinnenhaken..........

18.    1 kg geschweifte Turmdacheindeckung von stärkerem Materiale

als bei der flachen Dacheindeckung, samt Material, Zufuhr und aller Arbeit...................

19.    1 kg äußere Vorköpfe oder Wasserkessel, samt Material, Zufuhr

und aller Arbeit...................

3 • 70

3-70

3 • 50

4*20

4*10

(0.

IC

b) Gebäudebestandteile.

1 kg Vorköpfe und Röhren zu Ausgußgränden, samt Material

Zufuhr und aller Arbeit...............

1 kg Bodenrinnenausfütterung.............

4*20

3'7f>

(N 03 ^ iO (M (N CT (M

Ci

to

0°

IC

c)    Küchengeräte.

1 kg neues kupfernes, innen verzinntes Kochgeschirr . . . . 1 » neue kupferne Wasserwanne, innen verzinnt samt Messingpipe

1 » neuer kupferner Bordkessel, innen verzinnt......

1 » neuer kupferner Löffel, innen und außen verzinnt . . .

d)    Wasserleitung.

1 kg gegossener Seiher nach Zeichnung, samt Material und

Arbeit.......................

1 Stück neuer Überfallseiher in ein Bassin, samt Material und

Arbeit .......................

1 kg neuer Überfallseiher größerer Gattung mit einem 30 cm weiten Kopf, samt Material und Arbeit..........

e) Reparaturen.

1 m² Dacheindeckung aufreißen und reparieren samt allen Befestigungsmitteln ...................

4- — 3*40

3- 70

4- 70

4-50

4-20

3-70

3'50

Diverse Arbeiten.

a) Neue Gegenstände.

30. Ein neues Spritzrohr von Kupfer, samt Ventil und mit allem Zugehör .......................

31.    Ein neues Spritzrohr von Kupfer ohne Ventil, sonst mit allem

Zugehör.......................

32.    1 Stück neues Ventil, samt Einlöten...........

33.    1 Stück kupferner Aufsatzstutzen, 1 kg schwer, samt Material

und Arbeit......................

Kronen

15' — 4'50

34.    1 Stück neues Gewinde samt Einlöten

» neues Vorsteckdeckerl von Kupfer neue Tragspange von Eisen . . neue Klammer von Eisen . . . neuer Kloben von Eisen . .    .

4'10

3'50

1'30

b) Reparaturen.

39.    1 Stück neues Ventil bloß einlöten . .

44.    Dampfleitungsröhren, pro Kilogramm, samt Verbindung . .

» kupfernen Aufsatzstutzen bloß mit Zinn verlöten . . Gewinde bloß einlöten.............

» Spritzrohr zusammenlöten .    .

neue Messingpipe samt Einlöten

1 • 50 1-30 1-20 1 • 50 3-80 3-50

Bautischlerarbeiten.

Taglohn und Materiallieferung.

1.    Ein Gesellentag samt Aufsicht, Requisiten und Werkzeugabnützung

2.    Ein Lehrjunge pro Tag................

3.    1 kg Leim......................

7 • 50 3* — 1-20

Türen, Windfänge und Haustore. Einzelne Bestandteile von Türen und Toren.

d) Türstöck'e.

Tannen- Kienföhren-

3 a). 1 ni rauher Stock aus 5 cm starken Pfosten Fichtenholz Lärchenholz nach der lichten Türöffnung gemessen:

a)    15 cm breit...........

b)    30 cm breit...........

4.    1 m rauher Stock aus 8 cm starken Pfosten:

Kronen

—    •45

—    •85

Eichen

holz

a)    15 cm breit...........

b)    30 cm breit...........

5. Für gehobelte Stöcke, wie Post 3 und 4,

wird auf die dort angesetzten Preise ein Zuschlag von 35 % vergütet.

0.    1 m gehobelter und gefalzter Parapetstock,

aus 8 cm starkem Staffelholz......

— •70 1-20

— •92

1-20

b) Türfutter.

7.    1 m² glattes Türfutter ohne Unterschied der

Dimension..............

3.    1 m² eingefastes und gekehltes Türfutter

ohne Unterschied der Dimension.....

2-80

4-20

c) Tür-, Falz- und Zier Verkleidung.

— •45

9. 1 m glatte Verkleidung bis zur Breite von 10 cm 10. 1 m eingefaste und gekehlte Verkleidung:

a)    bis 10 cm breit..........

b)    über 10 cm breit.........

—    •55

—    •80

SSSlSläliiiiS-'- •===£.....

......... ■ ■"niji."--—-----------------

Jijgj

„ii

giüil

((kl

kl

II

I

Hl

II

vi

■■■

IIS

JP

a f Sill

ill

ii /T\ i

im i

!|

II

551

H//

SS

Sil

1811*

111    ..r'-S- ::-l;

Bfil

Wälki

Imggl

Fig. 293.

VI

% i;

Ii

ll I ii!

d) Gehobelte Türfußtritte.

11.    1 m² 2V₂ cm starker Türfußtritt.....

12.    Bei über 2a/₂ cm starken Fußtritten wird

pro Zentimeter Mehrstärke ein Zuschlag geleistet von..............

Tannen

oder

Fichtenholz

Kienföhren-

oder

Lürchenholz

Kronen

Eichenholz

4- —

8- —

— •40

e) Türen.

13.    1 m² einflügelige Tür, auf einer Seite mit

gekehltem Fries und Füllungen, auf der anderen Seite glatt, aus 4 * 5 cm starken Pfosten, ohne Unterschied der Dimensionen, samt Einrichten...........

\'

'V

an

TT

o'

Jlpi

\C‘

II

j2*

I-

I!

i'ii

ps

>CJ

hOj

fl,

■/

•' <

sa

T*

Sin

li

>©<

5§<

Fig. 294.

Tannen

oder

14.    1 m¹ einflügelige Tür, wie Post 13, jedoch beiderseits gekehlte Fries und luillungen

15.    1 in² zusammengestemmte ein- oder zwei

flügelige Tür, ganz wie Post 13, jedoch beiderseits glatt, mit Schlagleiste.....

1G. 1 m² jalouartig verschalte, ein- oder zweiflügelige Tür, sonst wie Post 15    . . . .

Kienföhrenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Eichen

holz

6-50

7-50

5-40

6 • 30

G • G0

7 • 50

m ffl

w mm

i III ! II h

M

tm

«Ö

:

II:

:: n:: ;7 p:

\\

\m

I Ir 1] II ll

Jj^' .............

raa

laxiMTfig

: :

\-\A

Ti

=^j|i I

Hfl fl

Wm I

1!

Mil

II

iSi

Hfl

PSB I® SS

fi

WBB

i l/i

il

•Y-/

/Jl

Fig. 295.

17. 1 nr Doppeltür nach Fig. 293, 294 und 295

kostet pro Quadratmeter........

reich ausgestattete Haustore mit sehr viel Holzschnitzerei kosten pro Quadratmeter

sogar bis . .............

aus 5 cm starken Pfosten, mit beiderseitigem Fries und F'üllungen, samt beiderseitiger Schlagleiste, sauber und rein gearbeitet, ohne Unterschied der Türdimension, samt Einrichten ad Post 15. Füllungen und Friese gleich dick.

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Kienföhrenoder Eichenholz

30 • —

40 • —

60 • —    70 ■ —

7- —

8 * 50

f) Türbekrönungen.

18. 1 Stück Türverdachung (mit wegnehmbarer Aufschrifttafel), und zwar:

a)    für Doppeltüren .........

b)    für einflügelige Türen.......

18*— IG • —

mm

u,

li;

;gg=srg|

SKS5SSS3S3

"t*** ™*"-

Fig. 29G.

Ti

Jl.g»

fr

Vollkommen fertige Zimmertüren mit allen Bestandteilen.

d) Einflügelige Türen.

19.    1 m² einflügelige Tür, die Tür wie Post 14, samt Falz und Zierverkleidung, und zwar:

d) mit 15 cm breitem, 5 cm starkem Stocke

b) mit 30 cm breitem Stocke.....

20.    1 m², wie Post 19, jedoch mit rauhem,

15 cm breitem Stocke, eingefastem und gekehltem, 15 cm breitem Futter.....

21.    1 m² Tür, wie Post 19 und 20, jedoch mit

20 bis 30 cm breitem Stock und Futter .    14‘50

22.    1 m², wie Post 19, mit 2 rauhen, je 15 cm breiten Stöcken und gekehltem Futter, und zwar mit:

a)    bis 45 cm tiefem Futter

b)    »    60 »

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Kienföhrenoder Eichenholz

11- — 13 • —

12*50

17    * —

18    * —

Igi

ii

:i

’i

* .........mm    '•*-.......—........■.......• ' 1

"'s

,i:

Hf

il

i»

•i

t,

!!!

ÄiÄ

ir

ti

3    :y

;i

■^1

Fig. 297.

Kienföhrenoder Eichenholz

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

c)    bis 75 cm tiefem Futter

d)    »    90 »

e)    »

/) »

19    *—    — •—    — • —

20    • — —• —

O Ol

2 2 • — — — • — 23. Werden in den Fällen von Post 19 bis 22 Spaliertüren verwendet, so ist von den Preisen dieser Posten der Betrag von 1 * 5 Kronen in Abzug zu bringen.

ad Post 22. Irntter über 60 cm Tiefe müssen ein aufrechtes Mittel-

stück erhalten.

: ir

i!

j “3^

IW

l'Y ,

pl

i«

ii

rs~

Jä

Fig. 298.

|P«

..............

Die Türen    nach Fig.    29G    samt    Details

Fig.    297;    die    Tür    Fig.    298    mit    Details

Fig.    299    und    Fig.    300,    ferner die    Türen

Fig.    301,    302    und    303    nqich    den    Details

Fig. 304 und 305 sind zu den Preisen von 20 bis 100 Kronen erhältlich.

Tannen

oder

Fichtenholz

Kienföhren

oder

Lärchenholz

Kronen

Eichenholz

b) Zweiflügelige Türen.

24.    1 m² Tür, wie Post 17, mit 5 cm starkem,

12 • —

15 cm breitem rauhen Stocke, mit Falz und Zierverkleidung, gekehltem Futter, mit Fries und Füllungen, sauber und rein gearbeitet, samt Einrichten ............

25.    1 m² Tür, wie Post 24, jedoch mit 20 bis

30 cm breitem Stock und Futter.....

26.    1 m² Tür, wie Post 24, jedoch mit 2 rauhen, je 15 cm breiten Stöcken und Futter, und zwar mit:

EL;

|N

DT

::⁻4

;;

I.

|i

'ÄS

I

Fi

»■>

-•

^5S5S>

II

m

Vi

II

mtmm»

Fig. 299.

Tannen

oder

Fichtenholz

Kienföhren

oder

Lärchenholz K r o e n

Eich en-holz

a)    bis 45 cm tiefem Futter . .

f)    » 120 »

27. 1 m² Tür, wie Post 24, jedoch der Stock aus 8 cm starken Pfosten........

60 » 75 » 90 »

15 ’ — IG • — 17 ’ — 18- — 19* — 20 • —

1!

ÄS*

III

Sa

SS

......\

SS

HB

Fig. 300.

T annen-oder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Kienföhrenoder Eichenholz;

28. Bei Türen, wie Post 25 und 26, wenn bei denselben Stöcke aus 8 cm starken Pfosten verwendet werden, wird pro Quadratmeter

ein Zuschlag gerechnet von.......

ad Post 26. Futter über 60 cm Breite müssen ein aufrechtes Mittelstück erhalten.

Zweiflügelige Türen nach Fig. 306, 307 und 308 kosten 48 bis 100 Kronen.

c) Sonstige ein- oder zweiflügelige Türen.

29. Türoberlichten und Anhängfenster werden in das Flächenmaß der zugehörigen Türe mit eingerechnet.

.....y₍-

. V .......■ ....    ..    ..... .......

N fj

|=7

Sr

fvl!

ss

h//

......, '

15

Fig. 301.

■ ■>;

...........wü8gif»-g-gaai

■f j

.

\\{j

»ä

Sä.

flgg|

■< I

Tannen

oder

ii

:|(

;i

SO. Bei Glastüren, Türoberlichten und Anhängfenstern wird von dem Flächenmaß des mit Fichtenholz Lärchenholz

Kronen

Kienföhrenoder Eichenholz

Gaslicht versehenen Teiles 5 °/₀ abgezogen.

31.    Bei Türen, welche sich ins Futter öffnen, wird auf die Preise der Posten 19 bis 28 10% zugeschlagen.

32.    Bei zweiflügeligen Türen von ungleicher Flügelbreite und doppelten Schlagleisten wird auf die gewöhnlichen Flügeltürenpreise 10 % Zuschlag geleistet.

8 • 50 9-50

d) Hauseingangstüren ohne Stock.

33.    1 nr zweiflügelige Tür aus 5 cm starken Pfosten von glatter, verleimter Arbeit, ohne Unterschied der Dimension, samt Einrichten

34.    1 m² Tür, wie Post 33, jedoch verschalt .

9-50 12 * —

ri

ff

fei

li

»ssaassai

'

Fig. 302.

fl

TT

Li

- ... . ...

35. 1 nr Tür mit zwei gleich oder verschieden breiten Flügeln aus 5 cm starken Pfosten mit Sockel, verstemmten Friesen und doppelten Schlagleisten, jeder Flügel mit 3 bis 8 eingesetzten, abgekröpften Füllungen oder auf Jalouart, entweder ganz zum Aufgehen oder mit durchlaufendem Kämpfergesimse und festem Oberteile oder Glaslichte mit Sprossen, ohne jede Bildhauerarbeit........

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Kienföhrenoder Eichenholz

15 * —

20*—    46* —

e) Haustore ohne Stock.

36.    1 nr Wagenschupfentor aus 5 cm starken

Pfosten, mit harten Einschubleisten, außen verschalt .......-.......

37.    1 m² Tor, wie Post 36, jedoch aus 8 cm

starken Pfosten............

13*50    15*60

27*—    34* —

72* —

ts=ar=

ÄS

■o

fr

Hi c

: i£_

Öl!

mg

.#=

as.

..s !

Fig. 303.

Zr.......

f) Abteilungswände und Windfänge.

38.    1 m² Abteilungswand aus 4 cm starken Laden, gefedert oder mit Deckleisten, samt Gesims und Sockel, samt allen Materialien, Arbeit und Aufstellen:

a)    beiderseits gehobelt........

b)    einerseits gehobelt.........

39.    1 m² beiderseits gehobelte Abteilungswand aus 4 cm starken Laden, entweder bloß mit Sockel oder mit Parapet samt Sockel, oben mit einem Deckstücke mit Gesims, Wand und Parapet mit Fries und Füllungen, nach Erfordernis auch mit Türen, alles sauber und rein gearbeitet, samt Aufstellen . . .

Plafonds bei Windfängen werden mit demselben Preise vergütet.

Tannen- Kienföhrenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

oder

Eichen

holz

5- —

4’ —

7 • 50

fi™

Kg‘

I

fi

l;

ift

|f

-Vi¹*

«//

zzzsssz

IS .-: i

.■::>5

fp

Bi II

, ■ '*>

Ml

Si

IP

-.v-. li

’S'

~j j

if

bi

rbs

3t9#WKT«

sss

_______—

gjg___________

Fig. 304.

Tannen

oder

40.    1 m~ Abteilungswand, wie Post 39, mit

Glaslichten und Sprossen, entweder fest oder Fichtenholz mit Schub- oder gewöhnlichen Fensterflügeln, samt Kämpfer und Oberlichte......

41.    1 m'J Holzwand oder Windfang, wie Post 39 oder 40, jedoch aus 5 cm starkem Holze, samt Kämpfer- und Oberlichte:

ä) ohne Parapetstock ........

b) mit Parapetstock.........

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Kienföhren

oder

Lärchenholz

Kronen

Eichenholz

8 * 50

10- 50

11- 50

12 * — 13 * —

26" — 28- —

W'/

y/v

/W

5&

1: I

"A

ti

mm

ff

|fe| j E

1

liq

gMggj»

lb

lll

esa

l-

üf

11

'.'s

.i

■I

II i i

__i

|II

ri

■I

U.

i.

f.L.

-r*

' no>-

..rr^ <•

ruM

ff

'(^

Cr;

Fig. 305.

42. 1 m² L a m b e r i e n mit Gesims und Sockel aus

Tannen-°der

4 cm starkem Holze, inklusive Beigabe und Be- Fichtenholz Lärchenholz

Kronen

Kienföhrenoder Eichenholz

festigung der Polsterhölzer in die Mauer, u. zw.:

a)    die Laden gefedert oder mit Deckleisten

b)    mit Fries und Füllungen......

sc -

to CT!

20 • —

Reparaturen an Türen und Toren.

a) An gewöhnlichen Türen und Abteilungswänden.

43. 1 m² Schlagleiste abzunehmen und eine neue bis 10 cm breite Schlagleiste wieder anmachen

... .

’i&h'

fr—■—

II

Fig. 306.

T'

•I L.

• .....

44.    Im neues Friesstück in eine alte Tür anfertigen, samt Losnehmen des schadhaften, Einrichten und Befestigen des neuen . . .

45.    1 m² neue Füllungen in eine alte Türe ein-

setzen, nebst Losnehmen der alten Friesstücke und wieder festmachen......

46.    1 m gekehlte Türverkleidung abnehmen, aus

bessern und wieder festmachen, ohne Beigabe neuen Materiales.........

•47. 1 m alte, glatte oder gekehlte Türverkleidung abnehmen und dafür eine neue anmachen, und zwar:

Tannen-oder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

4- —

— • 50

Kienföhren

oder

Eichen

holz

19*

iu:

Bl':

ise^sasggpiiii

i"~r

■I:

•r

MSB

Hi

r:'i

*;r

zzür

J

- .............

'4

1,

m\

ifj

1c-

Fig. 307.

r^r-

, '-“rrsrr^x

I:

yBlt

Li !

>' ■■ II«*. III»

r-

Viaa

d) wenn ein neues gekehltes Stück bis 10 cm breit...........

b)    wenn ein neues gekehltes Stück über

10 cm breit . . ........ .

c)    wenn eine neue glatte Verkleidung . .

Tannen

oder

Fichtenholz

Kienföhren

oder

Lärchenholz

Kronen

Eichenholz:

— •80

— •70

Wenn die Reparaturen, und zwar solche mit Holzbeigabe, an Objekten aus Kienföhren-, Lärchen- oder Eichenholz vorgenommen werden, so-werden die eingesetzten Reparaturpreise in demselben Verhältnisse erhöht, wie die Preise der verschiedenen Holzgattungen für neue Arbeiten differieren, wenn nicht schon durch spezielle Preisansätze vorgesorgt ist.

fl -

I II

JiJ

fvT

IS

?/

■HhS

»SSSB

~~i n~j i

>.«Msar .. -*

Agassi

ll!

:i

: fi

»I

j"

S*

ii

s;

fess

'.V

'v-7.

|!=ä

||

§1

pjj

:|

kr

^tesa=ssasa#

Ul

1.

Hl

1 |4

Üt.

Fig. 308.

rr?~5

sss

t;-

TH?

L......

■v ”

3P~5»‘~

$ PHI

SB. S

48.    1 m² gekehltes Futter losnehmen, reparieren

und wieder festmachen.........

49.    1 m² altes Futter abnehmen und hierfür ein neues Futter einmachen, und zwar:

a)    wenn das neue Futter gekehlt . . . .

b)    wenn das neue Futter glatt.....

50.    Bei einer Türe die Füllung herausnehmen

und einen Kittfalz für die Verglasung her-stellen, pro Meter Kittfalz........

51.    1 m² alten Fußtritt wegnehmen.....

Tannen

oder

Fichtenholz

2 • 50

6 • 40 4 * GO

— • 80

Kienföhren-

oder Eichenholz Lärchenholz Kronen

— •80

b) An Toren, Hauseingangstüren und W indfängen.

52.    1 m² Sockel abnehmen und hierfür einen neuen

anfertigen, anpassen und festmachen .    . .

53.    1 m Schlagleiste abnehmen, eine neue bis 15 cm Breite anfertigen und festmachen . .

54.    1 m Kämpfergesimse abnehmen, das neue

bis 15 cm Breite und 25 cm Höhe anpassen und befestigen............

55.    1 nr alte Füllung herausnehmen und dafür

neue ein setzen, sowie die durch das allfällige Beschädigen beim Auseinandernehmen der Friese entstandenen Reparaturen bewerkstelligen .............. .

56.    1 m neues Fries herstellen, nebst Abnehmen

des alten und den hierdurch erforderlichen übrigen Reparaturen..........

57.    1 m Haustor nach der ganzen Breite unten abschneiden und den Sockel wieder gleichzurichten, inklusive Aus- und Einhängen

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Kienföhrenoder Eichenholz

4-80

1 * 50

5' —

7' —

7- —

6‘ —

9-60

1-80

3- —

6-— 12 • —

8•50    17-—

8*50    17 • —

Fenster.

Vollständig fertige Fenster samt allen Bestandteilen.

58. 1 m² ein- oder mehrflügelige Fenster, in der Stocklichte gemessen, mit inneren und äußeren Flügeln, nach Detailzeichnung, bestehend aus ⁵/ig bis ⁵/i9 cm starkem gehobelten und gefalzten Pfostenstock, den äußeren und inneren Rahmenstöcken, Verkleidungen oder Verdopplungen, den Flügeln samt Kämpfer und eventuellen Mittelstücken, Wetterschenkeln etc., sauber und rein gearbeitet, samt Einrichten, einschließlich des 3—4 cm dicken Fensterbrettes bis 25 cm Breite, jedoch ohne Verglasung und Beschläge, und zwar:

d) bis 0"25 m² lichter Fläche.....

b) über 0 • 25 m² bis 0 * 50 m² lichter Fläche » 0 • 7 5 »

» 1-00 »

» 1*25 »

» 1'50 »

» 1-75 »

» 2•00 »

» 2•50 »

» 3-00 »

» 3-50 -»

» 4•00 » .

c)

d)

e)

/)

h)

i)

l)

m)

»    0*50 »

»    0-75 »

» 1-00 »

»    1"25 »

»    1*50»

»    1-75 »

» 2'00 »

»    2’50 »

»    3*00 »

»    3"50 »

und darüber

30 ‘ — 22 ’ — 18' — 16- — 14-50 13*50 12-50 12 — 11-50 11 • — 10-50

36' — 26-40 21-60 19-20 19-20 16-20 15 * — 14-40 13-80 13-20 12-60

75* — 55 • — 45 • —

40 • — 36-25 33-75 31-25 30 • — 28-75 27-50 26-25

25- —

59.    Öffnen sich die äußeren Fenster nach innen, so wird ein Zuschlag von 20 % für Mehrarbeit etc. gerechnet.

60.    Werden bloß äußere oder bloß innere Fensterflügel verwendet, so erfolgt von Post 58, bzw. 59 ein Abzug von 30 °/₀ des ermittelten Preises.

10- —

12" —

Wm

/f

■»

'dm

SM

ISSS

. mmF

■JMsSSSSSä

HÜ

r~<    " ff,

—rnf

i il r

. Lg

rvr

Fig. 309.

7k

■. :

r; - -1

ft

ütevj

h|

.

Mi

;:j-

? \ l Vl

i!i

- Y

II J

II

:iN[ III2JI

: ' 5 f|ffej|ÄÄj

|||y|||!

5 = • wfc

*

**r?*r<

i Ir r

■?v§RSi« $

fr

-fl

Fig. 310. |

m.

61.

1 m- Fenster ohne Pfostenstock und ohne Fensterbrett, bloß mit ⁵/₈ cm Rahmenstock, samt Kämpfer und Mittelstück und äußeren oder inneren Flügeln:

Tannen

oder

Fichtenholz

Kienföhren

oder

Lärchenholz

Kronen

Eichenholz

a)    bis 0-25 /«“’ lichter Fläche . .

b)    über 0 ■ 25 mr bis 0 * 50 tn² lichter Fläche 12 * —

c)    »

d)    »

* e) »

15 ‘ —

/) *

g) »

h)

0 • 50 » 0-75 » 1-00 »

1- 50 »

2- 00 » 2-50 »

und darüber

0-75 »

1-

2-

2-

3*

00005

O O O lO -

11- —

io- —

9- — 8-50 8- —

18" — 14*40 13-20 12 * — 10 • 80 10-20 9-60

37*50 30" — 27*50 25- — 22-50 21-25 20' —

7-50

9-—    18-75

Ifc

■yjf

«§S

ZZ&.

11

u-J

Fig. 311.

62.    Ist der Fensteroberteil gebogen, so wird die Lichtnäche im Rechtecke mit der lichten Schlußhöhe gerechnet und zu dem Preise des kompletten Fensters zugeschlagen:

a)    bei Segmentform 25%;

o-

b)    bei Halbkreis- oder Ellipsenform 35 °/'

63.    Für gewöhnliche Schubfenster ein Zuschlag zu den bezüglichen Posten von 10%.

64.    Für Schubfenster mit Gewichtkästen eine Aufzahlung auf die bezüglichen Posten von 25 %.

Bestandteile von Fenstern.

a) Stockbestandteile, Steinfutter und Fensterbretter.

65. 1 m Rahmen eines Verkleidungsstockes (Verdoppelungsstockes) oder Rahmen eines ge- Fichtenholz Lärchenholz wohnlichen inneren oder äußeren Fensterstockes, 5 bis 8 cm stark.

Tannen

oder

— •80

Kienföhrenoder

— •95

Eichen

holz

2- —

fl!

j;

fc,

Hg '

£*

H

fl

'•r

fl

di

I!

'•

~Jr

f,

rät*'"

Fig. 312.

66. 1 m 15 cm tiefer und 5 cm starker Pfostenstock für Fenster, mit beiderseitigem Ver-' doppelungsstock, 3—8 cm stark.....

dl. 1 m Verkleidungsrahmen oder Verdoppelung für einen Pfostenstock, und zwar:

a)    wenn dieselbe glatt aus ³/s bis ³/o cm

starkem Holze..........

b)    wenn dieselbe gekehlt.......

68.    1 m bis 25 cm breites gerades Steinfutter

nach dem lichten Stockumfange.....

69.    1 m senkrechtes Mittelteil eines Fensterstockes

bis ⁵/₈ cm stark............

70.    1 m Kämpfer für einen inneren oder äußeren

Fensterstock.............

71.    1 m Wetterschenkel für einen äußeren Kämpfer

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Kienföhren

oder

Eichen

holz

1-15

1-40

2-90

—    •34

—    •38

— •36

— •46

1 -20

2 • 50

— • 40

— * 50

—    • 50

—    •25

fr

ISSS

■*

[I:

oi

Mi i

Pli

1:

ISIl

ft !

■i Hi

fggpp

jj;

! i ;'iäi

. it.ÄISw'

i "i*

! bi

i Jl___

b-

jsSSZSZZJ j

Fig. 313.

Kienföhrenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Tannen

oder

Eichen*

holz

72. 1 m% Fensterbrett aus 3⁻3 cm dickem Brette Beispiele von Fenstern sind in Fig. 309, 310, 311, 312, mit äußeren Jalousien Fig. 313 und mit inneren Jalousien (Persienne) 314, ferner in Fig. 315, und schließlich Schubfenster in Fig. 316 und den Details dazu Fig. 317 dargestellt.

3*90    4*70    8*60

b) F e n s t e r f 1 ü g e 1 b e s t a n d t e i 1 e.

73.    1 ;«² ein- oder mehrflügelige^ innere oder

äußere Fenster, samt Kämpfer und Wetterschenkel ...............

74.    Die Fensterstöcke, Steinfutter, Fensterbretter und Verdoppelungsrahmen werden nach den Posten 65 bis 72 verrechnet.

5- —

6- —

12-50

rpi~?

~k

’>

sca

üiüiäl

,f

Wm

i!

sssa

iSlSll

v:!

Uj

mrm

'?£~I

ISSi

imn

wm

::

V-

msmo&i

«sw'wp

mmm

;l f

it

ammi

■ssäiI

L_

'"Ü

■J£l

rui,

j.

(S~SS,

Fig. 314.

75.    Für nach innen aufgehende äußere Fenster wird auf den Preis der Post 73 ein Zuschlag von 10°/₀ vergütet.

76.    Schubfenster ohne Gewichtkästen werden mit dem Preise der Post 73, jene mit Gewichtkästen um 15 °/₀ höher vergütet.

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Kienföhrenoder Eichenholz

c) Reparaturen an, Fenstern.

7 7. Einen Fensterflügel ohne Unterschied der Größe einpassen...........

78.    1 m neuen Sprossen einmachen.....

79.    1 m neuen Seitenteil in einen Fensterflügel

anmachen ...............

80.    Im Fensterkämpfer einmachen.....

30

— •40 1-20

80

tH rH

CO 1:0

1'50 2' —

Ca ca O O

81.

!.

il

mmmz&zmmmmm

.    . t— -    < <

mmmm

T^7±"±~P

-r-

"“fT" " Ä; 1

,

u

i-.lf

I-

|s '

Br

|i

h|

rrr* ~ rs? -r 2*    kt

r i    r

imwm.

:£3

¹ ,-CJ

1

=3E

Fig. 315.

Ik

LS :

Tannen

oder

Kienföhrenoder

Fichtenholz Lärchenholz

Eichen

holz

1 m neue, bis G cm breite Schlagleiste anmachen ...............

82.    1 m neuen Wetterschenkel am Stock oder

Flügel anmachen . ....... . . .

83.    1 m neue Stockteile einmachen.....

81. 1 m neue Steinfutter einmachen.....

85. Ganze Fensterflügel werden per m² verrechnet ...............

Bei vorstehenden Posten ist das Herausnehmen der alten Teile, sowie das eventuelle Verzapfen der neuen Teile in den Preisen inbegriffen.

Kronen

— •66 —-80

1 • 40

1 • — 1 • 20 1 • —

1-20 1 • 50 1-20

3' —

2‘ —

5' —

5 • 50

11* —

i.....

JE

HIV-

iil

i 11

iil

iftf

ii.

Pii i

II

r;j

j-

II

Int

1!

W'"

3- £

ii

aaar.

T~”

-J

Fig. 316.

Fensterbalken.

86.    1 ms aus- oder inwendige Fensterbalken,

mit harten Einschiebleisten, ohne Unterschied der Fensterdimension gemessen in der Falzlichte der Verdoppelungsrahme.....

87.    1 m Verdoppelung hierzu.......

Tannen

oder

Fichtenholz

6* — — -60

Kienföhren-

oder

Lärchenholz

Kronen

Eichenholz

7*50 — '75

Spalettkästen.

88. 1 nr Spalettkasten mit Lamberien, Plafondstücke, samt Verkleidung, verstemmter Hinterwand, mit ganzen, ein- oder mehrfach gebrochenen Balken, alles verstemmt, mit Füllungen und Friesen, ohne Unterschied der Spalettiefe gemessen, in der Lichtöffnung des Spalettkastens an der inneren Zimmerfläche

Fig. 317.

89.    Die einzelnen Bestandteile und Reparaturen werden wie bei den Türen vergütet.

90.    Blindspaletten werden nach den Posten 7 bis 10 vergütet.

Jalousien.

1)1. 1 m² Jalousien ohne Fensterstock, jeder Flügel zum Aufmachen und Ausstecken gerichtet, ohne Unterschied der Stockdimension, gemessen in der Falzlichte des Rahmens

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Kienföhren

oder Eichenholz

T>'

"i

's1 r 4s

T X.

-fL-

kl

fl

ytUJ il 'LI lUBP'ILilWll'

mmwrnrnm\

t'X

H53255

m.

hi

*■*"

STiS:

mm

+s

yn

r.

i*

|?

Ü2

i. -.1

Lj

<■

!,

I!

'-'    "A,V'

- 'X-

'4|

I:

ai

■r

Hi

i_ri /

:.

' Hi!

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Kienföhren

oder Eichenholz

1)2. 1. m² einzelner Jalousienflügel......

1)3. Ein Jalousiebrett neu anfertigen, die Seitenteile auseinandernehmen und in den alten Flügel wieder einsetzen .    •......

13 ‘ —

Fußböden.

Fußbodenbestandteile.

1)4.    1 m² Polsterhölzer, ⁵/₈ cm stark, auf 1 m Entfernung

von Mittel auf Mittel gelegt, samt Eingraben in den Mauerschutt und Ausplanieren des letzteren . . . . D5.    1 mr Polsterhölzer, ⁵/i5 cm breit, auf 40 bis 60 cm

Entfernung von Mittel zu Mittel gelegt, sonst wie Post 94...................

96.    1 m¹ Blindboden aus 2*5 cm starken, rauhen,

weichen Laden, auf Polsterhölzer, wie Post 94, gelegt, mit allen Materialien und aller Arbeit.......

97.    1 m Sockel mit Kehlstoß samt Anmachen, und zwar:

a)    bis 15 cm hoch.............

b)    über 15 bis 20 cm hoch..........

c)    über 20 bis 30 cm hoch..........

98.    1 m dreieckige Sesselleiste samt Anmachen ....

99.    1 m fünfeckige 100. 1 m 15 cm breite Mauerfriese oder Mittelfriese samt

Legen ...................

Weiches

Holz

Kronen

— •35

— •70

1-40

— •80 1- — 1-20 — •20 — •30

— •60

Eichen

holz

1-60 2' — 2 • 40

—    •32

—    •50

— •90

Neue vollständige Fußböden.

101.    1 nr Fußboden aus weichen, 2¹/a cm starken, mög

lichst astfreien Fußtafeln samt Polsterhölzern, wie Post 94 mit Legen und Nägeln.........

102.    1 m² Fußboden aus 2l/₂ cm dicken, mindestens 6 cm

breiten, 35 cm langen Bretteln, in Feder und Nut, samt Blindboden, fischgrätenartig, nach Fig. 318 (S. 304.) gelegt, samt Mauerfries, mit allen Materialien und aller Arbeit.............

103.    1 m² Fußboden aus 2¹/₂ cm dicken, 12 cm breiten,

2 bis 4 m langen Bretteln in Feder und Nut, auf Polster, wie Post 90, gelegt (Schififbcden nach Fig. 319) (S. 304.) mit allem und jedem.........

104.    1 m² Fußboden, wie Post 103, jedoch aus 5 cm

dicken Bretteln................

Die Preise Post 97 gelten auch für Herstellung von Sockeln auf Stiegen und Gängen.

Für das Ausschneiden nach den Stufenprofilen bei Stiegen wird eine separate Vergütung von 30°/₀ geleistet.

105.    1 m² P'ußboden aus eichenen furnierten oder massiven Parketten auf einem Blindboden, wie Post 96, nach Fig. 320 oder 321 (S. 304.) gelegt, Beigabe derselben samt Mauerfriese, mit allen Materialien und aller Arbeit

2-80

3-20

5‘ —

. 9-75

9- —

Fußbodenreparaturen.

106.    1 nr weichen Fußboden aufreißen, herrichten und wieder legen, mit allem, und zwar:

a)    mit Polsterhölzern.............

b)    ohne Polsterhölzer.............

107.    1 nr neue Teile in alten, weichen Fußboden einsetzen, wobei diese einzelnen Teile das Flächenmaß von 8 nr nicht übersteigen dürfen, und zwar:

a)    wenn die Polsterhölzer liegen bleiben.....

b)    wenn auch die Polsterhölzer erneuert werden

Weiches

Holz

Kronen

—    • 92

—    •62

3 • 50

4- —

Eichen

holz

's

t«M!

K/S

m.

-Li.

STS-

x;

| 1.1 j : jh

i__,

-

Fig. 318.

Fig. 319.

iXJX

\ /

X\

v rx

fi : •    ; \|

4......i.

:    ;• - j j -

' >«*4.--------

i

’h '

,„KY7|,

Xi '-"Y > \

fr

Fig. 321.

108.    Übersteigen die einzelnen Flächen bei Post 107 das Ausmaß von 3 m², so sind selbe als neue F'ußböden zu vergüten.

109.    Bei einem harten Brettelboden oder Mauerfriesen

einzelne Teile im Höchstausmaße von 3 m² auslösen und durch neue ersetzen — das Einsetzen des neuen Materiales und das Ausstemmen der alten Teile wird im Taglohn verrechnet — für die Materialbeigabe per 1 nr....................

Fig. 320.

Weiches

Holz

Kronen

Eichen

holz

6-25

110.    1 m eichene, 15 cm breite Friese bei Fußböden auf-

heben und neue legen . . . . , ........

111.    1 m² alten Fußboden aufheben, und zwar:

d) bei gewöhnlichen weichen Böden......

b) bei Friesböden (Parkettboden), Brettelböden oder Schiffböden ...............

112.    1 m Span in einen alten Fußboden einleimen . . .

113.    1 m neues Polsterholz legen..........

114.    1 m² Fußboden ausstemmen, und zwar:

a)    bei Teilen bis 1 m² Größe.........

b)    bei Teilen über 1 bis 3 m².........

115.    1 m² Fußboden hobeln.............

116.    Im Sockel abnehmen und wieder befestigen    . . .

117.    1 m² alte eichene Parkettentafeln aufheben und an

deren Stelle neue harte Parketten legen......

118.    1 m² alte Halbparketten aufheben und neue Halbparketten dafür legen .............

110. In einem harten Parkettboden einzelne schadhafte Teile von Parkettafeln ausstemmen und durch neue

Weiches

Holz

Eichen

holz

Krotten

20* —

—    *32

—    •20 — •40

3 - — 2*50 1 • — — • 30

1 * 50

— •60 — • 30

2*10 — •38

15 • —

10'-

Teile ersetzen, pro Tafel............

120.    Eine gesunkene Parkettafel reparieren, heben und

unterlegen..................

121.    1 nt Fries reparieren, heben und unterlegen . . . .

122.    1 m² harten Fußboden abziehen.........

2- —

123. 1 m² harten Fußboden einmal einlassen

| a) mit Ölfirnis Wachs

l*)

2-50 50 • — 1*10 — •20 — •40

Verschiedene Arbeiten.

124.    1 m² hölzernes Gitter mit gedrehten Stäben, oben und unten mit einem mit Gesimsen versehenen Längenholz verbunden, und zwar:

a)    von weichem Holze................

b)    von hartem Holze ................

125.    1 m Stiegenanhaltstange und Stiegengriffe von hartem Holze mit gedrehten Köpfen und poliert, ohne Unterschied des Profiles, und zwar:

a)    gerade .....................

b)    geschweift....................

126.    1 m² neuen gehobelten Retiradspiegel samt hartem Deckel . .

127.    1 m² Retiradsitzvorderwände ..............

128.    1 nt² Retiradspiegeldeckel (Extraspiegel) samt harter Anfaßleiste ........................

129.    1 m Stufen ohne Unterschied der Höhe und Breite, samt Vorderwand und Seitenteilen, aus 4 cm starken gehobelten Laden, und zwar:

a)    aus weichem Holze................

b)    aus eichenem Holze................

130.    1 m² Abortschlauch Verkleidung aus gehobelten, 2*5 cm starken

Laden samt Abschlußleiste um den Plafond........

131.    1 m² Fußabstreifgitter aus Buchenholz..........

132.    1 tri² wie vor aus Eichenhplz..............

133.    1 m Wandschutzbrett längs des Stiegengriffes:

a)    aus weichem Holz................

b)    aus hartem Holz mit Ölfirnis eingelassen.......

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Kronen

8‘ — 15 • —

3*30 5*20 8- — 6- —

10 • —

4 * 50 8- —

4*40 10- —

12*--

20

Schlosserarbeiten.

1. Ein Vorarbeiter . .

1. a) » Gehilfentaglohn » Lehrjungentaglohn

Taglöhne.

2.

Kronen 7*70 6 * 60 3-30

Materialien.

3.    1 kg Blei zum Vergießen................

4.    1    »    Bleiblech    als    Unterlage für Eisenkonstruktionsbestandteile

5.    1 » Lavorit oder ähnliche Kompositionen.........

6.    1    »    Portlandzement..................

7.    1    »    Gips......................

8.    1    »    Boraxkitt....................

9.    1 » Quadrat-, Rechteck- oder Rundeisen.........

10.    1 » Fassoneisen ohne Unterschied............

11.    1 » Schwarzblech ..................

1 » Mutterschrauben und Schraubenmuttern jeder Größe .    .

13.    1 » harte Holzkohlen.................

12.

— •60 — *80

—    •80 — •12

Schließen, Klammern, Gitter, Traversen etc.

14. Traversenschließen samt Schuber und Montierung', jedoch ohne Schrauben ......................

14. a) 1 kg Gabelschlag- oder Gewölbsschließen samt Durchschuber .

15.    1 kg Klammern von Flach- oder Rechteckeisen.......

16.    1 » Feuermauerschließen aus Klammereisen........

Schraubenschließen samt Muttern..........

17.    1

18.    1 » Überlegeisen...................

1 » Hängeeisen samt Schrauben für Dippelbaumauswechslung ohne Montierung...................

20.    1 kg Anker oder Schuber für Hängeplattenbefestigung . . . .

21.    1 » Rinnenhaken oder Rohrschellen, und zwar:

a)    unverzinkt....................

b)    verzinkt.....................

22.    1 kg Kellerfenster, Oberlicht- und Einsatzgitter mit schmiedeeisernen Rahmen, und zwar:

a)    aus runden oder viereckigen Gittersprossen......

b)    aus Fassoneisen..................

23.    1 kg Fenster- oder Oberlichtziergitter aus Schmiedeeisen nach Zeichnung, und zwar:

a)    aus Rund- oder Rechteckeisen

b)    »

19.

c ©

VO CO

—    '65

—    •75

mit getriebener Arbeit . .

24.    1 kg Stiegen- oder Einfaßgitter aus Schmiedeeisen nach Zeichnung,

samt Aufstellen, Ausgießen mit Gips, Zement, Komposition oder Blei, mit allem und jedem, inklusive Ausgußmaterialien, und zwar:

a0 ohne getriebene Arbeit, gerade...........

b) »

2:>.    1 kg Stiegen- oder Einfassungsgitter von Gußeisen nach Zeich-

nung, samt Modellkosten, Aufstellen, Ausgießen mit Gips, Komposition oder Blei, mit allem und jedem, ohne Ausgußmaterialien :

geschweift

a)    mit 7 kg Sprossengewicht

b)    über 7 kg    »

— • 85 1-50

— •90 1*20

—    •70

—    •60

26.    1 kg Gittertor von Schmiedeeisen, verziert, nach Zeichnung . .

samt Aufstellung...................

27.    1 » Dachoberlichtkonstruktion aus Schmiedeeisen, aus gewähltem

Fassoneisen samt Rahmen...............

28.    1 kg eiserner Fenster aus Fassoneisen mit beweglichen Flügeln

29.    1 kg Kellerfenstertürchen aus Schwarzblech, nach Zeichnung

durchbrochen ....................

30.    1 kg eiserne Boden-, Brandmauer- oder Gaskammertüren, zwei-

oder mehrflügelig...................

31.    1 kg von Rundeisen rein gearbeitete Stiegenanhaltstange oder

eine derlei Stange von Flacheisen zur Befestigung des hölzernen Stiegengriffes samt Festmachen in die Mauer, mit Einschluß des Endknopfes....................

32.    1 kg schmiedeeisernes Gitter, ohne Unterschied der Gattung, abzunehmen, zu reparieren und wieder anzumachen, und zwar bei einem Gewichte:

d) unter 50 kg pro Arbeitsstück..........• .

b) über 50 »    »    »    ............

Für den Transport in die Werkstätte und zurück wird eine besondere Vergütung geleistet von 0*5 Hellern.

33.    1 kg gußeiserne Tragsäulen nach Zeichnung, jedoch nach einem am Lager befindlichen Modelle mit vollständiger Montierung, d. i. Befestigung auf der Unterlage, jedoch ohne Beigabe der erforderlichen Schrauben, Schraubenbolzen und Unterlagsmaterialien, samt Aufstellung und Grundieren mit Bleiminium .

34.    1 kg gußeiserne Wasserablaufständer, Wasserablaufrohre, Bogenstücke und Konsolen..................

35.    Ein Loch in einen Träger bohren............

36.    1 kg Eisenbahnschienen ohne Unterschied des Profiles . . . .

37.    1 » genietete Träger ohne Unterschied der Länge und des

Profiles, samt Grundieren mit Bleiminium.........

38.    1 kg gewalzte Träger, sonst wie vor ...........

39.    1 » Traversenunterlager, und zwar:

a)    aus Kesselblech..................

b)    » Gußeisen nach bestimmtem Modell gegossen . . . .

Kronen — •80 1-60

— *60 — •90

— •85

— •90

— •75

— •20

— •15

— •32

co

CO Co © C5

CO CO

Erfordernisse für Aborte und Pissoirs.

40.    1 kg gußeiserne Abortschläuche, Gainzen und Aufstandsstücke, Dunstschläuche, Pissoir- oder Wasserabfallrohre aus gutem Eisen, nach Zeichnung:

d) gewöhnliche...................

b) emailliert....................

41.    1 kg Schlauchringe von Flacheisen............

42.    1 » Pissoir jeder Gattung, und zwar: Säulen, Wände, Schalen, Dach etc

ohne Unterschied, ob Schmiede- oder Gußeisen, inklusive Montieren und Aufstellen, sowie Beigabe des erforderlichen Vergußbleies..................

— •70

Erfordernisse für Kanäle.

43. Ein Glockensiphon rund emailliert:

d) bis 8 cm Durchmesser.......

15 »    »    .......

b)

5- — 8' —

44.

Ein Glockensiphon viereckig, unemailliert, mit verziertem Scharniergitter:

a)

cm im Geviert

b)

c)

»°

45.

46.

47.

55 CC

x'

52.

53.

54.

d) 40 »    »    »    ................

1 kg Rattengitter von Stabeisen samt Seitenschienen und Kette

ohne Montierung...................

1 kg Kanalgitter von Schmiedeeisen nebst schmiedeeisernem

Stock und hochkantig gestellten Gittersprossen.......

1 kg Kanalstock oder Deckelschienen samt Befestigen mit neuen

Spitznägeln.....................

1 kg Kanaleinsteigsprossen von Rundeisen, gerade oder gebogen Eine alte Kanaldeckelschiene mit neuen Spitznägeln zu befestigen,

pro Zentimeter Nägel.................

Zu einer Steinplatte einen neuen Hebnagel mit viereckigem

Kopfe samt Schließen ohne Montierung..........

1 kg alte Kanalgitter aus Schmiedeeisen zu reparieren, und zwar bei einem Gewichte :

a)    unter 50 kg...................

b)    über 50 kg ...................

Ein neues Lager oder einen neuen Zapfen bei einem gußeisernen

Kanalgitter oder Deckel................

Eine Schiene samt Befestigen derselben mit Nieten und Abhobeln des Unterlagers bei Deckeln oder Gittern zur Erhöhung

des Auflagers pro Meter............... .

1 kg Einsteigdeckel aus geripptem Blech mit Rahmen aus

6 • 50 8- — 12 • 40 28' —

-•60

—    • 50

—    •44

— • 02

1- —

— •12 — •08

3’ —

5* —

— •60

Herde, Öfen, Luftheizungen und deren Bestandteile.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Ein Heiztürl oder Ausputztürl mit Gußhals ⁸/₁₃ cm Ein Aschenschuber zum Windofen oder Herd . . Eine Heizbrust samt Aschehschuber......

55

w to m

55 C5

Ol

Ein Heiztürl mit Gußhals zu einem Maschinherde bis ls/2l cw groß

Ein Dunsttürl samt Stangl, fein gefeilt..........

1 kg neues Doppeltürl zum Notherd oder zum Rauchfang, mit

Falz, Rahmen und Pratzen, fein gefeilt..........

1 kg liegendes Rauchfangtürl samt Stange ........

1 » Bratröhren mit Aufschlagtür............

1 » gußeiserne volle oder Lochplatten zu Maschinherden inkl.

Einsatzringe.....................

1 kg Einsatzringe separat...............

gußeiserne Platten mit schmiedeeisernen Spangen unter-

2' — 3 • 60 10 • — 3*60 3 • 60

—    •70

—    •60 — -90

— •28 — •36

io G x ci © i-l <m" c6

nietet ........................

Eine vorhandene Lochplatte wie vor unternieten, pro Stück 1 kg Herdreif oder Rahmen mit Falz, Herdverkleidung aus Schmiedeeisenblech, Herdwinkel, Abdeckbleche und Heizbrüste 1 kg fein gefeiltes Herdbrett samt Befestigungspratzen und

Schutzstange mit Messingknöpfen und Stützen.......

1 kg gußeiserner Windofen samt Rost..........

1 » Rost von Gußeisen................

— • 40 1 * 20

— •70

Rost von Schmiedeeisen ........

1 » Futter zu Wasserwandeln oder Bratröhren 1 Stück Ausputztürl unter der Bratröhre . . .

1 • 20

—    •30

—    •30

—    •60 — • 80 — •70

74.    1 kg Champignon mit feststehendem Aufsatze, samt Dachei und

* Anstrich mit Eisenlack.................

75.    1 kg Champion mit beweglichem Aufsatze, sonst wie Post 74

76.    1 Stück doppeltes russisches Rauchfangausputztürl, nach der

Bauordnung hergestellt, samt allem ...........

7 7.    1 kg Rauchfangschutzstange samt Kloben.........

78.    1 » Arrestofenhelmgitter von Schmiedeeisen.......

79.    1 » gewöhnliche Ofengitter..............

80.    Ein tragbarer blechener Maschinkochofen, samt Röhren, allem

und jedem, pro Kilogramm...............

81.    Ein Blechofen mit Gußeinsatz und Aschenschuber, samt allem

und jedem, pro Kilogramm...............

82.    Ein Rauchrohr, ohne Unterschied der Weite, pro Kilogramm .

83.    Knie werden nach ihrem Gewichte mit dem Preise der vor

stehenden Post vergütet und außerdem für das Machen ein Zuschlag geleistet von :    .....

a)    bei französischen Knien (mit Kapsel) pro Stück . . . .

b)    bei deutschen Knien (ohne Kapsel) pro Stück.....

c) ’ bei Schuppenknien (Patentknien) pro Stück......

84.    ] Stück Kapsel zu einem französischen Knie........

85.    Ein Knie aus vorhandenen Röhren machen wird mit den in Post 83, Alinea d) und b) angegebenen Preisen vergütet.

86.    1 m alte Röhren richten und zusammenpassen, samt allem . .

87.    Ein doppelter Ofenschirm mit Rahmen und Füßen, oben mit

Verzierung, erforderlichenfalls mit Pratzen, samt Festmachen, pro Kilogramm....................

88.    Ein Zimmerofen samt Rohr schwärzen und glänzen    . . . .

89.    Einen Ofenschirm hierzu schwärzen und glänzen......

90.    Einen eisernen Zimmerofen samt Röhren abtragen.....

91.    Einen eisernen Zimmerofen aufstellen, verkitten und schwärzen,

samt Kittbeigabe...................

92.    Einen alten Ofen jeder Gattung mit Boraxkitt von außen zu

verschmieren ....................

93.    Einen Ofen ausputzen.................

94.    1 kg Ofengitter zu reparieren, und zwar bei einem Gewichte :

—    • 70

—    • 90

3 ’ 60 — • 60

—    '75

—    *75

— •75

—    •70

—    •70

—    •70

—    • 50

—    •60 — •40

— • 30

— •80 1-60 — •80 1-20

3‘ —

a)    unter 50 kg ..................

b)    über 50 kg...................

95.    1 w² Blechverkleidung an Holzbestandteilen, 1 mm stark . .

96.    Einen alten Zentralluftheizofen abtragen und nach der Reparatur

wieder aufstellen, samt Beigabe des Boraxkittes......

97.    1 kg neue Bestandteile aus Gußeisen für Zimmer- oder Zentralöfen nach im Handel vorhandenen Modellen zu liefern .    .    .

— •10 — •08 4-80

— •20

98.    1 kg Heizrohre aus Gußeisen nach Zeichnung zu liefern . . .

99.    1 » gußeiserne Roststäbe und Rostlager.........

100.    1 » gußeiserne Heiztüren nach vorhandenem Modell . . . .

101.    1 » gußeiserne Verduftungsgefäße für Luftheizungen . • . .

102.    1

Umfangsringe für Poterien, verzinkt.........

103. 1 » Spannringe aus Schmiedeeisen, zum Niederschrauben der Bleche bei den Paulschen Caloriferes . .    •........

104.    1 kg Umfangsringe für Poterien, unverzinkt

105.    1 Stück Schürhaken:

d) für Zimmeröfen .........

b) für Zentralheizöfen........

— •60 — • 50

— •60 2-50

106.    Eine Feuerzange für Zimmeröfen............

107.    Ein Kohlenkorb aus lackiertem, 1 mm starkem Blech für

Zimmerofen mit zirka 10 kg Kohlenfassung und dem beiläufigen Gewichte von 2¹/₂ kg.................

108.    Eine Kohlenschaufel für Zimmeröfen aus lackiertem Blech oder

Gußeisen......................

109.    Eine Feuerschaufel mit Eisenstiel............

110.    Eine englische Kohlenschaufel mit Stiel und Holzgriff . . . .

111.    1 kg Ventilations- oder Rauchschuber, samt Tasche, Rahmen

und Pratzen, aus Schmiedeeisen.............

112.    1 kg Ventilationsklappe mit doppeltem Rahmen, von welchem

der äußere mit Pratzen zum Einmauern, der innere Rahmen, welcher die Klappe oder Türe trägt, anzuschrauben ist, samt Stellhebel und Stellkreis oder sonstiger Stellvorrichtung, durchaus aus Schmiedeeisen..................

— •60

3-20

—    •70

—    •80 4- —

— •80

113.    1 kg Ventilationsjalousie, sonst wie Post 111    . .

114.    1

gestricktes Ventilationsgitter samt einfachem oder doppeltem Rahmen und Pratzen.................

115. Eine Stellvorrichtung für Ventilationsschuber und Jalousien, bestehend aus Führungsrahmen, Messingknopf mit Flügelschraube, samt Befestigung und Beigabe der Holzpackel.......

Beschlägarbeiten.

Besehläge für Tore, Türen, Windfänge.

— •90 1- —

1*20

4-40

116.

117.

a) Schlösser.

1 Stück überbautes Torschloß mit eisernem Plattel-drucker, Schließhaken, Schild und Schlüssel, und mit der Kastengröße von:

a)    13 cm breit,

b)    15 »    »

c)    19 »    »

1 Stück Einstemmtorschloß mit Rippenfalle, samt Schließblech und Schlüssel, jedoch ohne Drucker, und zwar:

cm lang

zwar

Lieferung

Anschlägen

samt

Beigabe des Materiales

Kronen

4 • 20

6' — 6 • 80

a)    10 cm lang...............

b)    12 »    »    ...............

c)    13 »    »    ...............

d)    14 »    »    ...............

e)    15 »    »    ...............

f)    über 15 cm lang.............

Der Preis in der zweiten Kolonne für das Anschlägen

bezieht sich auf neue Beschlägarbeiten ; für Reparatursarbeiten wird zu den in der zweiten Kolonne eingesetzten Preisen ein Zuschlag von 10 Prozent für das Abnehmen der alten Beschläge geleistet.

1 Stück überbautes Türschloß mit eisernem Plattel-drucker oder mit Druckfeder samt Schließhaken, Schilder und Schlüssel, und zwar mit der Kastengröße von :

4-80 5*20 5*60 6 * 60 7-60 9*20

3-20

3*20

3*20

3-60

3- 60

4-    —

a)

b)

CO O

cm lang und cm breit

2-80

3-20

— *60 — •60

119.    1 Stück Einstemm-, Kreuz- oder Doppeltürschloß mit 2 Touren, doppelt besetzt, mit Rippenfalle und geschweiftem Bart, samt Schließblech und Schlüssel, jedoch ohne Drucker, und zwar:

a)    6 cm lang...............

b)    8 »    »    ...............

c)    10 »    »    ...............

120.    1 Stück Dosisches Einstemm-, Kreuz- oder Doppeltürschloß mit 2 Schlüsseln, sonst wie Post 119, und zwar:

Lieferung

Kronen

2 * 80 3 * 40 4' —

1 * — 1 • — 1- —

a)    8 cm lang...............

b)    10 »    »    ...............

121.    1 Stück Einstemm-Doppeltürschloß für Spieltüren, 10 cm lang, sonst wie Post 119, und zwar:

a)    die Falle mit doppelter Schräge.......

b)    mit fester Rolle.............

c)    zum Stellen...............

122.    1 Stück überbautes Riegelschloß, 2 tourig, samt Schließhaken, Schild und 2 gebohrten Schlüsseln, und zwar mit der Kastengröße von :

cm breit........

8- — 9- —

7‘ — 5 • 50 7 ’ —

1*60

1*60

1 * 50 1-50 1*50

a)    8    cm    lang    und

b)    10    »    »    »

123. 1 Stück Einstemmriegelschloß für Kreuz- oder Doppeltüren, 2 tourig, samt Schließblech, Schild und 2 gebohrten Schlüsseln, und zwar:

a)    6    cm    lang...............

b)    8    »    »    ...............

e) 10 »    »    ...............

2-40 2 • 90

2 * 60 2-80 3- —

— •80 — •80

— •80 I ' — 1-20

124.    1 Stück Dosisches Riegelschloß in Kastenform oder zum Einstemmen, gebohrt oder ungebohrt, samt Schließhaken oder Schließblech, Schild und 2 Schlüssel, und zwar:

a)    8 cm lang...............

b)    10 cm lang...............

125.    1 Stück Einstemmfalle zu Kreuz- oder Doppeltüren,

doppelt besetzt mit Rippe, bis 10 cm lang, samt Schließblech, jedoch ohne Drucker........

126.    1 Stück Einstemmdoppeltürfalle für Spieltüren, bis 10 cm lang, samt Schließblech, sonst wie Post 125:

a)    die Falle mit doppelter Schräge.......

b)    mit fester Rolle..............

c)    zum Stellen...............

127.    1 Stück Retiradfalle samt Schließblech oder Schließhaken, ohne Drucker, und zwar:

a)    ohne Nachtriegel.............

b)    mit Nachtriegel..............

128.    1 Stück ordinäres starkes Vorhängschloß samt 2 Schlüsseln, und zwar:

a)    bis 4 cm Durchmesser...........

b)    mit 5 »    »    ...........

c)    »    6 »    »    ...........

d)    » 7 »    »    ...........

e)    » 8 »    »    ...........

4- — 4 • 80

2' —

3-60 4' — 5’ —

1-10

1-30

— • 60

—    •70

—    •90 1-10 1-40

— •80 — •80

— •80

1- — 1- — 1' —

— • 60 — •60

129.    1 Stück Dosisches Sicherheitsvorhängschloß samt Lieferun£ 2 Schlüsseln, und zwar:

a)    bis 4 cm Durchmesser

» 8 »

130.    Eine Garnitur Tordrücker von 13 bis 15 cm lang, samt Rosetten, Schilder und Schlüsselplatte, und zwar:

a)    in Messing, ungeschliffen

b)    in Messing, geschliffen

c)    in Rotguß

d)    in Gußeisen, roh

e)    in Gußeisen, und bronziert f) geschmiedet, glatte P'asson

e)

nach Fig. 322, Form A und B.

Anschlägen samt Beigabe

des

Materiales

Kronen

71 71

2-

71

4*60

5-20

8-60’

2-80

3- 80

4- 40

1*60 1 • 60 1 • 60 1 • 60 1 • 60 1 • 60

Wmmmz~• V    iwpap

|’äC

»i

....

\i

4#

I#

Fig. 322.

131.    Eine Garnitur Türdrücker von 8 bis 12 cm lang, samt Rosetten, Schilder und Schlüsselplatte, und zwar:

a)    in Messing, ungeschliffen.........

b)    in Messing geschliffen..........

c)    in Gußeisen, roh............

d)    in Gußeisen, bronziert..........

e)    geschmiedet..............

132.    Eine Garnitur Türknöpfe für Spieltüren, samt Rosetten und zwar:

ci) aus Eisen, schwarz oder weiß emailliert . .

b)    aus Holz, braun oder schwarz politiert . . .

c)    aus weißem oder schwarzem Porzellan . . .

Türdrücker für lange Schilder sind um die entsprechenden Beträge der Posten 133 und 134 geringer zu rechnen.

1-20 2‘ — — •75 1 • 50 2* —

— •80 — •80 — •80 — •80 — •80

3 • 50

3* —

4* —

1* — 1 • — 1- —

133.

1 Stück Rosette für Tor- und Türdrücker, und zwar:

Anschlägen

samt

Lieferung Beigabe des Materiales

Kronen

a)    aus Messing...............

b)    » Rotguß...............

c)    » Gußeisen, roh............

d)    » Gußeisen, bronziert..........

e)    » Schmiedeeisen, gepreßt.........

1 Stück Schild samt Schlüsselplatte zu einem Haustorschloß, und zwar:

a)    aus Messing...............

b)    » Rotguß...............

Schmiedeeisen, gepreßt.........

1 Stück Schild samt Schlüsselplatte zu einem Türschloß, und zwar:

a)    aus Messing...............

b)    » Gußeisen, roh.............

Gußeisen, bronziert..........

d) » Schmiedeeisen, gepreßt.........

1 Stück langes Tür- oder Torschild samt Schlüsselblech und Drückerloch, bis 25 cm lang, und zwar:

a)    aus Messing...............

b)    aus blank gefeiltem Schmiedeeisen, jedoch mit

Messinghangerin.............

c)    aus blank gefeiltem Schmiedeeisen, jedoch mit

Eisenhangerin..............

Bei Schildern über 25 cm Länge wird für je 5 cm Mehrlänge ein Zuschlag geleistet, und zwar von:

ad a) der vorstehenden Post........

ad b) ad c) »

1 Stück Schließhaken für überbaute Schlösser oder

Fallen, und zwar:

a)    für Tore................

b)    für Türen................

1 Stück Schließblech für eingestemmte Schlösser, mit Falle und Riegel, und zwar:

a)    für Tore................

b)    für Türen................

1 Stück Schließblech für eingestemmte Schlösser, mit

Riegel allein oder Falle allein..........

1 Stück Schlüssel, ungebohrt, mit geschweiftem Bart, und zwar:

a)    für Haustore...............

b)    für Doppeltüren und einflügelige Türen . . . . 1 Stück Schlüssel, gebohrt, mit geschweiftem Bart, und zwar :

a)    für Haustore...............

b)    für Doppeltüren und einflügelige Türen . . . .

c)    für Dosische Türschlösser .........

d)    für Vorhängschlösser gewöhnlicher Gattung .    .

e)    für Dosische Vorhängschlösser........

— •14

—    •30

—    •08 — •12 — •16

134.

08

12

c)

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

Gußeisen, roh Gußeisen, bronziert

06

d)

06

e)

c)

— •16 — •10

—    •14

—    •24

— •74

— •66

— •80 — ’ 50

— •40

2-80 1 ’ 20

3* —

1 • 60 2 * 20 — •60 1- —

06

— * 10 — * 08 — •08 — •08

— •16

— *16

— •16

— •16 — •16 — •16

—    -40

—    •16

— •26 — • 20

— •20

b) Riegel.

143. 1 Stück Torkantenschubriegel mit Backen, samt Schließblech (Länge bis Mitte Backen gemessen), und zwar:

80 » » .............

100 » » .............

120 » »„ .............

f)    »    140 »    »    .............

g)    »    160 »    »    .............

144. 1 Stück Torkantenschubriegel mit Messingkapsel, samt Schließblech (Länge bis Mitte Kapsel gemessen), und

zwar:

d) bis 40 cm lang

/) »

g) »

145. 1 Stück Torkantenschubriegel mit Scharniergriff, samt Schließblech, und zwar :

a)    bis 40 cm lang.............

146. 1 Stück Tor kantenschubriegel mit Scharniergriff, der Schaft jedoch durch die Kapsel durchlaufend, samt Schließblech, und zwar:

von a) bis 40 cm lang............

bis g), 160 cm lang.............

147.    1 Stück Torriegel zum Aufschrauben, gerade oder gekröpft, samt Schließblech oder Schließhaken, und zwar:

von d) der kurze Riegel bis 40 cm lang.....

bis d), der lange Riegel 160 cm lang......

148.    1 Stück Doppeltürriegel mit Backen, samt Schließ-blech (Länge bis Mitte Backen gemessen), und zwar:

von d) mit 40 cm Länge...........

bis e), mit 120 cm Länge..........

149.    1 Stück Doppeltürriegel mit Messingkapsel, samt Schließblech (Länge bis Mitte Kapsel gemessen), und war:

von d) mit 40 cm Länge...........

bis e), mit 120

150.    1 Stück Doppeltürriegel mit Eisenhebel, samt Schließ-blech, und zwar:

von d) mit 40 cm Länge...........

bis e), mit 120 cm Länge..........

Lieferung

Kronen

a) bis 40 cm lang

1*40

1-80

2*20

2- 70

3- 20 3*80

4- 20

•70

*)

100 » 120 » 140 » 160 »

2- — 2*40 2*70 3* —

3 * 50

100 » 120 » f) »    140 »

160 »

2-20

2- 70 3‘ —

3    • 40

3- 80

4- 20

4    • 50

05 05

70

70

1*10

3*40

—    •50

—    •50

— •60 1-40

—    •50

—    •50

—    •50

—    •50

— •80 1*44

Länge .

cm

1*28

2-20

—    •50

—    •50

151.    1 Stück Querschubriegel zum Einlassen mit Backen, samt Schließblech, und zwar :

von a) 10 cm lang .............

bis d), 16 »

152.    1 Stück Querschubriegel zum Einlassen mit Messingkapsel, samt Schließblech, und zwar:

von d) 8 cm lang.............

bis d), 16    »

153.    1 Stück Schließhaken für Tor- oder Türriegel . . .

154.    1 Stück eisernes Schließblech zu Doppeltürriegeln mit flachem oder rundem Loch, und zwar:

d) gerade .................

b)    abgebogene...............

c)    mit Feder................

155.    1 Stück Messingschließblech zu Doppeltürriegeln mit flachem oder rundem Loch, und zwar:

d)    gerade.................

b)    abgebogene ...............

c)    mit Feder................

Anschlägen T . ,    samt Beigabe

Lieferung des °

Materiales

Kronen

— '50

— •90

—    * 50

—    •50

— •60 1*10 — •50

—    •50

—    •50

— •26

— •12 — •12 — •30

— -10 — •10 -•10

— -10 — • 10 — •10

c) Bänder und Kegel.

156.    1 kg ordinäre gerade Kreuz- oder Winkelbänder samt Kegel für Keller-, Boden- und Einfriedungstore und Türen

157.    1 kg rein gefeilte, gerade Kreuz- oder Winkelbänder

samt Kegel oder Halsen für Haustore und Hauseingangstüren ................

158.    1 kg Pfann- und Steinpratzen, und zwar:

a) aus Eisen.............* . .

» Messing...............

c) » Bronze ...............

159.    Ein Paar (Dorn und Hülse) fein gefeilte Türaufsatzbänder, Stift auf Stift laufend, mit Eichel- oder Kugelknöpfen, und zwar im angeschlagenen Zustande:

von a) 20 cm lang.............

bis e), 40

160.    Ein Paar (Dorn und Hülse) fein gefeilte Türaufsatz-bändfer, Stift auf Stift laufend, mit Eichel- oder Kugelknöpfen, steigend, und zwar:

von a) 25 cm lang.............

bis d), 40 »

161.    1 Stück flaches Scharnierband aus fein gefeiltem Eisen und eingelassenen Schraubenkopflöchern, bei einer Breite:

von d) bis 5 cm pro Zentimeter Länge......

bis /),    15

162.    1 Stück flaches Scharnierband aus Messing, sonst wie Post 159 :

von a) bis 5 cm pro Zentimeter Länge.....

bis /),

163.    1 Stück gekröpftes eisernes Scharnierband, sonst wie Post 159 :

von a) bis 9 cm...............

bis e), 17 cm...............

— •60

— •90

b)

15 »

— •20

— •20

— •70 2-40 3*20

— •36 3 • 60

1-20

4*80

—    •04

—    •14

— '08 — •24

— •10 — •18

— •16

— •80

— •50 1-40

— •02 — •07

—    •04

—    •07

—    •04

—    •07

164.    1 Stück gekröpftes messing. Scharnierband, sonst wie Post 159 :

von d) bis 9 cm...............

bis e), 17 cm...............

165.    1 Stück Zapfenband für Spaliertüren:

von a) bis 5 cm Länge............

bis g), 22 cm Länge............

166.    1 Stück oberes Patenttürband mit Feder für Spieltüren, auf der Kante zum Einlassen, samt beiderseitigem Lederschluß und allem Zugehör, und zwar bei einer Stulpbreite von:

von a) 3 cm................

bis d), 6 »    ................

167.    1 Stück unteres Patenttürband für Spieltüren, samt Stellzapfen und Pfanne, bei einer Stulpbreite von:

von a) 3 cm................

bis d), 6 »    ................

Anschlägen

_ . .    samt Beigabe

Lieferung des

Materiales

Kronen

— •16

— •36

— '08 — •14

-•20 — •66

— •20 - -30

12 * — 16 • —

1 • 60 4 • 40

5' —

d) Diverse Bestandteile.

168.    Ein Fallreiber mit Scharnier und Knopf, zu einem Tor oder einer Doppeltür, samt Schließhaken, und zwar:

von a) bei einer Länge von 10 cm......

bis e) »

169.    1 kg Toraufspreizstange samt Kloben.......

170.    1    Stück    Torschnapper samt    Federschließblech    .    .    .

171.    1    »    Anhänghaken für Tor    oder    Türen,    samt    Kloben

und Schließblech...............

172.    1 Stück Anhänghaken samt 2 Kloben zu Kreuztüren .

173.    Eine Anlegarbe von entsprechender Stärke mit zwei Kloben, und zwar:

von a) bis 15 cm lang............

bis d), 30 cm lang.............

174.    Eine Doppelanlegarbe, gerade oder abgekröpft, mit

Scharnieren, bis 30 cm lang...........

175.    1    Stück    Kloben:

a)    mit    Aug und Spitz............

b)    »    Steinschrauben............

c)    »    Holzschrauben

Mutter samt Scheibe..........

30

—    • 72 1-36

—    •60 2‘ —

—    -50

—    •45

—    •30

—    •64

2-40

— • 60 — •60 — •20 1 • —

—    •30

—    •10

—    •24

—    • 60

1-20

d)

— •20

—    •40

—    •40 —' 50

—    •15

—    * 40

—    •16 — •30

176.    1 Stück Türschließer mit Gußstahlspiralfedern, und zwar :

a)    ohne Hülse...............

b)    mit Hülse................

177.    1 Stück Türschließer mit Stahlstange.......

178.    1

2 • 60 3 • 80

3- —

1- — 1 • 40 1-60

Messing-Türaussichtsverschluß mit durchbro-

chenem Gitter :

d) 8

b)    10 cm »

c)    12    » »

d)    rund, mit Glas..............

179. 1 w² Schutzgitter für Glastüren, und zwar 5 bis 6 mm stark :

a)    aus Eisen, glatt..............

b)    » Messing, glatt.............

cm

im Quadrat

1 • 20 1 ’ 50

2- — 2- —

1-20 1 • 20 1 • 20 1 • 20

c)

dessiniert

12 • — 30 • — 60 • — -

3* — 3' — 4- —

Lieferung

Anschlägen samt Beigabe

des

Materiales Kronen

180.    1 Stück Türsicherheitskette:

a)    aus Eisen ................

b)    » Messing...............

181.    1 in Türanschlag- oder Fußtrittschienen aus Flacheisen, und zwar:

a)    für hölzerne Fußtritte, 2 cm breit, 2 mm stark .    —* 60    —*28

b)    für steinerne Fußtritte, oder harte Fußböden, 3 cm

breit, 3 mm stark.............

182.    1 m eiserner Wetterschenkel, 8 cm breit, 3 mm stark

183.    Ein Paar Handhaben (Bügelgriffe) für Spiel- oder andere Türen, und zwar:

a)    aus Eisen................

b)    » Messing...............

184.    1 m Schlagleiste aus 2 mm starkem Flacheisen, und zwar:

a)    bis 5 cm breit..............

b)    über 5 cm breit..............

185.    1 Stück Vorstecker samt Kette und Kloben ....

180. 1 kg Beschlägbestandteile für Schubtore, dazu gehören

alle Gattungen Bänder, Rollen, Schienen, Handgriffe,

Schließhaken und Kloben, Arben etc........

187.    1 nr Rollbalken aus gewelltem Eisenblech, samt Mechanik für geräuschlose Bewegung........

188.    Im Glasschutzstangen, an beiden Enden flach mit eingelassenen Schraubenlöchern aus 5 mm starkem Draht, und zwar :

a)    aus Eisen................

b)    » Messing...............

189.    Ein Türpuffer zum Befestigen am Boden .....

1 • 20

3- —

1 • 20 1 • 20

1 ' 10

2-40

— •80 1 • — — • 60

— • 80 1 • —

—    •40

—    *50

— •60 — • 60 — • 20

— •90    —*24

20 • —

—    • 50 1- —

—    •80

— •20

—    •30

—    •40

Beschläge für Fenster, Spalettläden und Jalousien (Fig. 323, s. 318).

190.    1 Stück Scheinhaken (eiserne), mit versenkten Schraubenlöchern, aus 3 mm starkem Blech, und zwar:

von ci) mit einer Schenkellänge bis 10 cm und 4 Schraubenlöchern............

bis c) mit einer Schenkellänge bis 14 cm und 6 Schraubenlöchern...........

191.    1 Stück Scheinhaken, wie Post 190, aus 2¹/2 starkem Blech, und zwar:

a)    mit einer Schenkellänge bis 10 cm und 4 Schraubenlöchern .................

b)    mit einer Schenkellänge bis 14 cm und 6 Schraubenlöchern .................

192.    1 Stück Scheinhaken, wie Post 190, aus 2 mm starkem Blech, und zwar:

a)    mit einer Schenkellänge bis 10 cm und 4 Schraubenlöchern .................

b)    mit einer Schenkellänge bis 12 cm und 6 Schraubenlöchern .................

c)    mit einer Schenkellänge bis 14 cm und 6 Schraubenlöchern .................

— •025    — *03

— •045    —-04

— • 02    — • 03

— • 04    — • 04

— • 02    — • 03

— • 02    — • 04

193.    1 Stück Scheinhaken, wie Post 190, aus 1¹/₂ mm

starkem Blech, und zwar:

a)    mit einer Schenkellänge bis 10 cm und 4 Schraubenlöchern .................

b)    mit einer Schenkellänge bis 12 cm und 6 Schraubenlöchern .................

c)    mit einer Schenkellänge bis 14 cm und 6 Schraubenlöchern .................

194.    Ein Paar (Dorn und Hülse) Aufsatzbänder (eiserne), Stift auf Stift laufend, mit Eichel-, Kugel- oder Doppelkugelknöpfen, und zwar:

von a) bis 12 cm lang............

bis g), 20 cm lang.............

Kronen

— •01    —-03

— •02    —-04

— •03    —'04

— •08 — •26

— •08

— •12

Detail für Fensterbeschläge

?:S

4-

'■:Ä

i-

Fig. 323.

195.    1 Stück Zapfenband samt Schließblech......

196.    Scharnierbänder, siehe Posten 161, 162, 163 und 164.

197.    1 Stück starkes Winkelband zu Jalousien in den

Schlachthäusern................

20

64

12

20

198.    1 Stück Kegel auf 25 cm langen Flacheisen . .

199.    1

30

10

Fensterschubriegel mit halbrundem Schaft, gerade, gekröpft oder unterm Blech laufend, mit Eisenknöpfen, Schließblech oder Schließhaken (Länge bis Mitte Knopf), und zwar:

von a) bis 20 cm lang............

bis e), 50 cm lang.............

200.    1 Stück Fensterschubriegel mit Schienen und Eisenknöpfen, Schließblech oder Schließhaken (Länge bis Mitte Knopf), und zwar:

von a) bis 20 cm lang............

bis /), 90

201.    1 Stück Fensterschubriegel mit Schiene, Schließblech, Schließhaken, Messingknopf (Länge bis Mitte Knopf,), und zwar:

cm

lang

von a) bis 20 cm lang bis i), 90 cm lang .

19

16

32

rH CM

CM

25

16

20

36

20

202.    1 Stück Fensterhakenriegel mit Schiene, mit oberen und mittleren Schlußhaken samt Messingknopf oder Messinggriff, Schließbleche und Schließhaken, u. zw.:

von a) bis 60 cm lang............

bis &), 150 cm lang.............

203.    1 Stück Patentfensterreibstange für hölzerne Schlagleisten mit Messingknopf:

a)    bis 100 cm lang.............

b)    für je 5 cm Mehrlänge ein Zuschlag von , . .

204.    1 Stück, wie Post 203, mit eiserner Schlagleiste:

d) bis 100 cm lang.............

b) für je 5 cm Mehrlänge ein Zuschlag von . . .

205.    1 Stück Patentkettentrieb oder Exzentertrieb mit Kastei und eiserner Platte, und zwar:

d) mit Eisenolive..............

b) » gebogener Messingolive.........

206.    1 Stück Patentkettentrieb mit Kastei und glatter

Messingplatte und gebogener Messingolive.....

207.    1 Stück Mittel verschlußhaken samt Schließblech . .

208.    1 Stück Fenstertrieb, besetzt mit ganzer Scheibe . .

209.    Ein Messingknopf zum Schubriegel........

210.    Ein Messinggriff zum Schubriegel........

211.    1 Stück Schließblech oder Schließhaken zum Schubriegel .....................

212.    1 Stück Federschließblech, und zwar:

d) von Eisen................

b) » Messing...............

213.    1 Stück Schubfensterriegel, gerade oder gekröpft:

a) mit eisernem Knopf............

Messingknopf.............

214.    1 Stück Federriegel, gerade, bis 10 cm lang, samt Schließblech, und zwar:

a) mit eisernem Knopf............

Messingknopf.............

215.    1 Stück Federriegel mit Winkel, der Winkelschenkel bis 10 cm lang, mit Schließblech, und zwar:

d) mit eisernem Knopf............

Messingknopf.............

216.    1 Stück Spalettriegel mit Schienen und Backen (Länge bis Mitte Backen), mit Messingknopf und Schließblech, und zwar:

von a) bis 20 cm lang............

bis k), 110 cm lang.............

217.    1 Stück Spalettriegel mit Schiene, Messingkapsel und Schließblech (Länge bis Mitte Kapsel gemessen), und zwar:

von d) bis 20 cm lang............

bis k), 110 cm lang.............

218.    1 Stück Kanten- oder Portalriegel mit Schiene und Eisenhebel samt Schließblech (Länge bis Mitte Hebel gemessen), und zwar:

von a) bis 30 cm lang............

bis k), 110 cm lang.............

Kronen

2’ —

—    • 45

—    *75

1-60 — •10

— •80 — • 02

3-60 — •12

1-20 — •03

1-50

1*80

o ©

CO CO

30

1*30

20

GO

© © © GO © CO (M © ©

08

20

30

T—i

b)

© © TjH

—    •50

—    •60

—    * 40

—    •40

b)

1 ’ — 1 • 20

—    • 50

—    • 50

— •40 1-30

—    * 40

—    •70

— •50 1-40

—    •40

—    •70

LS

o o

<N CO

60

Lieferung

219.    1 Stück Fensterschwanenreiber aus Eisen samt Zugehör ....................

220.    1 Stück gerader Reiber samt Zugehör zum Einnieten, und zwar:

a)    mit Eisenknopf..............

b)    »    Messingknopf.............

221.    1 Stück Fensterreiber samt Zugehör auf geraden oder übertragenden Flacheisen, und zwar:

d) mit Eisenknopf..............

b) » Messingknopf.............

222.    1 Stück Kurbelreiber samt Zugehör zum Einnieten, und zwar:

a)    mit Eisenknopf..............

b)    » Messingknopf.............

223.    1 Stück Kurbelreiber samt Zugehör auf geraden oder übertragenden Flacheisen, und zwar:

a)    mit Eisenknopf..............

b)    » Messingknopf.............

224.    1 Stück Zungenreiber samt zwei Schließblechen, u. zw. :

a)    mit eisernen Oliven............

b)    » ungeschliffenen Messingoliven......

c)    » geschliffenen Messingoliven.......

225.    1 Stück geschmiedete Jalousienreiber, gerade oder

gekröpft...........i.......

226.    1 Stück gepreßte Jalousienreiber, gerade oder gekröpft .........*...........

227.    1 Stück Fallreiber mit Schließhaken, und zwar:

a) mit Eisenknopf ..............

Messingknopf............

228.    1 Stück Fallreiber mit Einfallplatte, Schließhaken, zum Aufschrauben, und zwar:

a)    mit Eisenknopf..............

b)    » Messingknopf.............

229.    Eine starke Verbindung mit Schließhaken samt Schließblech zu den Jalousien in den Schlachthäusern .    . .

230.    1 Stück Reiberstreifer, und zwar:

a)    aus Draht ................

b)    auf Flacheisen aufgenietet oder aufgepreßt . . .

231.    1 Stück Fensterzunge mit Nuß.........

232.    1 Stück Zungen-, Kurbel- oder Fallreiberschließbleche

233.    1 Stück Riegelkloben, und zwar:

a)    zum Einschlagen.............

b)    » Anschrauben.............

234.    1 Stück Fensterstockschiene...........

235.    1 Stück Fensterstockschraube..........

236.    1 Stück Fensterschnapper samt Streichblech für äußere, nach innen aufgehende Fenster, die Nase 4x/₂ cm hoch, und zwar:

a) mit Eisenplattei .............

Messingplatte oder Patentschnapper ....

c)    ganz aus Messing.............

b)

b)

Kronen

— • 40

— • 10

— •20 — •25

— •10 — • 10

— •22 — •26

— •22 — •26

—    •24

—    •28

— •lo

— • 08

—    •32

—    •40

- -35

— • 45

—    • 40

—    • 50 1- —

— •10 — •10

—' 10 — •10

—' 10 -*•10

— • 20 — •22 — •22

— •06

— • 06

— • 10 — • 10

— • 10 — •10

— • 70

— • 02 — • 06 — •20 — •06

—    • 04

—    • 06 — •10 — * 10

— • 20 — • 20 — • 30

237.    1 Stück Falzspreizel samt Streichblech für innere Fenster, bis 5 cm lang, und zwar:

d) mit Eisenknöpfen.............

b)    » Messingknöpfen............

c)    ganz aus Messing.............

238.    1 Stück Aufspreizstange mit Kloben auf geraden oder auf übertragenden Flacheisen samt Platten und zugehörigem Klöbel oder Schließblech, und zwar:

d)    bis 30 cm lang..............

b)    von 31 bis 40 cm lang..........

c)    »    41 » 50 »

239.    1 Stück Aufspreizstange mit Scharnier und Messingkugel ....... * . *..........

240.    1 Stück Schubfensterfedern...........

Kronen

— •22

— •28 — • 90

— • 10 — • 10 — • 20

— • 16 — • 16 — • 16

Jalousienschnapper mit Messingknopf . . .

einfaches Jaloulappel.........

doppeltes

Messinghalbolive samt Rosette, der Kopf 4 bis

8    cm lang, und zwar:

d) ungeschliffen...............

b) geschliffen................

245.    1 Stück Messingtriebolive samt Rosette, der Kopf 6 bis

9    cm lang, und zwar:

a)    ungeschliffen...............

b)    geschliffen.................

246.    1 Dutzend Messingreiber- oder Spalettknöpfe von

1 bis 2 cm Knopfdurchmesser..........

247.    1 Stück Messingschubriegelknopf samt Lappen . . .

248.    1

Fensterschutzknopf aus Messing, gerade oder

gebogen ...................

249.    1 Stück Reiberplatte oder Spreizhakenplatte oder Auf-

spreizhakelplatte oder Zungenschließblech.....

250.    1 Stück Klöbel für einen Aufspreizhaken.....

251.    Im Laufschiene für Schubfenster........

252.    1 » Kette mit flachen Gliedern hierzu......

253.    Eine messingene Rolle für Schubfenster......

254.    1 kg Gegengewicht aus Gußeisen für Schubfenster

255.    1 m eiserner Wetterschenkel.......•    . .

256.    1 » Schlagleiste...............

257.    Ein starker Aufspreizhaken, 75 cm lang, samt Kloben

für Jalousien.................

258.    Ein Kloben allein hierzu............

259.    1 Stück Lüftungsflügel für Verglasung aus Fasson

eisen samt ebensolcher Rahme, Ausspreizvorrichtung, Reiber etc., pro Zentimeter Umfang gemessen, im Kittfalz...................

1-40

—    •30

—    •50

—    •08 — •10

— -80

— •20 — •20

—    *04

—    •06

— •28 — •40

—    • 40

—    •60

1*40 — •40

— •30

1*60 — •40

— • 04

Reparaturen an Tor-, Tür- und Windfangbesehlägen.

ß) An Schlössern.

260.    Ein großes Torschloß abnehmen, ausputzen, die unbrauchbaren Bestandteile ergänzen und wieder mit neuen Schrauben anschlagen

261.    Ein neuer Bart auf einen Torschlüssel..........

262.    Ein Schloß aufsperren.................

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

— •20 — • 20

— •20 — • 30

— •80 — •20

— •10

— •06

—    • 20 — •26 — •26

—    -40

—    •40

— • 01

Kronen

3 • — 1 • — —•40

21

,1'i

263.    Ein Hauseingangstürschloß abnehmen, ausputzen, zusammen

richten, die nicht brauchbaren Bestandteile ergänzen und wieder mit neuen Schrauben anschlagen.............

264.    Ein neuer Bart auf einen Schlüssel zu diesen Torschlössern

265.    Ein derlei Türschloß aufsperren . ... ,.........

266.    Ein Schloß von einer doppel- oder einflügeligen Tür abnehmen, zusammenrichten, die unbrauchbaren Bestandteile ergänzen und wieder mit neuen Schrauben anmachen . . .

267.    Einen neuen Bart auf einen solchen Türschlüssel......

268.    Ein solches Türschloß aufsperren............

269.    Ein Gitterschloß oder das Schloß einer eisernen Tür abnieten, ausputzen, zusammenrichten, die unbrauchbaren Bestandteile ergänzen und wieder annieten. ........ .. .... .

270.    Ein Riegelschloß abnehmen, zusammenrichten, die unbrauchbaren Bestandteile ergänzen und wieder anschlagen.....

271.    Ein Vorhängschloß auseinanderlegen, reparieren und wieder

vernieten......................

272.    Ein neuer Bart auf einen Schlüssel zu einem dieser Schlösser

273.    Ein Schloß von einem eisernen Kellerfenster abnehmen,

reparieren und wieder vernieten.............

b) An Bändern, Kegeln und Zugehör.

274.    Ein langes Tor- oder Winkelband abnehmen, richten und mit

neuen Schrauben und Nieten wieder anmachen.......

275.    Zu einem Torflügel ein Torpfandei richten und mit Gips

und eisernen Zwickeln befestigen ............

276.    An ein Torpfandei neue Pratzen anschweißen und mit eisernen

• Zwickeln befestigen..................

277.    Von einem eisernen Tor eine eiserne Führungsrolle abnieten, ausputzen, einschmieren und wieder annieten .......

278.    Einen Kegel auf eine Steinklammer nieten und diese dann

in Stein einlassen, dazu die Löcher tiefer hauen und mit Gips und Zwickeln festmachen.............

279.    Ein Aufsetzband von einer doppel- oder einflügeligen Tür ab

nehmen, richten und mit neuen Schrauben und Nieten wieder anmachen ......................

280.    Ein Aufsetzband wie vor reparieren und halb neu machen . . .

281.    Ein langes Türband von einer Retirad-, Kamin- oder Holzlagtür

abnehmen, richten und mit neuen Schrauben und Nieten wieder anmachen......................

1-60 — '80 — • 40

1'20 — •80 — •40

2-40

— •70

—    •50

—    •40

1*20

4*40

c) An Riegeln und sonstigen Bestandteilen.

282.    Einen Torschubriegel abnehmen, reparieren und mit neuen

Schrauben anschlagen.................

283.    An ein Torband einen Messingring anlegen, samt Aus- und

Einhängen der Torflügel................

284.    Die locker gewordenen Friese und Füllungen eines Torflügels

mit einer Schiene einlassen, durchnieten und mit neuen Schrauben befestigen ,................

285.    1 Stück eiserne Klammer zum Festmachen eines gebrochenen steinernen Türgewändes, samt Löcherstemmen und Eingipsen

286.    Einen Schubriegel von einer doppel- oder einflügeligen Tür

abnehmen, reparieren und mit neuen Schrauben wieder anmachen .......................

2- —

3-60

2- —

3' —

287.    An ein Türband einen Messingring unterlegen.......

288.    Einen Schubriegel von einer Arrest- oder Gittertür, oder von einer Schlachtkammer- oder Stalltür abnehmen, reparieren, mit den nötigen neuen Bestandteilen ergänzen und wieder anschlagen

280. Das Blech von einer Türe abnehmen und mit neuen Nägeln nach geschehener Reparatur wieder beschlagen, pro Quadratmeter ........................

— •40

2- —

3* —

Reparaturen an Fenstern, Jalousien.

290.    Von einem einzelnen Fensterflügel das Beschläge abnehmen, reparieren und an einen neuen Flügel wieder anschlagen . .

291.    An einen einzelnen Jalousieflügel das lockere Beschläge mit

Beigabe der Nieten, Nägel etc. befestigen.........

Glockenzüge.

1*50

— •80

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

Ein Loch in eine Mauer schlagen, dann ein schmiedeeisernes oder Blechrohr beigeben und dasselbe mit Gips und Zwickel festmachen, ohne Unterschied der Mauerdicke, pro Meter . . Ein neuer starker Winkelhaken in einer Ecke auf einen langen

Stift........................

Ein neuer Zugwinkelhaken mit einem langen Anschlagstift . . Ein neuer Federzugwinkel mit Messingrosette und Stift . . .

Eine neue Feder zu einer Glocke............

Ein Loch-, Fall-, Zug- oder Eckradel von Messing, mit Rosette

und Stift......................

Ein gekröpfter Stift zu einer Feder...........

1 m Draht samt Einbinden...............

1 m Darmsaite....................

Ein Klöbel zur Leitung des Drahtes...........

Ein neuer Schwungkolben...............

1 Stück Vortürglockenzugknopf, und zwar:

a)    aus bronziertem Gußeisen.............

b)    aus Messing...................

Eine Glocke für einen Wohnungsglockenzug bis 6 cm Durchmesser aus Glockenmetall...............

Einen Vortürglockenzug reparieren, die Zug- und Winkelhaken befestigen, den Draht spannen und die Zugstange, eventuell

den Darmsaitenzug richten...............

Einen Vortürglockenzug losmachen............

1 Stück neuen Türglockenzug samt Feder, Glocke, Zugstange

etc., samt Anarbeiten.................

1 Stück neue 8 zentimetrige Schlagglocke zum Ziehen, mit ein oder zwei Schlägen, und zwar:

a)    mit blauer Stahlglocke...............

b)    mit weißer Metallglocke auf Eisenplatte........

c)    mit weißer Metallglocke mit Messingfassung .,.....

1 Stück 8 zentimetrige Schlagglocke, selbstschlagend beim Öffnen der Türe, und zwar:

a)    mit blauer Stahlglocke...............

b)    mit weißer Metallglocke auf Eisenplatte........

c)    mit weißer Metallglocke mit Messingfassung......

1 Stück Haustorglocke samt Feder mit 10 cm Durchmesser

1 • 60 1-60 2- — 1 • —

— •80

—    •40

—    •10

CO yH

— • 50

— •70 1 • —

1-40

1-20 — •60

5- —

2- —

3-

311.    1 Stück Torglockenzugknopf, und zwar:

d) aus bronziertem Gußeisen........... . .

b) aus Messing...................

312.    1 Stück Schale zu einer Haustorglocke samt Einstemmen und Eingipsen in Steingewänd, und Durchbohren des Loches durch das Gewände, und zwar :

d) aus bronziertem Gußeisen.............

b) aus poliertem Messing...............

313.    1 kg Metallglocken, und zwar:

a)    rauhe Tirolerglocken................

b)    polierte Glocken.................

314.    Eine Stundenglocke von 15 cm Durchmesser, mit verziertem

Glockenstuhle, mit Schwengel oder Zugstange samt Schloß, inklusive allem................. . . .

1 *00 4 • —

3 • — 2 • 80

— •40

Anstreieherarbeiten.

Taglohn.

1. Ein Gesellentag:

a)    gewöhnlicher

b)    Lasierer . .

8-05

10*35

Materialien.

2.    1 kg Sikkativ .........

3.    1    »    Kopallack,    feine    Qualität,    hell .

4.    1    »    Ölfirnis..........

5.    1    »    Kitt...........

6.    1    »    Terpentin.........

7.    1    »    Blei weiß oder    Bleiminiumfarbe

8.    1

schwarze, braune oder Satinoberölfarbe

3- — 3- — 1-20 — •50 1-20 1-40 1-20

Arbeiten nach Quadratmaß, a) jStein- und Maueranstrieh.

9.    1 in² steinerne Sockel, Pfeiler, Fenster-, Tür- und Torgewände,

dann Stein- und Mauerwände zweimal mit heißem Leinöl tränken und zweimal mit feingeriebener Ölfarbe nach gewähltem Muster anstreichen...................

10.    1 m², wie vor, jedoch dreimal mit Ölfarbe streichen . . . .

11.    1 m² vorgenannter, schon gestrichener Gegenstände vom

Schmutze reinigen und zweimal ebenso anstreichen.....

12.    1 m², wie Post 11, bloß vom Schmutze reinigen......

b) Holzanstrieh.

13.    1 m² Holzfläche jeder Art mit reiner flüssiger Leinölfarbe

grundieren, die Sprünge mit Ölkitt auskitten und nochmals fein abschleifen......................

14.    1 m² grundierte oder schon gestrichene Holzfläche einmal mit Ölfarbe in verlangter Nuance glatt streichen, pro Anstrich . .

15.    1 m² grundierte und ausgekittete Holzfläche mit Bergkreidekitt

ganz überziehen und fein schleifen......... . . .

16.    1 m² grundierte oder schon gestrichene Holzfläche mit Ölglanzoder Spickölfarbe in verlangter Nuance einmal streichen . . .

1-20

1*60

—    •75

—    •20

— •20

— •26

— •40

17.    Im² schon gestrichene Holzfläche in Eichenholzart mit Essigoder Öllasur versehen.................

18.    1 nta, wie vor, in einer anderen beliebigen Holzimitation . . .

19.    1 in² glatt gestrichene oder lasierte Holzflächen einmal matt

oder glänzend lackieren................

20.    1 m² Naturholz ohne jeden Farbenanstrich mit reinem Leinöl einlassen, im Falle der Notwendigkeit mit Holzfarbenkitt auskitten, fein schleifen, nach Zeichnung rot ablinieren und zweimal mit reinem, durchsichtigem, farblosem Kopalfirnis firnissen

21.    1 m² alte, schon gestrichene Holzgegenstände vom Schmutze

reinigen.......................

22.    1 m² alten Anstrich mit Spiritus abbrennen oder abbeizen . .

ad b) Holzanstrich. Werden bei Türen, Fenstern etc. die beiden Seiten nicht gleich angestrichen, so tritt deshalb eine Erhöhung der Preise um 10 °/₀ ein.

c) Metallanstpieh.

23.    1 nr Metallgegenstände einmal mit Minium grundieren . . .

24.    1 » Metallgegenstände zweimal mit Minium grundieren . . .

25.    1 » Metallgegenstände zweimal mit Minium rein grundieren und zweimal mit Ölfarbe in beliebiger Nuance anstreichen . .

26.    1 m² gestrichene Metallgegenstände lasieren oder firnissen wird nach den Posten 17, 18, 19 vergütet.

27.    1 m², wie Post 22, und in Silber-, Kupfer- oder Goldbronze

bronziert......................

28.    1 in² sandeln .....................

29.    1 m² Metallflächen mit Drahtbürste vom Schmutze oder Roste

befreien.......................

—    •30

—    -40

— •36

1-40

— •12 2- —

Mit Blei-miniumgrund Kronen

—    •35

—    •60

1-20

2-20 — • 20

— •15

d) Glasanstrieh.

30.    1 m² Glaslichten mit durchsichtigem Firnis streichen und silber -

farb patronieren ohne Unterschied des Dessins.......

31.    1 m² Glaslichten, wie vor, anstreichen und silberfarb. tupfen .

Kronen — •80 — • 60

Arbeiten nach Kurrentmaß. a) Holzanstrieh.

(Grundieren nach Post 13 und zweimal streichen nach Post 14.)

32.    1 m Schranken jeder Art samt den Säulen und Mittelriegel in

Ölfarbe glatt streichen.................

33.    1 m solcher Schranken ebenso streichen, jedoch rot abfasen .

34.    1 » Schranken ohne Mittelriegel in Ölfarbe glatt streichen . .

solcher Schranken ebenso anstreichen, jedoch rot abfasen Kleiderrechen mit Ölfarbe eichenfarb. streichen . . .

ablinieren mit Ölfarbe

1* — 1-20

b) Metallanstrieh.

(Zweimal mit Minium oder mit Bleiminiumgrund grundieren und zweimal mit Ölfarbe anstreichen.)

39.    1 m Stiegengriff anstreichen ....

40.    1 m Ablinierung auf Metallgegenständen

— •10 — •05

Arbeiten nach Stücken.

41.    Eine Gartenbank moderner Form nach Art der in den städti

schen Anlagen befindlichen Bänke anstreichen, die Füße zweimal mit Silberbronze oder mit Birkenholzimitation streichen und lackiert, die Sitze eichen in Öl imitiert und mit englischem Lack lackiert.....................

42.    Ein Barrierestock jeder Stärke und Form grundieren und zweimal

in Ölfarbe anstreichen.................

43.    Desgleichen und rot abfasen..............

44.    Ein Rauchfangputztürl zweimal mit Bleiminium grundieren,

schwarz anstreichen oder sandeln ............

45.    Ein Brunnenständer samt Brunnengrand bei der Wasserleitung

mit Bleiminium grundieren und zweimal in Öl streichen .    .    .

46.    Eine Kopftafel auf beiden Seiten schwarz lackieren.....

47.    Eine Kopftafel auf beiden Seiten schwarz anstreichen . . . .

48.    Einen eichenen oder buchenen Sessel firnissen (lackieren) . .

49.    Einen Sessel glatt streichen...............

50.    Einen Armsessel firnissen ...............

51.    Einen Armsessel glatt streichen.............

52.    Ein Spuckkästchen glatt streichen............

53.    Einen Schemel mit zwei Stufen glatt streichen.......

54.    Desgleichen mit drei oder vier Stufen..........

55.    Einen Kleiderstock glatt streichen............

56.    Einen freistehenden Kleiderrechen für vier Personen mit Hut-

und Kleidernägeln streichen ..............

57.    Ein Schultafelgestelle eichenfarb. anstreichen und zweimal firnissen

58.    Einen Handwagen glatt und das Eisen schwarz streichen . .

59.    Einen Schiebkarren, wie Post 58, streichen........

60.    Einen Schöpfeimer ohne Stange engelrot anstreichen . . . .

61.    Einen Feuereimer engelrot anstreichen..........

62.    Eine Hausnummer samt dem Nr.-Zeichen ........

63.    Für das Schreiben eines Buchstabens oder einer Ziffer . . .

64.    Einen einfachen Hydrantenständer zweimal mit Bleiminium

grundieren und zweimal mit Ölfarbe streichen.......

65.    Einen doppelten Ständer, sonst wie vor .........

6* —

— •60 — •64

— * 40

4' —

—    • 80 1 • 50 1- —

1 • 60 2*50 8- — 4 • —

—    •50

—    • 50

—    • 60 — •05

Glaserarbeiten.

Taglohn.

1. Gesellentag

7-80

Materialien.

2.    1 kg Kitt (Glaserkitt) . . . .

3.    1 kg Miniumkitt......

4.    1 m Blei, schmal oder breit

5.    Eine Doppelhaft, samt Auflöten

Verglasungen samt Einschneiden, Verstiften und Verkitten.

ä) Verglasung nach dem Quadratmaße.

6. 1 ms neue Verglasung mit ordinären, 1 * 5 mm starken, wellen-und knopffreien Tafeln in Kitt oder Holz, bis zur Tafelgröße von 140 addierten Zentimetern bei einer Maximalhöhe von 80 cm

1-70

7.    1 m² Verglasung mit 2. Gattung Tafelglas (Bilderglas) 1*5 mm

stark, in Holz, bei einer Tafelgröße wie vor .......

8.    1 m² Verglasung mit reinem weißen Solinglas, zirka 2 mm dick, Maximalhöhe 160 cm:

d) bis 140 cm addiert................

b)    über 140 cm bis 180 cm addiert..........

c)    »

9.    1 m² Verglasung wie vor jedoch 3 mm dick:

a)    bis 180 cm addiert.........

b)    über 180 cm bis 230 cm addiert . . .

c)    »

Kronen

2-50

180

» 220 »

3* — 3'10 3-30

4 • 60 5* — 6- — 8-10

260 » 300 »

230

260 » »

10.    1 m² Verglasung mit 3 mm starkem, geblasenem Dachglas bis

140 cm addiert....................

11.    1 m² Verglasung wie vor:

d) 4 mm stark...................

b) 5

12.    1 m² Verglasung mit 2 mm dickem Schuppen- und Rippenglas

13.    1 m² Verglasung mit 2 mm dickem Mattglas:

d) bis 180 cm addiert................

b) über 180 cm bis 220 cm addiert..........

14.    1 m² Verglasung mit Musselinglas, 2 mm dick:

d) bis 180 cm addiert...............

b) über 180 cm bis 220 cm addiert..........

15.    1 m² Verglasung mit Roh- und Schnürlgußglas, 5 bis 6 mm

stark........................

16.    1 m² wie vor mit Rautengußglas............

17.    1 m² Verglasung mit Drahtglas:

d) 4 mm stark..................

b)    6 bis 7 mm stark ...............

c)    10 mm stark..................

18.    Verglasung mit Spiegelgußglas, 6 bis 8 mm stark:

d)    bis 1 m² Fläche................

» 2 »

»    4    »

d) »    6    »

19.    Wie vor, jedoch nur 5 mm starkes Glas.

Ein Zuschlag von 10% auf die Preise der Post 18 a).

d)

b)

c)

b) Verglasung¹ nach einzelnen Tafeln.

Eine Tafel mit gewöhnlichem 1*5 mm starken Tafelglase oder Bilderglase, samt Einschneiden, Verstiften und Verkitten oder in Rahmen, und zwar: bei von Falz zu Falz gemessenen, addierten

.»

25 cm 30 » 35 » 40 » 45 » 50 » 55 » 60 ».

5-40

6-10 7 * 50 3-50

3*30

3-50

3*60 4 —

6' — 8‘ —

10 — 12 • — 15 • —

22 • —

23‘ — 24 • — 25' —

t-I ol CO O CO t-' CO 05 • ©' tH oi cö rji lO cococomcocococom^^Tii^^'!#

or

bei von Falz zu Falz gemessenen, addierten 80 cm

85 »

90 »

95 »

100 »

105 »

110 115 »

120 »

125 »

130 »

135 »

140 »

Tafeln größerer Dimensionen werden verrechnet per 1 m² mit Eine Tafel Solinglas, 2 mm stark per 1 m²:

a)    bis 140 cm addiert................

b)    über 140 bis 180 cm addiert............

180 » 220

Eine Tafel Solinglas, 3 mm stark, per 1 m²:

a)    bis 180 cm addiert........

b)    über 180 bis 230 cm addiert ....

c)    »

d)    »

Eine Tafel Mattglas, zirka 2 mm stark, per 1 m²:

a)    bis 180 cm addiert................

b)    über 180 bis 220 cm addiert .    •..........

Eine Tafel Musselinglas, 2 mm stark, per 1 wa:

d) bis 180 cm addiert................

b) über 180 bis 220 cm addiert............

Tafeln aus Schuppenglas oder Rippenglas werden mit dem doppelten Preise für Tafelglas vergütet.

Eine Tafel aus vorhandenem Glase einschneiden, inklusive ver-stiften und verkitten, wird mit der Hälfte des Preises für das Einschneiden neuen, gewöhnlichen Tafelglases berechnet.

1 m² Verglasung mit Glasfußbodenplatten in bestimmter Größe in Miniumkitt hersteilen :

20 mm dick ohne Draht....... .......

c)

eo ©

260 » 300 »

Kronen — T,4

—    •74

—    •80 — •91

1 ‘ — 1 • 10 1*21 1-31 1*44 1-56 1*68 1 • 80 1*92 4' —

8 * 10

8-60 9*80 12 • —

6- — 6-80

7* —

8* —

30

y>

Bei sämtlichen Verglasungen ist das Verstiften mitbegriffen. Bei Reparaturen ist das Herausnehmen des alten Glases und Beseitigung des Kittes ohne separate Vergütung zu leisten.

Verschiedene Glaserarbeiten.

53.    Ein Luftradel samt Deckel einmachen, mit Blei, in einer Fensterecke ........................

54.    1 m Kittfalz vom alten Kitt befreien...........

55.    1 m alten Kittfalz neu verkitten, samt Beigabe der erforderlichen

Stiften .......................

2' — — *05

56. 1 Stück Glas für ein elektrisches Element, und zwar:

a)    für Leclanche-Elemente ..........

b)    für Meidinger-Elemente...........

— •64

1 • 20

c) Nach Stück.

57.    1 Stück 4 mm starke Beinglastafel, ⁸⁹/₇₉ cm groß, in Blei montiert 13 • —

58.    1 Stück starkes Blei, 89 cm lang

59.    1

1- —

inklusive allem

Butzenscheibe, 10 cm im Geviert, in Blei einsetzen,

— •40

Hafnerarb eiten.

Materialien und Taglohn.

I. Ein Gesellentaglohn......

» Lehrjungentaglohn (Handlanger)

3.    1 Stück Dachziegel......

4.    1

2.

» Maurerziegel 5. Eine Butte Gräten

» Lehm mit Gräten gemischt

7.    100 kg Schamottemehl.......

8.    100 » Schamotteplatten......

9.    100 » Schamotteziegel ......

6.

9* — 3-50

—    •07

—    •06 1 • — 1-40 6‘ — 7 — 5- —

Schwedische Öfen

samt Beigabe der messing. Heizgarnitur, gußeisernes Spritzgitter, des Rostes und Rauchrohres und Aufstellen.

Beheizt. Raum weiß glasiert von m³

lo. Ein Ofen 80 cm breit, 62 cm tief .

»    72‘5 cm breit, 58 cm tief

67-5 »

62*5 52-5 47-5 »

11.

12.

50 »

Kronen

grau glasiert

200 144 •— 130 170 130•— 117

130

rH T—1 t—n

100

65

50

Kachelöfen

grün oder braun glasiert, samt Beigabe der eisernen, verzierten, geschliffenen Heizgarnitur mit gußeisernem Spritzgitter, mit drei gußeisernen Winkeln, des Rostes und Rauchrohres und Aufstellen.

Beheizt. Raum Kronen von m³

a) Viereckige Öfen:

16. Ein Ofen 100 cm breit,¹) 60 cm tief, 3 m hoch”)

60 »

60 »

60 »

50 »

40 »

45 »

40 »

24.    Fünfeckige Kachelöfen sind um 15% teuerer.

25.    Öfen Post 10—23 von außen zu heizen ein Zuschlag von 10%. Weiße und elfenbeinartige Öfen werden mit 30% Aufschlag zu obigen Preisen (16—25) berechnet.

240

325

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

90 » 80 » 70 » 60 »

50 » 45 » 40 »

8 »

2⁻ 6 m hoch 2*3 »

2-1 »

1- » 1* »

210

180

150

105

85

70

50

270

216

162

117

72

67

57

*) Im Querschnitte der Heiztür außen gemessen.

²) Die Höhe vom Fußboden bis zur Oberfläche des Deckgesimses.

(Tj

mm

£©

[|h| Hirn

|g

\\\ füf

J«

c,

Fig. 324.

Fig. 324 bis 326 geben Beispiele von Rokokoöfen.

Fig. 324 hat: Sockelgröße . . Ofenhöhe . . Heizkraft für .

100/100 cm\ und kosten je nach der Farbe 210 » und Behandlung der Glasuren 110 w³

360 bis 620 Kronen.

Fig. 325 hat: Sockelbreite . . Sockeltiefe . . Ofenhöhe . . Heizkraft für .

135 cm 100 320 » 200 w³.

660 bis 1280 Kronen.

tS«

:„7

r'

Ut

sm&iw

JA

-:<r

jpp^s

öyäsrasw

ggr^

Ml

§j||lli

«ggssgi

Ml

,(

li

v‘^1

jsm

J. ,!s

f: fi-

Fig. 326 hat: Sockelbreite Sockeltiefe . Ofenhöhe Heizkraft für

a.t:

Ritt

Fig. 325.

!'

136 cm 100 »

340

160 md-

«HÜ

BfÄ i,:

ir;

1200 bis 1500 Kronen.

Ofenbestandteile und Reparaturen. a) Bestandteile aus Ton.

Weiß

glasiert

Grau oder grün Kronen

26.    Ein Sockelhinterstück

27.    » seitliches Sockelstück

3-60

2-70

3*20

2-40

ii

MTll\

■ji

fl

’ '''P’ '

v~

: #!

y

Kl

PSÄjfllf

,S

|/y

,■

'^s

s®

rr

Fig. 326.

Weiß

glasiert

Grau oder grün Kronen

28. Ein vorderes Sockelstück........ . . . .

Stück des Heizkastens oder Heizkastenaufsatzes .

Feuertürlstück.............. .

Rückwandstück..............

29.

30.

9* — 9- — 4*50 3-30

8*20 8* —

4’ —

3- —

Weiß

glasiert Kronen

Grau oder

grün

32.    Eine Einlegekachel

33.    Ein Mittelstück .

34.    » Deckstein

4- —

5 * 40 5*40

4 • 50 4-80 4-80

35.

Weite

Rauchrohr, ohne Unterschied der Länge und

3'60

3 * 20

b) Bestandteile aus Metall.

36.    Eine neue messingene Heiztüre samt Zugschuber und beweglichem gußeisernen Spritzgitter bis 22 cm im Quadrat . . . .

37.    Eine messingene Aschentüre ..............

38.    1 hg Rost:

a)    Gußeisen.................. . .

b) Schmiedeeisen    . : . :..............

Kronen,

6 • 30

1-60

—    •30

—    •60

c) Reparaturen.

39.    Einen Ofen abbrechen und wieder aufsetzen samt Drahtbinden:

a)    bloß den Oberteil bis zum Feuerkasten ........

b)    Ober- und Unterteil................

40.    Einen Ofen mit neuen Dachziegeln ausfüttern.......

» ausputzen und verschmieren.........

42.    Einen Ofen bloß verschmieren .............

43.    Ein Heiztürl mit neuen Haften befestigen, putzen und einmauern ........................

44.    Ein Aschentürl bloß befestigen.............

45.    Einen alten Ofen abtragen, reinigen und im Hause nach Angabe deponieren ...................

46.    Eine Ofenheize neu ausfüttern und ausschlacken......

47.    Einen Rost einsetzen (ohne Rostbeigabe).........

48.    Eine Heize mit Schamotte ausschmieren.........

49.    1 Stück Schamotteplatte zum Ausfüttern, inklusive Versetzen . .

50.    Einen Ofen abtragen und reinigen............

In den Einheitspreisen ist das Herausnehmen des alten und Einsetzen des neuen Bestandteiles nicht inbegriffen.

41.

9- — 14 • — 1 ‘ — 2 • — 1-20

1-80 1 • —

9* — 1-20 1* — 1-20

4 • 50

Herdbestandteile

exklusive Versetzen.

51.    1 Stück glatte Kachel, bis 16 cm hoch und 23 • 5 cm

lang, ohne Nuten...............

52.    Desgleichen, jedoch mit Nuten an den Kanten . . .

53.    1 Stück Eckkachel, bis 16 cm hoch, ohne Nuten . .

54.    Desgleichen mit Nuten.............

55.    Ein Abschlußstück mit Rundstab, pro Meter . . . .

56.    Ein Abschlußstück mit Gesims, pro Meter.....

ad 51 bis 56. Kacheln von größerer Höhe werden im Verhältnisse derselben zu der im Tarife angesetzten Maximalhöhe von 16 cm berechnet.

Weiß glasiert Kronen

Grau oder grün

— •54

— *60 — •80 1*04 1*12 2’20

—    •40

—    •48

—    •68 — •81 — •82

1*66

Asphaltiererarbeiten.

I. Kunstasphalt.

Taglöhnungen.

1.    Ein Asphaltierer-Gesellentag .

2.    Ein Asphaltierer-Taglöhnertag

Kronen

4-40

2-80

Asphaltbelegungen.

starken Asphalt in einer Lage (horizontal) als Ah-

3.    1 m², I72

deckung (Isolierung) auf Mauern und Gewölben, samt allem Materiale, Requisiten und Arbeitsleistung.........

4.    1 m², ³/i

der Mauern, mit reinem, ledigem Asphalt, samt allem Materiale, Requisiten und Arbeitsleistung...........

5.    1 m², 1V

samt allem Materiale, Requisiten und Arbeitsleistungen, jedoch ohne Herstellung einer Unterlage............

6.    1 m² Asphalt, wie Post 5, jedoch mit Inbegriff der Herstellung

eines liegenden, trockenen Ziegelpflasters als Unterlage . .    .

7.    1 m², wie Post 6, jedoch statt dem Ziegelpflaster mit einer

10 cm dicken Betonunterlage aus Portlandzement und grobkörnigem, reinem Flußsande und Schlägelschotter, im Mischungsverhältnisse von Kalk zu Sand = 1:2:4.......

8.    1 m², 2 cm starken Asphalt, samt allem Materiale, Requisiten und Arbeitsleistung, jedoch ohne Herstellung einer Unterlage:

a)    der Asphalt in einer Schicht aufgetragen.......

b)    der Asphalt in zwei Schichten ä 1 cm dick aufgetragen .

9.    1 m² Asphalt, wie Post 8, jedoch mit Inbegriff der Herstellung eines liegenden, trockenen Ziegelpflasters als Unterlage:

d) wie vor.....................

b) wie vor.....................

10.    1 m² Asphalt, wie Post 8, jedoch statt dem Ziegelpflaster mit einer 10 cm dicken Betonunterlage, wie Post 7 :

a)    wie vor.....................

b)    wie vor.....................

11.    Bei Anwendung des Asphaltpflasters in einer Stärke über 2 cm

wird pro Zentimeter Mehrstärke zu obigen Preisen zugeschlagen .......................

cm

2-.80

cm

cm

starke Asphaltschicht (vertikal) als Trockenlegung

starken Asphalt, in einer Lage als Pflasterung,

Diverse Arbeiten.

12.    1 m² Granitwürfelpflaster, die Fugen mit Asphalt ausgießen,

samt allem und jedem.................

13.    1 m² ordinäres Granitsteinpflaster, die Fugen ausgießen, samt

allem und jedem...................

14.    1 m² Holzstöckelpflaster, ohne Unterschied der Dimension der Holzstöckel, mit Asphalt ausgießen, samt allem und jedem . .

15.    1 m² Holzstöckelpflaster, die Holzstöckel in Asphalt eingetaucht,

und sodann die Fugen mit Asphalt ausgießen, samt allem und jedem........................

IG. Im² Holzstöckelpflasterung, die mit Rieselschotter ausgefüllten Fugen mit einer Mischung von Teer und Asphalt überziehen

3- —

3-50

4-50

4' — 4-50

5* — 5 * 40

7 ‘ 50 8‘ —

2- —

2*20

2*80

2-20

17.    1 m² neue oder alte Holzstöckelpflasterung mit heißem Teer überziehen und mit vorhandenem Sande überstreuen . . . .

18.    1 kg alter Asphalt von Belegungen wird vom Kontrahenten

übernommen mit...................

11). 1 m² alte Asphaltbelegung ohne Unterschied auf brechen und deponieren......................

2o. 1 kg alte Asphaltmasse vom Fugenvergüsse bei Steinpflasterungen wird vom Kontrahenten übernommen mit......

Kronen

2* —

— • 04

— • 06

— '01

II. Naturasphalt.

Taglöhnungen und Materialien.

1. Ein Asphaltierer-Vorarbeitertag Asphaltierer-Gesellentag . . Asphaltierer-Taglöhnertag .

4.    1 kg Naturasphalt......

5.    1 » raffiniertes Trinidadbitumen

6* —

2.

3.

4-40 2 • 80 — •12 — •30

Neuherstellungen.

6.    1 m² Pflaster aus bituminösem Kalkstein (Asphalt comprime), mit einer 18 bis 20 cm hohen Betonlage, diese letztere aus Portlandzement oder Schlackenzement bester Qualität, rein geworfenem, reschem, lehm- und erdfreiem Flußsande und reinem Rundschotter im Mischungsverhältnisse von 1:3:5, dann einer im komprimierten Zustande 5 cm hohen Asphaltschicht . . .

7.    1 m² Pflaster, wie Post 3, mit einer 15 cm hohen Betonlage und

einer 4 cm hohen Asphaltschicht ............

8.    1 m² Asphaltcoule mit einer 15 cm hohen Betonlage, wie Post 4,

und einer Asphaltcouledecke von 4 cm Höhe .......

0. 1 m² Asphaltcoule mit einer 10 cm hohen Betonlage, wie Post 4, und einer 2 cm hohen Asphaltcouledecke.........

15 • —

13* —

12 * —

Reparaturen.

10. 1 m² bestehende Asphaltcomprimedecke (ohne Beton) ausstemmen und sodann mit einer neuen Asphaltlage von 5 cm belegen, unter Rücknahme des alten Materiales: ä) bei einer Reparatursfläche bis inklusive 5 m²......

b)    »

c)    »

über 5 bis inklusive 25 m²

50 m

25 »

50 m

11.    1 m² bestehende Asphaltcomprimedecke (ohne Beton) ausstemmen und mit einer Asphaltlage von 4 cm ergänzen, sonst wie Post 6 :

a)    bei einer Reparatursfläche bis inklusive 5 m².....

b)    »

. c) »

d) »

12.    1 m² Asphaltcoule ausstemmen (ohne Beton) und mit einer

neuen, 2 cm hohen Schicht Asphaltcoule ergänzen.....

13.    1 m² Beton ausstemmen, ohne Unterschied der Fläche, und das Material verführen, bei einer Betonhöhe von 15 bis 20 cm

14.    1 m² Beton ausstemmen, ohne Unterschied der Fläche, und das Material verführen, bei einer Betonhöhe von 10 bis 15 cm . .

d)

12 • — 11 ’ —

9 • 80 8*60

über 5 bis inklusive 25 m²

25 » 50 nr

50 m²

11- — 10 • — 8-80 7-60

5*50

2- —

15. 1 m² alter Asphalt wird von dem Kontrahenten übernommen

zu dem Preise von..................

ad 15. Kommt nur bei vollständiger Erneuerung der Asphaltdecke in Anwendung, weil bei Reparaturen auf die Rücknahme des alten Asphaltes in den Einheitspreisen Bedacht genommen ist.

III. Holzzement, Dachpappe und Isolierplatten.

1.    1 m² Holzzementeindeckung, bestehend aus einer Lage guter Dachpappe, darauf drei Lagen guten Holzzementrollenpapiers, voll auf Fug aufgezogen, jede dieser Schichten durch eine Holzzementschichte getrennt, welche in heißem Zustande aufgetragen ist, über der obersten Papierschichte neuerlich in heißem Zustande aufgetragenes Holzzementpapier, darauf eine 5 cm hohe Lage lehmigen Sandes und darauf 5 cm hoch reiner Kiesschotter, an allem und jedem :

a)    in erdgeschossigen oder einstöckigen Gebäuden.....

b)    für jede weitere Stockwerkshöhe ein Zuschlag.....

2.    1 m² Eindeckung mit guter fester Dachpappe, inklusive Bei

gabe der Nägel und Holzleisten und zweimaligem Anstrich mit Teer........................

3.    1 m³ Dachpappendeckung mit gutem Teer einmal streichen

4.    1 m Holzleiste, inklusive Befestigung...........

5.    1 m² Dachpappe, in Rollen geliefert...........

6.    1 m² mit gutem Teer imprägnierte Pappe, welche beiderseits mit echtem Asphalt überzogen ist, als Isolierplatte für Mauern, Gewölbe, unter Decken etc., inklusive Verlegen derselben . .

7.    1 kg Holzzement...................

8.    1 kg Teer......................

Zimmermalerarbeiten.

Taglöhnungen.

3' —

2-30 — '20

1*40 — '12 — '06 — '50

1.    Ein Malergehilfe pro Tag...............

2.    Ein Malerbube pro Tag................

3.    Ein Farbenreiber pro Tag...............

4.    Bei nach dem Taglohne verrechneten Reparatursarbeiten wird für die Beistellung der P'arben und Nebenmaterialien, sowie der Leitern, Pinseln und sonstigen Requisiten ein Zuschlag von 50%

8'05

3*45

4-60

zu

den Taglöhnungen geleistet.

Arbeiten nach Quadratmaß.

— *12

5.    1 m² Zimmerwände und Plafonds bis zu einer Zimmerhöhe von 4% m grundieren und mit guter Leimfarbe rein färbein, mit Inbegriff der Herstellung von Faschen und eines Sockels, dann einer einfachen Rosette am Plafond und Ablinieren desselben

6.    1 m² Wände und Plafonds bis zu einer Höhe von 4% m in

— •20

Zimmern, Küchen, Gängen und Stiegen grundieren, mit guter Leimfarbe färbein und marmorieren, mit Inbegriff der Herstellung von Faschen und eines Sockels, den Plafond ablinieren und mit einer entsprechenden Rosette versehen......

7.    1 m² Wände und Plafonds malen, wie Post 6, die Wände

jedoch überdies spritzen................

8.    1 m² Wände und Plafonds malen nach den Bedingungen der

Post 7, die Wände hierbei in Felder ablinieren......

9.    1 m² Zimmerwände und Plafonds bis zur Höhe von 4¹/₂ m

grundieren, mit guter Leimfarbe färbein, nach dem gewählten Muster mit jeder beliebigen guten Malerleimfarbe einmal zu patronieren, samt der Herstellung von Faschen und eines Sockels, dann einer dieser Malerei entsprechenden Rosette am Plafond, entweder in Farben oder weiß, samt Ablinieren des Fensterparapetes und des Plafonds............

10.    1    m²,    wie Post 9, jedoch mit 2 Patronen    und    den Plafond

noch mit Eckstücken.................

11.    1 m², wie Post 9, jedoch mit 3 Patronen, den Plafond in Felder eingeteilt, eine große Rosette, Eckstücke und Verzierungen . .

12.    1 m² Zimmerwände und Plafonds bis zur Höhe von 4¹/₂ m mit

den feinsten Farben entweder glatt oder mit einer Patrone malen, mit Inbegriff eines dieser Malerei entsprechenden Plafonds, sonst mit den Bedingungen der Post 9.......

13.    1    m²,    wie Post 12, jedoch mit 2 Patronen    und    den Plafond

noch mit Eckstücken.................

14.    1 m², wie Post 12, jedoch mit 3 Patronen, den Plafond in Felder eingeteilt, eine große Rosette, Eckstücke und Verzierungen . .

15.    Bei Anwendung von mehr als 3 Patronen wird für jede weitere Patrone zugeschlagen:

a)    bei Malereien nach Post 9.............

b)    bei Malereien nach Post 12.............

10. Bei Malereien mit Wachsfarben (gebürstet) werden die obigen

Preise zweimal gerechnet.

17.    1 m² Mauerfläche grundieren, färbein und spritzen mit Wasserglasfarben ......................

18.    1 m², wie von Post 17, mit Quadrierungen........

19.    Malerarbeiten in Räumlichkeiten über 4A/₂ m werden, weil hierzu hohe Leitern oder Gerüste notwendig sind, wodurch die Handarbeit erschwert wird, rücksichtlich der Posten 5 bis 18 um 15°/₀ höher gerechnet.

Wird ein Plafond bloß allein hergestellt, so wird zu den beistehenden Preisen eine Aufzahlung von 50 % geleistet.

Z. B. für einen Plafond von 20 m² Größe und der in Post 14 bedungenen Ausführung ergibt sich der Preis mit:

20 X 60 = Kronen 1 2 • —

5«7» =

Kronen

— •27

— '22

— •28

— •34

— • 40

— • 50

— •60

— * 06 — •08

— •60 — •75

6- —

Kronen 18•—

Arbeiten nach Kurrentmaß.

20.    1 m einfache Linie in beliebiger Farbe ziehen.......

21.    1 » Doppellinie in beliebiger Farbe ziehen........

22.    1 » Sockelherstellung, bis 30 cm hoch, mit gewählter Farbe,

mit allem und jedem . . ...............

—    •04

—    •07

Holzjalousien.

Neue Arbeiten.

1. 1 m² Holzjalousien (Peresien) aus 6 * 5 cm breiten, grün, weiß oder braun lackierten, in starken Leinenbändern hängenden Brettchen, mit Stellschnur, samt Handhabe oder Kettchen,

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Stellknopf, Doppelschnur zum Aufziehen, Beigabe von zwei Schrauben und zwei Winkeln zur Befestigung der Oberleisten, Knöpfe zum Festbinden der Aufzugschnur, samt Aufmachen, allem und jedem...................

ad 1. Bei Fenstern ohne Steinfutter geschieht die Befestigung der Oberleiste anstatt mit zwei Winkeln mittels zweier Bankeisen.

2.    1 m² Holzjalousien, wie Post 1, jedoch die Brettchen mit

feinem, schönem Lichtgrün oder eichenartig lackiert.....

3.    Bei Jalousien mit zweifärbigen Brettchen kommt zu den Preisen der Posten 1 und 2 pro Quadratmeter ein Zuschlag von . .

4.    Bei Jalousien mit Bögen in Fächerform kommt für je ein Stück Jalousie, ohne Unterschied der Gattung, ein Zuschlag von . .

5.    Aufspreizvorrichtungen pro Fenster samt allen dazu nötigen Bestandteilen, und zwar:

a)    eiserne, nach der Farbe der Jalousien angestrichen . .    .

b)    bronzierte....................

c) , massiv messingene................

5 a). Ein Paar Seitenblenden ohne Unterschied der Länge . . .

4-20

5 * 40

1 • 10

1 • 20 1*60 2-40 1-50

<X

er;

rH

eo

eo* t—

tH rH

Reparaturen.

Einziehen von neuen Schnüren pro Meter Höhe der Jalousien

Neubebändern der Jalousien pro Meter Höhe .......

Hierunter ist die Anbringung und Beischaffung sämtlicher erforderlichen Bänder verstanden.

1 Stück neues Brettchen für Jalousien, wie Post 1, pro Meter

Länge .......................

1 Stück neues Brettchen für Jalousien, wie Post 2 und 3, pro

Meter Länge.....................

Das Herabnehmen der Jalousie und Wiederaufmachen bei Reparaturen oder Reinigung...............

Für das Einziehen eines neuen Brettchens.........

Ein neuer Winkel oder ein neues Bankeisen, samt zugehörigen

Schrauben und Festmachen...............

1 Stück Stell- oder Aufzugknopf, und zwar:

a)    von Messing...................

b)    von Eisen, holzfarb lackiert.............

c)    von Porzellan..................

Eine Schnurklammer von Messing............

1 Stück Schnurrolle, und zwar:

a)    von Messing...................

b)    von Eisenblech, gepreßt..............

c)    von Porzellan..................

1 Stück Stellschnur samt Kette und Quaste........

Eine Jalousie waschen.................

— •70 1 • 50

— •24

— •30

—    • 50

—    •40

— •20

— •20

—    •IG

—    •12

— •35

— •20 — •12 — •16 — •80 — •40

Pflasterungsarbeiten.

Taglöhnungen.

Ein Pflasterergehilfe pro Tag samt Werkzeugbeistellung, Abnützung desselben und Aufsichtsgebühr..........

Ein Handlangertag für die Pflasterer, wie Post 1......

Ein Taglöhner bei Erdarbeiten, wie vor .........

8- — 3*74 3*30

Fuhrwerk.

4.    1000 Stück 0’184 tn große Würfel vom Lagerplatz auf das Objekt oder von da zurückführen, wenn beide Orte in ein und demselben Bezirke liegen, samt Auf- und Abladen . . .

5.    1000 Stück 0'158 m große Würfelsteine oder Halbwürfel verführen, wie Post 4..................

6.    1000 Stück ¹³²/i84 cm große Steine verführen, wie Post 4 . .

7.    1000 Stück fünfeckige Steine (Bischofmützen) verführen, wie

Post 4.......................

8.    1000 Stück Zwickelsteine verführen, wie Post 4......

9.    100 Stück 0"474 m große Trottoirplatten innerhalb der Grenzen desselben Bezirkes verführen, samt Auf- und Abladen . . . .

15.    1000 Stück 6 cm starke, 20 cm große Klinkerplatten verführen,

sonst wie Post 4...................

16.    1000 Stück 5 cm starke, 20 cm große Klinkerplatten verführen,

wie vor.......................

17.    Bei den zu kassierenden alten Pflasterungen ergeben sich bezüglich der Verführung der Steine innerhalb desselben Bezirkes folgende Preise:

d) 1 m² Würfel- oder Ganzguttrottoirpflaster, Post 4—8, verführen ....................

b)    1 m² Halbguttrottoirpflaster verführen.........

c)    1 m² ordinäres Pflaster verführen..........

d)    1 m² Klinkerplattenpflaster verführen.........

18.    Eine zweispännige Fuhr im Bezirke ..........

19.    Zuschlag zu den Posten 4 bis inklusive 16. Findet die Verführung zwischen zwei verschiedenen Bezirken statt, so kommt zu obigen Preisen ein Zuschlag von 25 °/₀.

20.    Abzug von den Posten 4 bis inklusive 16.

Findet nur eine Verführung bis zu einer Distanz von 200 m statt, so tritt bei obigen Preisen ein Abzug von 50 % ein.

21.    1 m³ Erd- oder Schottermateriale verführen, samt Auf- und

Abladen.......................

22.    1 Paar Pferde samt Kutscher zur Straßenwalze beistellen pro

Tag........................

23.    1 Paar Pferde mit Wasserwagen, Kutscher und Arbeiter zum

Spritzen beistellen pro Tag...............

ad Post 18. Von den Würfeln Post 4 werden 200 Stück, von jenen Post 5 und 6, aber 250 Stück pro Fuhr geladen.

Kronen

20* —

16- 25

17- 50

40 * — 10" •—

5- —

2‘ —

— •50 2 • 50 2- —

6-25

5- —

2- —

18 * —

22 - —

Materiallieferung.

24. 1000 Stück Granitwürfelsteine mit der Dimension von 0*184 m der einzelnen Kanten, samt Beistellen und Aufschlichten in kubischer Form auf den städtischen Depotplätzen ..... 500" —

25. 1000 Stück 0*184 m große Zwickelsteine, halbe Würfel, sonst wie Post 22.....................

Kronen 360 • —

440 * —

20. 1000 Stück Granitwürfelsteine mit den Dimensionen von 0*158 m, sonst wie Post 22    ..................

27.    1000 Stück 1*058 große Zwickelsteine, halbe Würfel, sonst

320* —

wie Post 22.....................

28.    1000 Stück Granitpflastersteine mit den Dimensionen von 0*237 in

Länge, 0*32 in Breite und 0*184 in Höhe, sonst wie Post 22    500* —

29.    Zuschlag:

— *06

Wenn die Steine ad Post 25 geritzt zu liefern sind, so ist pro Stück und Ritze zuzuschlagen............

30.    1 m³ ordinäre Granitpflastersteine mit 0*184 bis 0*237 m

40 * —

großer Kopffläche und mindestens 0*18 in Höhe, samt Beistellen etc., wie Post 24................

31.    1 m³ ordinäre Granitpflastersteine (Köpfelsteine) mit 0 *158 bis

25* —

0*184 m großer Kopffläche und mindestens 0*15 m Höhe, samt Beistellen etc., wie Post 24............

3*75

32.    1 Stück Granittrottoirplatte 0*474 m lang und breit und 0*145 bis 0*17 in dick, rein abgestockt, samt Beistellen etc., wie Post 24

33.    1 Stück Gränittrottoirplatte, 0*316 m lang und breit, sonstwie

1*65

Post 32    ......................

34.    1 Stück Halbguttrottoirsteine, 0*237 m lang und breit und 0*105

— *40

bis 0*158 in dick, samt Beistellen etc., wie Post 24    ... .

12*70 19*1 0

35.    1 m Granitrandsteine, 0*316 m breit, 0*237 in hoch, in Stücken von mindestens l¹/₂ in Länge, oben und an der vorderen Seite rein abgestockt, die Kanten abgefast, mit angearbeiteten Fälzen, samt Beistellen etc., wie Post 24 ... .

36.    1 m Randsteine, ganz wie vor, jedoch im Bogen gearbeitet .

37.    1 in³ 0*395 bis 0*474 m lange, 0*316 bis 0*395 in breite

25* —

und 0*237 bis 0*316 in dicke, behaute, an den Kanten rein abgearbeitete, harte, für Wasserbauten geeignete Steine zu Taluspflasterungen, samt Zufuhr und Aufschlichten auf dem Bauplatze ......................

38.    1 in³ harte und für Wasserbauten geeignete Wurfsteine, 16 bis

10- —

32 groß, samt Zufuhr etc., wie Post 37.........

39.    1 in³ harte Bruchsteine zum Grundbau bei Schotterstraßen,

8* —

samt Zufuhr etc., wie Post 37.............

40.    1 m³ Gebirgsschlägelschotter aus hartem geeigneten Kalkstein,

samt Zufuhr und Aufrichten in meßbaren Figuren.....

41.    1 in³ Gebirgsrieselschotter, sonst wie Post 40.......

42.    1 m³ Rundschotter (Fluß- oder Gestättenschotter), sonst wie

Post 40    ......................

43.    1 m³ Flußrieselschotter, sonst wie Post 40........

44.    1 in³ dreimal gesiebter Flußriesel (Erbsenriesel), sonst wie

Post 40    ......................

45.    1 m³ Gestättenrieselschotter, sonst wie Post 40......

46.    1 m³ Gebirgsrieselsand, sonst wie Post 40.........

47.    1 m³ rescher, zweimal geworfener Donausand, sonst wie Post 40

48.    1 m³ feinkörniger Donausand (sogenannter Ziegeldeckersand)r

9* —

4 * 50 3*60 3* — 6* —

sonst wie Post 40..................

49.    1 m³ Gestättensand, sonst wie Post 40..........

50.    1 m³ geworfener Mauerschutt, sonst wie Post 40    .....

51.    100 kg Nettogewicht Romanzement, samt Zufuhr......

52.    100 kg Nettogewicht inländischer Portlandzement, samt Zufuhr

Erd- und Straßenbauarbeiten.

53.    1 m³ Schotterkruste von bestehenden Schotterstraßen aufhacken

54.    1 m³ Erdabgrabung ..................

55.    1 m³ Anschüttung, d. i. vorhandenes Materiale auf eine bestimmte

Höhe planieren....................

56.    Hat der Kontrahent das Anschüttungsmateriale selbst beizu-

stellen, so wird demselben nebst der Zufuhr noch ein Zuschlag geleistet für 1 m³ von.................

57.    1 m³ Erd- oder Schottermaterial, gemessen in nicht ausgehobenem Zustande, mit Schiebtruhen zum Objekte zu- oder von demselben wegführen, bis zu einer Entfernung von 50 ni

58.    Für jede weitere Entfernung, und zwar von 50 bis 70 m, von

70 bis 90 m usw. bis zur Gesamtentfernung von 250 m wird ein Zuschlag geleistet pro m³ von............

59’. 1 m³ Erd- oder Schottermaterial, gemessen in nicht ausgehobenem Zustande, mit Wagen zum Objekte zu- oder von demselben wegführen:

d) von 250 bis 800 m ...............

b) über 800 m...................

60.    1 m³ Schotter oder Sand auf eine bestimmte Höhe bloß zu

planieren......................

61.    1 m³ Schotter oder Sand, welcher bereits in Figuren ist, in

einer Distanz bis 50 m mit Schiebtruhen zu führen und auf eine bestimmte Höhe planieren.............

62.    Für jede bis 20 m weitere Entfernung, wie Post 58    . . . .

63.    1 nr Bruchstein-Unterbau 0'24 m hoch herstellen, ohne

Materialbeigabe, jedoch samt Zufuhr desselben von den Steinfiguren .......................

64.    1 nr wie vor, jedoch in der Höhe von 0*32 m herstellen . .

Kronen 1 *80 — •62

— •30

— -40

— • 40

— •07

2' — 3-75

— -30

1 • — 1 -20

Pflasteraufbrechungen.

65.    1 nr Würfel-, Ganzgut-, Halbgut-, ordinäres Pflaster oder Kehl-

heimerplatten-Holzstöckelpflaster aufreißen und die Steine neben der Pflasterfläche deponieren..............

66.    1 m? Plattenpflaster aufbrechen, die Platten reinigen und neben

der Pflasterfläche deponieren..............

67.    1 m Randsteine aufbrechen, reinigen und neben der Pflasterfläche deponieren...................

<58. 1 m Randsteine auf brechen etc., wie Post 67, neben Abbrechen der Untermauerung, Verführen des Schuttes und Deponieren der Ziegel .......................

69.    1 m³ Pflastersteine jeder Gattung in kubischer Form aufschlichten ......................

7 0.    1 m³ Grundbau aufreißen und die Steine in kubischer Form

schlichten......................

71. Ein Barrierestock ohne Unterschied der Gattung ausgraben und deponieren, samt Ausfüllen der Grube und Beigabe des fehlenden Schuttes:

a)    aus Holz....................

b)    aus Stein oder Eisen...............

— 10

— •16

— •30

— • 70

— • 60

2*10

72.    Ein Barrierestock ohne Unterschied der Gattung versetzen samt Herstellung der Grube hierfür und Aushubmaterial verführen '•

a)    aus Holz....................

b)    aus Stein oder Eisen...............

ad Post 67 und 68. Die Länge der Falze wird nicht mitgerechnet.

73.    Zuschlag für das mit Asphalt ausgegossene Granitpflaster per nr

wie Post 55.....................

74.    1 m² Klinkerplatten von der Sandunterlage abheben, Platten

reinigen und neben der Pflasterfläche deponieren......

75.    1 m² Klinkerplatten von der Betonunterlage abheben, sonst

wie vor.......................

76.    1 m² Betonunterlage aufbrechen, Material verführen:

a)    bis 10 cm Stärke . . . ..............

b)    bis 20 cm Stärke.................

77.    1 m³ Grundbau aufreißen und die Steine in kubischer Form

schlichten......................

1-50 3' —

— •10

— •10

— • 20

— •75 1-40

— • 60

Schotterstraßen.

a) Mit Grundbau.

78.    1 m² Herstellung einer Straßenfahrbahn, und zwar mit 0*32 m

hohem Grundbau aus harten Bruchsteinen, hierauf eine 0 • 16 m hohe Schicht von Gebirgsschlägelschotter, überzogen mit einer 0 • 07 m dicken Schicht von GebirgsrieselschOtter, an Beigabe sämtlicher Materialien, Herstellung des Grundbaues und Aufziehen der Schotterschichten, in allem und jedem, mit Ausnahme der Erdabgrabung und Verführung, dann des zur Komprimierung erforderlichen Bewalzen und Spritzen........

79.    1 m² Straßenherstellung, wie Post 78, jedoch mit einer 0*24 m

hohen Schicht von Gebirgsschlägelschotter ........

80.    1 m² Straßenherstellung, wie Post 78, jedoch mit einem nur

0*24 m hohen Grundbau ...............

81.    1 m² Straßenherstellung, mit einem 0*24 m hohen Grundbau

und einer 0‘24 m hohen Schicht von Gebirgsschlägelschotter, im übrigen wie Post 78................

6 • 40

7-10

5 • 40

6 • 20

b) Ohne Grundbau.

82.    1 m² Herstellung einer Straßenbahn mit einer 0*16 m hohen

Lage von Gebirgsschlögelschotter, worauf ein 0*07 m hoher Überzug von Gebirgsrieselschotter zu geben ist, an aller Materiallieferung, Handarbeit, Requisiten etc., jedoch ohne Erdabgrabung und Verführung und ohne Walzen und Spritzen.......................

83.    1 mr Straßenherstellung, wie Post 82, jedoch mit einer 0 • 24 m

hohen Schicht von Gebirgsschlägelschotter.........

84.    1 m² Straßenherstellung mit einer 0‘13 m dicken Schicht von

Gebirgsschlägelschotter, welche mit einer 0 * 6 m dicken Lage von Gestättensand zu überziehen ist, an allen Erfordernissen, jedoch ohne Erdabgrabung etc., wie Post 82.......

2*30

3*10

85. Zuschlag:

Wird als oberste Lage anstatt Gestättensand Gebirgsriesel-schotter verwendet, so kommt zu den Preisen der Post 84 ein Z uschlag von ....................

c) Gehwege.

86.    1 m³ Gehwegherstellung mit einer 0*08 m dicken Lage von Gestättenschotter, einer ebenfalls 0 • 08 m hohen Schicht von Gestättenrieselschotter, einer 0 * 05 m hohen Auflage von Gestättensand, und als oberste Decke eine 0 * 03 m hohe Lage von, rgschem Flußsand, an aller Materialbeigabe, Handarbeit, Requisiten etc., dann samt vollkommener Komprimierung . .

87.    1 rrp Gehwegherstellung, wie Post 86. jedoch ohne der 0*08 m

dicken Schicht von Gestättenschotter.......'. . . .

88.    1 nr Gehwegherstellung mit einer 0*08 m dicken Lage von

Gestättenschotter, einer ebenfalls 0 * 08 m hohen Schicht von Flußrieselschotter und als oberste Decke eine 0*05 m hohe Schicht Flußsand, sonst wie Post 86...........

89.    1 nr Gehwegherstellung, wie Post 88, jedoch ohne der o • 08 m

dicken Lage von Gestättenschotter......;.....

90.    1 nr Gehwegherstellung in Parkanlagen hergestellt, bestehend

aus einer 0'1 Gm dicken Lage von Rundschotter, weiters einer 0 ■ 08 m dicken Lage von Flußrieselschotter und einer obersten, 0*08 nt hohen Schicht von einem Gemenge, bestehend zu gleichen Teilen aus Flußsand und Gebirgsrieseland, dem zirka 10 °/₀ reine, trockene Steinkohlen- oder Koksasche zugesetzt ist, ohne Erdabgrabung und Verführung durch den Wegkörper, jedoch Beigabe sämtlicher Materialien etc., dann Bewalzung und Bespritzung bis zur vollkommenen Komprimierung .......................

91.    Zuschlag.

Wird zu den Gehwegherstellungen anstatt der Gestätten-schotterunterlage Fdußschotter verwendet, so ist zu den Preisen

der Posten 86 und 87 pro Quadratmeter.........

und zur Post 90...................

zuzuschlagen.

Granitwürfelpflasterungen.

ä) Ohne Sehotterunterlage.

92.    1 nr Pflasterung in Straßen, wo bisher noch kein Pflaster

bestand oder wo Niveauveränderungen über 8 cm Höhe vorgenommen werden, mit dem der Kommune gehörigen alten oder neuen Steinmaterial, ohne Erdbewegung und ohne Stein-zu- oder -abfuhr, jedoch mit Beigabe des qualitätmäßigen Donausandes zur Unterlage und zur Fugenausfüllung, samt aller Handarbeit und Requisiten.............

93.    1 m~ Pflasterung in Straßen, wo schon eine Pflasterung besteht, mit den der Kommune gehörigen neuen oder alten Steinen, ohne Steinzu- oder -abfuhr, jedoch mit Aufbrechung des alten Pflasters, Abgrabung der alten Pflasterunterlage durchschnittlich auf 8 cm tief, Verführung dieses Materiales, Beigabe des

Kronen

— '40

1-85

1*40

3 * 10

—    •15

—    •26

1*30

qualitätmäßigen Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, Handarbeit und Requisiten...............

b) Mit Sehotterunterlage.

94.    1 Pflaster in Straßen, wo bisher noch kein Pflaster bestand

oder wo Niveauveränderungen vorgenommen werden, mit dem der Kommune gehörigen neuen oder alten Steinmaterial, ohne Erdbewegung und ohne Steinzu- oder -abfuhr, jedoch mit Beigabe des gewöhnlichen Rundschotters in der Höhe von 15 cm, des qualitätmäßigen Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten......

95.    1 w³ Pflasterung in Straßen, welche bereits gepflastert sind, mit dem der Kommune gehörigen Steinmaterial, an Aufbrechung des alten Pflasters, Abgrabung des Untergrundes auf die Tiefe von 18 cm, Verführung dieses Materiales, Beigabe des gewöhnlichen Rundschotters in der Höhe von 15 ctn, des Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, jedoch ohne Steinzu- oder -abfuhr , .

c) Umpflasterungen.

Kronen

1-60

1*60

2-35

96.    1 m- Umpflasterung mit alten oder neuen Steinen, bei dem die

alte Unterlage nur nach Erfordernis abgegraben und verführt wird, samt Aufbrechen des bestehenden Pflasters, Beigabe des nötigen Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeiten und Requisiten..............

97.    Abzug.

1-10

Wenn die Fugenausfüllung mit Sand wegbleibt, so entfällt pro Quadratmeter von obigen Preisen der Betrag

Asphalt wird vergütet pro

von .

— •20

98. Für das Reinigen der Steine von Quadratmeter.........

— * 40

99. Zuschlag.

Wird zur Fugenausfüllung bei den Pflasterungen bei Verwendung von neuen Steinen ein Romanzementmörtel 1 : 2 mit reschem, kleinkörnigem Donausand im Verhältnis 1 : 2 in Anwendung gebracht, so ist zu den Preisen der betreffenden

— '45

Posten pro Quadratmeter zuzuschlagen..........

400. Zuschlag.

Werden bei den Pflasterungen alte Steine verwendet, so kommt für die Post 99 beschriebene Leistung zu der betreffenden Tarifpost pro Quadratmeter zuzuschlagen.....

Granittrottoirpflasterungen.

Plattenpflaster.

d) Neue Pflasterungen.

101. 1 nr Plattenpflaster

von

aus neuen, 0*474/0*474 m großen Granitplatten in Romanzementmörtel auf eine 8 cm hohe Schichte Donausand oder kleinem Rieselschotter gelegt und die Fugen mit dünnflüssigem Portlandzementmörtel ausgegossen, ohne Erd-

abgrabung und Verführung, jedoch mit Beigabe der Platten und anderen Materialien, dann samt aller Handarbeit und

Requisiten......................

102.    1 m² solches Pflaster, wie Post 101, jedoch ohne Beigabe und

ohne Zufuhr der Platten................

ad VIII. 1. Etwa notwendige Steinmetzarbeiten zur An-arbeitung von Platten nach einer besonderen Form am Objekte sind separat nach den Taglohnspreisen des Steinmetztarifes unter Anwendung des ersteigerten Prozentaufschlages für die Pflaster arbeiten zu vergüten.

b) Umpflasterungen.

103.    1 m² Plattenpflaster, wie Post 101, umpflastern, die Platten

aufbrechen, den alten, mit Mörtel versetzten Untergrund abgraben, den Schutt verführen, die erforderliche neue Unterlage von Donausand beigeben, die vorhandenen Platten, welche vorher gut zu reinigen sind^ neu legen und die Fugen mit dünnflüssigem Portlandzementmörtel ausgießen, an allem und jedem, jedoch ohne Beigabe von neuen Platten......

c) Neue Pflasterungen in Sand.

104.    1 ma Plattenpflaster aus neuen, 0* 316/0'316 m großen Granit

platten (Material, Tarifpost 33) auf einer 10 cm hohen Unterlage von Donausand, die F'ugen mit dünnflüssigem Portlandzementmörtel voll ausgegossen, ohne Erdabgrabung und Verführung, jedoch mit Beigabe der Platten und aller anderen Materialien, aller Handarbeit und Requisiten.............

105.    1 m² Plattenpflaster nach der Herstellungsweise Post 104, jedoch

ohne Beigabe und ohne Zufuhr der Platten........

106.    1 m~ Plattenpflaster, wie Post 105, jedoch mit Romanzementmörtel ....................• . . .

d) Umpflasterungen.

107.    1 m² Plattenpflaster in Sand umpflastern, die Platten aufbrechen,

den alten Untergrund nach Bedarf abgraben, den Schutt verführen, die erforderliche neue Unterlage aus Donausand beigeben, sodann das Pflaster mit den alten Platten wieder hersteilen und die Fugen mit dünnflüssigem Portlandzementmörtel ausgießen, an allem und jedem, jedoch ohne Beigabe neuer Platten.......................

108.    1 ma Umpflasterung, wie Post 107, wobei jedoch die P'ugen

anstatt mit Portlandzementmörtel mit feingesiebtem Donausand ausgefüllt werden................ . .

109.    1 m² Umpflasterung, wie Post 107, jedoch mit Romanzementmörtel .......................

e) Randsteine.

110.    1 ;ws volles Ziegelmauerwerk ohne Putz mit Romanzement

mörtel herstellen, an aller Materialbeigabe, Handarbeit und Requisiten, jedoch ohne Erdaushebung und Verführung . . .

15'50

1 • 90

2' —

13 • —

1-80

1 * 60

1 • 80

1-35

1*50

111.    Im Randsteine versetzen, unterzwicken und die Fugen bei dem Zusammenstößen mit Romanzementmörtel voll ausgießen

112.    1 m Randsteine bei bestehenden Trottoiren aufbrechen, die unmittelbar darunter befindliche Ziegelschichte abtragen, den Schutt verführen, sodann die neue Untermauerung mit einer Schichte neuer Ziegel in Romanzementmörtel wieder hersteilen und die alten Randsteine versetzen, an allem und jedem . . .

ad Posten 110, 111 und 112. Für die im Bogen gearbeiteten Randsteine wird die Länge des äußeren Bogens gerechnet. Als Untermauerung wird nur die volle Ziegelschar gemessen.

Ganzgutpflaster.

113.    1 m² Umpflasterung mit Ganzgutsteinen, wobei der Untergrund

auf die erforderliche Tiefe abgegraben und das Materiale verführt wird, samt Aufbrechen des alten Pflasters, Beigabe des Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, Handarbeit und Requisiten....................

114.    Wird zur Fugenfüllung Romanzementmörtel nach der Beschrei

bung Post 99 verwendet, so ist zu den Preisen der Post 113 pro Quadratmeter zuzuschlagen.............

Halbguttrottoirpflaster.

d) Neue Pflasterungen.

115.    1 m² Halbguttrottoirpflasterungen mit 0* 237/0 *237 m großen

Steinen (Material, Post 34), ohne Erdabgrabung und Verführung, jedoch mit Beigabe der neuen Steine, des Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten....................

116.    1 m² Pflasterung, wie Post 115, jedoch ohne Beigabe und ohne

Zufuhr der Steine...................

b) Umpflasterungen.

117.    1 m² Halbguttrottoirpflasterung, wobei der Untergrund auf die

erforderliche Tiefe abgegraben und das Material verführt wird, samt Beigabe des Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit etc..............

118.    Wird zur Fugenausfüllung Romanzementmörtel nach der Be

schreibung Post 99 verwendet, so ist zu den Preisen der Posten 115 bis 117 pro Quadratmeter zuzuschlagen.....

Ordinäres Granitpflaster,

a) Neue Pflasterungen.

119.    1 m² Pflasterung mit ordinären Granitsteinen (Material, Post 30

und 31), mit dem der Kommune gehörigen alten oder neuen Steinmaterial, ohne Erdabgrabung und ohne Steinzufuhr, jedoch mit Beigabe des Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten........

b) Umpflasterungen.

120.    1 in² ordinäre Umpflasterung, wobei der Untergrund auf die

erforderliche Tiefe abgegraben und das Material verführt wird, samt Beigabe des Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, Handarbeit etc................

1-30

2 * 20

1-15

56 • —

8-70

1*35

— •50

1-55

Klinkertrottoirpflasterungen, a) Neupflasterungen.

121.    1 m² Klinkertrottoirpflaster aus 6 cm starken, Minimum 18 cm langen und breiten Klinkerplatten auf 15 cm starker Betonschichte in Mörtel legen, die Fugen voll ausgießen, ohne Beigabe der Klinkerplatten, an aller Arbeit, Materialien und Handarbeit . .

122.    I m² Klinkertrottoirpflaster wie vor, jedoch aus 5 cm starken,

mindestens ¹⁸/is cm langen und breiten Klinkerplatten auf 10 cm starker Betonschichte..................

Kronen

5 • 20

4’ —

b) Umpflasterungen.

123.    1 m² Klinkerplatten ohne Unterschied der Stärke aufbrechen, die

Platten reinigen und deponieren, das Abfallmaterial verführen, die Platten auf der vorhandenen Betonunterlage neu in Mörtel legen, samt Beigabe des Mörtels zur Niveauausgleichung und Fugenvergießung, an allem und jedem..........

124.    1 m² Klinkertrottoirplattenpflaster aufbrechen und auf vorhan

dener Sandschichte oder Ziegelunterlage neu in Mörtel legen, sonst wie Post 123..................

2‘ —

1-70

Holzstöckelpflasterungen, a) Neue Pflasterungen.

125.    1 mr Pflasterung mit viereckigen, über 10 ’ 5 cm breiten Stöckeln jeder Holzgattung ohne Beigabe und ohne Zufuhr der Stöckeln, jedoch mit Beigabe einer 0’05 bis 0*08 m hohen Unterlage von ganz trockener Kalkmörtelschütt, Ausfüllen und Verdichten der '7₂

Handarbeit und Requisiten...............

126.    1 m² Pflasterung mit imprägnierten Holzstöckeln der Gattung

wie Post 125 und auch ebenso ausgeführt, jedoch die Stöckeln dicht aneinander geschlossen und die Pflasterfläche mit einem 0 ‘ 01 m hohen Überzüge von grobkörnigem Donausand versehen, an allem, ohne Stöckeln . ...............

127.    1 m² Holzstöckelpflasterung, wie Post 126, jedoch mit Bildung von Fugen bis 0*01 m Breite, Ausfüllung dieser Fugen mit feinem, doppelt geworfenem Donaurieselschotter und Herstellung eines 0 • 01 m hohen Überzuges mit feinem Donaurieselschotter

*) Umpflasterungen.

128.    1 m² Umpflasterung der Gattungen, Post 125 bis 127, wobei die ganze Schuttunterlage beseitigt und neu ersetzt werden muß, an allem und jedem, jedoch ohne Beigabe von neuen Stöckeln

120. 1 m² Umpflasterung der Gattungen Post 125 bis 127, wenn die alte Schuttunterlage nicht beseitigt, sondern nur nachgebessert wird, an allem und jedem, jedoch ohne Beigabe von neuen Stöckeln.......................

130. Zuschlag:

1. Wenn die zur Pflasterung in Anwendung kommenden Stöckeln nur eine Breite von 10'5 cm und darunter haben,

•    oder dieselben polygonal geformt sind, so kommt zu den

•    Preisen der Posten 125 bis 129 pro Quadratmeter ein

•    Zuschlag von...................

cm

breiten Fugen mit fein gesiebter solcher Schütt, aller

1-10

1 -20

1-30

1*40

1*20

2. Bei Umpflasterungen von mit Asphalt oder Asphaltteer ausgegossenen Stöckeln kommt für die vermehrte Arbeit bei der Reinigung der Holzstöckel zu den Preisen der Posten 128 und 129 pro Quadratmeter ein Zuschlag von

— •60

131. A b z u g:

Entfällt hingegen die Fugenausfüllung, so kommt von den Preisen der Posten 125 bis 129 pro Quadratmeter ein Abzug

von

— •12

Steinwurf- und Taluspflasterungen.

132.    Wenn bei Steinwurf- und Taluspflasterungen Erdarbeiten im Wasser Vorkommen, so werden dieselben nach den Preisansätzen im Baumeistertarif unter Anwendung des ersteigerten Prozentausschlages für die Pflasterarbeiten berechnet.

133.    1 m³ Steinwurf mit Wurfsteinen, nach Post 38, an Material

lieferung, samt Aufschichten derselben am Bauplatze, Arbeit, Werkzeug, Requisiten, allfällig nötige Gerüstung, mit teilweiser oder vollständiger Herstellung im Wasser.........

134.    1 m³ Steinwurf, wie Post 133, jedoch mit vorhandenem Steinmaterial ......................

135.    1 m³ Steinwurf, wie Post 133, jedoch in der Art ausgeführt,

daß der Steinwurf an der Oberfläche zugleich zur provisorischen Ufer Versicherung ein Pflaster bildet, an allen Erfordernissen und Beigabe des zur Ausfüllung der Steinzwischenräume nötigen Schotters und Sandes.................

136.    1 m³ Steinwurf, wie Post 135, mit vorhandenen Steinen . . .

137.    1 nr ordinäre Taluspflasterung mit Wurfsteinen, nach Post 38,

in Form einer trockenen, liegenden, gut verzwickten Mauer, nebst Beigabe einer 0*10 bis 0*16 m hohen Sand- und Schotterunterlage, Ausfüllung und Auszwickung der Fugen, samt allem Material, Arbeit, Werkzeug etc.............

138.    1 nr Taluspflasterung, wie Post 137, jedoch mit vorhandenen

Steinen.......................

139.    1 nr Taluspflasterung, mit dem Materiale der Post 37, samt

einer 0*10 bis 0 ‘ 16 m hohen Sand- und Schotterunterlage an Materialbeigabe, Arbeit, Werkzeug, Requisiten etc......

140.    1 m² Taluspflasterung, wie Post 139, jedoch ohne Beigabe des

Steinmateriales....................

141.    1 nr Talusumpflasterung mit den aufzureißenden und wieder zu

verwendenden alten Steinen, samt allen Erfordernissen . . .    .

L42. 1 nr Taluspflaster jeder Gattung aufreißen, das Materiale über die Böschung heraufschaffen und deponieren........

143. 1 nr Taluspflaster jeder Gattung, die Fugen mit hydraulischem Kalkmörtel voll ausgießen und verstreichen.........

2- —

4 * 20

1*70

8-60

2*20

2- —

— •30

1- —

Steinzeug-, Ton- und Sehamottefabrikate.

Klinkerfabrikate. a) Ordinäre Klinker.

3 ä ä.

sm

o iS    91

cd

wl Ci    pf

Ci rt'

« M tt

* ‘ff

cr^ ^ m c? cO ■o

o crq p:

rt <-*-l-i *    2. *•

SP

r~f~

cL

iO

cn

rH tH C/3

4-90 8- — 9- —

2.    Einfahrtsplatten bester Qualität, 4 teilig geriffte Oberfläche :

a)    ²⁰/₂₀ cm, 6 cm dick, pro 1 m² 25 Stück .....

b)    ²%o »

3.    Stallklinker, 4 teilig gerifft; bei b) Kanten abgefast:

a)    ¹⁵/₁₀ cm, 5*5 cm dick, pro 1 m² 60 Stück ....

b)    ⁹/₂₀    »    8

4.    Flache Trottoirrinneü, ²⁰/₂₀ cm, 6 cm dick, per Kurrentmeter

5 Stück........,...............

5.    1 m Randsteine mit Feder und Nut, ⁴⁷/₁₂ cm, 18 cm hoch in

verlegtem Zustande gemessen . .............

6.    100 Stück Klinkerziegel, 29 cm lang, 14 * 5 cm breit:

a)    gerade Pfeilerklinker ( Kanalklinker) 6'5 cm dick . . . .

b)    Keile an der unteren Fläche 6 • 5 cm dick, an der oberen

Fläche je nach Normalprofil der Kanäle........

Kronen

»    1 »    25

6¹ — 7* —

50

6 * 30 9*70

1 • 60

3 * 50

18* —

b) Feinklinker.

7.    1 nr Uniplatten, gelb oder grau, 2 cm stark, 17 X 17 cm :

a)    mit glatter Oberfläche.............

b)    mit Mosaikimitation..............

c)    weiß mit glatter Oberfläche...........

d)    weiß mit Mosaikimitation............

8.    1 nr Platten, gelb oder grau:

a)    4 oder 9 kuppelig, 3 cm stark..........

b)    8 kuppelig, 3 * 5 cm stark............

c)    fein gerippt oder vielkuppelig, 2 * 5 cm stark ....

9.    1 m² dessinierte Platten (Fond- oder Bordürenplatten):

a)    mit zweifärbigem Muster............

b)    » dreifärbigem »    ............

c)    » mehrfärbigem Muster............

5*80 6* — 5-60 5*80

5 • 60 6* — 5-30

5*40 7* —

8- —

c) Legearbeiten.

10.    1 m² Klinker oder F'einklinker auf vorhandener Unterlage bei Fugenverguß mit Portlandzement verlegen:

a)    in Romanzementmörtel...............

b)    in Portlandzementmörtel..............

11.    1 nr Betonunterlage aus 5 Teilen Sand und 1 Teil Roman

zement bester Gattung, 5—6 cm stark, einschließlich der erforderlichen Bodenbereitung................

2*10

3-10

1-70

Glasierte Wandverkleidungsplatten.

12.    1 nr gewöhnliche, glasierte Feinklinkermaterial- oder Tonplatten,

erstere 1*4 bis 2 cm, letztere 1 cm stark, gelb, grau oder weißlich.......................

13.    1 nr der vorstehenden Platten in Portlandzementmörtel versetzen

a)    1 nr Fayenceplatten weiß.............

b)    dieselben durch Stahldruck mit Mustern versehen .    .    . .

15.    1 nr Fayenceplatten, Post 14 a), b), in Portlandzement mit kleinsten

Flügen versetzen, zusammenpassen und zusammenschleifen, Verfugen mit weißem Zemente...............

16.    1 m Gesimse für Wandverkleidung samt Versetzen.....

14.

8 * —

4 * — 12 * — 16* —

6* — 3*80

20.

19.

18.

•II

1 m Baulänge gerades Rohr mit festen oder beweglichen Muffen, wobei die Fassonstiicke in der Länge mitgemessen

werden.............

Fassonstiicke, u. zw.:

Ein Bogen- oder Kniestück.....

Ein T-Stück............

Ein einfaches Zweigrohr ,......

Ein doppeltes „    .......

Ein Kreuzstück...........

Ein Doppelkniestück, Gabelrohr ....

Ein Siphonrohr..........■...

Ein Verjüngungsrohr . .......

Ein Putzrohr mit Patentverschluß . . .

Verschlußkapsel...........

1 m Baulänge Rohr bloß verlegen inklusive Dichtung mit geteerter Hanfschnur und fettem, sandfreiem Tegel (Lehm) oder Zementmörtel, mit Beigabe der erforderlichen Ziegel zur Unterlage,

jedoch ohne Erdbewegung .....

Ein Stück Muffenbund mit geteerter Hanfschnur und Lehm hersteilen (Reparatur) . . . . ,.........

Fleischstärke in Millimeter

Lichtdurchmesser in Millimeter

TT

— •30

— •40

2-80 — •60 3-30 — •20

1-801

— •90

1-20

18

50

40

iOQ

05

05

I H o! I

-•5

05-1

06-T

18

75

— •50

— •60

— •55 —-651

4-lo! 5-70 r— i-60

3.70    3.80

— -30 —-40

06-5    06-S

— ■-701

— •70

11-40 1-80 4.10 — •60

3-80

1-50    1-80    2-30

2-40

— •8

61 ! 81

20

100    125 | 150

08 • —

— •80

09 — 09 P — •5 09-81

09-P

2-70

3-70

20

175

1-— 1-20

i0S-T

I 4*. tO 05

i¹ o i S

I 4^ ts5 CC

g g g \

1-40

1-40    1-60    160

I—-5    08 • 1    09-1 OPI

&ö

O ci ©

0P-T —-I

5-60    7-30

5-40    6-20    7-20 10-— 14-20

17 —

3-10    3-60    4-20    6 — 11-20

4*401 5-20    6—    8-—! 10-40

s in Kronen

21

22

23

24

27

14 10

13 20

30

200

225

250

300

350

OOP

Steinzeugfabrikate.

a) Wasserleitung^-, Kanal- und Abortröhren.

—-s

2-40! 2-80

09 Z,

— •01

18*701 25-50

16 •— 20 • —

16-40 20 ■ —

33

450

35

006

b) Kaminaufsätze.

Höhe in Zentimetern ohne Einmauerung

65

80

100 ; 150 | 160

in Kronen

21. Kaminaufsätze mit einfachen Kopf- und Seitenrauchschlitzen, und zwar:

a) Ein Stück im Lichten 15 cm weit *

• c) „

17-5 „ 20 „ 25 „ 30 „

5- 20

6- 50 7*50

5-80

7-    —

8- 20

*) »

e) „

22. Kaminaufsätze mit einfachen Kopf- und Seitenrauchschlitzen und mit je 4 Ohren, sogenannte Holländer, und zwar: a) Ein Stück im Lichten 15 cm weit *

6- 40

7- 60

8- 80 15* — 18* —

10-50

13

14 —

7- —

9-50

17-5 „

20 „

23. Für verzierte Köpfe, welche nach Zeichnung herzustellen sind, muß der Preis vereinbart werden.

8-60 11- — 10-60    12-50

Aufsätze von anderer Höhe sind proportional dem Preise des nächstniederen Aufsatzes zu berechnen.

c) Diverse Steinzeugfabrikate.

24. Aborttrichter, und zwar:

Kronen

a) 1 Stück gerader Trichter für Ebenerd........

Gainze für gewöhnliche Aborte in den Stock-

4*60

b)    1    »

werken

c)    1 Stück Aborttrichter für Wasserspülung.......

d)    Gainzenstützen für einen Spültrichter.........

25.    Ausgußmuscheln und Pissoirmuscheln mit Geruchsperre, u. zw.:

a)    1 Stück im Lichten, 50 cm lang, 30 cm breit, 25 cm tief,

ohne Wandverkleidung...............

b)    1 Stück im Lichten, 50 cm lang, 30 cm breit, 25 cm tief,

mit 50 cm hoher Wandverkleidung .........

c)    1 Stück im Lichten, 100 cm lang, 40 cm breit, 30 cm tief,

ohne Wandverkleidung ..............

d)    1 Stück im Lichten, 100 cm lang, 40 cm breit, 30 cm tief,

mit 60 cm hoher Wandverkleidung .........

26.    Schlammkästen für Rohrleitungen mit ein oder zwei Rohrstutzen, welch letztere den lichten Durchmesser nach Angabe erhalten, und zwar :

a)    1 Stück im Lichten, 30 cm im Durchmesser und 80 cm tief

30 » 30 »

45 »    »

45»    »

» 120 »

»    150 »

» 120 150 »

7 • 50

8' — 1 • —

3 0’ —

15' —

12 • — 3 4" — 15 ‘ 50 23- — 30 • —

27.    1 in Kanalsohlenstücke nach

^v_^ v—^ v— V_✓

D-

V V v V V Cl

6- — 7' —

7    • 80

8    • 40 9* —

10-—

28. 1 m Kanalsohlenstücke versetzen, ohne Unterschied des Profiles, einschließlich Ausstampfen der Hohlräume mit Tegel samt dessen Beigabe.......................

1 * 80

29.

1 m Kanalbaulänge von Sohlenschalen für Betonkanäle, bestehend aus 1 m Sohlenschale, 2 m Seitenplatten ; die Schalen 70 cm lang, die Seitenplatten 20 cm breit und min. 50 cm lang:

a)    nach Profil

f) »

I (Sohlschale ¹/₃ eines 35 cm weiten Rohres) 40 »

45 »

50 »

55 »

60 »

hS>>

74

VI

30.

Vs »

1 m Kanalbaulänge wie vor versetzen, ohne Unterschied des

7    • —

8    • — 9 • —

8    • 50

9    • — 8 ‘ —

1 * 50

31.    1 m Seitenplatten (einseitig gemessen) allein beistellen, ohne

Unterschied.....................

32.    1 m Rinne, und zwar:

d) im Lichten 15 cm weit, 3 cm tief, im ganzen 21 cm breit,

. 6 cm dick....................

b)    im Lichten 19 cm weit, 4 cm tief, im ganzen 25 cm breit,

7    • 5 cm dick...................

c)    im Lichten 21 cm weit, 5 cm tief, im ganzen 33 cm breit,

8    cm dick....................

d)    im Lichten 10 cm weit, 7 cm tief, im ganzen 14 cm breit,

9 cm dick....................

e)    im Lichten 15 cm weit, 12 cm tief, im ganzen 20 cm breit,

15 cm dick...................

33.    1 m Baulänge doppelt abgeschrägte Saumsteine für Gittereinfassungen, mit Zapfen und Nut samt den Löchern für Gittersäulen, und zwar:

a)    20 cm breit, 20 cm hoch..............

b)    25 »

c)    30 »

34.    1 m Baulänge Deckplatten für Mauern mit Zapfen und Nut, entweder nach beiden Richtungen der Mauerdicke oder nur nach einer Seite mit Fall versehen, die Wassernase 3 cm von dem Mauerputz vorstehend, und zwar:

d)    für eine 15 cm dicke Mauer............

b)    »

c)    »

1-80

2* —

2-60

3*10

2 • 20

2-70

20 »

25 »

3- 10

4-    — 5' —

30 »

2- — 3 • 60

45 »

Lichter Durchmesser in Millimetern

35

Unglasierte Tonfabrikate, a) Drainageröhren.

40    45

50

55

60

70

80    90

100 130 150

35. 1 m Baulänge Drainagerohre aus porösem Ton gebrannt, jedoch unglasiert, mit festen oder beweglichen Muffen ohne Versetzarbeit

in Kronen

—•20

—•24

—*28

—•32

—*36 —*40

—•46

—•52

—*60

—*70

1*10

1*40

LichterDurchmesser in Millimetern

75

80

85

90

95    100 110

120

130

140

170

190

36. 100 Stück 10 bis 15 cm lange Muffen, resp. Schubringe

2-70

2-70

2-70

3-60

3-60

3-60

5-40

5-40

5-40

7-20

9-—

10-80

b) Poterien (Tonsehläuche für Heizung und Ventilation).

(Die Länge der einzelnen Poterien muß mindestens 25 cm betragen.)

37.    1 m runde Poterien aus gebranntem Ton unglasiert, mit einer Wandstärke von 3 cm, innen glatt, außen rauh, die einzelnen Stücke in Falz aufeinander versetzt, jedoch ohne Versetzarbeit, und zwar:

a)    mit dem lichten Durchmesser bis 15 cm (Querschnitt bis

0-0177 m²)...............•    ...

b)    mit dem lichten Durchmesser über 15 bis 20 cm (Querschnitt über 0'0177 bis 0-0314 m²).........

c)    mit dem lichten Durchmesser über 20 bis 25 cm (Querschnitt über 0*0314 bis 0-0491 m²).........

d)    mit dem lichten Durchmesser über 25 bis 30 cm (Querschnitt über 0*0491 bis 0*0707 m²).........

e)    mit dem lichten Durchmesser über 30 bis 35 cm (Querschnitt über 0*0707 bis 0*0962 m²).........

38.    1 m rechteckige oder quadratische Poterie mit 3 cm Wandstärke, sonst wie Post 37 :

Kronen

2-40

3- —

4- —

6- —

7* —

a) mit dem lichten Querschnitte bis 0*025 m² . . .

über 0*025 bis 0*05 m 0*05    » 0*075

0*075

b)

c) »    »

o-i

e) »    »

0*1

»    0*125 »

3* — 3 * 80 4* — 5* — 6*50

39.    1 m sogenannte Waggons-Poterien aus gebranntem, unglasiertem

Ton, innen glatt, außen rauh, die Querschnittsflächen mit Rinnen, die eine Seitenfläche wulstförmig vorspringend, die gegenüberstehende Seitenfläche mit 2 Falzleisten gestaltet; die Wandstärke im Minimum 4 * 5 cm, und zwar: d)    mit    dem lichten Querschnitte bis

0*025 nr . . . über 0*025 bis 0*05 m » 0*075 » 0*10

» 0*0125»

TI

f)

0-05 0*075 »

0-10 0-125 » 0-15

3* —

4    * —

5    * 20 6*30 1” — 9 * —

40. 1 m Poterien versetzen ohne Unterschied der Gattung und je nach Verlangen in Weißkalk-, Zementkalk- oder Lehmmörtel samt Beigabe desselben:

a)    bei einem lichten Poterien-Querschnitte bis

b)    »

0*95 m2 über 0 * 05 bis

0 * 7 5 w².....................

c) bei einem lichten Poterien-Querschnitte über 0*075 bis 0*10 m² .....................

1 • 40

1-80

d)    bei einem lichten Poterien-Querschnitte über 0*10 bis

0*125 m²....................

e)    bei einem lichten Poterien-Querschnitte über 0*125 bis

0 * 15 m²    ....................

41.    Die erforderlichen Stemmarbeiten und Mauerdurchbrechungen, ebenso die Verputzherstellungen bei Poterieschläuchen werden nach dem städtischen Baumeistertarife mit Anwendung des vom Kontrahenten der kurrenten Baumeisterarbeiten ersteigerten Prozentausschlages vergütet.

42.    100 Stück Thermometerschlauchziegel aus geschlemmtem Ton,

mit zwei Öffnungen, d. i. durchgehenden Löchern nach der Ziegellänge, deren eine für das Aufzugthermometer, deren zweite für die Bewegungskette oder Schnur bestimmt ist, nach dem im Bauamte erliegenden Muster, die einzelnen Ziegel 29 cm lang, 14% cm breit, 7 cm dick..........

2* —

2 * 50

40*-

Feuerfeste Fabrikate (Schamotte).

43.    100 kg gerade Schamotteziegel (29 X 14*5 X 6*5)    . .

44.    100 » Keilziegel 29 X 14*5 X

keil)...........

45.    100 kg Schamotteplatten oder volle Formstücke nach Zeichnung,

inklusive Formkosten .................

46.    100 kg Schamottemehl, rein...............

47.    100 » hohle Schamotteformstücke und Rohrstutzen.....

ad 45. Das Schamottemehl darf auf einem aus 0*2 Millimeter starken Drahte verfertigten und 100 Maschen pro m² enthaltenden Siebe einen Rückstand von höchstens 20% ergeben.

3 * 30

6*5

5*52

cm (Längen- oder Breiten-

4* —

Brunnenmeisterarbeiten.

Taglöhnungen und Fuhrwerk.

1. Ein Gehilfe pro Tag Nacht

2.

3.    » Handlanger pro Tag

4.

für die ganze Nacht

5. Eine Nachtwache...................

zweispännige Fuhr bis zur Dauer von zwei Stunden . . 7. Für jede Stunde mehr, wobei eine angefangene als voll gerechnet wird...................•    .

6.

6* — 9* — 3*60 5*40 3*60 4*60

2*30

Materialien und Requisiten.

8. 100 Stück kienföhrene Zwickel zum Rohrdichten, zirka 0*25 m lang und 0*05 m breit.................

4* —

9. 1 kg Brunnenkitt

10. 1

11.    1 » bayerisches Leinöl........

12.    1 » harte Holzkohlen.........

13.    1 » weiche Holzkohlen........

14.    1 » Lötzinn.............

15.    1 » ordinäre Unschlittkerzen......

16.    1 » Weichblei zum Vergießen und Dichten

grobe oder feine Hanfgespunst

1-30

1-20

1*15

—    •14

—    •12

3*

Brunnengrabungen und Ausmauerungen. a) Graben und Ausmauern.

17.    1 m Brunnengrabung und Ausmauerung samt Beistellung der

Brunnenziegel und des sonstigen Materiales, nebst Verführung des Erdreiches und Schlagung der Brunnenbüchse, jedoch ohne Beischaffung der letzteren, an aller Pölzung und Arbeit, im Lichten 1*1 m weit, bis zu einer Tiefe von 10 m.....

18.    1 m Brunnengrabung und Ausmauerung, samt allem und jedem,

ganz wie oben, jedoch im Lichten 1 • 3 m weit ......

19.    Für jedes Meter größerer Tiefe, über 10 m bis inklusive 30 m,

samt allem und jedem wie oben, samt der allenfalls nötigen Wasserschöpfung und Einarbeitung einer Wasserabsperrbüchse, aber ohne deren Beischaffung, als Zuschlag zu den Preisen ad Post 17 und 18..................

20.    Für jedes Meter noch größerer Tiefe, über 30 bis inklusive

50 m, unter den Bedingungen wie Post 19, als Zuschlag zu den Preisen ad Post 17 und 18.............

21.    Brunnen, welche an Stellen gegraben werden, wo der Untergrund durch in der Nähe liegende Kanäle, Gullys oder Jauchbehälter verunreinigt ist, müssen in den Umfassungswänden der Grube je nach Beschaffenheit des Bodens mit einem 0 * 3 m bis 0*6 m starken Lettenschlag versehen, auch die Fundamentmauern ganz in Letten eingebettet, das Mauerwerk aber mit hydraulischem Mörtel hergestellt werden. Statt des Letten kann auch die Herstellung mittels einer 0 • 1 m starken Betonschichte zwischen Erde und Mauer erfolgen und wird bei derlei Brunnen zu den Preisen der Posten 17 bis 20 ein Zuschlag von 100 °/0 geleistet.

28- —

32- —

4- —

8‘ —

b) Brunnenbohrungen.

22.    1 m Brunnenbohrung auf 100 mm Bohrloch, bei einem bis zur

Tiefe von 10 bis 30 m bereits ausgegrabenen Brunnen, samt allem und jedem und mit Beigabe des Rohrständers von 1 m Länge bis zu einer Bohrtiefe von 30 m..........

23.    Für jedes Meter größere Bohrtiefe über 30 m.......

10* — 15* —

c) Büchsen und Reife.

24.    Eine lärchbaumene oder kienföhrene Büchse von 0*05 m

starken Pfosten, 1 bis 1*1 m weit, alle 0 * 6 m mit einem eisernen Reifen, jedoch ohne Einschlagen, sonst mit allem und jedem, pro Meter Höhe............» . . .

25.    Eine lärchbaumene oder kienföhrene Brunnenbüchse, 1*3 m weit, sonst ganz wie Post 23, pro Meter .........

26- —

26.    Eine lärchbaumene oder kienföhrene Brunnenbüchse, 1*4 m

weit, sonst ganz wie Post 23, pro Meter.........

27.    Bei Verwendung von Büchsen aus 8 cm starken Pfosten erhöhen sich die Preise um 25 %.

28.    1 kg eiserne Spannreifen und Einlegreifen zum Schrauben oder

Schuhbeschläge....................

29.    Anmerkung: Die Beigabe der unter Post 30 angeführten Bestandteile ist bei den Preisen der Posten 24, 25 und 26 nicht bedungen.

Hölzerne Pumpenbrunnen,

a) Herstellungen im ganzen.

30.    1 m hölzerne Pumpe mit zwei Ventilen und Stiefeln, 90 mm gebohrter Röhre, mit Stangen und allem Zugehör in ganz fertigem Stande zusammenrichten und einsetzen, vom ebenerdigen Horizonte berechnet bis zu einer Tiefe von 20 m . .

31.    Für jedes Meter größere Tiefe über 20 m, sonst ganz wie

Post 30, als Zuschlag zu obigem Preise.........

wobei überdies bedungen wird, daß von dieser größeren Tiefe angefangen behauene und mit eisernen Ringen (im Zwischenräume von 0*20 m) beschlagene Röhren verwendet werden müssen.

b) Verschiedene Leistungen.

32.    Eine Pumpe ausziehen und wieder emsetzen, pro Meter . . .

33.    Eine Pumpe bloß ausziehen, pro Meter..........

34.    Eine Pumpe bloß einsetzen pro Meter..........

35.    Kolben, Leder und Schließen bei Pumpen von 80 bis 100 mm

Kolben etc., wie vor, über 100 mm Weite........

Spreizenholz, Häfte und Zulagen, pro Meter........

Eine 4 m lange Brunnenröhre zirkelrund aushauen, behufs des

Anschlagens der Ringe.................

Für alte, ausgezogene und nicht abgegebene kienföhrene Röhren werden 5 % des Wertes neuer Rohre als Ersatz berechnet.

c) Reparaturen.

39.    Ein altes Ventil aufreiben...............

40.    Einen alten messingenen Stiefel ausbohren ........

41.    Eine Schweißung an der Brunnenstange.........

42.    Ein altes Auge oder Nagelloch neu belegen........

43.    Eine alte Klampfe zuspitzen . . . ...........

44.    1 kg Kolben aus Messing................

45.    Einen alten Brunnenröhrenring schweißen oder anmachen . .

Eiserne Säugpumpen. Bestandteile.

a) Röhren und Zugehör.

1 kg eiserne Röhren ohne Unterschied der Weite 1 » obenausstehende kannelierte Röhre ....

1 » Ventileinsatzröhren..........

40 • —

— *95

10* —

10- —

1-30 — •60 — •70

zd r— oo CO CO cc

3-20 4* — — •25

3* —

115

3*20

—    * 40

—    • 50

—    •12 3-60

— •60

16

Gasrohrleitungs- und Gaseinrichtungsgegenstände.

Verschiedenes.

1. Messingröhren 19 • 5 mm äußerer Durchmesser, pro Meter

y>

13

2. Laternenhahn auf 13 mm Eisenrohr, pro Stück 20 »

3‘ — 2* — 1-70 2* — 2 * 30

49.    Eine eiserne Kappe auf die kannelierte Röhre samt Schrauben

und Verzierung....................

50.    Eine Schraube zur Kappe ...............

6-90 — •40

b) Aufsätze und Wagbäume.

51.    1 kg eiserne Aufsätze oder Wagbaum......

52.    1 Stück langer Wagbaumschrauben......

53.    1 Stück kurzer Wagbaumschrauben......

1-40 1*10 — •80

c) Sonstige Bestandteile.

54.    Eine eiserne Schöpfstange ohne Handhabe bis 2 m lang, per

Meter........................

55.    Eine hölzerne Handhabe hierzu samt Ring........

56.    1 kg eiserner Stiefel..................

57.    1 » eiserne Halsen oder Klammern...........

58.    1 » eiserner Kopf zum Wasserauslauf..........

59.    1 Stück eiserner Doggendeckel samt Schuber und Schrauben .

60.    Ein neues doppeltes Auge...............

61.    1 Stück Kappenleder samt Beschlagen..........

1*50 1*05 1 • — 1 * — — ' 80 3’ — 2-20 — •95

Reparaturen.

62. Einen eisernen Stiefel ausbohren und ausschleifen

Bestandteile von Wasserleitungen.

63.    1 kg Wechsel oder Pipen von Glockenmetall........

64.    1 kg bleierne Röhren.................

65.    Eine gewöhnliche Flantschenschraube...........

66.    Eine lange Flantschenschraube.............

67.    1 Stück kienföhrener Zapfen bis zu 105 mm weiten Röhren

4 • 20

—    •70

—    *35

—    -60 1-20

Rücknahme alter Bestandteile.

68.    1 kg alte Messingpipe, Ventil, Stiefel oder Wechsel rücknehmen um .    . ...................

69.    1 kg alte Bleiröhren rücknehmen um...........

— • 60 — •20

Reparaturen.

H ri H

CO

jj

00 o cc ir

s:

00c o 00

lv

r.

2-

•5

rS

1-85

2*75

4-80

3.    Deckenscheiben aus Messing:

a)    10 mm pro Stück . . .

5.    Wandscheibe aus Messing mit Muffe, 10 mm.......

Wassersack und Schraube . .

durchlaufend mit Muffe auf beiden Seiten . . .

8.    Deckenwinkel aus schmiedbarem Eisenguß mit runder Scheibe :

a)    10 mm pro Stück.................

b)    13 nun pro Stück.................

9.    Decken-T mit Lappen aus schmiedbarem Eisenguß:

d)    10 mm pro Stück mit Lappen...........

b) 13 mm pro Stück mit Lappen...........

10.    Wandscheiben aus schmiedbarem Eisenguß von 10 mm pro Stück

11.    Brettchen für Wand- oder Deckenscheiben aus hartem Holz:

a)    roh, pro Stück..................

b)    poliert, pro Stück.................

12.    Wassersack von Messing von 10 mm pro Stück......

13.    Rohr- und Mauerhaken oder gewöhnliche Rohrbänder, ohne

Unterschied der Größe, pro Stück............

14.    Rohrbänder von D/2 mm starkem Eisenblech, 6 cm breit, zur

Befestigung der Rohre oder Deckenscheiben an den Traversen, pro Stück......................

15.    Hahntüren aus mindestens l¹/₂ mm starkem Eisenblech samt Rahmen, Mauerpratzen, Sperrvorrichtung und Schlüssel, beiderseitigem guten Miniumanstrich, an aller Arbeit und Material:

d) 120 X 120 mm lichte Weite pro Stück........

b)    160 X 160 »

c)    240 X 240 »

d)    320 X 320 >

e)    480 X 480 »

16.    Für Hahnskalen (in den Hahntüren befestigt), wird vergütet pro

Stück........................

Anmerkung: Der Preis von Hahntüren größerer Dimension wird ihren Querschnittsverhältnissen entsprechend interpoliert.

— •80 1-08 — •80

G.

7.

1-10 1-30 1 • 30 — • 90 1-10 1-30

—    •36

—    •44

— •16 — •32 —-.50

— •08

— •25

2 • 50 2*90

4- 50

5- 90 7-20

1-20

Arbeiten bei der Gasrohrlegung.

Erd-, Stemm- und Maurerarbeiten.

17.    Im Rohrgraben für Guß- oder Schmiedeeisenrohre im ge

pflasterten oder ungepflasterten Terrain bis zur Tiefe von 2 m und einer Breite von 1 m mit Inbegriff der erforderlichen Pölzung, Wiederanschüttung und guter Anstampfung, Wegführung des übrig bleibenden Schuttes, an aller Arbeit, Aufsicht und Requisiten..................

18.    Für den Durchbruch einer Hausmauer und Wiedervermauerung nach erfolgtem Einziehen des Rohres, an aller Handarbeit, Werkzeugabnützung, Materialbeigabe und Entfernung des Schuttes:

1*80

— •60 — •40

1*80 — •80

—    -35

—    •40

Ui

© ©

a)    bis zu einer Mauerstärke von 75 cm:

für den Durchbruch samt Schuttentfernung......

für die Wiedervermauerung ............

b)    bis zu einer Mauerstärke von 135 cm:

für den Durchbruch samt Schuttentfernung......

für die Wiedervermauerung.............

19.    3 m Mauerschlitze in der erforderlichen Breite und Tiefe, um das Rohr oder den Hahn in dieselbe legen zu können, samt Wiedervermauerung, an aller Handarbeit, Werkzeugabnützung, nebst Materialbeigabe, nämlich: Gips, Zement, Sand etc. und Entfernung des Schuttes :

a)    für das Ausstemmen samt Schuttentfernung......

b)    für die Vermauerung...............

20.    Für einen Plafonddurchbruch ohne Unterschied der Deckenkonstruktion, dann Wiedervermauerung nach Einziehung des Rohres, an Arbeit, Werkzeugabnützung, Materialbeigabe und Entfernung des Schuttes:

a)    für den Durchbruch samt Schuttentfernung......

b)    für die Wiedervermauerung.............

23. In eine bis 45 cm dicke Mauer eine bis zu 70 cm hohe und

bis zu 70 cm breite Öffnung ausbrechen, um entweder eine Laterne einfügen zu können oder um das Licht in einen zweiten Raum gelangen zu lassen, wie z. B. bei nebeneinander befindlichen Aborten, samt aller Arbeit, Werkzeugabnützung und Materialbeigabe, nebst Herstellung von Verputz, Weißen und Färbelung....................

Gußeisenrohre ohne Flanschen und Muffen pro Meter Länge. *)

Innerer

Durchmesser

Wandstärke der Rohre in Millimeter

in

10

12

14

16

Millimeter

18 1 20

Gewicht pro Meter in Kilogramm

50

60

10-6

70

12-5

14-4

80

90

16-1

100

18-0

110

19-9

120

21-7

130

140

150

160

23-1

25-3

27-2

291

170

31-0

180

190

200

210

220

230

240

250

260

280

300

32-3

34-5

36-4

38-3

40- 0

41- 9 43-7 45-6 47-4 49-2 52-8 56-6

13-8 36-2 18-4 20-6 23 0 25-3 27-6 29-9 32-2 34-5 36-8 39-1 41-4 43-6 46-0 48-3 50-7 53-0 55-2 57-6 59-9 (52-0 6(5-8 71-3

17-2

19-9

22-6

25-3

27-7

310

33-8

36-5

39-1

41-9

44-7

47-6

50-0

52-8

55-7

58-3

61-2

64-0

66-7

69-0

72-0

75-0

80-5

86-0

t'S>-ic:~itNSC»cc©0'roM©>cr:^©i>i>©;x>n^c;rf^©:c:

28-

32-

36-

40-

44-

48-

52-

57-

61-

65-2

69-8

73-6

77-8

82-0

86-0

90-0

94-2

98-6

102

107

111

320

328

d © 03 © I—i © © US © LU 05 C CC tU>

Gezogene Schmiedeeisenrohre. *)

Wandstärke in Millimeter

Innerer

Durchmesser

in

Millimeter

Gewicht pro Meter in Kilogramm

CD CC -U OC O* ^ 03

0-244

0-293

0-342

0-391

0-440

0-488

0-537

0-586

0-684

0-782

0-880

0-977

1-075

1172

1-270

1-368

1-466

1-564

1-661

1-759

1-856

1- 954

2- 052 2-346 2-541

0-684

0-781

0-879

0-977

1-075

1172

1-270

1-368

1-564

1-759

1- 955

2- 149 2-345 2-540 2-736

2- 932

3- 127 3-323 3-517 3-713

3- 908

4- 103 4-300

4- 886

5- 276

0-977

1-099

1-221

1-343

1-466

1-588

1-710

1- 832

2- 077 2-321 2-565

2- 809

3- 053 3-297 3-542

3- 787

4- 031 4-275 4-519

4- 763

5- 007 5-252

5- 497

6- 230 6-717

1-319

1-465

1-612

1-759

1- 906

2- 052 2-198 2-345 2-639

2- 931

3- 225 3-517

3- 811

4- 104 4-397 4-691

4- 983

5- 277 5-569

5- 862

6- 156 6-449 6-742 7*622 8-207

1- 710 1-881

2- 052 2-223 2-394 2-565 2-736

2- 907

3- 249 3-591

3- 933

4- 275 4-617

4- 959

5- 301 5-643

5- 985

6- 327 6-668

7- 011 7-353

7- 694

8- 037 9'063

9- 746

2-150

2-345

2-540

2-736

2- 932 3 127

3- 322 3-517

3- 909

4- 299

4- 691

5- 081 5-472

5- 863

6- 253 6 645

7- 035 7-426

7- 817

8- 208 8-598

8- 989

9- 381

10- 55

11- 33

2-638

2- 858

3- 078 3-298 3-518 3-737

3- 957

4- 177

4- 617 5*057

5- 497

5- 936

6- 376

6- 815

7- 255

7- 695

8- 134

8- 574

9- 014 9-453 9-893

10-33

10-77

12-09

12-97

Bleirohre. *)

Wandstärke in Millimeter

Lichte Weite

in

Millimeter

Gewicht pro Meter Länge in Kilogramm

HHIMCOCOtH

00 Ci Ol 05 Ins

cd -u ffc m os

4- 25

5- 50

6- 74

7- 98 9-24

11-7

^ N O IM H O O Th

Ö CD 00 Ci © CO tH y-4

Bleirohre können bis 100 m Länge angefertigt werden.

Zinkrohre, gezogen oder aus Blech gefertigt.*)

Innerer

Durchmesser -

Nummer des Bleches

in

10

11

12

Millimeter

Gewicht pro Meter in Kilogramm

0-60

0*68

0-76

0-90

104

1-20

1-48

0-70 0-79 0-89 102 118 1 62 1-78

O O¹ tH t-H tH tH (M

OQWMOOCß —* —- Ln CT: LC —

0-94

1-04

117

1-33

1-55

1- 85

2- 30

tHHHHHCTCT

Arbeitslohn samt Werkzeugabnützung und Materiallieferung.

1.    Ein Rohrleger pro Tag samt Werkzeugbenützung.....

2.    Ein Helfertag....................

3.    Ein Maurertag....................

4.    Ein Taglöhnertag.................•    .

5.    Ein Steinmetzgehilfe..................

6.    Ein Kasten hydraulischen Mörtel mit 0*075 m³ Inhalt, im

Mischungsverhältnisse von 1:1, aus bestem hydraulischen Kalk und Flußsand ....................

Kronen 7 * 50 4* — 5*50 3*50 7* —

1 * 80

Versetzen oder Aufstellen von Kandelabern und Laternenstützen.

7.    Einen Kandelaber ohne Unterschied der Größe aufstellen oder

versetzen, die Laternen aufmontieren, das Gasrohr mit der Leitung verbinden, an aller Arbeit, Werkzeugabnützung und Materialbeigabe, Zufuhr des Kandelabers und Entfernung des Schuttes.......................

8.    Eine Laternenstütze ohne Unterschied der Größe in gewünschter Höhe einmauern, die Mauer fein verputzen, die Laterne samt Hahn aufmontieren, das Brennerrohr mit der Leitung verbinden, nebst Beistellung des Gerüstes, Zufuhr der Stütze und Laterne, an aller Arbeit, Materialbeigabe und Entfernung des Schuttes

Für innere Beleuchtung.

1.    Ein Gaswandarm ohne Wendung, mit einer Ausladung von

0*30 tn, das Hinterteil mit Rosette und Hahn von Messing, für ein 4 mm Eisenrohr, das Rohr von Schmiedeeisen samt Brenneraufsatz oder Brennerknie mit äußerem Gewinde, gut bronziert, mit Flügel- oder Schlüsselhahn.........

2.    Ein Gaswandarm mit einer Wendung und Ausladung bis 0*50 m, das Hinterteil von Messing, auf 6 mm Eisen mit Schmiedeeisenrohr und Brennerwinkel von Messing, mit äußerem Gewinde, alles gut bronziert, mit Flügelhahn oder Schlüsselhahn

3.    Ein Gaswandarm mit zwei Wendungen, einer Ausladung bis 0*80 m, das Hinterteil von Messing auf 10 mm Eisen, die Zwischenbewegung von Messing von 10 mm auf 6 mm Eisen, mit Schmiedeeisenrohr, Brennerwinkel von Messing, mit äußerem Gewinde, alles gut bronziert, mit Flügelhahn oder Schlüsselhahn

10*80

10*40

2*80

4* —

4.    Ein Gaswandarm mit drei Wendungen und bis 1*20 m Aus

ladung, das Hinterteil von Messing, auf 10 mm Eisen, die Zwischenbewegungen von 10 mm auf 10 mm und 10 mm auf 7 mm Eisen, mit Schmiedeeisenrohr, Brennerwinkel von Messing mit äußerem Gewinde, alles gut bronziert, mit Flügelhahn oder Schlüsselhahn....................

5.    Ein Wandarm ohne Wendung aus Schmiedeeisen mit Schlingelhahn nach Muster...................

6.    Ein Gaswandarm mit einer Wendung, Messingrohr von 13 mm

äußerem Durchmesser, 0*35 m Ausladung.........

7.    Ein Gaswandarm mit zwei Wendungen, Messingrohr von 13 mm

äußerem Durchmesser, bis 0*35, resp. bis 0*32 m, zusammen 0*67 m Ausladung..................

8.    Ein Gaswandarm mit drei Wendungen, Messingrohr 13 mm und

10 mm äußerem Durchmesser, mit einer Gesamtausladung bis 0 ‘ 9 6 m ......................

9.    Ein einflammiger Luster (Pendent) von G mm Schmiedeeisenrohr, 1 ’ 6 m lang, Kniehahn mit Flügel oder Schlüssel, äußerem Brennergewinde, alles gut bronziert, ohne Wendkugel . . . .

10.    Ein einflammiger Luster mit Stopfbüchsenzeug, 1*6 m lang,

ohne Auszug, dann Auszug bis 1 * 0 m lang; die Lusterstange von 13 mm Schmiedeeisenrohr, der Auszug und die Stopfbüchse von Messing, das Unterteil von 10 mm Eisenrohr samt Kniehahn, mit Flügel oder Schlüssel...........

11.    Ein einflammiger Luster (Pendent), jedoch mit Schlauchhahn .

12.    Ein zweiflammiger Luster von Schmiedeeisen mit starkem

Messingkörper und Kniehähne auf Schlüssel oder mit Pflügeln und äußerem Brennergewinde, die Lusterstange von 10 mm Eisen, 1 * 6 m lang, die Ausladungen von 6 mm Eisenrohr und beiderseitigen Länge von zusammen 1 * 2 m, gut bronziert, ohne Wendkugel.....................

13.    Ein zweiflammiger Luster, jedoch mit zwei Schlauchhähnen

14.    Ein Doppelluster mit Stopfbüchsenzug und starkem Messingkörper, die Stange von 13 mm Eisenrohr 1*6 m lang, der Auszug und die Stopfbüchse von Messing, der Auszug bis 1 m lang, die Ausladungen und Winkelhähne alles gut bronziert

15.    Eine Lyra von Schmiedeeisenrohr, Messingkörper mit Eisenverzierung, mit Stange bis zu einer Gesamtlänge von 1 • G m gestrichen oder bronziert, samt Rauchschale von Messing:

nach Muster

8-40

23- —

5 • 20

7- —

KV —

4- —

10* — 5*30

8' — 11- —

15 • —

12 * — bis 25 * —

16.    Ein Doppelluster von Messing, mit verziertem, starkem Korpus

von 16 mm auf 13 mm Messing, Stange 1*6 m lang, einer Ausladung von zusammen Im.............

17.    Ein Doppelluster, jedoch mit Stopfbüchsenzug bis 1 m Auszug

18.    Zuschlag für Mehrlänge der Luster:

20* — 28* —

a) sub Post 9 und 11 . .

12, 13 und 15 10 und 14 . . IG »    17 . .

b)

c)    »

d)    »

19. Eine Tischlampe mit Messingständer und verstellbarem Brennerrohr, Ansatz für Holländerverschraubung, samt Schienenreif und Glasschirm .....................

— •60 — •80 1-60 3' —

Brenner.

20.    Ein Specksteinhohlkopfbrenner mit Messingfassung .    .

21.    Ein amerikanischer Rundbrenner mit Regulierung . .

Kronen

— •15

2' —

Verschiedene Gegenstände.

22.    Eine Wendkugel von Messing, ohne Feder mit Stellschraube, nach Muster:

d) von 10 mm Eisen............ . . . .

Für einen losen Schlüssel mit Hilfe einer Aufzahlung von . .

26.    Ein einfacher Schlauchhahn mit Muffe von Messing mit Flügel oder auch Schlüssel:

d) 6 mm Eisen..................

b)    10

c)    Wr. Gewinde..................

27.    Mit Holländerverschraubung eine Aufzahlung per Hahn von

28.    Ein Doppelschlauchhahn von Messing mit Flügel oder auf

Schlüssel, 10 mm Eisen oder Wr. Gewinde........

29.    Ein Zwischenhahn von Messing auf Flügel oder Schlüssel, 6 mm

auf 6 mm Eisen...................

30.    Ein Brennerknie von Messing mit äußerem oder innerem Brennergewinde 6 mm oder 10 mm Eisen...........

31.    Eine Brennerhülse von Messing:

d)    mit Krückengewinde................

b) ohne

32.    Ein Übersetzungsstück von Messing, inneres auf äußeres Gewinde, von Deckenscheiben auf Wendkugeln........

33.    Ein Weiterleitungskörper von Messing mit 2 Gewinden . . .

2-40

2-80

1-60

b)

1- 50

2- 30

1 • — 1-28

—    •90 1-10

—    • 30

1-10

1-20

1-10

— •90

3- —

— •85

— •50

—    •40

—    •30

34.

—    •56

—    •60 — •74

35.    » Hahn mit Scheibe für feste Wandarme mit Flügel oder auf

Schlüssel:

d) von 6 mm Eisen.................

b) » 10 »

1-20

1-50

36.

Eine Hinterbewegung von Messing mit Scheibe und Hahn auf Schlüssel oder mit Flügel:

d) von 6 mm Eisen ................

b)

10

2*40

2-70

37.

38.

39.

40.

IC

47.

48.

49.

50.

Ol ot fcO M-

53.

54.

55.

56.

57.

CT

GO

05

05

C5 05

Eine Zwischenbewegung von Messing: d) von 6 mm Eisen auf 10 mm Eisen . . b) egal 10

Einen Hahnwirbel an einem Lusterhahn auswechseln, samt

Plättchen und Schraube................

Plättchen und Schraube allein auswechseln........

Einen neuen Stell- oder Anschlagstift an einem Lusterhahnwirbel, samt Anarbeiten................

Eine Schlüsselhülse von Messing samt Anlöten.......

Eine Wendkugel mit Feder reparieren, nebst Beigabe der erforderlichen neuen Feder und einschleifen.........

Eine Wendkugel ohne Feder neu beledern, einfetten und dicht

stellen.......................

Ein Mikaschirm für Rundbrenner............

Ein Schirmhalter oder Drahtgestelle für Mikaschirme .... Ein Blechschirm für Schultafelbeleuchtung, inklusive Anarbeiten

an den Tafelpendenten.................

Ein Kreuz von Messing mit drei Stellschrauben für Glasglocken .......................

Ein Glockenring...................

1 m Kautschukschlauch, grau, gewickelt, 10 mm innerer Durchmesser .......................

1 m Spiralschlauch, 10 mm innerer Durchmesser mit Holländerverschraubung ....................

Ein Schirmreifen von Messing bis 34 cm Durchmesser . . . Für das Anarbeiten einer Glaskugel an die Bekrönung von einer

Hängeglocke.....................

Eine Deckenscheibenverschraubung samt Lederscheibe .... Eine Wandscheibenverschraubung samt Lederscheibe . . . . Eine Spiritusanzündlampe von Messing mit polierter Stange . . Ein Rechaud von Gußeisen, runde Form :

d) kleinere Gattung.................

b) größere »    .................

Eine Rauchschale von Messing samt Fassung:

d) 10 cm im Durchmesser..............

b) 15

Ein Rauchschalenträger aus Stahldraht lackiert oder bronziert,

samt Anlöten an den Luster..............

Einen eisernen einflammigen Luster anstreichen oder bronzieren. ........................

Einen eisernen zweiflammigen Luster anstreichen oder bronzieren ........................

Eine große Brennerzange ...............

Eine Brennersäge mit Griff ..............

1 * 40 1-50

— •60 — •20

—    •30

—    •30

— *50

—    •40

1 • —

—    •30

2* —

—    •50

—    •70

1 • 80

3' — 1 • 70

1*60

— •36

— •36 7-50

6‘ — 10* —

—    •70

—    •80

— •80

— •40

—    •70 2*80

—    •30

63.

Eiserne Haupthahnschlüssel: a) zu einem 10 bis 19 mm Haupthahn pro Stück 25 »

28 »

52    »

(55    »

Kronen

36

b)

c)

50

64

64.

65.

d)    »

e)    »

Ein Lusterhahnschlüssel aus Stahl Einen Lusterhahn einschleifen . .

80

Eisenwaren.

Baugegenstände, a) Öfen.

1. Ein Blechofen mit Gußeinsatz für Holz- oder Kohlenfeuerung, ohne Unterschied der Größe samt Aufstellen pro kg.......

— • 75

b) Herdbestandteile.

2.    1 kg gegossene Herdplatten (volle oder Lochplatten mit Einsatzringen) .......................

3.    1 kg Einsatzringe separat ...............

4.    1 » Windofen samt Rost von Gußeisen.........

5.    1 » gegossener Rost.................

6.    1 » Bratröhre mit Aufschlagtüre fein gefeilt........

7.    1 Stück Heiztürl mit Gußhals und Messingknopf gewöhnlicher

Größe .......................

— •28

8.    1 Stück Aschentürl mit Messingknopf und Rahmen

9.    1

10. 1

Putztürl

3-60

1-40

1-40

V26

cm

Dunsttürl mit Rahmen, Stängel und Griff ai/2L cm bis

11.    1 kg Notherdtürl mit Messingknopf und Rahmen......

12.    1 Stück Rauchfangabschlußtürl mit Rahmen, samt allem . . .

13.    1 kg Ofen von Eisenblech...............

14.    1 » Rauchrohr mit dem erforderlichen deutschen oder französischen Knie samt Büchsen...............

15.    1 kg Schuppenknie..................

3-60' — •80' 3-20 — •75

—    •70

—    •80

c) Nägel.

Steirische

Nägel

Beste Gattung böhmisch er Nägel Kronen

Maschinen-. nägel

große Schloßnägel 35 bis 45 mm lang mittlere

Bodennägel 10 "08 kg schwer Nr. 18 8-4    »

Lattennägel 6*72 »

5*6    »

4-48 »

3-92 3-36 »

ordinäre Rahmennägel ohne Unterschied der Größe...........

1 000 Stück 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1 000 1000

25 » 30

15

12

10

2 • 80 2*20 7 — 6- — 5* — 4‘ — 3-70 3 * 30 3 * 20

1-70

1 -35

1    • 10 (>• — 5’ — 4* — 3*40

2    • 80 1*70 1 -50

1 • 10

—    • 64

—    • 50 2-60 1*70 1 • 50 1*30 1*10

— *40

Beste

Steirische Gattun Nägel hmiscl

:r

Nägel

Maschinen

nägel

1000 Stück Schindelnägel Nr. 4 1000 1000 1000

55 mm lang .

3¹/* 50

Kardatschennägel 12 bis 16 » Schuh- oder Sohlennägel

1*10 1 • —

—    -30

—    • 60

100 Stück große Anzug- oder Denarnägel mit rundem oder flachem Kopf, 26 cm lang .    .

100 Stück mittlere Anzug- oder Denarnägel mit rundem oder flachem Kopf, 21 cm lang . .

100 Stück kleine Anzug- oder Denarnägel mit rundem oder flachem Kopf, 15'8 cm lang .

100 Stück Plattennägel mit versenktem Kopf, 12 cm lang.............

1 kg Kesselnieten........• .    . .

1000 Stück starke, gestutzte Hufnägel . . . .

Steirische Nägel Kronen

5 • 30

3 • 50

2'10

2'50 — '70 4'40

d) Eisendrahtstifte *)

mit flachen und gestauchten Köpfen. Preis per 500 Stück in Hellern.

.Sb

fJ

n>

Zehn

telmillimeter

8jl

33 ⁹

rH

tH

CO

tH

CO

I-¹

CD

tH

CO

IO

US

25 28

31

34

38

42

46 50

55

60

10

13

20

25

rH

O CO 05 Ca Ca

00 --3 05 Ca

30

P* CO H CO

rH tH

M- 0C

05

35

CO CD 05

H rl H

CO

40

CD 05 rH (Ol H H (N (M

45

50

CObilOKJbSKPM

CQGCmCOCOGOCatNS

CO CO fcO INS tO CO M-rf*- CO CD Ox © -3

55

60

65

0050101^^05 05(0 OiOOMMO^^CO

05 Ca ^ ^ CO CO CO Ca CO 00

56

60

70

77

80

92

87

95

105

120

112

140

70

80

to e oo -u cti Ö' O O O CO

82

85

92

100

110

100

100

110

125

135

130

155

140

146

155

170

170

185

220

200

250

210

290

310

90

135

160

200

230

320

330

100

190

220

260

330

360 460

110

250

280

350

400

500

600

120

300

370

440

560

720

820

130

440

540

630

830

930

145

490

630

800

930

160

730

930

1000

1030

1100

<L>

-ö

n>•

>1

>1

0TX|00TI 96 | 06 1 98 1 08

99

107

IQTX

94

101

110

88

84

69

81

96

103

93

16

88

94

155

162

222

261

297

332

362

438

147

173

204

233

277

292

323

394|

140

134

127

165

193

220

264

277

304

373

154

147

177

167

209

198

253

231

e) Schrauben.*)

Holzschrauben mit versenkten oder halbrunden Köpfen pro i/i Gros ä 72 Stück.

der Schrauben in Millimeter

119

140

160

185

213

234 246 264 252 270 277 312 332 353

5 | 7 j 10 | 13 | 15 | 17 | 20 I 25 I 30 | 35 [ 40 | 45 [ 50 [ 55 [ 60 | 65 | 70 | 75

65

76

84

88

112

132

152

173

200

217

236

293

e in Hellern

<D

22

GO

T—I

46

42

35

31

37

40

35

37

57

53

50

43    46

40

61

58

54

51

47

43

72

99

64

59

58

53

78

84

103

124

141

163

187

200

222

276

74

89

65

64

58

78

74

68

64

58

97

116

134

152

176

192

205

252

92

87

78

74!

110

101

96

88

127

119

110

101

141

165

176

192

237

132

121

112

152

141

132

164

151

142

176

220

164

202

151

186

G'i

23

22

22

22

22

oaiHio^oiowcocc)

^(MCOCOCOCOi<iOiOO

rl (M O GO 05 05

121

136

142

172

23

22

26

24

29

26

31

29

35

30

36

34

45

47

48

64

74

84

92

112

121

132

991

40

43

45

56

99

I fL ‘

81

101

111

121

142

CO GO CO

H H rl

o CO CD CD

tH rH tH t—I

COOH^^iOO^Nl^OCO

H(M(M(M(M!M(MCOCOrOT}iiO

GO CO

rH rH

OHtM^iOOiCOCO

(M(^(M^^COCOCO^

>oo>o»r:oc-cooi-i(M'^OT(?3to

r-i rH tH -rH -rH rH rH Gl Gl Gl GQ Gl CO CO

1)

Hfl rH ^ ^

rH rH T—I H

hH

lOtrKOHfflOO

HHHCTCTC1IMC1

COCOCOCOCOHiOt-X)OH

rH

(M (N (M CO ^ O

rH rH rH rH rH rH

rH rH tH rH rH

rt

rH

a>

<D

Nummer der Drahtstärke in Zehntelmillimeter

14

16

18

20

22

25

28

31

34

38

42

46

50

55

60

65

70

76

82

88

94

100

*) Nach den

von

Messing

100

94

88

82

76

70

65

09

55

50

46

42

38

34

31

28

25

22

20

18

16

14

Nummer der Drahtstärke in Zehntelmillimeter

to to w to

00 CO GO GO

on

41

61

58

53

44

32 37 32 37 32 37 32 37 32 37 37 41

oo

167

44    49

44    49

44    49

53    58

58    61

65    73

73    82

78    86

94 106 122 132 139 151

44

00 to O t-O tsO GO

175

167

151

119

98

90

82

70

61

58

89

10

384

352

269

221

200

i8o;

139

112

106

94

78

73

65

65

10

554

432

400

310

196

233

208

891

130

122

106

90

82

73

792

629

489

449

352

294

184

236

265

146

134

119

102

90

1012

942

702

547

498

400

326

294

262

204

163

147

130

114

1038

1114

1188

1540

718

604

547

440

364

330

294

224

184

163

1126

1210

1294

1672

847

661

595

489

400

364

326

245:

204

1223

1311

1400

1804

914

718

644

530

437

396

350

265

1320

1412

1505

1936

979

775

694

571

472

428

379

286

Preise in Hellern pro Va Gros.

1006

10521 11261 1200 1273 1346 1408j 1584 1672 1760 1848 1509 1606 1703 1804 1901 1610 1716 1822 1936i 2042 2068^ 2200! 2332 24641 2596

833

889,

947

1060

1118

1420

1936

2002

2156

2738

2024

2099

2261

2860

2200j

2376

2992

743

790

820

889

938

988

612

506

457

408

653

694

734

539

490

439

571

518

612

30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

e der Schrauben in Millimeter

Nummer:

000 00

Dicke in Zehntelmillimeter

18 20

Stiftlänge in Millim.

Preis . . .16 16

/) Bleehnieten aus Eisen.*)

Preis pro 1000 Stück in Hellern.

2 3 ! 4 5 6    7    8    9    10 11 12 13 14

15

20 22

CT.

25 28 31 34 38 42 46 50 55 60 65 70 76

82

10

12

14 16 ! 18 20 j 22 24 26 29 32

48' 64 90 102144 200 ; 240 300 400 500 640 800 1100

g) Vorhängsehlösser.

1 Stück großes Vorhängschloß samt einem gebohrten Schlüssel, fein

mit flachen Türln...................

1 Stück mittleres Vorhängschloß samt einem gebohrten Schlüssel,

fein mit flachen Türln.................

1 Stück kleines Vorhängschloß samt einem gebohrten Schlüssel, fein

mit flachen Türln...................

1 Stück kleinstes Vorhängschloß samt einem gebohrten Schlüssel . . 1 » großes dosisches Vorhängschloß samt 2 Schlüsseln, rund . .

mittleres dosisches Vorhängschloß samt 2 Schlüsseln, rund . 1    »    kleines dosisches Vorhängschloß samt 2 Schlüsseln, rund . .

Kronen

2* —

1*50

* 50

3‘

2‘ —

W asserleitungsgegenstände.

a)    Objekte.

1 Stück gußeiserne emaillierte Muschel mit 400 mm Auslaufhöhe über dem Rastel, 25 cm Ausladung, 50 cm Breite mit Geruch Verschluß

samt Befestigung, Anstrich etc. an allem und jedem.....

Ein Pavillon-Pissoir, 5 Stück Pißwände unten auf 1 • 30 m aus 30 mm starker Schieferplatte, oben aus 3 cm starkem Lärchenholz mit einer lärchenen Säule in Falz verbunden, samt Bekrönung aus Zinkblech etc., samt Einlassen der Gas- und Wasserleitungsröhren

in die Wände, an allem und jedem...........

Ein Spritzmundstück von Metall, 13 mm weiter Ausmündung samt

Absperrwechsel, Handhabe und Ansatzstück........

1 Stück Water-Klosett, freistehend, gußeisen emaillierter Schale, massiv, politiertem aufschlagbaren Sitzbrette samt vollständiger Montage, inklusive Maurerarbeit beim Versetzen der Schale und des beizugebenden Reservoirs, bzw. Wasserkastens..........

b)    Röhren.

1 m geschwefeltes Bleirohr von 13 mm innerem Durchmesser . . .

20 »

33 »

25- —

310" —

10 • —

100 * —

1 • 92 3‘ — 7*10

*) Nach den Wiener Normalien. Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

1 m gerades gußeisernes Muffendruckrohr: von 40 mm lichter Weite ....

Kronen

60

» 80    »

» 100    »

3'80

4- 80

5- 80 6*80

c) Materialien.

1 kg Tiegelgußstahl zu Werkzeugen 1 » Bessemerstahl »    »

2* — 0*45

1    »    Eisenblech    von jeder    Stärke, und zwar :

a)    Schloßblech, steierisches, aus Holzkohleneisen......

b)    Dach- oder Rohrblech, steierisches, aus Holzkohleneisen . .

1 kg Kesselblech von jeder Stärke...............

1 » englischer Stahldraht von jeder Stärke...........

1    »    Eisendraht    1 bis    2    mm    dick...............

1    »    Eisendraht    über

1    »    Eisendraht    über

cm in

bis 4 mm dick mm dick . .

1 » Messingdraht von jeder Stärke..............

Flach-, Gitter- und Rundeisen bester Qualität, 2- bis 20stanzig

»    22- bis 40stanzig

1 »

1 » Schließeneisen

1 » gewalztes Bandeisen....... . . •.........

1 » gewalztes Bandeisen schwächerer Gattung.........

1 » flaches viereckiges oder rundes Eisen bis 8 cm breit und dick, hauptsächlich zum Maschinenbau......*......

IV.

Summarische Einheitspreise.

Maurerarbeiten/)

Taglöhne und Fuhrwerk.

Kronen

1.    Ein Poliertaglohn..........

2.    » Maurertaglohn..........

3.    Eine männliche Nachtwache......

4.    Ein Handlangertaglohn, männliche Arbeiter

weibliche Arbeiter

5.

Lehrjungentaglohn.................

7.    Eine Stunde über die tägliche Arbeitszeit wird mit 10% des Taglohnes vergütet.

8.    Eine Tagfuhr mit 2 Pferden samt Wagenbeistellung und Kutscher

9.    Eine halbe Tagfuhr sonst wie oben...........

10.    Ein Paar Pferde samt Wagen und Kutscher bis zur Verwendungsdauer von 3 Stunden .................

11.    Für Arbeiten zur Nachtzeit werden bei Post 1 bis 10, 50% Zuschlag passiert und für Beleuchtungsmaterial ein Zuschlag von 30 % geleistet.

6.

10- —

5*50 3’ — 3 * 50 2 • 50 2*88

22*50

12-50

7-50

Materialien.

12.    1 m³ lagerhafte Bruchsteine bis auf die Baustelle samt Aufrichten

in Figuren..............•.......

13.    100 Stück halbgeschliffene Kehlheimerplatten 3 bis 5 cm dick

und 30 cm im Quadratmeter, samt Zufuhr.........

14.    100 Stück feingeschliffene, ausgesuchte, sonst wie unter Post 13

15.    1000 Stück Mauer-, Pflaster- oder Gewölbziegel, die keine Kalk

steine enthalten dürfen und die normalmäßige Größe haben müssen, samt Fuhrlohn bis auf den Bauplatz.......

16.    1000 Stück wie oben mit geschlämmtem Ton ...    • . . .

17.    1000

8‘ —

70 * — HO’ —

Hohlziegel mit 6 bis 10 Löchern......

18. 1 Stück Gesimsziegel 50 cm lang, 25 cm breit und 7 cm dick sonst wie Post 15..................

43 * — 64- — 56- —

19.    1000 Stück Klinkerziegel (Pfeilerklinker)........

20.    1 ms gelöschter Weißkalk samt Zufuhr zur Baustelle . .

— •80 180 • — 14" —

*) Nach dem Preistarife der Kommune Wien zusammengestellt.

r-H

100 kg netto hydraul. Kalk bester Gattung samt Zufuhr zur

Baustelle (Romanzement)................

100 kg netto Portlandzement, sonst wie oben.......

100 » Gips, sonst wie oben..............

1 m³ reiner, rescher Gestättensand zur Baustelle gestellt . . .

1 » rescher Donausand, zur Baustelle gestellt.......

1 » sandfreier Lehm samt Fuhrlohn...........

1 » reiner trockener Mauerschutt, ungerüstet, zur Baustelle gestellt.......................

Kronen

2-50 5* — 3*60

4- 50 7‘ —

5-    —

3 • 50

Erdarbeiten.

28.    1 m³ Erdabgrabung im Planum ohne aller Verführung, an Handarbeit, Beistellung aller Werkzeuge und Aufsicht mit Inbegriff aller Vorkehrungen zur Freihaltung der Passage, dann Beleuchtung und Bewachung des Objektes zur Nachtzeit . . . .

29.    1 m³ Erdaushebung bis zur Tiefe von n dm, sonst alles wie Post 28, kommt ein Zuschlag von « X 2 -j- 60 Heller.*)

30.    1 m² Erdaushebung, welche in einer Grube oder einem Keller von n dm Tiefe unter dem Planum beginnt, und m dm unter die Gruben- oder Kellersohle fortgesetzt wird, gefördert auf das Planum, kostet den Preis der Post 28, mehr (2 n -j- m -j-) X 2 -|- 60 Heller*) X 4 Heller für Pölzung und Förderung des Materiales.

31.    Bei Erdaushebungen im Wasser, wenn dasselbe durch Schöpfen beseitigt werden muß, werden zu vorstehenden Preisen für Mehrarbeit 40 °/o und für Wasserschöpfen per 1 m³ Aushub 90 Heller zugeschlagen.

32.    1 m³ Erde oder Schutt (gemessen in nicht ausgehobenem Zu

stande) mit Schiebtruhen 30 m weit verführen, inklusive des Auf- und Abladens und Planierens mit aller Arbeit, Requisiten und Aufsicht.....................

33.    Für je 20 m weiter, wobei Entfernungen unter 20 m nicht berücksichtigt werden, um 0⁻09 Kronen pro 1 m³ mehr.

34.    1 m³ Erde oder Schutt, sonst wie Post 32, mit Wägen auf die

angewiesenen Plätze verführt..............

35.    Wird das zu verführende Material nach Post 31 gewonnen, sind die Preise um 30 °/₀ höher zu stellen.

— •63

— •38

3-75

Volles Fundamentmauerwerk ohne Verputz und ohne Unterschied

der Tiefe.

36.    1 m³ aus festen lagerhaften Bruchsteinen und den nötigen Ziegeln zur Steinausgleichung, an aller Arbeit, Requisiten, Ge-rüstung, Material, Kalkablöschen, Mörtelmachen mit reschem Sand, samt Beischaffung des Wassers, nebst Aufsicht, und zwar:

mit Weißkalkmörtel . .    •............

» Romanzementmörtel.............

» Portlandzementmörtel.............

37.    1 m³, wie Post 36, jedoch ²/₃ Bruchsteine, Ys Ziegel,

mit Weißkalkmörtel...............

» Romanzementmörtel.............

» Portlandzementmörtel ............

*) Für Pölzung, wenn solche erforderlich und separat vergütet wird.

17- 06

18- 84 23 * 90

17*48

19-26

24-32

38. 1 m³, wie Post 36, jedoch ganz aus Ziegel,

Kronen

19'21

21-22

25-33

mit Weißkalkmörtel.........

» Romanzementmörtel.......

» Portlandzementmörtel ......

Kellermauerwerk mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung ohne Verputz oder Verbrennung der Fugen und ohne Unterschied der Tiefe.

39.    1 m³ solches Mauerwerk aus ²/₃ Bruchsteinen und x/₃ Ziegel, sonst wie Post 36, und zwar:

17- 32

18- 24 22'45

mit Weißkalkmörtel.............

» Romanzementmörtel ...........

» Portlandzementmörtel...........

40.    1 m³ Mauerwerk, ganz mit Ziegel, sonst wie Post 36,

19-35 20 • 82 24-76

mit Weißkalkmörtel.............

» Romanzementmörtel...........

» Portlandzementmörtel...........

Ebenerdiges Mauerwerk.

41.    1 m³ Ziegelmauerwerk mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung ohne Verputz:

20 • — 21-20 25-12

— •80

21-34

37-34

19-27

31-77

20*96

22-23

26-37

mit Weißkalkmörtel ............. ... .

» Romanzementmörtel...............

» Portlandzementmörtel...............

42.    1 m³ gerades Ziegelbruchstein- oder Betonmauerwerk ohne Ver

putz, in höherer Etage; Zuschlag zu den betreffenden Posten von ........................

43.    1 m³ Betonmauerwerk im Mischungsverhältnisse 1:2:2:

mit Romanzementmörtel...............

» Portlandzementmörtel...............

im Mischungsverhältnisse 1:2:3:

mit Romanzementmörtel...............

» Portlandzementmörtel.............. .

Ziegelgewölbmauerwerk.

44.    1 m³ Gewölbmauerwerk im Keller oder Erdgeschosse ohne Verputz oder Verbrennung der Fugen, an aller Arbeit, Material, Requisiten, Wasserbeischaffung, Einrichtung und Schalung samt Aufsicht, und zwar:

mit Weißkalkmörtel.................

» Romanzementmörtel...............

» Portlandzementmörtel...............

45.    NB. Gurten, welche ohne Einrüstung im Fundamente hergestellt werden, sind vom Anlaufe als gerades Mauerwerk zu vergüten.

46.    Bei Gewölbemauerwerk in höheren Etagen rechnet man denselben Zuschlag wie bei Post 42.

Gesimsungen.

47. Im Gesimse mit Weißkalk in was immer für einer Höhe, Ausladung und Profilierung, an aller Arbeit, Material, Ge-rüstung, Schablone, Aufsicht und Requisiten, samt Bindematerial

48.

49.

und Ziehen, nach dem wirklichen Querschnitte der Höhe und Ausladung im Quadratmeter berechnet, pro Quadratmeter, und zwar:

Kronen

bis 0*01 m² Querschnitt

0*60 und darüber NB. Bei einem Gesimse von 0*08 m² Querschnitt kostet also das Meter 0*08 X 43 *50 = Kronen 3*48; fällt der Querschnitt zwischen die oben angeführten, so ist immer der Maximalpreis der vorhergehenden Post zu nehmen.

1 m Fatschen oder Chambrame, ohne Rücksicht auf die Ausladung :

bis 0*15 m breit..................

» 0*25 »    »    ..................

Bei Gesimsen, mit hydraulischem Kalk oder Gips gezogen, werden bei Post 47 und 48, 35 °/₀ zugeschlagen, bei Gesimsen aus Zement hingegen 30, bzw. 60 °/₀.

0*

LO CO

»    0*25    »

»    0*45    »

130* — 82* — 43*50 28* — 21* — 15* — 11* —

60* — 80* —

V erputzherstellungen.

50.    1 m² vollständiger Anwurf mit feinem Verputz, an aller Arbeit, Material, Requisiten und Aufsicht:

mit Weißkalkmörtel............

» Romanzementmörtel............

» Portlandzementmörtel..........

NB. In den höheren Etagen wird pro Etage und Quadratmeter 10 Heller zugeschlagen.

51.    1 m² Nutenziehung, auch mit Bundquadern, sonst wie Post 50,

mit Weißkalkmörtel............

» Romanzementmörtel...........

» Portlandzementmörtel..........

52.    1 m² Rustiken verputz bis zur Tiefe der Gesimsnuten von 1 dm, sonst wie Post 50, mit Spiegelquadern, und zwar:

mit Weißkalkmörtel............

» Romanzementmörtel ..........

» Portlandzement.............

— * 80 bis — * 90 1* —

1*60

— *80 — *90 1*20

2* — 2 * 60 4* —

Pflasterungen.

53.    1 m² liegendes Ziegelpflaster aus gewöhnlichen Mauerziegeln, zu ebener Erde, an aller Arbeit, Requisiten, Material und Aufsicht:

mit Weißkalkmörtel.................

» Romanzementmörtel...............

» Portlandzement.............. . . .

NB. In den höheren Etagen pro Etage und Quadratmeter 10 Heller Zuschlag.

54.    1 m² stehendes Ziegelpflaster, sonst wie Post 53, hat die doppelten Preise dieser Post.

1*10

y>

■»

6* —

1-76

1*86

2*25

55.    1 m² liegendes Ziegelpflaster, bloß trocken gelegt, mit Ausgießen der Fugen, sonst wie Post 53..........

56.    1 m² Kehlheimerplattenpflaster (Platten wie in Post 13 und 14)

in gerader oder diagonaler Richtung der Pflasterfugen, an aller Arbeit, Material (exklusive der Platten), Requisiten und Aufsicht.......................

NB. Für höhere Geschosse derselbe Zuschlag wie bei Post 53.

Kronen

1*55

1-29

Betonmauerwerk.

57.    1 m³ Beton aus reschem, durchgeworfenem Flußsand, gewaschenem Schlägelschotter und Ziegelschotter, gemischt mit Romanzement, wobei das Material in kleinen Partien anzuarbeiten, schichten-weise aufzutragen und auszugleichen ist, bei dem Mischungsverhältnisse : 1 Teil Zement, 2 Teile Flußsand und 3 Teile Schotter, an aller Arbeit, Material, Requisiten und Aufsicht . .

58.    1 m³ Beton, sonst wie Post 57, in Portlandzement.....

19-27

31-77

Kanalmauerwerk.

59.    Erdbewegung nach den Posten 28 bis 35.

60.    1 m³ gerades, volles Kanalmauerwerk mit allen Materialien, aller Arbeit, Requisiten und Aufsicht, Gerüstung und Verbrennung der Fugen im Innern:

mit Romanzementmörtel . ..............

61.    1 m³ Kanalgewölbemauerwerk, sonst wie Post 60, mit einem Mörtelguß von 1 • 5 cm Dicke auf das Gewölbe:

mit Romanzementmörtel...............

62.    1 m² liegendes Ziegelpflaster mit Ausgießen der Fugen, sonst wie Post 60 : •

mit Romanzementmörtel...............

63.    1 m² stehendes, muldenförmiges Ziegelpflaster, sonst wie Post 62 :

mit Romanzementmörtel . . .............

» Portlandzement.................

22-01

25*05

1-86

go r—

Versetzungen. a) Steingegenstände.

64.    1 m Tür- oder Torgewände, Sohlbänke, Kämpferstücke, Zargen -stücke, Torstürze, Kanal- oder Brunnendeckeleinfassung, überhaupt Gewände jeder Art und Form, zu ebener Erde:

bis 0*4 m² Querschnitt ...............

von 0*04 bis 0*09 m² Querschnitt...........

und über 0"09 tu² Querschnitt............

NB. In höheren oder tieferen Etagen 10°/₀ Zuschlag.

65.    1 m Stiegenstufen und Zargenstücke jeder Form und jeden Querschnittes im Erdgeschoß, und zwar:

gewöhnliche Stufen mit rauher Schalung........

freitragende Stufen.................

NB. In höheren oder tieferen Etagen Io°/₀ Zuschlag.

66.    1 m Kanalrinne oder Kanalgrand versetzen bis zur lichten Weite

von 50 cm......................

und über 50 cm lichter Weite..............

67.    1 in² Kanal- oder Brunnendeckel versetzen........

1 * 40 2- — 2-60

1 • 20 4‘ —

2-30 3* — 1 • —

OS

© CD CO

OG

CO

^1

Ci

1 m² Sockelplatten versetzen..............

1 m² Pflasterplatten versetzen im Erdgeschoß.......

NB. In höheren Etagen pro Etage 40 Heller Zuschlag.

1 m² Deckplatten im Erdgeschoß versetzen........

1 m² Gesimshängeplatten im 1. Stock versetzen......

NB. In höheren Etagen pro Etage bei Post 70 und 71 ein Zuschlag von 40 Hellern.

1 m² Stiegenruheplätze im I. Stock versetzen.......

NB. In höheren Geschossen pro Geschoß Kronen 1 • 20 Zuschlag.

1 m² Balkonplatten im 1. Stock versetzen.........

NB. In höheren Geschossen pro Geschoß Kronen 1 • 20 Zuschlag.

1 m² Abortschlauchaufstandsplatte versetzen........

1 m³ Werkstücke jeder Größe und Form versetzen im Erdgeschoß, und zwar:

glatte Quaderstücke.................

profilierte Stücke und Säulen.............

Skulpturen.....................

Verführen samt Auf- und Abladen...........

NB. Für höhere Geschosse 10% Zuschlag.

1 Stück Sparrenkopf, Konsols etc., aus Ton-, Zementguß- oder sonstiger Komposition, versetzen.............

Kronen

2-40

1-80

2-80 3-G0

7‘ —

9- —

2 * 40

15' — 23' — 46* — — *10

2’ —

b) Eisengegenstände versetzen.

ffl CO H

GO GO

1 kg Abortschläuche samt Kitt und Verkittung.......

1 » Abortgainze samt Kitt und Verkittung........

1 » genietete oder gewalzte Traversen und Eisenbahnschienen

versetzen oder abbrechen, abwägen und herablassen.....

1 kg eiserne Schließen oder Konstruktionseisen versetzen . . . eiserne Türen, Reservoire oder Champignons, sonst wie

— '04 —' 04

—    '03

—    '04

Post 79

— •08

CM CO GO GO

1 kg Kanalgitter oder Deckel samt Stock versetzen.....

Eine Ventilklappe, Gitter, Schieber, Rauchfangausputztürl, Wassermantel etc., pro Stück Kronen —’OO bis !•—.

025

c) Holzgegenstände.

e co oc co co co oo c $ oc -j o: d ^

1 m hölzerne Stufen versetzen......

1 Stück Türstock versetzen und einmauern

Pfostenfensterstock versetzen.....

inneren Fensterstock versetzen . . . . äußeren Fensterstock versetzen . . .

Fensterbrett versetzen......

Türstock samt Anhängfenster versetzen

—    -40 3- — 3* — 1 • 50 1*40

—    •60 3 * 60

Steinmetzarbeiten.

Taglohn und Fuhrwerk.

CO    CD cd

CO    tsS I—i

Ein Poliertaglohn................

Ein Gesellentaglohn...............

NB. Eine Stunde Mehrarbeit: 10% des Arbeitslohnes. Fuhrwerk wie Post 8 und 9.

Materialien.

94.    1 kg Öl- oder Wasserkitt jeder Gattung

95.    1 » Schellack..........

96.    1 » Leinöl...........

97.    1 » Romanzement........

98.    1 » Portlandzement........

99.    1 » weiche Holzkohle.......

Steine nach Kurrentmaßen.

Kronen 1 • — 4-60 1 * 50

—    '04

—    •08 — •10

100.    1 m gerade Stiegenstufen, mit Rundstab, aus ganz hartem, weißem Kaiserstein oder gleicher Qualität, bis 15 cm hoch und 35 cm breit, bei einer Länge:

bis 1*6 m.....................

über 1 • 6 bis 1 * 9 m.................

1’9»    2 ‘ 2 ».................

2 • 2 » 2 ‘ 5 ».................

2-5 » 3

101.    1 m Spitzstufen mit Rundstab (Qualität wie Post 100), bis

25 cm hoch und 15, beziehungsweise 30 cm breit, wird pro Kurrentmeter ein Zuschlag geleistet von .........

102.    1 m freitragende Stiegenstufen, gerade oder in Spitz gearbeitet,

mit Fasen, Platte und Plattel, ohne Wiederkehr, ein Zuschlag zu Post 100.....................

NB. Mit Wiederkehr um — ■ 60 Kronen höher.

103.    1 m ¹⁵/₂₅ cm gerade Deckzargen, glatt gearbeitet:

aus weichem Stein (Margaretha)............

aus mittelhartem Stein (Kaiserstein)..........

NB. Abgefast um 60 Heller, mit Profil um 1 • 50 Kronen höher.

104.    1 m ¹²/iö oder ¹⁵/i5 cm starkes, gerades Gewände mit Falz

aus weichem Stein..................

aus mittelhartem Stein.................

7- 50

8- 30 9 • 30

10*50 13 • 50

— •50

5* —

4 • 60 5-90

3*10

4-10

NB. ¹⁵/is oder ¹⁸/is cm stark um 15 Heller zirka höher.

105. 1 m ²²/₂₅ oder 2o/₂₅ cm stark, sonst wie Post 104:

6*40 8 * 20

weich.....................

mittelhart.....................

NB. Bei Anarbeitung von Profilen und Verkröpfungen erhöhen sich die Preise der Posten 104 und 105, wenn die Ausladung bis 3 cm geht, um 20 °/₀, wenn sie über 3 cm gehen, oder an Gewände Sockel angearbeitet werden, um 40 %, Stürze und Sohlbänke bei Türen und Fenstern zu obigen Preisen.

106.    1 m l5/₂₇ cm große Gesimse mit Fall und Wassernase:

6 * 40 8*20

weich.......................

mittelhart.....................

NB. ²⁵/₃₀ cm groß sind die Preise 9*20, beziehungsweise 12*20 Kronen.

8*20 20* —

107.    1 m ¹⁵/₂₅ cm im Lichten, große mittelharte Rinnen.....

108.    1 m ³⁰/₄₀ cm, sonst wie Post 107............

Steine nach Quadratmaßen.

109.    1 m~ 10 cm dicke glatte Sockelplatten, ganz hart

110.    1

15

dick, sonst wie Post 109

20 • — 25 '■—

111.    1 m² 15 em dicke Sockelplatten mit Fasen........

112.    1 » 15 » dicke Brunnendeckplatte mit Ringloch, eingelassenem Ring und eingearbeitetem Brunnenrohr mit Falz ... .

113.    1 m² 25 cm dick, sonst wie Post 112..........

15 » dicke Deckplatten mit Wassernase :

114. 1

weich

mittelhart.....................

115.    1 m² 15 cm dicke Gesimshängeplatten mit Gesims und Wassernase, mittelhart....................

116.    1 m² 20 cm dick, sonst wie Post 115, mittelhart......

1 m² 15 cm dicke Balkonplatten mit Gesimse, Fall, Falz, Wassernase und Wiederkehr, ganz hart:

117.

C- C-

sr sr

.22 .22 jo jo

CO CO

03

$ $

to

Steine nach Kubikmaßen.

Kronen 25' —

16 • — 23 * —

21 • — 24- —

55- — 65’ — 75' —

118.

119.

120.

1 m³ glatte, zum Teil angemauerte Sockelstücke oder Pfeiler, mittelhart:

bis 0 ‘ 6 m³ groß..........

über 0 • 6 bis 0 ’ m³........

über 0 • 9 bis 1 *

1 m³ glatte freistehende Pfeiler, mittelhart :

bis 0 • 6 m³ .............

über • 6 bis 0 * m³........

über    • 9 bis 1 • m³........

1 m³ ganze Säulen bis 3 m Länge:

aus weichem Stein.........

weich

mittelhart

Kronen

ganz hart

CT. (M

85* — 90 • — 95' —

107 * — 114 * — 121 * —

160 * — 170' — 180 * —

90 ‘ — 95 • — 100 • —

114 • — 121 * — 128 ‘ —

170- — 180 * — 190 • —

121.

122.

aus mittelhartem Stein ...............

Über 3 m Länge 160, beziehungsweise 230 Kronen. ¹/₃ oder ³/₄ Säulen haben dieselben Preise.

1 m³ für den Bildhauer, nach bestimmten Maßen zugerichtete Werksteine, mittelhart:

bis 1 m³ Größe.................. .

über 1 bis über 2 bis

140 ’ — 160 * —

123.

124.

m³ Größe......

m³ Größe......

Ein glatter Brunnengrand, hart . . . . Eine Futtermuschel für Pferdeställe, hart

03 IC

100 * — 130' — 170 * — 185* — 250 * —

Stukkaturarbeiten.

Taglohn und Fuhrwerk.

Kronen

125.    Ein Stukkaturgesellentaglohn.....

126.    Ein Handlangertaglohn........

127.    Eine Fuhr Schutt verführen, 1 • 5 m³ groß

8*62 3*75 6'25

Materialien.

128.    1 w³ gelöschten Weißkalk samt Zufuhr . . .

129.    1 m° Donausand samt Zufuhr.......

130.    Ein Buschen Rohr im Durchmesser von 15 cm

131.    1 kg ausgeglühten Stukkaturdraht.....

132.    1000 Stück Stukkaturnägel ä 3 cm lang . .

15' — 8 • — — * 80 1 * 50 1 * 30

Kronen

133.    1000 Stück Stukkaturnägel ä 6 cm lang

134.    1 m³ grober Stukkaturmörtel samt Gips

135.    1 m³ feiner Stukkaturmörtel samt Gips

1*60 15 * — 20 * —

Neue Stukkaturungen.

136.    1 m² glatte Stukkaturarbeit auf 15 cm weit zu nageln, samt Beischaffung des mindestens 1 mm starken Drahtes, der 3 cm langen Nägel und des 6 mm dicken Rohres, samt aller Handarbeit in die Latte zu ziehen:

ohne Mörtelbeigabe.............

mit Weißkalkmörtel.............

mit Gipsmörtel...............

137.    1 m² glatte Stukkaturarbeit, wie Post 136, doch mit

Beischaffung des Kalkes und Sandes, ferner Mörtelmachen, Beischaffen, Aufstellen und Wegräumen des nötigen Gerüstes . . .............

138.    1 m² glatte Stukkaturarbeit, wie Post 137, jedoch mit

Gipsmörtel......*............

139.    1 m² glatte Stukkaturarbeit, wie Post 136, jedoch doppelt übers Kreuz zu berühren, wobei die erste Rohrlage nach Post 136, die zweite aus 1*5 mm starkem Draht und 6 cm langen Nägeln herzustellen

— ■ 60 bis —‘80 1-— »

1-40    »

1 • 20 1 • 60

1*30    »    1-70

1-70    »    2-10

ist

2-30    »    2-70

140.    1 m Gesimse bis zum Maximalquerschnitt von 500 m²

pro Meter und 1 m² Querschnitt, an aller Arbeit und allem Materiale samt Gerüst..........

141.    1 m² Stukkaturgerüst beischaffen, aufstellen und wieder wegräumen :

bis 3 m hoch...............

über 3 m hoch ...............

—    •30

—    • 50

Zimmermannsarbeiten.

Taglohn und Fuhrwerk.

142.    Ein Vorarbeitertaglohn ................

143.    Ein Gesellentaglohn..................

144.    Ein Handlangertaglohn.................

NB. Für eine Stunde Mehrarbeit 10°/₀ des betreffenden Taglohnes.

145.    Fuhrwerk, wie Post 8, 9 und 10.

9* — 6-60 4-20

Materialien.

146. 1000 Stück Bodennägel von steierischem Eisen:

10 kg schwer.............

8 »

147.    1000 Stück Lattennägel, 7 kg schwer 1000

148.    1000

6 »

» Schindelnägel, 2*/₂ kg schwer, geschmiedet . .

7* — 5-90 4*75 3*95 — •80

149. 1000

40 bis 42 cm lang 35 » 37 »

abgerichtete Schindel samt Zufuhr :

150. 1 m Schindellatte ²/₅ cm stark

14 • — 12 ’ — — • 07

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

Herstellungen an Dächern.

1 m² Doppel- oder Flugdachstuhl, entsprechend stark, Neigung 20° bis 36°, mit 4 bis 5 m entfernten Bundgespärren, samt Transport, vollständiger Aufstellung und allem erforderlichen Eisen, jedoch ohne Einschalung oder Einlattung, die Spannweite gemessen zwischen den Hauptmauern in der lichten Entfernung:

bis inklusive 10 nt.................

über 10 bis inkl. 14 m...............

18 » ............. . .

22 » ...............

Kronen

3-

3‘

14 »

18

22 m....................

1 m² Holzzementdach, in der Horizontalprojektion gemessen, von Mauer auf Mauer freiaufliegend: bei einer Spannweite bis 4 m

über 4 bis 5 »

Bei Neigungswinkel unter 20° sind die_ Preise der Post 151 um 10% billiger, bei Neigungswinkel über 36° um 10% teurer. Bei erhöhten Dachstühlen sind die Preise der Post 151 um 12 % höher, wenn das Gesimse nur auf einer Seite um 25%, wenn dasselbe auf beiden Seiten höher als das Bodenpflaster liegt.

1 m² Einlattung mit Ziegellatten samt Fuhrlohn, Nägel und aller Arbeit

1 m² Einlattung mit Schindellatten, sonst wie Post 154 . . . 1 m² Einschalung mit gefugten 3 cm starken weichen Laden

samt Material, Fuhrlohn und aller Handarbeit.......

1 nr Einschalung mit gefugten 1 * 5 cm starken Laden, sonst

wie Post 156....................

Ein Dachfenster für Schiefer- oder Metalleindeckung ausrichten, bestehend aus der lärchenen Sohlbank, der Dachung nebst Einlattung und Beigabe der erforderlichen Stoß- und Beilegladen samt Fuhrlohn, Arbeit und Nägel..........

Ein Dachfenster für Ziegeleindeckung, sonst wie Post 158 . . 1 m Dachbodenrinne von 5 cm dicken Pfosten samt Deckel

aus Bankladen, Fuhrlohn, Nägel und Arbeit........

1 m² Dachbodentreppe mit den erforderlichen Untersätzen, samt Fuhrlohn, Nägel und Arbeit:

5 cm dicken Pfosten..............

aus

Dippel- und Tramböden.

4-

5*

W Ol

6' —

5* — 5-70 7- —

— ‘34 bis —*95

— •52

1-68

7*75

4*50

3' —

3-60

3* —

1 m² geschnittener Dippelboden samt Transport, Aufziehen und Legen mit zweimaliger Dippelung, und zwar:

bis 4 m lang......

» 5 • 5 »

» 6*5»

13 bis 16 cm hoch,

16 » 18 »

über

» 5*

1 m² behauter Dippelboden, sonst wie Post 162, jedoch mit dreimaliger Dippelung:

18 »

21 »

4 • 60 5-50 6*30

21 bis 24 cm hoch, über 6 bis 24 »

26 »

26 » 32 »

7    m lang

8    » »

8 » 10 »

9*40 10 * — 12 • 60

164. 1 m² Tramböden, bei welchen die Träme von Mitte zu Mitte auf 85 bis 90 cm gelegt sind, inklusive der erforderlichen Auswechslungen mit Sturzboden, dann Stukkaturschalung, mit allem und jedem :

bei ¹³/₁₈ cm starken Trämen.............

»    ¹⁶/₂4    »

¹⁸/26 *

»    ” V 32

24/

732

Kronen

4-38 5 ‘ 30 6*10 7-50 8*20

Fußbodenbelegungen und andere Herstellungen.

165.    1 nr Belegung aus 5 cm starken, weichen Pfosten, samt

lärchenen Polstern, Zufuhr, Nägel und Arbeit.......

166.    1 m lärchenen, 28 bis 30 cm im Lichten weiten P'utterbarren

167.    Eine rauhe Kellerdoppeltür von 2*5 cm starken Bankladen,

mit lärchenen Stock, aus 1C/₁₈ cm starkem Holze, im Lichten l¹/* m weit, 2¹/i m hoch...............

168.    1 m runde, weiche Piloten, im Mittel 21 bis 24 cm Durch

messer, bis 8 m Länge, samt Zufuhr, Anarbeitung des Schuhes und Ringes, Abschneiden auf die nötige Höhe und Anarbeitung des Zapfens, aus weichem Holze............

1 m desgleichen, wie Post 168, aus Lärchenholz.....

169.    1 m² Piloteneinrammung samt Gerüstung bis 8 m Länge in

mittlerem Boden...................

CO r-

21' —

1 • GO 2-40

4-80

Ziegeldeckerarbeiten.

Taglohn und Fuhrwerk.

170.    Ein Ziegeldecker-Gesellentaglohn ............

171.    Ein Handlanger, der den Mörtel anmacht und die Ziegel bis

unter das Dach hinaufgibt...............

172.    Ein Handlanger, der auf das Dach hinaufsteigt und den Gesellen

zureicht.......................

173.    Eine Fuhre Schutt wegführen, 1*5 m³ groß........

174.    Eine Materialfuhr, zweispännig.............

6-60

2-75

4-40 5‘ — 8* —

Materialien.

175.    1000 Stück Dachziegel, 45 cm lang, 18 cm breit, 15 mm dick,

65- —

—    •70

—    •80

samt Fuhrlohn zum Objekt........ ......

176.    Ein Stück Firstziegel.................

177.    1 Schaff Mörtel aus Donausand samt Zufuhr.......

Neue Eindeckungen.

2*80

178.    1 m² Eindeckung, die Ziegel der ganzen Fläche in Mörtel gelegt, samt gutem Materiale, Handarbeit und Requisiten . .

179.    1 m², wie Post 178, jedoch nur an den Feuermauern, am First,

an den Graten und um die Dachfenster 2 Ziegel breit, die Ichsen aber 2 m breit in Mörtel gelegt, und die übrigen trocken eingehängten Dachflächen an den Ziegelfugen von inwendig gut mit feinem Mörtel verstrichen..............

NB. Bei Berechnung der Dachflächen wird für schwierigere Arbeit zugeschlagen:

1.    für 1 m First, Grat oder Ichse 1 m² •

2.    für 1 m Saum, Feuermauereinfassung oder Halbfirst 0 • 5 >n² •

3.    für Herstellung der Dachfenster bis zu 80 cm Breite, pro Fenster 4 m² Zuschlag.

Schieferdeckerarbeiten.

Taglohn und Fuhrlohn.

180.    Ein Schieferdecker-Gesellentaglohn.....

181.

182.

183. Fuhrlohn wie Post 173 und 174.

Für eine zweispännige Materialfuhr »    » Fuhr Schutt, ll/₃ w³ groß

Kronen

Schieferdecker-Lehrjungentaglohn Handlangertaglohn......

6*60 4-40 4 • 40

8’ —

5- —

Materialien.

184.    1000 Stück mährisch-schlesischer Quadratschiefer:

²⁶/26 cm gr°ß...................

³¹/₃ i »    *    ........ ......... • • ' '

185.    2000 Stück mährisch-schlesischer Schiefer, nach englischer Art bearbeitet:

¹⁸/36 cm groß...................

² V42    *    *    ...................

186.    1000 Stück roter englischer Schiefer:

³³/is cm groß ...................

⁴¹/ 25    »    »    ...................

187.    1000 Stück Eternitschiefer:

³%o cm groß...................

105 ’ — 180' —

90 ’ — 130’ —

150’ — 260 * —

-»

/ 20

188.    1000 Stück Kupfernägel, 2 kg schwer

189.    1000

190.    1 m Firstblech, 20 cm breit, mit Ölanstrich

verzinnte eiserne Nägel

165 * — 75* -9’ — 4’ — 1 ’ —

Eindeckung.

3*40

2’40

191.    1 m² Eindeckung mit Quadratschiefer, mit 10 cm Übergreifung, auf verschaltem Dache, mit verzinnten eisernen Nägeln nageln

192.    1 m² mit Schiefer nach Post 185, sonst wie Post 191    . . .

193.    Zur wirklichen Fläche wird hinzugerechnet: Pro Meter Grat oder First 1 m², pro Meter Saum, Halbfirst oder Halbgrat ¹/s m², dagegen sind First- oder Gratbleche samt Kreuznägeln unentgeltlich beizugeben und zu befestigen.

Spenglerarbeiten.

Taglohn und Materiale.

6’50 2’ —

194.    Ein Gesellentaglohn .

195.    Ein Lehrjungentaglohn

tc tc

00

C5

IC

In»

<M

tc

IC

CO

tc

tH

Tfi

IC

Ol

IC

IC

Eine Tafel Weißblech, 38/53 Eine Tafel Schüsselblech, 76/53 1 kg gewalztes, steierisches Schwarzblech

1 » verzinktes Eisenblech......

1 » Zinkblech......... . .

1 » gewalztes Blei.........

1000 Stück Blechnägel . .......

1000    » verzinnte Decknägel . . . .

1 kg Lötzinn............

1 » Gußblei............

1 », Holzkohle . .. ,.........

cm

cm

Bauarbeiten.

1 m² flache Dacheindeckung mit Weißblech (Schüsselblech), dann Ichsen, Zwischenrinnen und Dachsäume, auch Brandmauereindeckung, nebst zweimaligem Anstrich mit Engelrotfirnis oder Ölfarbe...................

1 m² flache Dacheindeckung, wie Post 207, jedoch ohne Beistellung von Weißblech................

1 nt Hängerinne von starkem Schüsselblech, an beiden Seiten mit eingezogenen Eisenstangen, samt Aufmachen, jedoch mit Kinnhaken, mit zweimaligem Engelrotölanstrich an der Innen-und Außenseite, 53 und 38 cm im Umfange 1 m Dachsaumrinne, 65 cm im Umbug breit, mit eingezogenen

Eisenstangen.....................

1 m Steh- oder Abfallrohr samt Aufmachen und zweimaligem

Anstrich, jedoch mit Rinnenhaken, 20 cm weit.......

10 cm' weit.....*...............

Ein liegendes Dachfenster, 60 cm im Quadrat, der Stock von Eisen, mit Weißblech überzogen, Fensterrahmen von Eisen mit Scharnier, Aufspreizstangen und Kloben, samt zweimaligem

Ölanstrich und Anarbeiten...............

1 m² flache Dacheindeckung mit Schwarzblech, dann Ichsen, Zwischenrinnen und Dachsäume mit gewalztem, steierischem Eisenblech, 65 cm breiten, 1 m langen, 3 kg schweren Tafeln,

mit allem Materiale, Zufuhr und Arbeit..........

1 m² Dacheindeckung mit Zinkblech Nr. 12, ebenso Ichsen, Zwischenrinnen, Dachsäume und Brandmauereindeckung, samt

allem Materiale, Zufuhr und Arbeit............

1 m² flache Dacheindeckung, Ichsen, Zwischenrinnen und Dachsäume mit 100 cm langen und 65 cm breiten Tafeln verzinktem Eisenblech......................

Bautischlerarbeiten.

5- —

Ein Gesellentag samt Aufsicht, Requisiten und Werkzeugabnützung . ,........... ....... . . . .

1 m² Hauseingangstür ohne Stock, bis 2 m breit, ohne Unterschied der Höhe, mit zwei gleich oder verschieden breiten Flügeln aus 5 cm starken, kienföhrenen Pfosten, mit Sockel, verstemmten Friesen und doppelten Schlagleisten, jeder Flügel mit 3 bis 8 eingesetzten, abgekröpften Füllungen oder auf Jalouart, entweder ganz zum Aufgehen, oder mit durchlaufendem

Kronen

—    ‘48 1 ‘ 50

2* — 2-40

—    •50

—    •12

u. 3*60

4-50

3-50 2 * 40

13* —

3*60

4*50

4-30

7 • 50

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

Kämpfergesimse und festem Oberteile oder Glaslichte mit

15* —

Sprossen, ohne jede Bildhauerarbeit......

1 m² Tür, wie Post 217, jedoch von Eichenholz 1 m² zweiflügelige Hauseingangstür ohne Stock, mit 5 cm starken, kienföhrenen Pfosten von glatter, verleimter Arbeit, ohne Unterschied der Dimension, samt Einrichten..........

1 m² Tür, jedoch verschalt...............

1 m² Doppeltür aus 5 cm starken, kienföhrenen Pfosten, mit beiderseitigem FYies und Füllungen, samt beiderseitiger Schlagleiste, sauber und rein gearbeitet, ohne Unterschied der Dimension und ohne Stock, samt Einrichten.........

1 mr Glasdoppeltür, sonst wie Post 221    .........

1 m² Doppeltür, wie Post 221, mit 5 cm starkem, 15 cm breitem, rauhem Stocke, mit Falz und Zierverkleidung, gekehltem Futter mit Fries und Füllungen, sauber und rein gearbeitet, samt Einrichten .......................

1 m² Doppeltür, wie Post 223, jedoch mit 30 cm breitem Stock

1 m² Doppeltür, wie Post 223, jedoch mit zwei rauhen, je

15 cm breiten Stöcken und 45 cm tiefem Futter......

1 mr Doppeltür, wie Post 225 :

mit 60 cm tiefem Futter..............

— w<

105 »

1 m² einflügelige Tür aus 4*5 cm starken, kienföhrenen Pfosten, ohne Unterschied der Dimension, beiderseits gekehlte Friese

und Füllungen samt Einrichten.............

1 m~ einflügelige Tür, wie Post 227, nach den lichten Futterdimensionen gerechnet, mit gehobeltem, 15 cm breitem Stock,

samt Falz- und Zierverkleidung.............

1 m² Tür, wie Post 228, mit 30 cm breitem Stocke . . . . 1 m² Tür, wie Post 228, mit zwei rauhen, je 15 cm breiten Stöcken und

gekehltem, 45 cm tiefem Futter............

60

75 »

90 »

Anmerkung. Werden in Post 228 bis 230 Spaliertüren verwendet, so sind die Preise pro Quadratmeter um 3 Kronen billiger.

Einflügelige innere oder äußere Fenster samt Stock, bis 30 cm

lichter Breite und bis 1 m lichter Höhe .........

Zweiflügelige, bis 50 cm Breite und 1 m Höhe ......

1 m

1 m² vierflügelige innere oder äußere Fenster samt Stock, mit dem Kämpfer im oberen Drittel oder in der Hälfte der Stock-

Für nach innen aufgehende, äußere Fenster stellen sich die Preise der Posten 231 bis 233 um 20% höher; ebenso für halbkreisförmige oder elliptische Fenster.

1 m² aus- oder inwendige Fensterbalken mit harten Einschiebleisten, ohne Unterschied der F'ensterdimension (aus Tannenholz) ........................

Kronen

19* — 38* —

9 • 50

11 • —

8-50 9* —

12* —

14 • —

15* —

16* —

17    • —

18    • — 19 ‘ —

8-50

11* — 13 ’ —

15¹ 50 13*50 12*50

7 * 50

236.    1 m² Fensterbrett, 4 cm stark..............

(Kienföhren), 4 cm stark................

237.    1 Spalettkasten mit Lamberien, Plafondstücke samt Verkleidung, verstemmter Hinterwand, mit ganzen, ein- oder mehrfach gebrochenen Balken, alles verstemmt, mit Füllungen und Friesen, 60 cm Spalettiefe und den Lichtendimensionen, ohne Unterschied der Spalettiefe

238.    1 m² Blindboden aus 3 ’ 5 cm starken, rauhen, weichen Laden,

auf Polsterhölzer fi/s cm stark gelegt, mit allen Materialien und Arbeit........................

239.    1 m² Fußboden mit eichenen Furnieren oder massiven Parketten

auf einen Blindboden, wie Post 238, gelegt, Beigabe desselben samt Mauerfriese, Material und aller Arbeit........

240.    1 m² weichen Fußboden, 2'5 cm stark, möglichst astfrei, samt

Polsterhölzer, Legen und Nägel.............

241.    1 m² Fußboden aus weichen, 2⁻5 cm dicken, 10 bis 15 cm breiten, 80 cm langen Bretteln, in Feder und Nut auf Polster fischgrätartig gelegt, samt weichem Mauerfries, Material und Arbeit

242.    1 m² Fußboden, wie Post 241, jedoch aus 10 cm breiten, harten

Bretteln.......................

243.    1 m harte Sesselleisten samt Anmachen .........

244.    1 » weiche »    »    »    .........

245.    1 » Stiegenanhaltstange und Stiegengriffe von hartem Holze, mit gedrehten Köpfen und politiert, und zwar:

gerade.................... . .

geschweift.....................

246.    1 m² beiderseits gehobelte Abteilungswand aus 4 cm starken

Laden, gefedert oder mit Deckleisten, samt Gesims und Sockel, Material, Arbeit und Aufstellen.............

20"— bis

Kronen

4*40 5 • 40

50 * —

2 • 60

14 • —

2 • 80

3-50 bis 7*40

7*50

—    •40

—    •16

3 • 30

5* —

5’ —

Schlosserarbeiten.

Taglohn.

247.    Ein Gesellentaglohn, inklusive Werkzeugabnützung . .

248.    Ein Lehrjungentaglohn, inklusive »    . .

6-60

3-30

Materialien.

249.    1 kg Schraubenmuttern...........

250.    1 » Boraxkitt..............

251.    1 » Bleiblech als Traversenunterlage.....

252.    Große Nieten samt Plattel, pro Stück.....

253.    1 Stück Patentschraube, x/₂ cm stark, 10 cm lang

© © © I    I

tO CD 00 I    I

Arbeiten.

254.    1 kg Gabel-, Schlag- oder Gewölbsschließen samt Durchschuber

255.    1 » Klammern von Rahmen- oder Gittereisen.......

256.    1 » Feuermauerschließen aus Klammereisen........

257.    1 » Mantelbaum-, Dachstuhl- oder Dippelbaumschrauben    . .

258.    1 » Eisenbahnschienen................

259.    1 » gußeiserne Retiradschläuche und Gainzen aus gutem Eisen

nach Zeichnung....................

260.    1 kg Schlauchringe von Flacheisen............

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

— •30

—    •40

—    •44

— •18

—    •24

—    -50

25

261.    1 kg Stiegen- oder Einfassungsgitter aus Schmiedeeisen nach Zeichnung, samt Aufstellen, Ausgießen mit Gips, Schwefel oder Blei, mit allem und jedem

262.    1 kg, wie Post 261, jedoch aus Gußeisen nach Zeichnung, samt Modellkasten

263.    1 kg Gittertor von Schmiedeeisen, verziert nach Zeichnung . .

264.    1 » Kanalgitter von Schmiedeeisen samt schmiedeeisernem Stock

und hochkantig gestellten Gittersprossen..........

265.    1 kg genietete Träger ohne Unterschied der Länge und des

Profils, samt Grundieren mit Minium...........

266.    1 kg gewalzte Träger, sonst wie Post 265 .........

267.    1 kg Kamin-, Boden-, Brandmauer- und Gewölbtür oder eiserne

Tore aus Schmiedeeisenblech, samt Rahmen, Ränder, Kegel und Schloß, inklusive Anschlägen in Stein...........

268.    1 kg nach Zeichnung durchbrochenes Kellerfenstertürchen, sonst

wie Post 267    ....................

269.    Ein Einfahrtstor mit 4 Winkelbändern, oben mit halsenartigen

Vorrichtungen und unten mit zwei messingenen Pfannen, zwei starken Schubriegeln samt Schließeisen, einem eingestemmten Schlosse mit messingenen Drückern und Schildern, alles mit versenkten Mutterschrauben rein beschlagen, und sonstiger Zugehör ........................

270.    Eine zweiflügelige starke Hauseingangstür mit vier starken Winkelbändern, oben mit halsenartiger Vorrichtung, unten mit zwei messingenen Pfannen, mit zwei Schubriegeln samt Schließblechen und einem eingestemmten Schlosse mit messingenen Drückern und Schildern beschlagen, alles zum Schrauben . .

271.    Eine Doppeltür mit sechs großen eisernen, aufgesetzten Bändern,

zwei Schubriegeln samt Schließblechen, auf die Holzdecke eingelassen, einem eingestemmten Schlosse, messingenen Drückern, mit gedrehten messingenen Rosetten, ovalen Schildern, mit Vorhangeln zu beschlagen, alles zum Schrauben........

272.    Eine Kreuz- oder eingefaßte Tür mit drei aufgesetzten Bändern,

mit eingestemmtem Schlosse, mit schließender Falle, messingenen Drückern, alles zum Schrauben.............

273.    Eine Tür mit zwei aufgesetzten Bändern, einem Fallen- oder

Riegelschlosse mit eisernen Drückern und einem Anhänghaken mit zwei Kloben zu beschlagen.............

274.    Ein vierflügeliges inneres F'enster, mit acht aufgesetzten Bändern,

16 eingelassenen Scheinhaken, Trieboliven von Messing samt Reibstange, zwei Kurbelreibern, zwei Stellriegeln, samt allem Zugehör mit Schrauben zu befestigen............

275.    Ein vierflügeliges, nach innen aufgehendes, äußeres Fenster mit

sechs Aufsatzbändern, 16 eingelassenen Scheinhaken, vier Zapfenbändern, zwei Zungenreibern, zwei Schnappern und eine Triebstange mit mittleren Schlußhaken beschlagen, der Stock mit sechs Schienen befestigt...............

276.    Ein Spalettladen mit sechs eisernen Scharnierbändern, zwe

messingenen Oliven, zwei eisernen Schubriegeln samt Streich und Schließblechen, alles zum Schrauben........

277.    1 Stück Haustorglocke samt Feder...........

278.    Ein neuer Türglockenzug samt Feder, Glocke, Zugstange etc

samt Anarbeiten..................

Kronen

— *80 bis 1 • 80

— • 60 bis — • 70

1* —

—    -36

—    •30

— •75

— •85

80 • —

40- —

15 * —

3 • 60

7 * 40

8‘ —

4*80 6- —

Glaserarbeiten.

279.    Ein Gesellentag....................

280.    1 nr neue Verglasung mit Drahtglas von 7 mm Dicke, in gutem

Miniumkitt, ohne Unterschied der Tafelgröße .......

281.    1 nr neue Verglasung mit reinen, weißen Solintafeln in Kitt

oder Holz, 2 mm dick bis 140 cm addiert.........

282.    1 nr, wie Post 281, jedoch Halbsolintafeln........

283.    1 nr neue Verglasung mit ordinären, wellen- und knopffreien

Tafeln in Kitt oder Holz, bis zur Tafelgröße von 150 addierten Zentimetern, an Glastüren oder Wänden.........

284.    Ein Luftradel samt Deckel einmachen mit Blei in einer Fensterecke

285.    1 m Kittfalz vom alten Kitt befreien und neu verkitten, mit

Beigabe der erforderlichen Stiften............

Anmerkung. Die Verglasung erfolgt auch pro Tafel. Die Größe der Tafel wird nach addierten Zentimetern von F'alz zu I'alz gerechnet und beträgt der Preis bei Verwendung von reinen, weißen Solintafeln, in Kitt oder Holz eingeschnitten, bei der Tafelgröße von:

bis 140 cm addiert.................

von 140 bis 180 cm addiert.............

Kronen

7-80

2'90 2 • 40

1- 65

2-    —

— • 08

5-30 5 • 40

Hafnerarbeiten.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

Em Gesellentaglohn..................

» Handlangertaglohn.................

1 Stück Dachziegel..................

1    » Maurerziegel.................

Eine Butte Gräten ..................

» Lehm mit Gräten gemischt 50 kg.......

Einen schwedischen Ofen, weiß glasiert, mit messingenem Heiz-und Aschentürl samt gußeisernem Spritzgitter, gußeisernem Rost, Rauchrohr, samt Aufsetzen, im Sockel:

80 cm breit, 62 cm tief 58 »

56 »

48 »

44 »

40 »

Einen Ofen abbrechen und wieder aufsetzen samt

Drahtbinden ................

Eine neue messingene Heiztüre samt Zugschuber und beweglichem

gußeisernen Spritzgitter, bis 20 cm im Quadrat.......

Ein messingenes Aschentürl...............

1 kg gußeiserner Rost jeder Gattung...........

1 Stück glatter Herdkachel ohne Nuten, bis 15 cm hoch und

25 cm lang .....................

1 Stück, wie Post 297, jedoch mit Nuten.........

06

1 • 40

—1 LC H IO

129 ‘ — bis 144 • — » 130'— 99' — 68 ‘ — 54 • — 46 • —

117

90

63

52

41

7•20 »    14•—

7 * 20 1 -60 — • 30

—    • 54

—    •60

Zimmermalerarb eiten.

299.    Ein Malergehilfe pro Tag

300.    » Malerbube pro Tag

8M)5

3-45

301.    1 m² Zimmerwände (bis 4*5 m hoch) grundieren, mit guter Leimfarbe färbein nach dem gewählten Muster, mit jeder beliebigen guten Malerleimfarbe einmal patronieren, samt der Herstellung von Faschen und eines Sockels, dann einer, dieser Malerei entsprechenden Rosette am Plafond, entweder in Farben oder weiß, samt Ablinieren des Fensterparapets und des Plafonds . . . .

302.    1 m², wie Post 301, jedoch mit 2 Patronen und den Plafond

mit Eckstücken....................

Kronen

— *22

— •28

Pflasterungsarbeiten.

303. 1 m² neues Trottoir aus

0-47

Vo‘474 m großen, mindestens 11 cm dicken Granitplatten, in hydraulischem Kalkmörtel auf eine 8 cm hohe Schicht von Donausand oder kleinen Rieselschotter gelegt, und die Fugen mit dünnflüssigem Zementmörtel ausgegossen, ohne Erdabgrabung und Verführung, jedoch ohne Platten, Material, Requisiten und Arbeit

0-237

1*85

m großen und 0’105 bis 0'131 m dicken Steinen, ohne Erdabgrabung und Verführung, jedoch ohne Steine, Material, Requisiten und Arbeit . . . .

305. 1 m~ Pflasterung mit über 10'5 cm breiten Holzstöckeln, ohne Beschaffung der Stöckel, aber mit Bodenbereitung und allen Erfordernissen .....................

304. 1 m² Halbgut-Trottoir mit

/o-237

1-35

1-10

Brunnenmeisterarbeiten.

306.    1 m Brunnengrabung und Ausmauerung, samt Beistellung der

Brunnenziegel und des sonstigen Materiales, nebst Verführung des Erdreiches und Schlagung der Brunnenbüchse, jedoch ohne Beischaffung derselben, an aller Pölzung und Arbeit, im Lichten 1 m weit, bis 10 m Tiefe...............

307.    1 m, wie Post 306, jedoch im Lichten 1*3 m weit.....

308.    Für jedes Meter größerer Tiefe (über 10 bis inklusive 30 m),

mit allem und jedem wie oben, samt der allenfalls nötigen Wasserschöpfung und Einarbeitung einer Wasserabsperrbüchse, aber ohne deren Beischaffung, zu Post 307 und 306 ein Zuschlag von......................

309.    Bei Tiefen über 30 m bis inklusive 50 m, sonst wie Post 308,

zu Posten 306 und 307 ein Zuschlag von.........

310.    Eine lärchenbaumene oder kienföhrene Brunnenbüchse von 0*05 m

starken Pfosten, 1 • 1 m weit, alle 0 • 6 m mit einem eisernen Reifen, jedoch ohne Einschlagen, mit allem und jedem, pro Meter Höhe.....................

311.    Eine Brunnenbüchse, wie Post 310, nur 1 • 3 m weit . . . .

312.    I m neue hölzerne Pumpe mit 2 Ventilen und Stiefeln, 90 nun

gebohrte Röhre, mit Stangen und allem Zugehör in ganz fertigen Stand zusammenrichten und einsetzen, vom ebenerdigen Horizonte bis zu einer Tiefe von 20 m...........

313.    Für jedes Meter größerer Tiefe ein Zuschlag von......

28* — 32* —

4- —

8- —

26- — 30- -

10* — 10- —

V.

Maß- und Gewichtsverhältnisse.

Das metrische Maß.

Schon im März des Jahres 1791 wurde in Frankreich auf Veranlassung der Akademiker Borda, Condorcet, Lagrange, Laplace und Monge zum Gesetze erhoben, daß der 10,1)00.000 ste Teil des Erdmeridians als Maßeinheit mit der Bezeichnung metre zu gelten hat, und als Einheit

m³ destillierten Wassers im luftleeren

des Gewichtes das Gewicht von

1000

Raume bei 4° C Temperatur gleichzeitig mit der Zehnteilung aller neuzuschaffenden Maße bestimmt, aber erst am 9. Frimaire des Jahres VIII (29. November 1800) als das definitive »metre« proklamiert.

Bei den späteren »Gradmessungen« haben sich gegen dieses damals ermittelte Maß zwar einige sehr kleine Differenzen ergeben, aber trotzdem ist der »metre« in seiner ursprünglichen Ausdehnung geblieben und alle Staaten, welche das Metermaß akzeptierten, haben es bestätigt. Eine besondere internationale Konvention zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn, Belgien, Frankreich, Portugal, Spanien, Italien, Schweiz, Dänemark, Schweden, Norwegen, Rußland, Türkei, Nordamerika, Venezuela, Peru und der Argentinischen Konföderation (vom 20. Mai 1875) haben nach dem (R. G. Bl. 1846, Seite 191) angenommen, daß die wahre Länge nur nach dem in dem Archiv dieser Kommission aufbewahrten Normalmeter zu bestimmen sei.

Das Meter, französisch Metre (vom griechischen [xstpov, Maß) bildet somit die Grundeinheit für das dezimale Maßsystem, welches auch gewöhnlich als das metrische System (französisch : Systeme metrique d e c i m a 1) bezeichnet wird, indem die Bildung der Grundeinheiten durch Vorsetzung der dem Griechischen entlehnten Zahlwörter : D e k a, Hekto, Kilo, My r i a und jene der

—, ——, —— fachen Einheiten durch Vorsetzung der lateinischen Zahlwörter : 10 100 1000 ⁶

Dezi, Zenti, Milli geschieht. Dieses gesetzliche französische Maß, welches auch im Tauschverkehre, sowie in allen technischen Gewerben und Künsten an Stelle des früher gebräuchlichen Klafter-, P'uß-, Zoll-, Linien- und Ellenmaßes getreten ist, entspricht 3 •16375 Wiener Fuß.

Nach dem Gesetze vom 23. Juli 1871 ist das metrische Maß in den im österreichischen Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern seit

1. Januar 1876 ausschließlich anzuwenden und der Gebrauch der alten Wiener Maße (mit Ausnahme der Seemeile) untersagt.

Als Urmaß gilt derjenige Glasstab, welcher sich im Besitze der k. u. k. Regierung befindet, und in der Achse seiner sphärischen Enden gemessen, bei der Temperatur des schmelzenden Eises gleich 999*99764 mm des im französischen Staatsarchive zu Paris deponierten Metre prototype befunden worden ist.

Als Urgewicht gilt das im Besitze der k. u. k. Regierung befindliche Kilogramm aus Bergkristall, welches im luftleeren Raume 999997*8 mg des im französischen Staatsarchive zu Paris aufbewahrten »Kilogramme prototype« befunden worden ist.

a) Alte Wiener Maße.

Die mit einem * bezeichneten Reduktionszahlen der Tabelle a, b und c sind im Gesetze ausdrücklich angeführt.

Längenmaße

Flächenmaße

Kubikmaße

1 Wiener Klafter =

6 Wiener Fuß 72 Wiener Zoll *1*896484 Meter 1 Wiener Fuß —

12 Wiener Zoll 144 Wiener Linien *0*316081 Meter 31*6081 Zentimeter 316*081 Millimeter 1 Wiener Zoll =

12 Wiener Linien 2*63401 Zentimeter 26*3401 Millimeter 1 Wiener Linie =

12 Punkte 2*1950 Millimeter 1 Wiener Elle ==

2*460 Fuß 29 Zoll 6¹/* Linien *0*777558 Meter 1 Faust (Pferdem.) =

4 Wiener Zoll *10*53602 Zentimeter 1 österr. Postmeile — 4000 Wiener Klafter 7585*936 Meter *7*585936 Kilometer *0*7585936 Myriameter 1 österr. Seemeile = ¹/₆₀ Äquatorialgrad Yd geogr. Meile 976*4 Wiener Klafter 1*8517 Kilometer

1 Quadratklafter =

3 6 Quadratfuß *3*596652 Quadratm.

1 Quadratfuß =

144 Quadratzoll *0*099907 Quadratm. nahe 0*1 Quadratm. 9*9907 Dezimeter nahe 10 Quadratdezim. 999*07 Quadratzentim. nahe 1000 Zentimeter 1 Quadratzoll =

144 Quadratlinien 0*069380 Quadratdezim. 6*9380 Quadratzentim. nahe 7 Quadratzentim. 693*80 Quadratmillim.

1 Quadratlinie =

0*04815 Quadratzentim. nahe ¹/₃₀ Quadratzen tim. 4*815 Quadratmillim. nahe 5 Quadratmillim.

1 n.-öst. Joch ==

1600 Quadratklafter *57*54642 Ar *0*5754642 Hektar 1 öst. Quadratmeile = 16000000 Quadratklaft. 10000 n.-ö. Joch 57*54642 Quadratkilom. *0*5754642 Quadratmyr.

1 geogr. Quadratmeile = 0*953 ö. Quadratmeile 54*860 Quadratkilom.

1 Kubikklafter =

216 Kubikfuß *6*820992 Kubikmeter 1 Kubikfuß =

1728 Kubikzoll *0*03157867 Kubikmeter nahe x/3a Kubikmeter 31*57867 Liter 1 Kubikzoll =

1728 Kubiklinien 18*275 Kubikzentimeter 1 Kubiklinie —

10*57 Kubikmillimeter 0*01057 Kubikzentim.

1 Schachtrute =

100 Kubikfuß 3*157867 Kubikmeter 1 Wiener Metzen =

16 Maßl 1*947 Kubikfuß *0*6148682 Hektoliter *61*48682 Liter 1 Maßl =

3*842926 Liter 1 Eimer =

40 Maß 1*792 Kubikfuß *0*565890 Hektoliter 56*5890 Liter 1 Maß -4 Seidel

*1*414724 Liter 1 Seidel =

0*353681 Liter

b) Metrische Maße.

Die in der Tabelle b und c fett gedruckten metrischen Maße und die in Klammern beigesetzten Abkürzungen sind gesetzliche.

Längenmaße

Flächenmaße

Kubikmaße

1 Meter (m)

= 10 Dezimeter (dm)

= 100 Zentimeter (cm)

= 1000 Millimeter (mm) = 0*001 Kilometer (km) = O'OOOl Myriam. (mam) = *0-5272916 Wr. Klafter = *3'" 1" 11*580'

= 3*16375 Wiener Fuß = 37*9650 Wiener Zoll = *1*286077 Wr. Ellen 1 Dezimeter (dm) = 0*1 Meter = 10 Zentimeter = 100 Millimeter

1 Zentimeter (cm)

= 0*01 Meter = 0*1 Dezimeter = 10 Millimeter = 0*379650 Wiener Zoll = 4*5558 Wiener Linien = *0*094912 Faust

1 Millimeter (mm)

= 0*001 Meter = 0*01 Dezimeter = 0*1 Zentimeter = 0*45558 W. Linien 1 Kilometer (km)

= 1000 Meter = 0*1 Myriameter = *0*131823 ö. Meilen = 527*2916 Wr. Klafter = 3163*75 Wiener Fuß 1 Quadratmeter (m²)

= 100 Quadratdezim.

= 10000 Quadratzentim. = *0*278036 Quadratklaft. = *10*00931 Quadratfuß 1 Quadratdezimeter (dm²) = 0*01 Quadratmeter = 100 Quadratzentim.

= 0*1000931 Quadratfuß = 14*4134 Quadratzoll 1 Quadratzentim. (cm-) = 0*01 Quadratdezim.

= 100 Quadratmillimeter = 0*144134 Quadratzoll nahe x/₇ Quadratzoll = 20*7553 Quadratlinien

1 Quadratmillim. (mm²)

= 0*01 Quadratzen tim.

= 0*207553 Quadratlinien nahe ¹/₅ Quadratlinien

1 Quadratkilom. (km²)

= 0*01 Quadratmyriam. = 100 Hektar = 173*7727 n.-ö. Joch 1 Quadratmyriam. (mam²)

= 100 Quadratkilometer = 10000 Hektar = *1*737727 ö. Quad.-Meil.

1 Ar (a)

= 100 Quadratmeter = 0*01 Hektar = *27*80364 Quadratklaft. = 1000*931 Quadratfuß 1 Kubikmeter (m!)

= 1000 Liter = 10 Hektoliter = *0*146606 Kubikklafter = *31'6 6 6 9 5 Kubikfuß 1 Liter (/)

= 1 Kubikdezimeter (dm³) = 0*001 Kubikmeter = 0*01 Hektoliter = 10 Deziliter = 100 Zentiliter = 1000 Kubikzentimeter = 0*031667 Kubikfuß nahe ¹/₃₂ Kubikfuß = 54*7206 Kubikzoll = 0*7068515 Wr. Maß = 2*8274 Wr. Seidel = *0*01626365 W. Metzen = 0*2602184 Maßl

1 Kubikzentimeter (cm ) = 1000 Kubikmillimeter = 0*001 Liter = 0*0547206 Kubikzoll = 94*577 Kubiklinien 1 Kubikmillimeter (mm²)

= 0*001 Kubikzentimeter = 0*094577 Kubiklinien nahe 0*1 Kubiklinien

1 Hektoliter (hl)

= 100 Liter = 0*1 Kubikmeter = *1*767129 Wr. Eimer = *1*626365 Wr. Metzen

1 Hektar (ha)

= 100 Ar

= 0*01 Quadratkilometer = 1*737727 n.-ö. Joch

1 Deziliter (dl)

= 0*1 Liter 1 Zentiliter (cl) = 0*01 Liter

c) Gewichte.

1. Alte Wiener Maße und Gewichte.

1 Wiener Zentner = 100 Wiener Pfund 1*12012 Zollpfunde 1*12012 Zollzentner *56*006 Kilogramm 0*056006 Tonnen (metr.)

1 Wiener Pfund =

32 Wiener Lot 33*6 Postlot *0*56006 Kilogramm

1 Wiener Lot =

4 Quentchen 1*0501122 Postlot *1*750187 Dekagramm

1 Wiener Quentchen = 4*37547 Gramm

1 Wiener Karat =

*0*205969 Gramm

1 Wr. Mark Silbergew. =

*0*280668 Kilogramm

1 Dukaten Goldgew. =

*3*490896 Gramm

1 Apothekerpfund =

*0*420045 Kilogramm

1 österr. Schiffstonne =

20 Zentner

2. Zollgewiehte.

1 Zollzentner =

*50 Kilogramm 7ao Tonne 100 Zollpfund 0*89276 Wr. Zentner

1 Zollpfund =

*0*5 Kilogramm 30 Postlot

1 Postlot =

*16*666667 Gramm 0*9523 Wiener Lot

3. Metrische Maße und Gewichte.

1 Kilogramm {kg) =

100 Dekagramm 1000 Gramm 0*001 Tonnen *1*785523 Wr. Pfund *1 Pfund 25*137 Lot *2 Zollpfund

*3*562928 W. M. Silberg. *2*380697 Apothekerpf.

1 Dekagramm {dkg) = *0*01 Kilogramm 10 Gramm

0*01785523 Wr. Pfund 0*2 Zollpfund *0*571367 Wiener Lot 0*6 Postlot 2*28547 Quentchen

1 Gramm (#) =

*0*001 Kilogramm 0*1 Dekagramm 10 Dezigramm 100 Zentigramm 1000 Milligramm 0*228547 Quentchen *0*06 Postlot *0*286459 Dukat. Goldg. *4*855099 Wiener Karat

1 Dezigramm {dg) = 0*1 Gramm *0*0001 Kilogramm 1 Zentigramm {cg) =

0*01 Gramm *0*00001 Kilogramm

1 Milligramm {mg) =

0*001 Gramm 0*000001 Kilogramm

1 Tonne (*) =

*1000 Kilogramm *1785*523 Wr. Pfund 20 Zollzentner 17*85523 Wr. Zentner

1 metr. Zentner {q) =

*100 Kilogramm 178*552 Wr. Pfund 2 Zollzentner

Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Kraftmaschinen und Motoren bedient man sich der dynamischen Maßeinheit „Pferdekraft“ {HP) = 75 kgm (Kilogrammeter), d. i. die in einer Sekunde durch Heben von 75 kg auf 1 m Höhe geleistete Arbeit.

430 österr. Fußpfund = 550 englische Fuß-

In England ist noch die frühere Ausdrucksweise in Fußpfund üblich. Während eine österr. alte Pferdekraft {HP)

76*119 kgm betrug, hat eine englische Pferdekraft pfund = 76*041 kgm.

Reduktionstabellen verschiedener Maße und Gewichte.

Längenmaße.

Österreich

Preußen

Dänemark

Sachsen Hannover Bayern

Baden

Schweiz

England

Rußland

F rankreich

Fuß

Fuß

Fuß

Fuß

Fuß

Fuß

Fuß

Meter

M-

Hüll

1-007

1-116

1-108

0-902

0-931

0-930

0-956

0-971

3-186

1-031

1-031

1-059

1-076

3-531

lss-85. .

tH rH O O rH CO

1-083

1-075

0-970

1-001

1-028

1-044

3-426

Flächenmaße.

1-054

1-046

0-944

0-974

0-973

0016

3-333

1-037

1-030

0-929

0-958

0-958

0-984

3-281

p o o o © © o ^ohctttsbththcädi

OOOCOCOKH ot O K tO Ü3 ^ 05

Österreich

Preußen

Dänemark

Sachsen

Hannover

Bayern

Baden

Schweiz

England

Rußland

F rankreich

Quadr.'

Quadr.'

Quadr.'

Quadr.'

Quadr.'

Quadr.'

Quadr.'

m''

0-986

0-803

0-854

0-852

0-901

0-930

10-008

1-014

0-814

0-866

0-865

0-914

0-943

10-152

CO CTS

1171

1-155

0-940

H H H H (f 1

1-173

1156

0-941

1-002

0-998

1-055

1-089

11-721

1-057

1-091

11-740

Körpermaße.

1-110

1-094

0-891

0-948

0-946

OCOOHK

zb <b sb co ö ö

CTS h-¹ CH; 05 X' <1 CC 00 O Ci

1-032

11-111

10-764

oocoooo

»OOIOIOODO

Österreich

Preußen

Dänemark

Sachsen

Hannover Bayern

Baden

Schweiz

England

Rußland

F rankreich

K.'

K.'

K.'

K.'

K.'

K.'

K.'

in³

H Ji H L'* N CO CO O

6 c 6 c ö ö ^

CO

1-022

1-391

1-361

0-735

0-806

0-804

0-873

0-916

32-346

1-267

1-241

0911

1-097

1-095

1-189

1-247

44-032

0-998

1-083

1-136

40-126

tH tH C t-1    t—1 tH

1-170

1145

0-841

0-923

0-921

HHOOCC

40-224

1-049

37-037

35-316

0-0316 0 0309 0-0227 0-0249 0-0249 0-0270 0-0283

Gewichte

Österreich Preußen

Sachsen

Hannover Bayern

Baden

Schweiz

England

Rußland

Frank

reich

Pfund

Pfund

Pfund

Pfund

Pfund

Pfund

Pfund

Kilogramm

0-893

0-893

0-893

1-000

0-893

0-810

1-786

1-120

1-000

1-000

1120

1-000

0-907

2-000

1120

1-000

1120

1-000

1-000

1000

1-120

1-000

0-907

2-000

1-120

1-000

0-907

2-000

1-000

0-893

0-893

0-893

0-893

0-810

1-786

1120

1-000

1-000

1-000

1120

0-907

2-000

1-235

1-102

1-102

0-102

1-235

1-102

2-205

OOO©©©©

© © IO

Zoll

Zentimeter

Längen-, Flächen- und Kubikmaße.

I. Zoll in Zentimeter.

Zoll

Zentimeter

Zoll

Zentimeter

Zoll

Zentimeter

"o Zentimeter

QCfC-

(121950

0-32925

0-43900

0-52680

0-65850

0-87800

1-31700

1-75600

1- 97550

2- 10720 2-19500 2-30475 2-41450

CHtMCO

HH r-H

2-63401

5-26802

7-90203

10-53604

13-17005

15-80406

18-43807

21-07208

23-70609

26-34010

28-97411

31-60812

34-24213

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

36-87614

39-51015

4214416

44-77817

47-41218

50-04619

52-68020

55-31425

57-94826

60-58227

63-21628

65-85029

68-48430

88§SSg§g

7111831

73-75232

76-38633

79-02034

81-65435

84-28836

86-92237

89-55638

92-19039

94-82440

97-45841

100-09242

102-72643

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

co cs Gtt cc c: co cd cs co cd o

r—i r—( 1—i t-H rH tH H H H H tH

II. Fuß in

Fuß

Meter

Fuß

Meter

Fuß

Meter

Fuß

Meter

Fuß

Meter

0-03951

0-05268

0-07902

0-10536

0-15804

0-21072

0-23706

0*31608

0-63216

(V94824

1-26432

1-58040

1- 89648

2- 21257 2-52865

2- 84473

3- 16081

3- 47689 3*79297

4- 10905 4-42513

4- 74121

5- 05729

5- 37337 5*68945

6- 00553

6- 32161 6*63769 6*95378

7- 26986 7-58594

7- 90202

8- 21810 8-53418

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

8- 85026

9- 16634 9-48242 9-79850

10-11458

10-43066

10- 74674

11- 06283 11-37891

11- 69499

12- 01107 12-32715

12- 64323 1295931

13- 27539

13- 59147 1390755

14- 22363 14-53971

14- 85589

15- 17187 15-48796

15- 80404

16- 12012 16-43620

16- 75228

17- 06836 17-38444

17- 70052

18- 01660 1833268 1864876

18- 96484

19- 28092

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

19-59700

19- 92308

20- 22917 20-54525

20- 86133

21- 17741 21-49349

21- 80957

22- 12565 22-44173

22- 75781

23- 07389 23-38997

23- 70605

24- 02213 24-33821 24-65430

24- 97038

25- 28646 25-60254

25- 91862

26- 23470

26- 55078 26-86686

27- 18294 27-49902

27- 81510

28- 13118 28-44726

28- 76334

29- 07943 29-39551

29- 71159

30- 02767

rH t—(    rH t-H tH r-i t—■( T—f tH

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

30-34375

30-65983

30- 97591

31- 29199 31•60807

31- 92415

32- 24023 32-55631

32- 87239

33- 18847 33-50455

33- 82063

34- 13672 34-45280

34- 76888

35- 08496 35-40104

35- 71712

36- 03320 36-34928 36-66536

36- 98144

37- 29752 37-61360

37- 92968

38- 24576 38-56185

38- 87793

39- 19401 39-51009

39- 82617

40- 14225 40-45833 40-77441

130

131

132!

133

134 I

135

136 :

137

138

139

140 i

141

142

143

144

145

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

41-09049

41-40657

41- 72265

42- 03873 42-35481 42-67089

42- 98698

43- 30306 43-61914

43- 93522

44- 25130 44-56738

44- 88346

45- 19954 45-51562

45- 83170

46- 14778 46-46386

46- 77994

47- 09602 47-41210

47- 72819

48- 04427 48-36035 48-67643

48- 99251

49- 30859 49-62467

49- 94075

50- 25683 50*57291

50- 88899

51- 20507 51-52115

Fuß

Meter

Fuß

Meter

Fuß

Meter

Fuß

Meter

Fuß

Meter

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

379

180

381

182

51- 83723

52- 15332 52-46940

52- 78548 5310156

53- 41764

53- 73372

54- 04980 54-36588 54-68196

54- 99804

55- 31412 55-63020

55- 94628

56- 26236 56-57845

56- 89453

57- 21061 57-52669

57- 84277

58- 15885 58-47493

58- 79101

59- 10709 59-42317

59- 73925

60- 05533 60-37141

60- 68749

61- 00358 61-31966 61-63574

61- 95182

62- 26790 62-58398

62- 90006

63- 21614 63-53222

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

63- 84830

64- 16438 64-48046

64- 79654 6511262

65- 42870

65- 74479

66- 06087 66-37695

66- 69303

67- 00911 67 32519 67-64127

67- 95735

68- 27343 68-58951

68- 90559

69- 22167 69-53775

221

222

223

224

225

226 227

228

229

230

231

232

233

234

235

238

237

238

239 |

69- 85383 70*16992

70- 48600

70- 80208

71- 11816 7143424

71- 75032

72- 06640 72-38248

72- 69856

73- 01464 73-33072 73-64680

73- 96288

74- 27896 74-59505

74- 91113

75- 22721 75-54329

240

241

242

243

344

245

246

247

248

249

250

300

400

500

600

700

800

900

75- 85937

76- 17545 76-49153

76- 80761

77- 12369 77-43977

77- 75585

78- 07193 78-38801

78- 70409

79- 02017 94-82421

126-43228

158-04035

189-64842

221-25649

252-86456

284-47263

III. Klafter in Meter.

Klafter

Meter

Klafter

Meter

Klafter

Meter

Klafter

Meter

Klafter

Meter

1-89648

3-79297

5-68945

7-58594

9-48242

11-37890

13-27539

1517187

17- 06836

18- 96484 20-86133 22-75781 24-65429 26-55078 2844726 30-34375 32-24023 34-13672

36- 03320

37- 92968 39-82617 41-72265 43-61914 45-51562 47-41210 49-30859 51-20507 5310156 54-99804 56-89453 58-79101 60-98749 62-58398

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

4(5

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

64-48046

66-37695

68-27343

70-16991

72- 06640

73- 96288 75 •• 85937 77-75585 79-65234 81-54882 83-44531 85-34179 87-23827 89-13476 9103124 92-92773 94-82421 96-72069 98-61718

100-51366

102-41015

104-30663

106-20311

108- 09960

109- 99608 111-89257 113-78905

; 115-68554 317-58202 119-47850 121-37499 123-27147 ! 125-16796

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

12706444

128-96093

130-85741

132-75389

134-65038

136-54686

138-44335

140-33983

142-23631

144-13280

146- 02928

147- 92577 149-82225 151-71874 153-61522 155-51170 157-40819 159-30467 161-20116

163- 09764

164- 99413 166-89061 168-78709 170-68358 172-58006 174 47655 176-37303 178-26951 180-16600

182- 06248

183- 95897 185-85545 187-75194

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

332

189-64842

191-54490

193-44139

195-33787

197-23436

199-13084

201- 02733

202- 92381 204-82029 206-71678 208-61326 210-50975 212-40623 214 30271 216-19920

218- 09568

219- 99217 221-88865 223-78514 225-68162 227-57810 229-47459 231-37107 233-26756 235-16404

237- 06052

238- 95701 240-85349 242-74998 244-64646 246-54295 248-43943 250-33591

::

134

135

rH rH rH tH t—! rH tH tH r—i tH H H H rH tH rH rH tH tH t—< t-H tH t—i

164

165

252-23240

254-12888

256- 02537

257- 92185 259-81834 261-71482 263-61130 265-50779 267-40427 269-30076 27119724 273-09372 27499021 276-88669 278-78318 280-67966 282-57615 284-47263 286-36911 288-26560 290-16208

292- 05857

293- 95505 295-85154 297-74802 299-64450 301-54099 303-43747 305-33396 307-23044 309-12692

311- 02341

312- 91989

CD t>- CO 03 ® —I CU ■muEryr i cr> cd cd cd t- e-

!HHHHHHH

Meter

314-81638 316-71286 318-60935 320-50583 322-40231 324 29880 326-19528

M- M> M M M- M- ^ T-r-. r

—i    -q -q Klafter

CD GC -q OS Ot CO

Meter

Klafter

Meter

328- 09177 180

329- 98825 181 331-88473 182 333-78122 183 335-67770 184 337-57419 185 339-47067 188

341-36716

343-26364

345-16012

347- 05661

348- 95309 350 84958 352-74606

5 S 5 S cc go go Klafter to h* o co cc —i

Meter

354-64255

356-53903

358-43551

360-33200

362-22848

364-12497

366-02145

Klafter

0^)00^05 0^^

Meter

367-91793

369-81442

371-71090

373-60739

375-50387

377-40036

379-29684

IV. Meilen in Kilometer.

Meilen

Kilometer

Meilen

Kilometer

Meilen

Kilometer

Meilen

Kilometer

Meilen

Kilometer

<N CO rJH lO SO

^ ^ ec r-t >o ec »—

0-94824

1- 89648

2- 84473

3- 79297

4- 74121

5- 68945

6- 63769

7- 58594 15-17187 22-75781 30-34375 37-92968 45-51562

CD CO —3

53-10156

60-68749

68-27343

75-85937

83-44530

9103124

98-61718

106-20311

113-78905

321-37499

128-96093

136-54686

144-13280

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

151-71874

159-30467

166-89061

174-47655

182-06248

189-64842

197-23436

204-82029

212-40623

219-99217

227-57810

23516404

242-74998

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

250-33591

257-92185

265-50779

273-09372

280-67966

288-26560

295-85153

303-43747

31102341

318-60935

326-19528

333-78122

34136716

46

47

48

49

50

60

70

80

90

100

348-95309

356-53903

364-12497

371-71090

379-28684

455-15621

531-01558

606-87494

682-73431

758-59368

V. Quadratklafter in Quadratmeter.

Q.-Kl.

Quadrat- ^ meter

Quadrat

meter

Q.-Kl.

Quadrat

meter

Q.-Kl.

Quadrat-

meter

Q.-Kl.

Quadrat

meter

O tH HHH

3-59665    28    100-70624

7-19330    29    104-3029O

10-78995    30    107-89955

14-38661    31    111-49620

17-98326    32    115'09285

21-57991    33    118-68950

25-17656    34    122-28615

28-77321    35    125-88280

32-36986    36    129-47946

35-96652    37    133-07611

39-56317    38    136-67276

43-15982    39    140'20941

46-75647 50-35312 53-94977 57-54642 61-14308 64-73973 68-33638 71-93303 75-52968 79-12633 82-72299 86-31964 89 91629 93-51294 97-10959

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

143-86606

147-46271

151-05937

154-65602

158-25267

161-84932

165-44597

169-04262

172-63927

176-23592

179-83258

183-42923

187-02588

190-62253

194-21918

197-81584

201-41249

205-00914

208-60579

212-22024

215-79909

219-39575

222-99240

226-58905

230-18570

233-78235

237-37900

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

240-97565 244-57231 248-16896 251-76561 255-36226 258-95891 262-55556 266-15222 269-74887 273-34552 276-94217 280 53882 284-13547 287-73213 291-32878 294-92543 298-52208 302-11873 305-71538 309-31203 312-90869 316-50534 320-10199 323-69864 327-29529 330-89194 334-48860

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

120

130

140

150

160

170

180

338-08525 341-68190 345-27855 348-87520 352-47185 356-06850 359-66516 363-26181 366-85846 370-45511 374 05176 377-64841 381-24507 384-84172 388-43837 392-03502 395-63167 431-59819 467-56470 503-53122 539-49773 575-46425 61143077 647-39728

VI. Joch in Hektare.

Joch

1 fektare

Joch

Hektare

Joch

Hektare

Joch

Hektare

Joch

Hektare

„5-    «y-l CN fO O iO

' r- ' CC — IO

KOOO-JCCOO-135J'.C'v>#‘^03t3WHHOOOOOCO

12- 08475 12-66022

13- 23568

13- 81114

14- 38661

14- 96207

15- 53754

16- 11300

16- 68847

17- 26393

17- 83940

18- 41486

18- 99032

19- 56579

20- 14125

20- 71672

21- 29218 21-86765 2244311 23*01857 23*59404 24*16950 24-74497 25*32043 25*89590 26-47136

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

27-04683

27- 62229

28- 19775

28- 77322

29- 34868

29- 92415

30- 49961

31- 07507

31- 65054

32- 22600

32- 80147

33- 37693

33- 95240

34- 52786

35- 10333 35*67879

36- 25426

36- 82972 37*40518

37- 98065

38- 55611

39- 13158

39- 70704

40- 28251

40- 85797

41- 43343

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

42*00890

42- 58436 43*15983

43- 73529 44*31076

44- 88622 45*46169 46-03715

46- 61261

47- 18808

47- 76354

48- 33901

48- 91447

49- 48994

50- 06540 50*64086 51*21633 51*79179

52- 36726 22-94272

53- 51819 54 09365 54*66912 55*24458 55-82004 56*39551

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

150

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

56*97097

57*54664

58-12190

58- 69737

59- 27283

59- 84829

60- 4237(5 60*99922

61- 57469 62*15015 62 72562 63*30108 86*31966

115*09287

172*63931

230-18575

287*73219

345*27862

402-82506

460-37150

517*91794

575*46437

VII. Kubikfuß in Kubikmeter.

w w --- - - - |i Kubik-

ck~ w~ iT*- kk'' x    fuß

Kubikmeter

Kubik-

fuß

Kubikmeter

Kubik-

fuß

Kubikmeter

Kubik

fuß

Kubikmeter

Kubik

fuß

Kubikmeter

O H (M CO H H H H rH t—i

0-00395

0-00526

0-00789

0-01053

0-01579

0-02105

0-02368

0*02632

0-02763

0-03158

0*06316

0*09474

0-12631

0*15789

0*18947

0*22105

0*25263

0-28421

0-31579

0-34737

0*37894

0-41052

044210

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

0-47368

0-50526

0-53684

0-56842

0-59999

0-63157

0-66315

0-69478

0-72631

0-75789

0-78947

0-82105

0*85262

0-88420

0-91578

0-94736

0-97894

101052

1-04210

107367

1*10525

1-13683

1-16841

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

1-19999

1-23157

1*26315

1-29473

1-32630

1*35788

1-38946

1-42104

1-45262

1-48420

1-51578

1-54736

1-57893

1-61051

1*64209

1*67367

1*70525

1-73683

1-76841

1*79998

1-83156

1-86314

1-89472

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

1-92030

1*95788

1- 98946 2 02104 2*05261

2- 08419 2-11577 2-14735 2-17893 2-21051 2*24209 2*27366 2-30524 2-33682 2-36840 2-39998 2-43156 2-46314 2-49472 2-52629 2-55787 2-58945 2-62103

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

2-65261 2-68419 2-71577 2-74735 2-77892 2 81050 2-84208 2-87366 2-90524 2-93682 2-96840

2- 99997 3*03155

3- 06313 3-09471 312629 3-15787 3-18945 3-22103 3-25260 3-28418 3-31576 3-34734

Kubik-

fuß

Kubikmeter i'^ ^ j Kubikmeter

Kubik-

fuß

Kubikmeter

Kubik-

fuß

Kubikmeter

Kubik

fuß

Kubikmeter

107

108

109

110

3-37892

3-41050

3-44208

3-47366

rH (M CO HHHH rH -t-H tH tH

3-50523

3-53681

3-56839

3-59997

t-H rH tH HHH

-1 CI Ol

3-63155

3-66313

3-69471

118

119

120

3-72628

3-75786

3-78944

130

140

150

4-10523

4-42101

4-73680

VIII. Kubikklafter in Kubikmeter.

Kubik

klafter

Kubikmeter

Kubik

klafter

Kubikmeter

Kubik

klafter

Kubikmeter

Kubi k-klafter

Kubikmeter

Kubik

klafter

Kubikmeter

0-85262

1-13683

1- 70525

2- 27367

3- 41050

4- 54733

5- 11675

5-68416

5- 96837

6- 82099 13-64199 20-46298 27-28398 34-10497 40-92597 47-74696 54-56795 61-38895 68-20994 75-03094 81-85193 88-67293 95-49392

102-31491

109-13591

115-95690

122-77790

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

129 59889 46 136-41989 47 143-24088 48 150-06187 49 156-88287 50 163-70386 51 170-52486 52 177-34585 53 184-16685 54 190-98784 55 197-80884 56 204-62983 57 211-45082 58 218-27182 59 225-09281 60 231-91381 61 238-73480 62 245-55580 63 252-37679 64 259-19778 65 266-01878 66 272-83977 67 279-66077 68 286-48176 69 293-30276 70 300-12375 71 306-94474 72

313-76574

320-58673

327-40773

334-22872

341-04972

347-87071

354-69170

361-51270

368-33369

37515469

381-97568

388-79667

395-61767

402-43866

409-25966

416-08065

422-90165

429-72264

436-54364

443-36463

450-18562

457-00662

46382761

470-64861

477-46960

484-29060

491-11159

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

497 93258 504-75358 511-57457 518-39557 525-21656 532-03756 538-85855 545-67954 552-50054 559-32153 566-14253 572-96352 579-78452 586-60551 593-42650 600-24750 607-06849 613-88949 620-71048 627-53148 634-35247 641-17346 647-99446 654-81545 661-63645 668-45744 675-27844

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

130

140

150

682-09943 688-92042 695-74142 702-56241 709-38341 716-20440 723-02540 729-84639 736-66738 743-48838 75030937 757-13037 763 95136 770-77236 777-59335 784-41434 791-23534 798-05633 804-87733 811-69832 818-51932 886-72926 954-93920 102314914

IX. Zentimeter in Zoll.

zenti

meter

Zoll

Zenti

meter

Zoll

Zenti

meter

Zoll

Zenti

meter

Zoll

Zenti

meter

Zoll

O H CKO ^

tH rH rH tH -M

0-3796

0-7593

1-1389

1-5186

1- 8982

2- 2779

2- 6575

3- 0372 3-4168

3- 7965

4- 1761 4-5558

4- 9354

5- 3151

5- 6947

6- 0744 6-4540

6- 8337

7- 2133 7-5930

7- 9726

8- 3523 8 7319

9- 1116 9-4912 9-8709

10-2505

10-6302

29

30

31

32

33

34

35

36

37 ! 38

39 !i 40

41

42

11-0098

11-3895

11- 7691

12- 1488 12-5284

12- 9081

13- 2877

13- 6674

14- 0470 14-4267

14- 8063

15- 1860 15-5656 15-9453

16-3249

16- 7046

17- 0842 17-4639

17- 8435

18- 2232 18-6028

18- 9825

19- 3621

19- 7418

20- 1214 205011

20- 8807

21- 2604

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

21- 6400

22- 0197 22-3993

22- 7790

23- 1586 23-5383

23- 9179

24- 2976

24- 6772

25- 0569 25-4365

25- 8162

26- 1958 26-5755

Zentimeter

Zoll

Zentimeter

Zoll

Zentimeter

Zoll

Zentimeter

Zoll

Zentimeter

Zoll

77

71    !    26.9551

80

29-2330

29-6127

29- 9923

30- 3720

30- 7516

31- 1313

83

84

85

86

87

88

31-5109

31- 8906

32- 2702

32- 6499

33- 0295 33-4092

89

90

91

92

93

94

33- 7888

34- 1685 34-5481

34- 9278

35- 3074 35-6871

95

96

97

98

99

100

36-0668

36-4464

36- 8260

37- 2057 37-5853 37-9650

X. Meter in Fuß.

Meter

Fuß

Meter

Fuß

Meter

Fuß

Meter

Fuß

Meter

Fuß

3-1637

6-3275

9-4912

12-6550

15-8187

18-9825

22-1462

25-3100

28-4737

31-6375

34-8012

37-9650

411287

44-2925

47-4562

50-6200

53-7837

56-9475

60-1112

63-2750

66-4387

69-6025

72-7662

75-9300

79-0937

82-2575

85-4212

88-5850

91-7487

94-9125

98-0762

101-2400

104-4037

107-5675

110-7312

113-8950

117-0587

120-2225

123-3862

126-5500

129-7137 132-8775 136-0412 139-2049 142-3(587 145-5324 148-6962 151-8599 1550237 158-1874 161-3512 164-5149 167-6787 170-8424 174-0062 177-1699 180-3337 183-4974 186(561 2 189-8249 192-9887 196-1524 199-3162 202-4799 205-6437 208-8074 211-9712 215-1349 218-2987 221-4624 224-6262 227-7900 230-9537 2341174 237-2812 240-4449 243-6087 246-7724 249-9362 253-0999

SS8S88888SS8SS88S888gS88S8B8SSggg3a§B538

r-n tH tH tH tH tH tH r-i tH tH tH tH tH H H rn T“1 r-i H rn

256-2637

259-4274

262-5212

265-7549

268-9186

272-0824

275-2461

278-4099

281-5736

284-7374

287-9011

291-0649

294-2286

297-3924

300-5561

303-7199

306-8836

310-0474

313-2111

316-3749

319-5386

322-7024

325-8661

329-0299

332-1936

335-3574

338-5211

341-6849

344-8486

348-0124

3511761

354-3399

357-5036

360-6674

363-8311

366-9949

370-1586

373-3224

376-4861

379-6499

382-8136 385-9774 389-1411 392-3048 395-4686 398-6323 401-7961 404-9598 408-1236 411-2873 414-4511 417-6148 420-7786 423-9423 427-1061 430-2698 433-4336 436-5973 439-7611 442 9248 446-0886 449-2523 452-4161 455-5798 458-7436 461-9073 465-0711 468-2348 471-3986 474-5623 477-7261 480-8898 484-0536 487-2173 490-3811 493-5448 496-7086 499-8723 503-0361 506-1998

161

162

163

164

165

166

167

1(58

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

18(5

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

509-3636 512-5273 5151911 518-8548 522-0186 525-1823 528-3461 531-5098 534-6736 537-8373 541 0011 544-1648 547-3286 550-4923 553-6560 556-8198 559-9835 5631473 566-3110 569-4748 572-6385 575-8023 578-9600 582-1298 585-2935 588-4573 591-6211 594-7848 597-9485 6011123 604-2760 607-4398 610-6035 613-7673 616-9310 620-0948 623-2585 626-4223 629-5860 632-7498

XI. Meter in Klafter.

Meter

Klafter

Meter

Klafter

Meter

Klafter

Meter

Klafter

Meter

Klafter

0-5273

1    0546

1- 5819

2    1092

2- 6365

3- 1637

3- 6910

4- 2183

4- 7456

5- 2729

5- 8002

6- 3280

6- 8548

7- 3821

7- 9094

8- 4367

8- 9640

9- 4912 10-0185

10- 5458

11- 0731

11- 6004 121277

12- 6550

13- 1823

13- 7096

14- 2369

14- 7642

15- 2915 15*8187 163460

16- 8733 17*4006 17*9279 18-4552

18- 9825

19- 5098 200371

20- 5644 210917

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

(50

61

62

63

64

65

66

(57

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

21- 6190 221462

22- 6735

23- 2008

23- 7281 24 2554

24- 7827

25- 3100

25- 8373

26- 3646

26- 8919

27- 4192

27- 9464

28- 4737

29- 0010 !

29- 5283

30- 0556

30- 5829

31- 1102

31- 6375

32- 1648

32- 6921

33- 2194

33- 7467

34- 2739 i

34- 8012

35- 3285

35- 8558

36- 3831

36- 9104

37- 4377

37- 9650

38- 4923

39- 0196

39- 5469

40- 0742

40- 6014

41- 1287

41- 6560

42- 1833

81

82

83

84

86 I

87

88

89

90

91

92

93

94

95 1

; 96 I

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

tH tH rH rH tH CM HHHHHH

42- 7106

43- 2379

43- 7652 442925

44- 8198

45- 3471

45- 8744

46- 4017

46- 9289

47- 4562

47- 9835

48- 5108 490381

49- 5654

50- 0927

50- 6200

51- 1473

51- 6746

52- 2019

52- 7291

53- 2564

53- 7837

54- 3110

54- 8383

55- 3656

55- 8929

56- 4202

56- 9475

57- 4748

58- 0021

58- 5294

59- 0566

59- 5839

60- 1112

60- 6385

61- 1658

61- 6931

62- 2204

62- 7477

63- 2750

63- 8023

64- 3296

64- 8568

65- 3841

65- 9114

66- 4387

66- 9660

67- 4933

68- 0206

68- 5479 690752

69- 6025

70- 1298

70- 6571

71- 1843

71- 7116

72- 2389

72- 7662

73- 2935

73- 8208

74- 3481

74- 8754

75- 4027

75- 9300

76- 4573

76- 9846

77- 5118

78- 0391

78- 5664

79- 0937

79- 6210

80- 1483

80- 6756

81- 2029

81- 7302

82- 2575

82- 7848

83- 3121

83- 8393

84- 3666

161

162

163

164

i 165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

, 182

i 183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

84- 8939

85- 4212

85- 9485

86- 4758

87- 0031

87- 5304

88- 0577

88- 5850

89- 1123

89- 6395

90- 1668

90- 6941

91- 2214 91■7487

92- 2760

92- 8033

93- 3059

93- 8579

94- 3852

94- 9125

95- 4398

95- 9670

96- 4943

97- 0216

97- 5489

98- 0762

98- 6035

99- 1308 99-6581

100-1854

100- 7127

101- 2400 1017673

102- 2945 102-8218

103- 3491

103- 8764

104- 4037

104- 9310

105- 4583

XII. Kilometer in Meilen.

Kilometer

Meilen

Kilometer

Meilen

Kilometer

Meilen

Kilometer

Meilen

Kilometer

Meilen

0-1318

0-2636

0-3955

0-5273

0-6591

0-7909

0-9228

GO Ci

O tH <M CO rfi tH tH t—i t—( rH

1-0546 15 1-9773 22 2 9001 29 3-8229 1-1864 16 2-1092 23 3-0319 j 30 3-9547 1-3182 17 2-2410 24 3-1637 31 4-0865 1-4501 18 2-3728 25 3-2956 j 32 4-2183 1-5819 19 2-5046 26 3 4274 | 33 4'3502 1-7137 20 2-6365 27 3-5592 34 4*4820 1-8455 21 2-7683 28 3-6910 35 4-6138

Kilometer

Meilen

Kilometer

Meilen

Kilometer

Meilen

Kilometer

Meilen

Kilometer

Meilen

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

4-7456

4- 8774

5- 0093 5 1411 5-2729 5-4047 5-5366 5-6684

5- 8002 5*9320

6- 0639 6-1957 6-3275

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

6-4593

6-5911

6    7230 6-8548

6- 9866

7    1184

7- 2503 7-3821 7-5139 7-6457 7-7775

7- 9094

8- 0412

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

8-1730

8-3048

8-4367

8-5685

8-7003

8-8321

8- 9640

9- 0958 9-2276 9-3594 9-4912 9-6231 9-7549

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

9-8867

10-0185

101504

10-2822

10-4140

10-5458

10-6776

10-8095

10- 9413 110731

11- 2049 11-3368 11-4686

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

11-6001

11-7322

11-8641

11- 9959

12- 1277 12-2595 12-3914 12-5232 12-6550 12-7868

12- 9186

13- 0505 131823

XIII. Quadratmeter in Quadratklafter.

Quadrat

meter

Quadrat

klafter

Quadrat

meter

Quadrat-

klafter

Quadrat

meter

Quadrat-

klafter

Quadrat

meter

Quadrat

klafter

3- 0584 11 51 3-3364 3-6145 | 53

3- 8925 j 54

4- 1705 55 4-4486 II 56

4- 7266

5- 0046 'I 58

⁵²

I 57

11-3995

11-6775

11- 9555

12- 2336 12-5116

12- 7897

13- 0677 13-3457 13-6238

13- 9018

14- 1798 14-4579

14- 7359

15- 0140 15-2920 15-5700

15- 8481 16 1261

16- 4041 16-6822

16- 9602

17- 2382 17-5163

17- 7943

18- 0723 18-3504 18-6284

18- 9064

19- 1845 19-4625

19- 7406

20- 0186 20-2966 20-5747

20- 8527

21- 1307 21-4088 21-6868

21- 9648

22- 2429

81

il 82

83

84

85

sc,

87

88

i 89

90

91

92

93

94

95

! 96

97

i 98

99

rH t-* r-H tH t-H tH tH rH rH tH rH rH rH tH rH tH rH tH rH rH

22-5209    121

22- 7990

23- 0770 23-3550 23-6331

23- 9111

24- 1891 24-4672

24- 7452

25- 0232 25-3013 25-5793

25- 8573

26- 1354 26-4134 26-6915

26- 9695

27- 2475 27-5256

27- 8036

28- 0816 28-3597 28-6377

28- 9157 29 1938

29- 4718

29- 7499

30- 0279 30-3059 30-5840

30- 8620 311400

31- 4181 31-6961

31- 9741

32- 2522 32-5302

32- 8082

33- 0863 33-3643

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

33-6424

33- 9204

34- 1984 34-4765

34- 7545

35- 0325 35-3106 35-5886

35- 8666

36- 1447 36-4227 36-7008

36- 9788

37- 2568 37-5349

37- 8129

38- 0909 38-3690 38-6470

38- 9250

39- 2031 39-4811

39- 7591 400372

40- 3152 40-5933

40- 8713

41- 1493 41-4274 41-7054

41- 9835

42- 2615 42-5396

42- 8176

43- 0956 43-3737 43-6517

43- 9297

44- 2078 44-4858

SSSoHScSS    Quadrat-

CC 05 Ci ^ W to k meter

Quadrat-

klafter

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

CS O

rH

44- 7638

45- 0419 45-3199 45-5980

45- 8760

46- 1540 46-4321 46-7101

46- 9881

47- 2662 47-5442

47- 8222

48- 1003 48-3783 48-6563

48- 9344

49- 2124 49-4904

49- 7685

50- 0465 50-3246 50-6026

50- 8806

51- 1587 51-4367 51-7147

51- 9928

52- 2708 52-5488

52- 8269

53- 1049 53-3830 53-6610

53- 9390

54- 2171 54-4951

54- 7731

55- 0512 55-3292 55-6073

XIV. Hektare in Joch.

Hektar

Joch

Hektar

Joch

Hektar

Joch

I lektar

Joch

Hektar

(och

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 !

1-7377

3-4755

5- 2132

6- 9509 8-6886

10-4264

12- 1641

13- 9018 15-6395 17-3773

19- 1150

20- 8527 22-5905 24-3282

26- 0659

27- 8036 29-5414 31-2791

33- 0168

34- 7545

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

36-4923

38- 2300

39- 9677 41-7054 43-4432

45- 1809

46- 9186 48-6564 50-3941 521318 53-8695 55-6073 57-3450

59- 0827

60- 8204 62-5582 64-2959

66- 0336

67- 7714 69-5091

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

71- 2468

72- 9845 74-7223 76-4600

78- 1977

79- 9354 81-6732 83-4109

85- 1486

86- 8863 88-6241 90-3618

92- 0995

93- 8373 95-5750 97-3127 99-0504

100-7882

102-5259

104-2636

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 !

73

74

75

76

77

78

79

80

106- 0013

107- 7391 109-4768

111- 2145

112- 9523 114-6900 116-4277 1181654 119-9032 121-6409 123-3786

125- 1163

126- 8541 128-5918 130-3295

132- 0673

133- 8050 135-5427 137-2804 139-0182

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

140-7559

142-4936

144- 2313

145- 9691 147•7068 149-4445

151- 1822

152- 9200 154-6577 156-3954

158- 1332

159- 8709 161-6086 163-3463

165- 0841

166- 8218 168-5595 170-2972

172- 0350

173- 7727

XV. Kubikmeter in Kubikklafter.

Kubikmeter

Kubik

klafter

Kubik

klafter

0-1466

0-2932

0-4398

0-5864

0-7330

0-8796

1-0262

1-1728

1-3194

1-4661

1-6027

1-7593

1- 9059

2- 0525 2-1991 2-3457 2-4923 2-6389 2-7855

2- 9321

3- 0787

3    2253 3-3719 3-5185 3-6651 3-8117

3- 9583

4    1049

4- 2515 4-3982

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

4-5448

4-6414

4-8380

4- 9846

5- 1312 5-2778 5-4244 5-5710 5-7176

5- 8642

6- 0108 6 1574 6 3040 6-4506 6-5972 6-0438

6- 8904

7- 0370 7-1836 7-3303 7-4769 7-6235 7-7701

7- 9167

8- 0633 8-2099 8-3565 8-5031 8-6497 8-7963

Kubikmeter

Kubik-

klafter

.a

u:

Kubik

klafter

Kubikmeter

Kubik-

klafter

8- 9429

9- 0895 9-2361 9-3827 9-5293 9-6759 9-8225 9-9691

101157

10-2624

10-4090

10-5556

10-7022

10-8488

10- 9954 111420

11- 2886 11-4352 11 5818 11-7284

11- 8750

12- 0216 12-1682 12-3148 12-4614 12-6080 12-7546

12- 9012

13- 0478 13-1945

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 !

109 I

110

119

120

13-3411

13-4877

13-6343

13-7809

13- 9275

14- 0781 142207 14-3673 14-5140 14-6606

14- 8072

15- 9538 15-1004 15-2470 153936 15-5402 15-6868 15-8334

15- 9800

16- 1266 16-2732 16-4198 16-5664 16-7130

16- 8596

17- 0063 171529 17-2995 17-4461 17-5927

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

17-7393

17- 8859

18- 0325 18-1791 18-3257 18-4723 18-6189 18-7655

18- 9121

19- 0587 19-2053 19-3519 19-4985 19-6452 19-7918

19- 9384

20- 0850 20-2316 20-3782 20-5248 20-6714 20-8180

20- 9647 211112

21- 2578 21-4044 21-5510 21-6976 21-8442 21-9908

Kubik

meter

Kubik-

klafter

Kubik

meter

Kubik-

klafter

Kubik

meter

Kubik-

klafter

Kubik

meter

Kubik-

klafter

Kubik

meter

Kubik-

klafter

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

22-1374

22-2841

22-4307

22-5773

22-7239

22- 8705

23- 0171 23-1637 23-3103 23-4569

23-6035

23-7501

23- 8970

24- 0433 24-1899 24-3365 24-4831 24-6297 24-7763 24-9230

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

25-0696

25-2162

25-3628

25-5094

25-6560

25-8026

25- 9492

26- 0958 26-2424 26-3890

181    26-5356

182    26-6822

183    26-8289

184    26-9754

185    271220

186    27-2686

187    27-4753

188    27-5619

189    27-7085

190    27-8551

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

28-0017

28-1483

28-2949

28-4415

28-5881

28-7347

28- 8813 290279

29- 1745 29-3211

XVI. „Eimer“ in Hektoliter.

Eimer

Hektoliter

Eimer

Hektoliter

Eimer

Hektoliter

Eimer

Hektoliter

Eimer

Hektoliter

0-5659

1-1318

1- 6977

2- 2636

2- 8294

3- 3953

3- 9612

4- 5271

5- 0930

5- 6589

6- 2243

6- 7907

7- 3566

7- 9224

8- 4883 9 0542

9- 6201 10-1860

10- 7519

11- 3178

11- 8837

12- 4496

13- 0155

13- 5814

14- 1472 147131

15- 2790

15- 8449

16- 4108

16- 9767

17- 5426

18- 1085

18- 6744

19- 2402 19 8061

20- 3720

20- 7379

21- 5038

22- 0697 22-6356

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

23-2015

23- 7674

24- 3333 248991

25- 4650

26- 9309

26- 5968

27- 1627

27- 7286

28- 2945

28- 8604

29- 3263

29- 9921

30- 5580

31- 1239

31- 6898

32- 2557

32- 8216

33- 3875

33- 9534

34- 5193

35- 0852

35- 6510

36- 2169

36- 7828

37- 3487

37- 9146

38- 4805

39- 0464

39- 6123

40- 1782

40- 7441

41- 3099

41- 8758

42- 4417

43- 0076

43- 5735

44- 1394

44- 7053

45- 2712

81

II 82

I! 83

84

85

i 86

I 87

88

89

90

91

i; 92

94

95

I 96

97

98

99

100

tOu-iM-M-M-H-M-M-M-MM-OOOOOOOOO

45- 8371

46- 4029

46- 9688

47- 5347

48- 1006

48- 6665

49- 2324

49- 7983

50- 3642

50- 9301

51- 4960

52- 0618

52- 6277

53- 1936

53- 7595

54- 3254

54- 8913

55- 4572

56- 0231

56- 5890

57- 1548

57- 7207

58- 2866

58- 8525

59- 4184

59- 9843

60- 5502

61- 1161 61-6820 62-2479

62- 8137

63- 3796

63- 9455

64- 5114

65- 0773

65- 6432

66- 2091

66- 7750

67- 3409 67-9068

68- 4726

69- 0385

69- 6044

70- 1703

70- 7362

71- 3021

71- 8680

72- 4349

72- 9798

73- 5656 741315

74- 6974

75- 2633

75- 8292

76- 3951

76- 9610

77- 5269

78- 0928

78- 6587

79- 2245

79- 7904

80- 3563

80- 9222

81- 4881

82- 0540

82- 6199 83 1858

83- 7517

84- 3176

84- 8834

85- 4493

86- 0152

86- 5811 871470

87- 7129

88- 2788

88- 8447

89- 4106

89- 9764

90- 5423

161

162

168

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

192

193

194

195

196

197

198

199

200

91-1082

91- 6741

92- 2400

92- 8059

93- 3718

93- 9377

94- 5036

95- 0695

95- 6353

96- 2012

96- 7671

97- 3330

97- 8989

98- 4648 990307

99- 5966 100-1625

100- 7284

101- 2942 101-8601

102- 4200

102- 9919

103- 5578

104- 1237

104- 6896

105- 2555

105- 8214

106- 3872

106- 9531

107- 5190

108- 0849

108- 6508

109- 2167

109- 7826

110- 3485

110- 9144

111- 4803

112- 0461 112-6120

113- 1779

XVII. Wiener „Zentner“ in Kilogramm.

Wiener ! Zentner

Kilogramm

Wiener

Zentner

Kilogramm

Wiener

Zentner

Kilogramm

Wiener

Zentner

Kilogramm

Wiener

Zentner

Kilogramm

ocooo-aotoitfi-wtNSM-

IsC i—¹1—¹    .f— i—¹

Oiocc-acimifi-oofcsf--¹-

56-006 112-012 168-018 224-024 280-030 336-036 392-042 445-048 504-054 560-060 616 - 066 672-072 728-078 784-084 840-090 896-096 952102 1008-108 1064-114 1120-120

21    1176-126

22    1232-132

23    1288-138

24    1344-144

25    1400-150

26    1456-156

27    1512-162

28    1568-168

29    1624-174

30    1680-180

31    1736-186

32    1792-192

33    1848-198

34    1904-204

35    1960-210

36    2016-216

37    2072-222

38    2128-228

39    2184-234

40    2240-240

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

2296-246

2352-252

2408-258 !

2464-264

2520-270 |

2576-276 |

2632-282

2688-288

2744-294

2800-300

2856-306 i

2912-312

2968-318

3024-324

3080-330

3136-336 I

3192-342

3248-348

3304-354

3360-360

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

3416-366 i 3472-372 3528-378 3584-384 3640-390 I

3696-396

3752-402

3808-408

3864-414

3920-420

3976-426

4032-432 !

4088-438 I

4144-444 j

4200-450

4256-456 |

4312*462

4368-468

4424-474

4489-480

XVIII. Tonne in Wiener Zentner.

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

4536-486

4592-492

4648-498

4704-504

4760-510

4816-516

4872-522

4928-528

4984-534

5040-540

5096-546

5152-552

5208-558

5264-564

5320-570

5376-576

5432-582

5488-588

5544-594

5600-600

Tonne

Wiener Zentner

Tonne

Wiener

Zentner

Tonne

Wiener

Zentner

Tonne

W iener Zentner

Tonne

Wiener

Zentner

h-i. 1-1

17-855

35-710

53-566

71-421

89-276

107-131

124-987

142-842

160-697

178-552

196-408

214-263

232-118

249-973

267-828

285-684

303-539

321-394

339-249

357-105

21

22

23

24

25

II 26

27

¹ 28

i 29 ¹ 30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

10

374-960

392-815

410-670

428-526

446-381

464-236

482-091

499-946

517-802

535-657

553-512

571-367

589-223

607-078

624-933

642-788

660-644

678-499

696-354

714-209

41

43

44

45

i 46

47

48

49

50

51 ; 52

53

54

55

56

57

58 'I 59

60

732-064 749-920 767-775 785-630 803-485 821-34] 839-196 857-051 874-906 892-762 910-617 928-472 946*327 964-182 982-038 999-893 l! 1017-748 ji 1035-603 1053-459 1071-314

1089-169

1107-024

1124-879

1142-735

1160-590

1178-445

1196-300

1214-156

1232-011

1249-866

1267-721

1285-577

1303-432

1321-287

1339-142

1356-997

1374-853

1392-708

1410-563 i

1428-418

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1446-274

1464-129

1481-984

1499-839

1517-694

1535-550

1553-405

1571-260

1589-115

1606-971

1624-826

1642-681

1660-536

1678-392

1696-247

1714-102

1731-957

1749-813

1767-668

1785-523

Maße verschiedener Länder.

Das metrische System ist in allen europäischen Staaten außer England, Dänemark und Rußland, dann in den Republiken Mittel- und Südamerikas und Brasilien, sowie in Ägypten für Maße und Gewichte eingeführt. Nordamerika hat das englische System. In England ist seit dem Jahre 1879 auch das metrische Maß und Gewicht gesetzlich gültig. Rußland gebraucht den englischen Fuß, Dänemark den Mten preußischen.

Das alte preußische Maß.

144 Linien ("') = 0-31385350 Meter. 1 Lachter

1 Fuß (') = 12 Zoll (")

1 Elle = 25¹/₂// = (C666938 Meter.

Meter.

1 Rute (°) = 12' = 3-76624 Meter. — 1 Meile = 2000 Ruten = 7532*48 Meter.

1 Morgen = 180 Quadratklafter = 2553‘224 Quadratmeter.

1 Schachtrute = 144 Kubikfuß = 4*452 Kubikmeter.

3'339 Kubikmeter. — 1 Haufen Holz = 4*5 Klafter = 15*025 Kubikmeter.

1 Oxhoft = lVa Ohm Liter.

80" = 2-09235

1 Klafter Holz =

3 Eimer

6 Anker = 180 Quart = 206*105

1 Scheffel = 16 Metzen = 48 Quart = 54*961 Liter.

1 Tonne (Kalkmaß) = 4 Scheffel = 2*1984 Hektoliter. — 1 Wispel = 24 13*1907 Hektoliter.

Scheffel

1 Last = 60 Scheffel = 32*9760

Hektoliter.

Das englische (und amerikanische) Maß.

1 Fuß

12 Zoll

0*3047945 Meter.

0*914384 — Kette 1 Meile

1609*315 Meter. — 1 League =

1 Yard

3'

Meter. — 1 Rute (Rod) = 5*5 Yards = 5*029109 Meter.

100 Links = 20*116426 Meter. -

(Chain) = 22 Yards = 8 Furlongs = 320 Ruten 3 Meilen = 4827*945 Meter.

1 Acre = 160 Quadratruten = 4046*6944 Quadratmeter. 0*836096 Quadratmeter.

: 0*02832 Kubikmeter.

yard

1 Quadrat-

1 Kubikfuß

1 Kubikyard = 27 Kubikfuß

0*76464 Kubikmeter.

1 Gallone (Imperial Gail.) = 4*543458 Liter (1 United States Gallon = 3*785 Liter). — 1 Quarter = 8 Busheis. — 64 Gallons = 290*7813 Liter. 1 palmo (italienisch) = 0*2233 Meter.

Norwegen hat noch die alten preußischen Maße.

Rußland.

1 Fuß = 1 englischen Fuß = 135*114 par. Linien = 0*3048 Meter. —

16 Werschock = 28 englische Zoll = 500 Saschenen

1 Arschine

4 Tschetwert

1 Werst

3500 Fuß

= 0*711 Meter.

1066*78 Meter.

48 Werschock = 84 Zoll = 1008 Linien = 2*1336 Meter. — 1 Dessä-

1 Faden (sashen) = 3 Arschinen

7 Fuß

10925 Quadratmeter. — 1 Wedro =

tine = 2400 Quadratfaden 620*019 pr. = 750*568 russische Kubikzoll = 10 Kruschka oder Stoof. — 1 Tschetwerik = 1322*71 par. = 1601*212 russische Kubikzoll = 1 Tschetwert = 2 Osminen = 4 Pajok = 8 Tschetwerik = 32 Tschet-werka = 64 Garnez = 209*902 Liter.

Schweden (altes Maß).

1 Faden (fame)

1 Fuß = 131*615 par. Linien — 0*2969 Meter.

3 Ellen (alnar) = 6 Fuß (fot) = 72 Zoll (verktum) = 1*78 Meter.

1 Meile

1 Rute

10 Fuß.

6000 famnar 10688*436

1 Tonne Land oder Tonnstelle = 56000 Quadratfuß. — , = 100 schwedische Kubikdezimalzoll.

Meter. -1 Kanne 4 Anker

Kubikzoll = 56 Kannen = 146*563 Liter. — 1 Tonne = 2 Span 32 Kappen = 56 Kannen = 112 Stop.

60 Kannen — 120 Stop.

1 Ohm (am) = 1 Tonne = 7388*58 par.

Schweiz.

1 Fuß = 10" = 0*3 Meter.

1 Elle = 2 Fuß.

1 Rute = 10 Fuß. 1 Meile = 2 Wegstunden = 29*629 Fuß = % geogr. Meilen. 1 Guchart = 400 Quadratruten. —- 1 Maß (Pot) = lVa Liter.

10 Viertel =

— 1 Viertel (Quateron) = 15 Liter. 1000 Immi.

1 Malter

Baden.

1 Fuß = 10" = 100"' = 0*3 Meter.

1 Elle = 2'.

1 Rute = 10'

= 3*0 Meter. — 1 Meile = 29629*6' — 8888*889 Meter.

4000 Quadratfuß

400 Quadratklafter

1 Morgen oder Juchart 36*0 Ar.

1 Kubikfuß = 0*027 Kubikmeter. — 1 Ohm = 100 Maß = 400 Schoppen = 150*0 Liter.

Bayern.

1 Elle

0*8330 Meter.

1 Rute

1 Fuß = 10" = 0*29186 Meter.

= 10' = 120". —• 1 Meile = 2 Wegstunden = 25406' = 7414*974 Meter.

1 Morgen (Tagewerk) = 34*0727 Ar. 1 Maß

0*043 Kubikfuß

1*0690 Liter.

1 Faß

25 Eimer

1600 Maß.

1 Scheffel = 6 Metzen = 222*3 Liter.

Braunschweig.

0*285362 Meter.

1 Meile = 2600' = 7419*4 Meter.

1 Quadratklafter — 256 Quadratfuß = 20*8465 Quadratmeter. — 1 Morgen = 120 Quadratklafter = 25*0158 Ar.

1 Quarter = 0*93684 Liter.

240 Quarter.

1 Wispel == 40 Himten =

1 Fuß

1 Rute

8 Ellen

16'

192".

1 Oxhoft

1*5 Ohm = 6 Anker

160 Vierfaß — 640 Metzen

1245*8 Liter.

Bremen.

1 Fuß

12" = 0*28935 Meter.

1 Rute = 8 Ellen = 16' = 192".

— 1 Meile = 1 geographische Meile. — 1 Quadratklafter = 21*4333 Quadratmeter.

6 Anker

270 Quart = 1080 Mengol. — 1 Stäbchen = 3*2214 Liter. 1 Scheffel = 74*1038 Liter.

1 Oxhoft

1*5 Ohm

30 Viertel

67*5 Stäbchen

¹

Myriameter (mam)

= 10000 Meter = 10 Kilometer = *1*318229 ö. Meilen

Frankfurt a. M.

1 Fuß = 12" = 0-2846 Meter. — 1 Feldrute = 12-5'= 150" = 3*5576 Meter.

1 Waldrute = 4*5108 Meter.

1 Elle = 0'5473 Meter.

1 Feldmorgen = 160 Quadratfeldruten — 2025*07 Quadratmeter.

1 Waldmorgen = 160 Quadratwaldruten = 3255'51 Quadratmeter. 1 Eichmaß

1*7928 Liter.

1 Fuder

6 Ohm

120 Viertel

480 Eichmaß = 1920 Schoppen.

1 Malter = 4 Simmer = 8 Mesten = 16 Sechter = 64 Eichmaß.

Hamburg.

1 Fuß = 12" = 0*28657 Meter. — 1 lange Elle = 2*4'. — 1 kurze Elle = 2'. — 1 Marschrute = 14k — 1 Geestrute = 16'.

1 Morgen Marschland = 600 Quadratklafter = 96*58 Ar.

1 Scheffel Saatland = 200 Quadratklafter = 42*05 Ar.

1 Stäbchen = 3*6102 Liter. — 1 Fuder = 6 Ohm = 24 Anker = 30 Eimer = 126 Viertel = 240 Stäbchen.

1 Faß = 54*962 Liter. — 1 Wispel = 10 Scheffel = 10 Faß.

Hannover.

1 Fuß = 12" = 0*292 Meter.

1 Meile = 25400' = 7419*2 Meter.

1 Morgen = 120 Quadratklafter = 26*21 Ar.

1 Stäbchen = 3*894 Liter. — 1 Fuder = 4 Oxhoft = 6 Ohm = 24 Anker = 240 Stäbchen.

1 Himten = 31*152 Liter. — 1 Last = 15 Malter = 96 Himten.

1 Rute = 8 Ellen = 19'

192". —

Großherzogtum Hessen.

1 Klafter = 10' = 100".

1 Fuß = 14" = 0*25 Meter.

24". — 1 Meile = 1*5 Wegstunden = 7500 Meter.

1 Morgen = 100 Quadratklafter = 2500 Quadratmeter.

1 Maß = 2 Liter. — 1 Ohm = 4 Viertel = 80 Maß.

1 Malter = 4 Simmer = 16 Kumpf = 64 Gescheid (MaßJ.

1 Elle

Hessen-Kassel.

1 Fuß = 12" = 0*288 Meter. — 1 Meile = 32000'.

1 Acker = 150 Quadratklafter = 23*87 Ar.

1 Maß = 1*98 Liter.

= 480 Maß.

1 Viertel = 2 Scheffel = 16 Metzen = 64 Mäßchen = 160*74 Liter.

1 Fuder = 6 Ohm = 24 Viertel = 120 Eimer

Oldenburg.

— 1 Elle = 0*581 Meter.

1 Meile =

1 Fuß = 12" = 0*2959 Meter.

9869*6 Meter.

1 Morgen = 122*57 Ar.

1 Kanne = 1*37 Liter. — 1 Oxhoft = 1*5 Ohm = 6 Anker = 136 Kannen. 1 Scheffel = 228 Liter. — 1 Last = 12 Molt = 18 Tonnen = 144 Scheffel.

Königreich Sachsen.

1 Fuß = 12" = 0*2832 Meter.

= 2'. — 1 Meile = 9062*08 Meter.

1 Rute = IS¹/«' == 182".

1 Elle

1 Acker = 300 Quadratklafter = 55*342 Ar.

1 Kanne = 0*936 Liter. — 1 Fuder = 12 Eimer == 864 Kannen. 1 Scheffel — 103*83 Liter.

Württemberg.

1 Fuß = 12" = 0*2864 Meter. 2*144'.

1 Rute = 10 Klafter. 1 Meile — 26000' = 7448*75 Meter.

1 Elle ==

384 Quadratklafter = 31*52 Ar.

6 Eimer = 96 Immi = 960 Maß.

1 Morgen 1 Helleichmaß = 1*837 Liter. 1 Fuder

Derzeitige Münzverhältnisse.

(Münzen, Maße und Gewichte verschiedener Länder.)

Österreichisch-ungarische Monarchie.

Flächeninhalt mit Bosnien und der Herzegowina 673.091 kni² und Bodenseeanteil 39 kni².

Bevölkerung:

Österreich . .    26,150.708

Ungarn . . .    19,254.559

Bosnien . .

1,737.000

47,142.267 Einwohner.

Goldwährung (Kronenwährung): Aus 1 kg Feingold mit 10% Legierung werden 3280 Kronen in Goldmünzen geprägt.

Goldmünzen Feingehalt 0 * 900.

20-Kronenstücke .... Rauhgewicht 6*775 g, Feingewicht 6*097 g

3*387 3*49

10-

3*048 » 3*44    »

1 Dukaten (0*986Y₉ fein)

Noch im Umlauf 8-Guldenstücke = 18*98 Kronen = 16 * 20 R.-M. = 20 Frks.

9 * 49

4-

8*10

= 10 »

42 Goldgulden = 100 Kronen.

Silbermünzen: Feingehalt 0*835; aus 1 kg Münzsilber werden 200 Einkronenstücke geprägt.

1 Krone, Rauhgewicht 5 g, Feingewicht 4*175 g.

4*20 Kronen = 2500 Kaurimuscheln.

1 Levantiner (Maria Theresia-)Taler 0*833Y3 fein, Rauhgewicht 28*06 g, als Handelsmünze im Orient Die bisherigen Silbermünzen zu 1 Gulden verbleiben im Umlauf, werden aber nicht mehr geprägt; gerechnet wird: ein 1-Guldenstück = 2 Kronen. Scheidemünzen aus Nickel zu 20 und 10 Heller und aus Bronze zu 2 und 1 Heller.

Maße und Gewichte nach metrischem System.

Einheits- und Rechenmünze: Die Goldkrone = 100 Heller.

Deutsches Reich.

Flächeninhalt: In Europa 540.748 kni² Land- und Seegebiet, 4477 knr Seegebiet. In den Schutzgebieten: 2,596.500 kni².

Bevölkerung: 60,641.278 Einwohner im Stammlande, 12.770.000 Einwohner in den Schutzgebieten.

Goldwährung: Aus 1 Pfund = 500 g Feingold mit 10% Legierung werden 1395 Mark in Goldmünzen geprägt.

Goldmünzen: Feingehalt = ü#900. 1 g Feingold = 2 Mark 79 Pfennig. 20-Markstücke (Doppelkrone) Rauhgew. pro Stück 7*96 g, Feingew. 7*168 g

3*584 » 1*792 »

Silbermünzen : Feingehalt 0* 900. 5 g Feinsilber = 1 Mark, 500 g 90 Mark. 5-Markstücke .... Rauhgewicht pro Stück 26*77 g, Feingew. 25*00 g

10*00 » 5* 00 » 2*50 » 10*66

10-

5-

2-

1-

Vs-

(Krone)

3*98

1*99 »

1111 »

5*55 »

•77 » •51 »

x IC

(Taler)

Scheidemünzen aus Nickel zu 20, 10 und 5 Pfennig, aus Kupfer zu 2 und 1 Pfennig.

Gewichte und Maße nach metrischem System. 1 Schiffslast = 2 Tonnen ä 20 Zentner = 2000 kg, 1 Zentner = 50 kg, 1 Meterzentner = 100 kg, 1 Kilogramm (kg) = 100 Dekagramm (dkg) = 1 dkg — 10 Gramm (g), 1 kg = 1000 g = 10.000 Dezigramm (dg) = 100.000 Zentigramm (cg) = 1,000.000 Milligramm (mg), ¹/₂ kg = 1 Pfund.

Längenmaße: 1 Kilometer (km) = 1000 Meter (m). 1 m = 10 Dezimeter (dm), 1 dm = 10 Zentimeter (cm), 1 cm = 10 Millimeter (mm), 1 Myriameter (mym) = 10 km = 10.000 m. 1 m = 1 Stab, 1 cm = 1 Neuzoll.

Flächenmaße: 1 Quadratkilometer (km²) = 100 Hektar (ha), 1 ha = 100 Ar (a), 1 a = 100 Quadratmeter (m²).

Raummaße: 1 Hektoliter (hl) = 10 Dekaliter (dkl), 1 dkl = 10 Liter (/), 1 l = 10 Deziliter (dl), 1 dl = 10 Zentiliter (cl), 1 Kubikmeter (ms) = 10 hl = 1000 /, 1 hl = 1 Faß, x/₂ hl = 1 Scheffel, l/₂ l — 1 Schoppen.

Einheits- und Rechenmünze: Die Reichsmark (0 * 358 g Feingold) = 100 Pfennig = 1*176 österr. Krone.

3-

Königreich Großbritannien.

Flächeninhalt: In Europa 314.339 km², Kolonien 28,829.100 km², Bevölkerung: In Europa 44,177.OOOEinwohner,Kolonien 359,570.000Einwohner. Goldwährung, Goldmünzen: Feingehalt 0*910²/₃, 1 Troy-Pf. Stand. (Münz-) Gold = 46 Pf. St. 14c¹/₂ Sh. = 11 Unz. Feingehalt, 1 Pf. für Gold = Pf. St. 19 Sh.

5 Sovereigns (Pf. Sterling), Rauhgewicht 39*94 g, Feingewicht 36*61 g

15*98 »

= 20 Shillings, Rauhgew. 7*99 g, Feingew. 7*32 g

3 * 99 »

= 21*45 D. R. M. = 25 K 22 h.

14*64 »

10

3*66

1 Guinee

— 21

Silbermünzen: Feingehalt ()• 925, 1 Troy.-Pf. Standard Silber = GG Sh. = HVjlo Unzen fein.

5 Shillings (1 Crown)

2V2 »

(V*

(1 Florin)

Pence . .

Rauhgew. 28*28 g, Feingew. 26*16 g 14*14 »

11*31 »

5*66 »

2*83 »

13*8    »

10*46 » 5*23 » 2*62 »

Vs. »

Scheidemünzen aus Silber zu 4, 3, 2 und 1 Penny und aus Kupfer zu 1 und x/₂ Penny und Farthings.

Gewichte: 1. Handels-Stan dard-Gewicht (Avoir du poids). 1 Ton = 20 Centweights ä 4 Quarters ä 28 Pfund, 1 Quarter = 2 Stones ä 14 Pfund, 1 Centweight = 50*80 kg. 2. Medicinal-Tr oy-Gewicht. 1 Troy-Pfund = iu/i75 des Handelspfundes, 1 Troy-Pfund = 12 Unzen ä 20 Drams ä 24 Grän = 373*24 g.

Maße: 1 englische Meile = 8 Fourlongs — 1760 Yards = 5280 Fuß = 1609*3 m, 1 Yard = 3 Fuß = 0*914 m, 1 englischer Fuß = 12 Zoll = 4 Quarters ä 4 Nails, 1 Acre 1 Quadratmile = 2-59 km², 1 Quadratyard = 9 Quadratfuß ä 144 Quadratzoll = 0*836 m², 1 Kubikyard = 27 Kubikfuß = 0*7645 cm³, 1 Register Tonne = 100 englische Kubikfuß = 2*83 cm³, 1 Quarter = 8 Busheis ä 4 Peks ä 2 Gallons = 290*78 l, 1 Imp. Bushel = 36*35 l, 1 Barrel = 163*5 l, 1 Gallon = 4 Quarts ä 2 Pints ä 4 Gills = 4*54 /.

Einheits- und Reichsmünze: 1 Pfund Sterling ( .£ = Sovereign) = 20 Shillings ä 12 Pence ä 4 Farthings = 20*43 M. = 24*02 K.

4840 Quadratyards

40*5 Are,

In Ostindien:

Silberwährung, Goldmünzen: Feingehalt 0*916²/₃.

1 Doppel-Mohur = 30 Rupien, Rauhgewicht 23*32 ,§*, Feingewicht 21*38^ 1 Mohur = 15 Rupien . . .

u »

11*66 »

10*69 »

= 10

Vs

7*78 » 3*89 »

7*13 » 3*56 »

Silbermünzen: Feingehalt 0*9l6²/₃.

1 Comp. Rupie = 16 Annas, Rauhgewicht 11*66 g, Feingewicht 10*6 9 g, 1 Mohur =15 Rupien, 1 Rupie = 16 Annas ä 12 Pies, 1 Lack Rupien = 100.000 Rupien.

Maße: 1 Bombay-Maund = 40 Sihrs ä 30 Paras = 12*70 kg, 1 Meile = 4 Cubits = 2 Guz = 1828*8 m, 1 Kändi = 881 l, 1 Morah = 4 Kändi, 1 Gars = 80 Paras ä 5 Markais = 4916 /.

Königreich Dänemark.

Flächeninhalt: In Europa 39.854 km², Kolonien 193.244 km².

Bevölkerung: In Europa 2,604.149 Einwohner, Kolonien 120.892 Einwohner. Goldmünzen: Feingehalt 0*900, 1 kg Feingold = 2480 Kronen.

20 Kronen, pro Stück Rauhgewicht 8*960 g, Feingewicht 8*064 g

4*480 »

2*240 »

10

4*032 »

Dukaten

1 Krone ä 100 Öre = 1*125 M. = 1*32 K.

3*485 »

2*016 » 3 * 400

y>

Königreich Schweden.

Flächeninhalt: 447.864 km².

Bevölkerung: 5,294.885 Einwohner.

Silbermünzen : Feingehalt bei 1 und 2 Kronen 0 * 800, bei 25 und 50 Öre 0 * 600. 2 Kronen .... pro Stück Rauhgew. 15    g, Feingew. 12 g

1 Krone . .

7. »

= 50 Öre »

= 40 = 25 » = 10 »

y>

7-5 »

aus 1 kg Feinsilber 833¹/ Kronen.

2*4 » 1 ' 45 » 0*45 »

XU »

Vl? »

Gewichte und Maße: die metrischen. In Dänemark noch die folgenden: 1 Zentner

2*

1*

100 Pfund = 50 kg. 1 Pfund = 500 g = 100 Quintin ä 10 Ort, 1 Schiffslast = 2600 g = lO¹/^ Schififspfund, 1 Schiffspfund = 20 Liespfund ä 8 kg,    1 Elle (Alen) = 2 Fuß ä 12 Zoll

1 Faden = 3 Alen. I Meile = 7532 • 48 m, 1 Tonne Land = 560 Quadratruten = 5516 m² = 0*55 ha, 1 Last = 22 Tons, 1 Tonne = 8 Scheffel = 139-12 /.

0‘627 m,

Münzeinheit: die Krone (Gold) = 100 Öre. (Die Silberkrone als Scheidemünze geringwertig.) 1 Silberkrone = 1 M. 12 Pf. D. R. W. = 1 Krone 32 Heller ö. W.)

Königreich Norwegen.

Flächeninhalt: 321.477 km².

Bevölkerung: 2,240.032 Einwohner.

Silbermünzen: Feingehalt bei 1 und 2 Kronen 0*800, bei 25 und 50 Öre 0*600.

2 Kronen .... pro Stück Rauhgew. 15 1 Krone . .

7*5 »

g, Feingew. 12

7»

= 50 Öre

7s »

aus 1 kg Feinsilber 883¹/* Kronen.

2*4 »

1*45 » 0*45 »

= 40 = 25 »

= 10

Gewichte und Maße: die metrischen.

Münzeinheit: die Krone (Gold) = 100 Öre. (Die Silberkrone als Scheidemünze geringwertig.) 1 Silberkrone = 1 M. 12 Pf. D. R. W. = 1 Krone 32 Heller ö. W.

Vio

2*42 » 1*45»

Kaiserreich Rußland.

Flächeninhalt: In Europa5,377.444km² mit Finnland, Landgebiet, 37.605 km2 Seegebiet. In Asien 17,497.009 km² Landgebiet, 506.457 km² Seegebiet. Bevölkerung: In Europa 105,661.415 Einwohner, in Asien 24,766.782 Einwohner.

Doppelwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0*900.

= 10 Rubel, Rauhgewicht 12*90,g, Feingewicht 11*61 g

6 * 45 »

Imperiale

Halbimperiale =    5

Silbermünzen: Feingewicht 0*900.

= 100 Kopeken, Rauhgewicht 20* 00 g, Feingewicht 18*00 g

10*00 »

5*81 »

Rubel

Poltinak =

Tschetwertak =    25

Scheidemünzen aus Silber zu 20, 15, 10 und 5; aus Bronze zu 5, 3, 2, 1, ¹/₂ und x/₄ Kopeken.

50

5*00 »

9 * 00 »

In Finnland:

Goldwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0 * 900.

20 Markka = 5 Rubel, Rauhgewicht 6*45 g, F'eingewicht 5*81 g

2*90 »

10

2*5

3*23 »

Silbermünzen: Feingewicht 0*868y₁₈.

2 Markka = 50 Kopeken, Rauhgewicht 10*37 g, Feingewicht 9*00 g.

ä 100 Penniä

25 Kopeken. Rauhgewicht 5*18 g, Fein-

gewicht 4*50 g.

Scheidemünzen aus Silber zu 50 und 25, aus Kupfer zu 20, 10, 5 Penniä und 1 Penni. Metrische Maße und Gewichte zulässig.

Münzen der früheren (Silber-) Währung noch im Umlauf:

Goldmünzen: Feingehalt 0*916²/₃.

Imperial = 10*30 Rubel (neu), Rauhgewicht 13 * 09 g, Feingewicht 12 * 00 g. Silbermünzen: Feingehalt 0'868l/ls.

Rubel, Rauhgewicht 20*73 g, Feingewicht 18* 00 g.

Gewichte: 1 Tonne zu 12 Berkowetz (Schiffspfund). 1 Berkowetz = 163* 79 kg = 10 Pud, 1 Pud = 16*38 kg = 40 Pfund ä 409*51 g, 1 Pfund = 96 Solotnik ä 96 Doli.

Längenmaße: 1 russische Meile = 10 Werst ä 500 Saschen, 1 Werst = 1066*8 m. 1 Saschen 1 Arschin ä 16 Werschok = 0*7112 m.

7 Fuß oder 3 Arschin ä 12 Zoll

2*133 nt.

2400

Flächenmaße: 1 Quadratwerst = 11*380*2 Ar, 1 Dessjatine Quadratsaschen = 109*25 Ar.

16 Tschetwert ä 8 Tschetwert ä 8 Garnez.

Hohlmaße:    1 Last

1 Tschetwert = 209*9 /, 1 Garnez = 3*279 /, 1 Bodska = 40 Wedro ä 10 Krutschka ä 10 Tscharka = 492 /, 1 Wedro = 12*299 /, 1 Kubik-saschen = 9*71 m³.

Einheitsmünze: der Rubel (18*00 g Feinsilber) = 100 Kopeken = 2* 16 M. = 2 * 55 Kronen.

Republik Frankreich.

Flächeninhalt:    Stammland 536.464 km",    Kolonien und Schutzstaaten

10,984.400 km².

Bevölkerung:

Doppelwährung: Aus 1000 g Feingold werden 3444⁴/₉ Frks., bei ¹ 2 3 4 5/₁₀ Feingehalt 3100 Frks. geprägt. Das festgesetzte Wertverhältnis zwischen Gold und Silber ist 1 : löVa, d. h. 1 g Gold = lö¹/^ g Silber.

Goldmünzen: Feingehalt = 0-900.    1 Frk. Feingold = 0‘29 g, Wert

0*81 Mark = 95 Heller.

100-Franksstücke : Rauhgewicht 32 * 26 g, Feingewicht 29 • 03 g,

14-52 »

11-60 »

5-80 »

2 • 90 »

1 *45 »

Silbermünzen: Feingehalt seit 1865:    0*835 (5-Franksstücke = 0*900).

Eigentlicher Silberwert eines Silberfrank =75 Pf. D. R. W. = 88 Heller. Aus 1 kg Feinsilber werden 222*2 bei ⁵/₁₀ Feingehalt, 198*5 Frks. geprägt. 5-Franksstücke: Rauhgewicht 25    g, Feingewicht 22*5 g,

Jln Europa 39,252.267 Einwohner.

|In den Kolonien und Schutzstaaten 51,317.000 Einwohner.

50

40

20

10

16*13 »

12*90 » 6*45 » 3*23 » 1*61 »

10

8*

v*

TH

xu

Goldwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0 * 900.

1 Tientie

Va *

1 Dukaten Rauhgewicht 3*49#, Feingewicht 3*434 #, Feingehalt 0*983. Silbermünzen: Feingehalt 0*945.

2l/₂ Gulden (Rijksdaalder) . Rauhgewicht 25#, Feingewicht 23*62 #,

10 »

5 »

Scheidemünzen von Silber: 0*640 fein, zu 25, 10 und 5 Cents.

Maße und Gewichte nach metrischem System mit holländischer Benennung (Pond = kg, Elle = m, Myl = km, Palm = dm, Störe — cm³, Mud = hl, Kan = l, Schepel == dkl, Maatjes = dl).

Einheitsmünze, der holländische Gulden zu 100 Cents 1*98 Kronen.

10 Gulden: Rauhgewicht 6*72#, Feingewicht 6*048 #,

3*024 »

3*36 »

V.

9 • 45 » 4-72 »

1*69 Mark =

Königreich Portugal.

Flächeninhalt: In Europa 92.157 km“, Kolonien 2,090.000 km². Bevölkerung: In Europa 5,423.132 Einwohner, Kolonien 7,270.000 Einwohner. Goldwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0*916²/₃.

1 Krone (Coroa) 10 Milreis, Rauhgewicht 17*74#, Feingewicht 16*26 #,

8'87 »

3*55 »

8'13 »

Vs »    •

Ein Conto di Reis (Rechenmünze) = 1000 Milreis. Wert: 4535*70 Mark — 5306 Kronen 77 Heller.

1 Milreis: Rauhgewicht 1*77 ,§, Feingewicht 1*63 #.

Silbermünzen: Feingehalt 0'916.

1 Crusado

3*25 »

480 Reis. l/i0 Coroa

5 Tostoes (500 Reis) . . . Rauhgewicht 12*5 #, Feingewicht 11*46#,

4*58 » 2*29 » 1*15 »

(200

1 Tostao (100    » )    . .

V. »

( 50

2-

Scheidemünzen aus Kupfer zu 20, 10 und 5 Reis.

Gewichte und Maße nach metrischem System.

Einheits- und Rechenmünze, das Milreis (Gold = 1*625 # Feingold) = 1000 Reis — 45*36 Mark = 53*32 Kronen.

Sultanat Türkei.

Flächeninhalt: In Europa: 274.696 km'², in Asien 1,767.268 km². Bevölkerung: In Europa: 10,474.122, in Asien 16,952.534 Einwohner. I Ägypten: | t Tripolis: I

Goldwährung. Goldmünzen: Feingehalt: 0*916²/₃.

V asall enstaate n:

2,045.300 km², 10,821.045

500 Piaster (5 Pfund, 1 Beutel): Rauhgew. 36*08 g, Feingew. 33*00 # 250 100

18*04 »

16*50 »

Yslik (Gold-Medschidie) » Ellilik

7*21 »

3 * 60 »

1 * 80 »

Noch im Umlauf befindliches (Metallique-)Geld: Altilik == 5 Piaster, Beslik = 2¹/« Piaster, 1 Metallique-Piaster — Para.

50

25 Missir

6*60 » 3*30 » 1*65 »

Silbermünzen: Feingehalt 0*830.

20 Piaster (Medschidie, Irmilik): Rauhgew.

(Onlik)......

(Beschlik, Atlik) . .

(Ikilik) ......

1 Gersch (Bir-grüsch) (40 Para)

72    »

10

24 g, Feingew. 19'97 g 12 »

6 »

2-40 »

1-20 »

0*60 »

9*98 »

4*99 » 2-00 »

o-

05 ir:

0-

(20 » )

Maße und Gewichte seit 1874 gesetzlich die metrischen.

Die noch häufig angewendeten alten Maße sind:    1 Kantar = 44 Oka

ä 400 Drachmen = 56*36 kg, 1 Oka = 1-28 kg, 1 Pik = 0*65 bis 0*68 m, 1 Agatsch (Farsang) ä 3 Berry = 5010 m, 1 Fortin = 141 1, 1 Öltschek = 1 /, 1 Kile-i-scherij = 1 hl, 1 Mili-i-scher = 1 km. Münzeinheit der Gold-Piaster (Gersch): = 100 Cents (40 Para ä 3 Asper = 66 mg Feingold) = 18*64 Pf. = 21*92 Heller.

(Jarnulik)

Kaiserreich Persien.

Flächeninhalt: 1,645.000 km.

Bevölkerung: 9,000.000 Einwohner.

Goldwährung. Goldmünzen (nicht im Umlauf); Feingehalt nominell 0*960, faktisch 0 * 900.

1 Toman

7.

10 Kran Rauhgew. ⁷/ia Miskal = 2 "677 g, Feingew. 2'5536 g

=1-338 »

= 0-669 »

1-2768 » 0-6384 »

Außerdem gibt es Goldmünzen zu 10, 5 und 2 Toman.

Silbermünzen: Feingehalt nominell 0*900, faktisch 0*895.

1 Kran — 1000 Dinar Rauhgew. 1 Miskal = 4'59 g, Feingew. 4-108 g

2-054 » 1-027 »

500

2-

74

250

1-

Außerdem gibt es Silbermünzen zu 5 und 2 Kran.

Toman ist ein Rechnungsausdruck, 1 Toman = 10 Kran = 10.000 Dinar. Kupfermünzen: Abassi

= 100 Dinar, 1 Schahi = 50 Dinar, ¹/% Schahi (1 Pul) = 25 Dinar; Y4 Schahi (¹/₂ Pul) = 12¹/₂ Dinar.

Gewichte und Maße: 1 Miskal = 24 Nachud ä 4 Gendum = 0"00459 kg, 1 Man von Täbris = 640 Miskal = 2*9376 kg, 1 Man i Schah = 2 Man von Täbris = 5 "8752 kg, 100 Man von Täbris = 50 Man i Schah = 1 Charwar = 293*76 kg. In Täbris gebräuchlich: Alter Man (Man i Kohneh) = 1000 Miskal = 4-59 kg, 1 Ser oder Zar = 16 Gireh = 105 cm, 1 Farsach = 6000 Ser

4 Schahi = 200 Dinar, Senar = 2 Schahi

6300 m. Für Flächenberechnung nur der Quadratser (ser²); außerdem Dschirib, variiert von lOOOser² bis zu mehreren lOOOser². Getreide, Flüssigkeiten etc. nach dem Gewicht.

Münzeinheit der Kran (ä 10 Senar ä 100 Dinar): = 1000 Dinar.

Kaiserreich China.

Flächeninhalt: 11,081.000 km².

Bevölkerung: 426,447.305 Einwohner.

Silberwährung. China besitzt außer der Tschin (Käsch) oder Sapeke benannten kupfernen Scheidemünze im Werte von zirka 0*001 Tael keine nach europäischer Art geprägten Münzen. Als Wertmesser bedient man sich der Gold- und Silberbarren (Shoes), nach deren Gewicht im Werte von 1 bis 50 Taels. Als Regierungs-Rechenmünze gilt das Haikuan-Tael = 37*58 g Feinsilber, 1 Haikuan-Tael = 100 Kandorin oder zirka 1000 Käsch. Fein-

gehalt des Silbers nominell 0*997 (Sycee-Silber), häufig jedoch geringer. Der Wert eines Taels schwankt nach dem jeweiligen Stand (Standard) des Londoner Silberkurses von 4*50 bis 7 Mark = 5 Kronen 31 Heller bis 8 Kronen 26 Heller.

Gewichte: 1 Pikul (Tan) = 100 Kätties ä 16 Taels = 60*5 kg, 1 Tael (Liang) = 10 Mähs ä 10 Kandorin ä 10 Käsch (Li) = 37-7 93 g, bei Edelmetallen 37*573 ^.

Längenmaße: 1 Yin ä 10 Tschi = 3-73 m, 1 Tschih (Covid) = 10 Tsun ä 10 Fän. 1 Li (Meile) ä 180 Faden = 360 Puhs = 575*5 m (10 Feldmesser Covids).

Flächenmaße: 1 King = 2453 m², 1 Mau = 631 m².

Hohlmaße: Das Sching = 10*31 7, 1 Tschi = 10 Sching, 1 Sai = 2 Hwo ä 10 Sching = 122*431 7. — Seide, Getreide und Flüssigkeiten werden meist nach dem Gewichte verkauft.

Rechenmünze amtlich das Haikuan-Tael = 37*57⁹ g Feinsilber, zirka 700—2000 Käsch = 4*82 Mark = 5*92 K.

Kaiserreich Japan.

Flächeninhalt: 454.868 km².

Bevölkerung: 51,741.948 Einwohner.

Doppelwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0*900.

pro Stück, Rauhgewicht 33⁻ 33 g, Feingewicht 30 g 16-66 »

8-33 »

3-33 »

1-66 »

20 Yen

15 »

7-5 »

» (Golddollar) .

y>

1-5 »

Silbermünzen: Feingehalt 0*900.

1 Silb.-Yen (Rio) = 100 Sen ä 10 Rin, Rauhgew. 26‘95 g, Feingew. 24*26 g

10-00 » 4-00 » 2-00 » 1-00 »

50 »

12-50 »

7s

Vio »

V 20 »

20 »

10 »

5 »

0*8000

Feingehalt

5*

2-

1-

Gewichte und Maße: 1 Pikul ä 100 Kättys ä 16 Rios (Taels) == 57 • 962 kg, 1 Rio =10 Mähs ä 10 Fän ä 10 Käsch = 37*

37 ’bl² g). Das Schaku Kän = Fuß ä 0-304 m, 1 Ri = 36 Tcho ä 60 Kei Meile, 1 Tschubo = 36 Sasi = 3⁻31 m², 1

C/3

% (für Edelmetalle Bun ä 10 Rin =

3927 m = 1 jap. Sho ä 10 Ngo ä

10 Sijaku ä 10 Sai = 65 Kubik-Sung = 1*81 7, 1 Koku ä 10 To ä 10 Sho = 180*39 7, 1 Seh = 30 Tschubo = 99‘57 m². Im ausländischen Verkehr englisches und metrisches Maß und Gewicht.

Münzeinheit: Der Gold-Yen zu 100 Sen (1 amerikanischer Dollar) = 2-92 M. =3-43 K.

Republik der Vereinigten Staaten von Nordamerika.

| 9,420.670 km².

I Kolonien 306.341 km².

Bevölkerung: 76,303.387 Einwohner, in Kolonien 8,602.345 Einwohner. Doppelwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0*900.

1 Doppel-Eagle 1 Eagle .

Flächeninhalt:

20 Dollars: Rauhgewicht 33*43 g, Feingewicht 30*09 g

15*04 »

10

16*71

72

8*36 »

7*52 »

0 • 3 Eagle . .

1 Dollar (1 S.)

3 Dollars: Rauhgewicht 5'01 g, Feingewicht 4*51 g

4-18 »

1 *67 »

272 »

3-76 » 1 • 50 »

Silbermünzen: Feingehalt 0 • 900.

1 Trade-Dollar .... Rauhgewicht 27*215 g, Feingewicht 24*49 g 1 Dollar — 100 Cents

26*729 »

24*05 »

Vs »

50

A »

75 »

7io *

IC o o

12 * 50 6*25 » 5 * 00 » 2 * 50 »

11 * 25 »

5*62 » 4*50 » 2 * 25 »

seit 1878 außer

Kurs

» (Dime) »

Maße und Gewichte wie in England, neben welchen jedoch die metrischen auch zulässig sind.

Münzeinheit und Rechenmünze: der Gold-Dollar = 100 Cents = 41*98 M.

= 49*35 K.

Republik der Vereinigten Staaten von Brasilien.

Flächeninhalt: 8,468.950 km². Bevölkerung: 16,000.000 Einwohner.

Goldwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0*917. 20 Milreis

10

Rauhgewicht 17 * 92 g, Feingewicht 16*43 g

8*21 »

8*

4*

CD

4*10 »

1    Milreis (Gold) = 2*29⁸ Mk. = 2 Kronen 83 Heller

(Silber) = 2 * 02⁵    »

Silbermünzen: Feingehalt 0*917.

2    Milreis.........

38

= 1000 Reis . .

Rauhgewicht 25*5 g, Feingewicht 23 "28 g

11*69 » 5*84 »

12*75 g,

6 ’ 37⁵ g,

7 a *

Scheidemünzen aus Nickel zu 200 und 100 Reis, aus Kupfer zu 20 und 10 Reis. — Rechenmünze 1 Conto di Reis = 1000 Milreis = 2293 Mark

500

D. R. W. = 2683 Kronen.

Maße und Gewichte seit 1874 die metrischen, neben welchen vielfach die altportugiesischen noch im Gebrauche sind.

Münzeinheit und Rechenmünze: das Milreis (Gold) = 1000 Reis.

Süd- und mittelamerikanische Freistaaten.

Argentinien.

Flächeninhalt: 2,806.400 km².

4 Kronen 76 Heller

Bevölkerung: 5,700.000 Einwohner. Goldwährung: Peso nacional = 4 Mk. 5 Pf. 5 Franks.

Bolivia.

Flächeninhalt: 1,226.600 km².

Bevölkerung: 1,734.000 Einwohner.

Silberwährung: Peso nacional = 100 Centavos = 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 7 6 Heller = 5 Franks.

Chile.

Flächeninhalt: 759.000 km².

Bevölkerung: 3,205.992 Einwohner.

Doppelwährung: Peso corriente = 100 Centavos = 2 Mk. 3 Pf. = 2 Kronen 40 Heller.

Columbia.

Flächeninhalt: 1,206.200 km'².

Bevölkerung: 4,630.000 Einwohner.

Silberwährung: Peso nacional = 100 Centavos = 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 76 Heller = 5 Franks. 1 Onza Gold ä 20 Pesos = 81 Mk. = 95*2 Kr.

Costarica.

Flächeninhalt: 48.410 km².

Bevölkerung: 334.297 Einwohner.

Goldwährung: 1 Colon ä 100 Cents = 1*954 Mk. = 2*298 Kr.

Ecuador.

Flächeninhalt: 307.243 km².

Bevölkerung: 1,272.000 Einwohner.

Silberwährung: Peso nacional = 100 Cents = 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 76 Heller = 5 Franks.

Guatemala.

Flächeninhalt: 113.030 km².

Bevölkerung: 1,842.134 Einwohner.

Doppelwährung: Peso (Piaster, Dollar) = 100 Cents = 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 76 Heller = 5 Franks.

Haiti.

Flächeninhalt: 28.676 km².

Bevölkerung: 1,425.000 Einwohner.

Doppelwährung: 1 Gourde (Dollar, Piaster, Peso) = 100 Cents = 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 76 Heller = 5 Franks.

Honduras.

Flächeninhalt: 114.670 km².

Bevölkerung: 650.000 Einwohner.

Doppelwährung: 1 Dollar (Piaster) ä 8 Realen = 100 Cents = 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 7 6 Heller = 5 Franks.

Mexiko.

Flächeninhalt: 1,987.201 km².

Bevölkerung: 13,607.259 Einwohner.

Silberwährung: 1 Peso duro (Piaster) zu 8 Realen ä 4 Cuartillos = 100 Centavos (24*43 # Feinsilber) = 4 Mk. 40 Pf. = 5 Kronen 17 Heller = 5 Franks 44 Centimes.

Nicaragua.

Flächeninhalt: 128.340 km².

Bevölkerung: 429.310 Einwohner.

Doppelwährung: 1 Peso nac. (Piaster, Dollar) = 100 Cents = 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 76 Heller = 5 Franks.

Paraguay.

Flächeninhalt: 253.100 km².

Bevölkerung: 631.347 Einwohner.

Papierwährung: Rechenmünze 1 Peso fuerte = 100 Centavos == 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 76 Heller = 5 Franks. Geprägt werden nur Kupfermünzen: 240 = 1 Peso f.

Peru.

Flächeninhalt: 1,769.804 km².

Bevölkerung: 4,559.550 Einwohner.

Goldwährung: 1 Sol (Pe§o) = 10 Dinaros ä 10 Centavos = 4 Mk. 5 Pf.

= 4 Kronen 76 Heller

5 Franks.

San Salvador.

Flächeninhalt: 21.160 km².

Bevölkerung: 1,068.600 Einwohner.

Goldwährung: 1 Sucre = 100 Cents = 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 76 Heller = 5 Franks.

Uruguay.

Flächeninhalt: 178.700 km².

Bevölkerung: 1,038.086 Einwohner.

4 Mk. 5 Pf.

Doppelwährung: 1 Peso nacional = 100 Centimos 4 Kronen 76 Heller = 5 Franks.

Venezuela.

Flächeninhalt: 942.300 km².

Bevölkerung: 2,590.981 Einwohner.

Doppelwährung: 1 Bolivar zu 100 Cents = 1 Frank; 5 Bolivar = 1 Peso = 5 Franks = 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 76 Heller.

Staaten, welche als Münzeinheit den Goldfrank zu loo Centimes = 0*29 g Feingold = 81 Pf. D. R. W. = 95 Heller, also die gleiche Münzeinteilung’ und Währung’ wie Frankreich, nebst dem metrischen Maß- und Gewiehtssystem angenommen haben.

Königreich Belgien.

Flächeninhalt: 29.456 km². Bevölkerung: 7,160.547 Einwohner. 1 Frank = 100 Centimes = 81 Pf. D. R. W. = 95 Heller.

Fürstentum Bulgarien.

Flächeninhalt: 96.345 km². Bevölkerung: 4,028.239 Einwohner. 1 Lev = 100 Stotinki == 81 Pfennig D. R. W. = 95 Heller.

Königreich Griechenland.

Flächeninhalt: 64.679 km². Bevölkerung: 2,433.806 Einwohner. 1 Drachme = 100 Lepta = 81 Pfennig D. R. W. = 95 Heller.

Königreich Italien.

100 Centesimi = 81 Pfennig

Flächeninhalt: 286.682 km². Bevölkerung: 33,733.198 Einwohner, zirka 510.000 km² Protekt. in Afrika. 1 Lira D. R. W. = 95 Heller.

Königreich Rumänien.

Flächeninhalt: 131.353 km². Bevölkerung: 6,480.300 Einwohner. 1 Leu — 10 0 Bani = 81 Pfennig D. R. W. = 95 Heller.

Republik Schweiz.

Flächeninhalt: 41.419 km². Bevölkerung: 3,325.023 Einwohner. 1386 km2 Seegebiet. 1 Frank = 100 Centimes (Rappen) = 81 Pfennig D. R. W. = 95 Heller.

Königreich Serbien.

Flächeninhalt: 48.303 km². Bevölkerung: 2,688.747 Einwohner. 1 Dinar = 100 Para = 81 Pfennig D. R. W. = 95 Heller.

Königreich Spanien.

Flächeninhalt: 497.294 km² in Europa. Bevölkerung: 18,259.392 Einwohner. 219.973 km² Kolonien. Bevölkerung: 649.564 Einwohner. 1 Peseta = 100 Centesimos = 81 Pfennig D. R. W. = 95 Heller.

Umrechnungstabelle

für österr. Kronen in Mark, Franks und Rubel.

Kronen

100

6-80    7-65

15-30 16-15 23-80 24-65 32-30 33-15 40-80 41-65 49-30 50-15 57-80 58-65 66-30 67-15 74-80 75-65, 83-30 84-15] 91-80 92-65

Mark

SooSoSoSoocllo € ©oSoSooc

—    1/05

10-50 11-55 21-00 22-05 31-50 32-55 42-00 43-05 52-50 53-55 63-00 64-05 73-50 74-55 84-00 85-05 94-50 95-55 105-00106-05

2 10 12-60 23-10 33-60 44-10 54-60 65-10 75-60 86-10 96-60 107-10

97-65 98-70 99- 75 100*80 101-85102-90 103-95 108 • 15 109 • 20110 • 25111 • 30112 ■ 35 113 • 40 114 • 45

F ranks

•93

•86

© 00

79

72

1-18

5-11

11-79

15-72

19-65

23-58

27-50

31-43

35-36

39-29

57

50

43

36

29

22

9-04

12-97

16-90

20-83

CJi 05 Ci —1 Hi CO Ql

1-57

5-50 9-43 13-36 17-29 21-22 25-15 29-08 33 01

36-

40-

CO CJi M-

2-75    3-14    3-54

6-68    7-07    7-47

10-61 11 •— 11-39 14-54 14-93 15-32 18-47 18-86 19-25 22-40 22-79 23-18 26-33 26-72 27-11 30-26 30-65 31-04 34-18 34-58 34-97 38 11 38-51 38-90 42-04 42-44 42*83

Rubel

Vergleichende Münztabelle

der verschiedenen Staaten.

Deutsches

Reich

Frankreich

Groß

britannien

Nieder-

Österreich-

Ungarn

Portugal

Rußland

Skandina-

Türkei

JaP:

Persien

Brasilien

Nord

amerika

Umrechnungstabelle

Umrechnungstabelle

1 Frank

24

Reichs

mark

Centii

1 Shilling

59 Cents

1-235 Franks (Gold)

113/₄ Pence

0 58’ holl. Gulden (Gold)

17 Heller

220 Reis

46

89 Öre

1-17 Kronen

0-220 M ilreis

Kopeken

5 Piaster 55 Cents

0'46 Rubel

0-88»

156

KLäsch

24 Sen

5 Piaster 22 Para

0-156 Tael

0-238 Gold-Yen

1 Klran 240 Dinar

01235

Toman

435

Reis

24

Cents

0-435

Milreis

0-23’

Dollar

81

47>

Pfennig

0-8 Mark D. R. W.

Frank

9>/-2

V-2

nts

95

17

0-478

holl. Gulden

Heller

67-2

eis

37

Kopeken

72

Öre

Piaster 45 Cents

125

Käsch

19

Sen

352

Reis

19

Cents

0-95 Kronen

01765

Milreis

0-37

Rubel

0-715

4 Piaster 18 Para

0*125

Tael

0-193 Gold-Yen

0*1 Toman

0*352

Milreis

0-193

Dollar

1 Mark

Pfennig

Franks

38

Centimes

"Wert einer

Rupie

Gul

13

3 -92⁴ Mark D. R. W. 2-38 Franks

Shilling

Cents holl. W.

Kronen

33

423

Reis

92

1 Krone

10 Piaster

Kopeken

7"

Öre

Cents

Heller

300

Käsch

46

Sen

2 Kran 375 Dinar

837

Reis

46

Cents

1-13 holl. G.

2-33 Kronen

0-423

Milreis

0-92

Rubel

1*71

Kronen

10 Piaster 26 Para

0-300

Tael

0*46 Yen

0-2375

Toman

0-837

Milreis

0*46

Dollar

20 Mark

25

Pfennig

Frank s

20

12

Centimes

20-429 Mark D. R. W. 25-22 Franks

Pfund

Sterling¹

holländ.

Gulden

4488

18

24

Reis

Rubel

1201

holl. Gulden

Kronen

4-495

Milreis

43

Krone

24 Öi

113

Piaster 28 Cents

Kopeken

9-43 Rubel

1810

Kronen

113 Piaster 15 Para

Tael

150

Käsch

Gold-Yen 80 Sen

3187 Täel

4‘87 Yen

25

Kran

200 Dinar

Milreis 880 Reis

Dollars 80 Cents

2.5220

Toman

8-876

Milreis

487 Dollars

1 Mark

70

Pfennig

Franks

10

Centimes

1 69 Mark D. R. W. 2-09 Franks

Shilling

«7,o

Pence

ho

Gi

lländ.

ulden

1-98 Krone

374

Reis

0‘371s

Milreis

78

Kopeken

0-78

Rubel

52

Kr«

f Ö

1*51

Krone

9 Piaster 44 Cents

9 Piaster 14 Para

627-2

Käsch

40 Sen

10

Kran )0 Dinar

740

Reis

40

Cents

0-264 H. Tael

0-40

G old-Yen

0-2089

Toman

0-35

Milreis

0-40

Dollar

85

Pfennig

1 Fi an 1c

50

Centimes

10

Cents

187 Reis

39

0-85 Mark D. R. W. 1-05 Frank

Pence

0-505

holl. Gulden

Gold-

Krone

0187

Milreis

Kopeken

76 Öre

0-39

Rubel

0-76

Kronen

Piaster 72 Cents

1311/4

Käsch

20 Sen

1 Kran 50 Dinar

370

Reis

20

Cents

4 Piaster 29 Para

01328 H. Tael

0-203

Gold-Yen

0105

Toman

0*37

Milreis

0-203

Dollar

4 Mark

54

5 Franks

Pfennig

60

Centimes

2 holl. Gulden Shilling 67 Cents

2 Rubel

Kronen 31 Heller

►8

4*53⁶ Mark D. R. W.

5*65 Franks

2-67 holl. Gulden

Milreis

Kopeken

5" 31 Kronen

2-08 Rubel

* 2 S “ ii H s2“§

6

SS lg

Siuiljgfi

gf

Gold-Yen 7 Sen

1-07 Yen

Kran 600 Dinar

Milreis 971 Reis

Dollar 7 Cents

0-565

Toman

1-973 M ilreis

1-07 Dollar

2 Mark

17

Pfennig

Franks

Shilling

480

Reis

12

Kr

93

onen

Öre

Piaster 08 Cents

336

Käsch

1 Yen 03 Sen

Kran 700 Dinar

Milreis 408 Reis

51

Cents

2-17 Mark D. R. W.

67

Centimes

1-29 Gulden 2*55 Kronen

0-480

Milreis

Rubel

2-93

Kronen

12 Piaster 3 Para

0-336 Tael

103

Gold-Yen

0*270

Gold-Tom.

1-408

Milreis

0-51

Dollar

Vergleichende Münztabelle

der verschiedenen Staaten.

Deutsches

Reich

Frankreich

Groß

britannien

Nieder

lande

Österreich-

Ungarn

Portugal

Rußland

Skandina

vien

Türkei

China

Japan

Persien

Brasilien

Nord

amerika

Umrechnungstabelle

Umrechnungstabelle

Ma

12

rk

3 Frank

Pfennig

40

Centimes

1-125 Mark D. R. W.

1-395

Franks

Shilling

l'/«

Penny

66 Cents I

0-66 j

holl. Gulden

1 KLrone

32

Heller

248

Reis

52

(3

1-32 Krone

0-2475

Milreis

Kopeken

0-52 Rubel

Krone

Piaster 23 Cents

175

Käsch

26 Sen

6 Piaster 10 Para

0-175 Tael

0-26? Gold-Yen

Kran 400 Dinar

0-1395

Toman

492

Reis

0489

Milre'is

26

Cents

0-26⁷

Dollar

18

Pfennig

22«/-,

intim

11

0-185 Mark D. R. W.

0-225

Frank

2Vg

Cents

22

Heller

40

Reis

Kopeken

Ore

30

0103

holl. Gulden

0-22

Kronen

0-041

Milreis

009

Rubel

0*16 Kronen

Piaster

Käsch

474

Sen

225

80

Reis

4'/«

Cents

0 029 Tael

0-04⁴

Gold-Yen

00225

Toman

0080

Milreis

0-04⁴

Dollar

6 Mark

48

Pfennig

8 Franks

Shilling 5 Pence

3 Gulden 80 Cents

holl. W.

7 Kronen 60 Heller

Milreis 416 Reis

2 Rubel

99

35

6-41 Mark D. R. W.

7-92 Franks

6 Shilling 3 Pence

3-76

holl. Gulden

7-60

Kronen

Kopeken

Kr

76

onen

Öre

Piaster 60 Cents

1-41

Mil reis

2 99 Rubel j

j 5*7 Kronen

35 Piaster 23 Para

Tael

Gold-Yen 522 Sen

1*535 Yen

Kran

0-792

Toman

Milreis 816 Reis

Dollar

52

Cents

2-788

Milreis

1-535

Dollar

4 Mark

20

Franks

Pfennig

18

4185 Mark D. R. W.

Centimes

Shilling

2 Gulden 46 Cents

holl. W.

Kronen

92

925

Reis

1 Rubel

23

93

Kr

5’18 Franks

Pence

2-47 holl. Gulden

Heller

4*92 Kronen

0-92

Milreis

Kopeken

1-93 Rubel

75

onen

Öre

Piaster 28 Cents

648

Käsch

5 Kran 180 Dinar

3-72

Kronen

23

Piaster 1 Para

0-653 Tael

Gold-Yen

Milreis 825 Reis

0-517

Toman

1-827

Milreis

amerik.

Gold-

Dollar

83

47«

Pfennig

0*81 Mark D. R. W.

1 Frank

Pence

Ce

v«

95

17

holl. W.

Heller

6'/*

eis

37

Kopeken

•?2

Ore

Piaster 45 Cents

125

Rasch

19

Sen

352

Reis

19

Cents

0-47 holl. Gulden

0-95

Kronen

0-176

Milreis

0-37

Rubel

0-7

2 Kronen

4 Piaster 18 Para

0125 Tael

0-193 Yen

Kran

0-352

Milreis

0193

Dollar

2 Mark

29

Pfennig

Franks

83

2-295 Mark D. R. W.

Centimes

Shilling

1 Gulden 35 Cents holl. W.

Kronen

70

507

Reis

1 Rubel

07

12

2 Kran

2*83 Franks

1-35 holl. Gulden

Heller

Kopeken

2'70 Kronen

0-508

Milreis

1-07

Rubel

Kronen

Öre

Piaster 70 Cents

353

Käsch

55 Sen

830

55

2-04 Kronen

12 Piaster 28 Para

0-358 Tael

0-55 Yen

Dinar

Cents

0-2834

Toman

Milreis

0-55

Dollar

4 Mark

20

Pfennig

Franks

18

4-199 Mark D. R. W.

Centimes

Shilling

2 holl. Gulden 46 Cents

Kronen

92

925

Reis

1 Rubel

93

23

5*18 Franks

Pence

2-48 holl. Gulden

Heller

0-924

Kopeken

Kronen 75 Öre

Piaster 28 Cents

648

Käsch

4-92 Kronen

Milreis

1-93 Rubel

3* 75 Kronen

.30

12 Para Piaster

0-656 Tael

Gold-Yen

5 Kran 180 Dinar

0-5185

Toman

1 Milreis 825 Reis

1-826 Milreis

Dollar

VI.

Mathematische Formeln für die gebräuchlichsten technischen Berechnungen.

Algebra.

Produkte, Potenzen und

Wurzeln.

(a f- b) (a — b) = a² — b2 a² - b²

an — a

a -J- b a² — b²

= a --j- b

[a + b)² = d¹ + 2 ab -f b2 (a — b)² = a² — 2ab -j- b²

(a + b)² __

a -J- b

(a -|-    b)²    (a —    b) = a³ -|-    a²b — ab²    —    b³

(a —    b)²    (a -[-    b) = a³ —    a²b -j- ab²    -J-    b³

(ia -j-    bf    = a³    -f- 3a²b -j-    3ab² -f- b³

[a —    b)³    = a³    — 3 a²b -|-    3 ab² — b³

(” ~ *)

1 X 2

(a + b)n = an -f nan~ ¹ b -f- -

an~²b²

V    (« + *)" = O + »

,--------- ------ m

Y    0 + ⁶)m = (« + &)B

\j a² (b — n) = a \j

\j a² w² = y/ ö² . \j nr

\j a² — b² = \j (a-\-b) (a — b)

(n — 1) (n — 2)

1X2X3

. an-³ b³ + ....+ bn

\J a = \j ^ a

\j a = \j \j a =\j yj a

an am

(.a — b)n — an — nan ~¹ b -}-

a (n — 1)

an~²b²

bn' an

— = am~n

a2n

n (« — l) (« — 2)

1.2.3

. an~³ b³ -f . . . . + bn

b2n

a~n =

—; 1" = 1; anbn = (abf; am . an == am+v; a¹ = a.

{a + W _

(a I bf _ ₁

(« + *)*

Ir

= a \ 2 b -|--

a

Grenzwerte.

m X 0 = 0 m = co

m . co

co

a° = 1

Unbestimmte Werte sind —; 0°;

co

co

; 1 ⁰⁰ usw.

Logarithmen (log).

Zahl zu einem Logarithmus (num log) a . b = num (log a -j- log b) a

— = num (log a — log b) b

a . b

= num

(log a f- log b — log c)

an = num (n log a)

= num

= num

log a — log b

Gleichungen.

Gleichungen ersten Grades mit zwei Unbekannten.

j ax -f- by -}- c = 0 mx -j- ny -f- r = 0 br — cn — bm '

Form

cm

ar

an

an — bm

x² px — q

*S + P* + (y)    = ? \

* + y = ±V« + t ±V* + £

Gleichungen zweiten Grades.

ax-² -j- bx + c — 0

<N

a . bx . c

x² H-----= o

a a

— + V

2a — ~

b+\j b²

* ==

Kubische Gleichungen.

mx³ -|- nx² —j— cx —(— d =

*³ +

mr²

b² — 4 ac

4a²

— 4ac

-f- — -|—— = 0 oder a'³    a² G * ~f“    ⁼ 0

in

in

Für a = jv — — geht die letzte Gleichung über in: y³ = 3

3av = 2 b,

woraus man dann nach der Cardanischen Formel erhält:

yjb + \J

b² —

a³ 4“ \J b — yj b² — a³

¹

*

²

2*08 » 0*83 »

³

Scheidemünzen aus Bronze zu 10, 5, 2 und 1 Centimes.

⁴

Die Frankwährung mit gleichen Münzsorten, aber verschiedener Benennung ist in allen Staaten der sogenannten lateinischen Münzkonvention: Frankreich, Belgien, Griechenland, Italien und der Schweiz, sowie in Bulgarien, Luxemburg, Rumänien, Serbien und Spanien eingeführt (siehe Seite 418).

Maße und Gewichte nach metrischem System.

Einheitsmünze ist der Goldfrank (0* 29 g Feingold) zu 100 Centimes (20 Sous) = 0*81 Mark = 0*95 Kronen.

⁵

Königreich der Niederlande.

Flächeninhalt: In Europa 33.000 km² Land- und 5345*5 km² Seegebiet. Kolonien: 2,045.647 km².

Bevölkerung: In Europa 5,591.695, in den Kolonien 37,879.000 Einwohner.

Arithmetische Reihen.

Die Glieder der Reihe sind mL;    ; m₃ .... m *

Die ersten Differenzen Die zweiten Differenzen Ist die Zahl der Glieder n, so ist die Summe derselben :

oi;

o2; o₃ ... . on _ x

Pl’> p2;

Pn — 2

n (n — 1)    n

S = nmt |---—-— ojl + -

(n — l) (n — 2)

1.2.3

Man hat demnach z. B. die Summe aller natürlichen Zahlen von 1 bis n:

»(» + !)

weil mx — 1; ot = 1 und px = o zu setzen ist.

Die Summe aller ungeraden Zahlen von 1 bis n:

S = n (n -J- 1),

weil hier mL — 1 ; ox = 2 und px = o ist.

Die Summe aller geraden Zahlen von 2 bis n :

S — n²,

weil man mx — 2; ox = 2 und = 0 zu nehmen hat.

Die Summe der Quadrate der natürlichen Zahlen 1 ; 4; 9; .

hat man:

n (n -|- 1) (n 2)

1.2.3

denn es ist mv = 1 ; ox = 3 und px — 2.

Geometrische Reihen.

Die n ersten Glieder heißen a; af; af²; afz . . . . af'l~x. Es ist das letzte Glied l = afn~¹.

Die Summe der n ersten Glieder S =

a (/« - 1)

fl — a

f— 1

Gewöhnliche Zinsrechnung.

Nennt man das anfängliche Kapital K, die Zahl der Jahre, auf welche das Kapital ausgeliehen ist, n, den Zinsfuß p und die erzielten Zinsen Z, so hat man:

100

; AT ==

100 Z

100 Z

und n —

100 Z

Zinseszinsrechnung.

Es ist das anfängliche Kapital K, das Kapital nach n Jahren W und die jährlichen Zinsen p, dann hat man:

IV =

(1 + p r

V ¹ 100 /

IV

(l +

V ¹ 100 /

p = 100

(V

log W — log K

log

V ¹ 100/

Rentenrechnung.

Am Ende eines jeden Jahres wird das Kapital K um die gleiche Summe 5 vermehrt oder vermindert. Der Wert des Kapitales nach n Jahren ist W. Man hat:

5.

größer als Null, wenn

Es ergibt sich W kleiner als K, wenn die jährliche Abnahme S“

P

— K, also größer als die jährlichen Zinsen ist, und wird

(l -f ^ Y

V ¹ 100/

K 100

(i + V V 100)

wird. Man kann auch die Zahl der Jahre, nach welchen dieser Fall eintritt, berechnen, und zwar :

log S -

100 /

i,og 1 + ifö)

Geometrie.

Umfang

Fläche

Dreiecke.

Seiten a, b und c; Höhe h; Basiswinkel a.

Beliebiges Dreieck .

a b - \- c

ah

Gleichseitiges Dreieck .    .    .    .

Gleichschenkliges Dreieck. Winkel an der Basis a; gleiche Seiten b und c........

3a = 3b = 3c

- = y s(s — a) (s — b) (s — c) 0-433 a²

a b sin a

oder

a²

— lang a 4

Vierecke.

Rechteck. Seiten a und b .

2 (a -f- b) 2 (a -}- b)

Parallelogramm. Seiten a und b\

Winkel a; Basis a; Höhe h

Trapez. Parallele Seiten av und a₂',

Höhe h........

Beliebiges Viereck wird in zwei Dreiecke zerlegt.

a b sin a

ai I a2

. Kreis.

Halbmesser r, Durchmesser d\ beim Ringe Halbmesser R und r, Durchmesser D

und d, die Breite b.

Winkel am Zentrum bei Ab- und Ausschnitten a.

Durchmesser, resp. Halbmesser

Umfang = U

Fläche = F

d" 71

Kreis . .

2 rTZ: dTZ

-T

r² TZ; -=

4

0-7854 d²

Ringfläche. . .

2 TT

2Rtz; D 7t

(R- — r²) tz = (2r b) tz . b D² — ^²

360b

1806

Cf. TZ

Bogenlänge = b

Kreisausschnitt

CI. TZ d

a. tz r

0-008727 a

360

180

— TZri = 360

0*008727 ar®

arc

Kreisabschnitt.

180

— sm a

360

180

r²

Ringstück . . .

(0"017463 a — si« a) — 2

(tf ² — r²) 0-008727 a (R² — r²)

atc

360

Bogenhöhe gleich h, halbe Sehne gleich a, so hat man h = a fang —;

, „    a

und 2a = 2r sin —.

sin —

Ellipse.

Große Halbachse a, kleine Halbachse b.

Umfang: U =■ tz (a -\- b) m.

Flächeninhalt: F = ab tz.

Setzt man a -j- b = d, so kann man die Kreistabellen für die Ellipse gebrauchen. Für m hat man die Werte aus folgender Aufstellung zu entnehmen: a — b a —j— b

m = 1-0000    1-0025    1*0100 1*0226    1*0404    1*0635    1*0922    1 1267

a — b a b

m == 1 1677    1*2155    T2732

0*1

0-2

0-3

0*4

0-5

0*6

0*7

0-8

0-9

Regelmäßige Polygone.

Es wird bezeichnet mit:

w die Anzahl der Seiten des Polygons, r der Halbmesser des umschriebenen Kreises, s die Länge einer Polygonseite,

h Höhe eines Dreieckes, welches aus zwei Halbmessern und einer

dann ist

Seite gebildet wird,

a der Winkel am Zentrum in einem dieser Dreiecke, U der Umfang des Polygons,

360

a =-; s

= 2r s/w —: h = 2

n sh

— n r² sin —

w r² s/w 7

1*

. cos — =

; U = ws.

Tabelle zur Berechnung der Polygone.

CO -Ti IC ts« GO Ci

C H CI CC ^ ^ ^ H H H H H tH H

1 • 2990 r2 2-0000 „ 2-3776 „ 2-5981 „ 2-7364,, 2-8284 „ 2-8925 „ 2-9389 „

2- 9735 „

3- 0000 „ 3-0217 „ 3-0372 „ 3-0505 „ 3-0615 „

0-5774i-0-7071 „ 0-8507 „ l-0000„ 1-1524 „ 1-3066,, 1•4619 „ 1•6180 „

1- 7747,, 1•9319 „

2- 0893 „ 2-2470 „ 2-4049 „ 2-5629 „

1-73205r 1-41421 „ 1-17'57„ l-00000 „ 0-86777r 0-76537 „ 0-68404 „ 0-61803 „ 0-56347 „ 0-51764 „ 0-47863 „ 0-44504 „ 0-41582 „ 0-39018 „

0-4330^

1-0000,,

1- 7205 „

2- 5981 „

3- 6339 „

4- 8284,, 6-1818 „ 7-6942 „ 9-3656 „

11-1962 „ 13-1858 „ 15-3345 „ 17-6424 „ 20-1094 „

5-19615r 5-65684 „

5- 87785 „

6- 00000 „ 6-07439 „ 6-12296 „ 6-15636 „ 6-18030 „ 6-19817 „ 6-21168 „ 6-22219 „ 6-23056 „ 6-23730 „ 6-24288 „

Ebene Trigonometrie.

Positiver oder negativer Wert des Sinus und Cosinus, der Tangenten und Cotangenten in verschiedenen Quadranten.

Sinus Cosinus Tangente Cotangente

Im 1. Quadranten von „ 2. v

v 4-

I I++

0 bis 90° 90 „ 180°

„ 180 „ 270°

„ 270 „ 360°

Werte von Sinus, Cosinus

s/w (90 -j- a) = cos a s/w (90 — a) — cos a cos (90 -J- a) = — s/w a cos (90 — a) = s/w a tang (90 -f- a) = — cotg a tang (90 — a) = cotg a cotg (90 a) = — tang a

in verschiedenen Quadranten.

cotg (90 — a) = tang a s/w (180 — 7) = sin a sin (180 -J- a) = — sin a cos (180 — a) = — cos 7 cos (180 -f- a) = — cos a s/w (360 — a) = — s/w a s/w (360 4 a) = s/w a

Funktionen.

4E = AB ACE = 90 — a =

cos (360 — a) = cos a cos (360 -f- a) = cos a /c/wg (180 — a) = — tang a /awg (180 -|- a) = tang a co/g⁻ (180 — a) = — co/g a co/g    (180    -J-    a)    =    cotg a

cos (270 -J- a) == s/w a tang (270 — a) = co/g⁻ a tang (270 -J- a) = — co/g a co/g (270 — a) = tang a co/g⁻ (270 -}- a) = — tang a tang (360 — a) = /awg a /awg (360 -f- a) = tang a cotg (360 — a) = — co/g a co/g⁻ (360 -f- a) = co/g a

= 1 (Figur 327), Winkel BAE = a, Winkel 4EZ) = ß ; BD parallel zu C/I und lotrecht auf 4E.

/3

DD

AB

QiÖÜ.

SD = s/w a = cos AD — cos a = sin GE— tang a = co/g⁻ ß GH — cotg a = /c;wg ß .4 E = A B = beliebig:

AD

= s/w a; —— = cos a ; 4 5

BD

AD

= tang Cf.;

4E>

’ SD

= co/g a.

Grundgesetze.

Fig. 327.

s/«³ a -j- cos² a = 1

tang a =

s/w a

cos a

tang a . co/i;' a = 1

cotg a =

cos a

sin a

sec a =

cos a

1 -J- /awg² a = scc² a

coscc a —

s/w a

1 -f- co/g⁻² a = coscc² a

Abhängigkeit der Winkelfunktionen voneinander.

tang a

V⁷ 1 | tangA a V 1 -J- co/g² a co/g a

V⁷ 1 —|— co/g² a

sin a = v 1 — cos² a =

cos a

— V⁷ 1 — s/w² a =

V⁷ 1 -J- tang² a

/awg a =

s/w a

V⁷1 — cos² a

co/g' a =

co/g⁻ a k⁷ 1 — s/w² a V⁷ 1 — s/w² a

cos a

cos a

/owg a

s/w a

V⁷ 1 — cos² a

s/w a. = 2 s/w — cos —

s/w 2a = 2 s/w a cos a s/w 3a == 3 s/w a — 4 s/w³ a

cos a

= cos²--sin² — — 1 — 2 sin² — = 2 cos² —

cos 2a = cos² a — sin² a = 2 cos" a — 1 = 1 — 2 sf«³ a cos 3a = 4 cos³ a — 3 cos a sm a

— = -j--=

2    1 -J- cos a

2 tang a — tang² a s/w a

1 — cos a

s/'t! a

fang 2a = — a

co'⁴' T ⁼

co/,g 2 a =

1 — cos a co^g² a — 1

st« a

2 cotg a

Trigonometrische Berechnungen. Auflösung rechtwinkliger Dreiecke.

Fig. 328.

Seiten a, 6, c, Winkel .4, 5, C. Flächeninhalt F.

Gegeben

Zu suchen

a und b

tang A — —

c = V⁷ fl² -j- b²

tang B = —

sin A

cos A

B = 90° — A

ab

vC

fl und c

sin A = —

b = V c² — a²

cos B = —

5 = 90° — 4

ß c . cos 4

Fig. 328.

a und A

F = 90° — A

sin A

b = ß . cotg A

ß²

a² . cotg A

2 tang A

b und 4

a = b . tang A

F= -

b² . tang A

cos A

c und A

a = c . sin A b = c . cos A

F=-

c² . cos A sin A

sin 2 A

Auflösung schiefwinkeligep Dreiecke. Fig. 329.

Gegeben

Zu suchen

Formeln

ß, b und c

b* \- c¹ — ß¹

, wird s =

ß -f- b -j-- c

gesetzt, so ist

cos — =

s (s - ß)

(s — b) (s — c)

2 /---■■■ -------

sin A — — V s (s — ß) (s — b) (s —c) o c

F = V s (s — ß) (s — 6) (s — c)

ß, & und A

sin B =

b . sin A

C = 180 — (A -J- B) a . sin C

sin A a b . sin C

= b . cos A -J- V ß¹ — b¹ . sin¹ A

h S— b .cos A+ l/ß¹ — b¹ s/w¹ 4 2

Ist a b, so gilt in den Gleichungen für c und F das -j- Zeichen, weil der Winkel B dann kleiner ist als 90°. Ist dagegen b > a, so gibt es zwei Dreiecke.

a, A und B

a . sin B

Ci

sin A

C = 180 — (A -1- B)

a. sin C a . sin (A -f- B)

sin A ab .sin C

sin A

ß¹. sin B sin C

a, b und C

tang A = A + B

a . sin C

b — a . cos C

= 90--; tang

2 2

Es ist dann:

A + B A — B

' 2

Fig. 329.

a — b a -J- b

T C°tg —

und B =

Ci

c — \J a¹ -f- b'¹ — 2ab . cos C = (ß -f- b) sin cp = cp ist bestimmt durch:

² \f ~öb

cos cp

COS cp =

cos —

oder tang cp =

■ ab. sin

a, B und C

<>

ß . sin B

a . sin B

sin A a . sin C

sin (B -j- C) ß . s/w C

sin (B -J- C)

sin A

A = 180 — (B -|- C) ßc . s/w 5

Grad

Min.

SSco

Min.

Tabellen

der trigonometrischen Linien.

Sinus

Cosinus

Tangente

Cotangente

Min.

Grad

0-0000 0-0015 0-0029 0-0044 0-0058 0-0073 0-0087 0-0102 0-0116 0 0131 0-0145 0-0160 0 0175 0-0189 0-0204 0-0218 0-0233 0-0247 0-0262 0-0276 0 0291 0-0305 0-0320 0-0334 0-0349 0-0364 0-0378 0-0393 0-0407 0-0422 0-0436 0-0451 0-0465 0-0480 0-0494 0-0509 0 0523 0-0538 0-0552 0-0567 0-0581 0-0596 0-0610 0-0625 0-0640 0-0654 0-0669 0-0683 0-0698 0-0712 0-0727 0-0741 Cosinus

1-00000 0-99999 0-99999 0-99999 0-99998 0-99997 0-99996 0-99995 0-99993 0-99991 0 99989 0-99987 0-99985 0-99982 0-99979 0-99976 0-99973 0-99969 0-99966 0-99962 0-99958 0-99953 0-99949 0-99944 0-99939 0-99934 0-99929 0-99923 0-99917 0-99911 0-99905 0-99898 0-9989 0-9988 0-9988 0-9987 0-9986 0-9986 0-9985 0-9984 0-9983 0-9982 0-9981 0-9980 0-9980 0-9979 0-9978 0-9977 0-9976 0-9975 0-9974 0-9973 Sinus

0-0000 0-0015 0-0029 0-0044 0-0058 0-0073 0-0087 0-0102 0-0116 0-0131 0 0145 0-0160 0•0175 0-0189 0-0204 0 0218 0-0233 0-0247 0-0262 0-0276 0-0291 0-0306 0-0320 0-0335 0-0349 0-0364 0-0378 0-0393 0-0407 0 0422 0-0437 0*0451 0-0436 0-0480 0-0495 0-0510 0-0524 0-0539 0 0553 0-0568 0-0582 0-0597 0-0611 0-0826 0-0641 0-0655 0-0670 0-0685 0-0699 0-0714 0-0729 0-0743 Cotangente

CO

687-5489 343 7737 2291817 171-8854 137-5075 114-5887 98-2179 85 9398 73-3900 68-7501 62 4992 57-2900 52-8821 49-1039 45-8294 42-9641 40-4358 38-1885 36-1776 34-3678 32-7303 31-2416 29-8823 “ 28 0303 27-4899 26-4316 25-4517 24-5418 23-6945 22-9038 22-1640 21-4704 20-8188 20-2056 19-6273 19-0811 18-5645 18-0750 17-6108 17-1693 16-7496 16 3499 15-9987 15-6048 15-2571 14-9244 14-6059 14-3007 14-0079 13-7267 13-4566

0    90

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

89

88

87

86

Grad

Min.

Sinus

Cosinus

Tangente

Cotangente

Min.

0-0756 0-0770 0-0785 0-0799 0-0814 0-0828 0-0843 0-0857 0-0872 0-0886 0-0901 0-0915 0-0930 0-0944 0-0958 0-0973 0-0987 0-1002 0-1016 0-1031 0-1045 0-1060 0-1074 0-1089 0-1103 0-1118 0-1132 0-1146 0-1161 0-1175 0-1190 0-1204 0-1219 0-1233 0-1248 0-1262 0-1276 0-1291 0-1305 0-1320 0-1334 0-1349 0-1363 0-1377 0-1392 0 1406 0 1421 0 1435 0 1449 0-1464 0-1478 0-1492 0-1507 0-1521 0 1536 0 1550

0-9971

0-9970

0-9969

0-9968

0-9967

0-9966

0-9964

0-9963

0-9962

0-9961

0-9959

0-9958

0-9957

0-9955

0-9954

0-9953

0-9951

0-9950

0-9948

0-9947

0-9945

0-9944

0-9942

0-9941

0-9939

0-9937

0-9936

0-9934

0-9932

0-9931

0-9929

0-9927

0-9925

0-9924

0-9922

0-9920

0-9919

0-9916

0-9914

0-9913

0-9911

0-9909

0-9907

0-9905

0-9903

0-9901

0-9899

0-9897

0-9894

0-9892

0-9890

0-9888

0-9886

0-9884

0-9881

0-9879

0-0758 0-0772 0-0787 0-0802 0-0816 0-0831 0-0846 0-0860 0-0875 0-0890 0 0904 0-0919 0-0934 0-0948 0-0963 0-0978 0-0992 0 1007 0-1022 0-1036

13-1969 12-9469 12 7062 12-4742 12-2505 120346 11-8262 11-6248 11-4301 11-2417 11-0594 10-8829 10-7119 10-5462 10-3854 10-2294 10-0780 9-9310 9-7882 9-6493

40

35

86

30

25

20

15

10

55

85

50

45

40

35

30

25

20

15

10

CJ

ssasggsgsssöss    I

ssssssssssssasasssssssss    g>

©©<©©©©©©öÖ®ö !©©©©©©©©©>©©© !©©©©©©©©©©©© ~

9 5144 9-3807 9-2553 9-1309 9-0098 8-8919 8-7709 8 6648 8-5555 8-4490 8-3450 8-2434 8 1443 8-0476 7-9530 7-8608 7-7704 7-6821 7-5958 7-5113 7-4287 7-3479 7-2687 7-1912

TTTöT

7-0410

6-9682

6-8969

6-8269

6-7584

6-6912

6-6252

6-5606

6-4971

6-4348

6-3737

55

84

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

83

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

82

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Min.

Sinus

Cosinus

Tangente

Cotangente

Min.

Grad

SO-

10

11

12

13

30

35

0 1564 0-1579 0 1593 0 1607 0-1622 0 1636 0-1650 0 1665 0 1679 0-1694 0-1708 0 1722 0-1736 0-1751 0-1765 0-1779 0 1794 0-1808 0-1822 0-1837 0 1851 0-1865 0-1880 0-1894 0-1908 0-1922 0-1937 0-1951 0-1965 0-1979 0-1994 0-2008 0-2022 0-2036 0-2051 0-2065 0-2079 0-2093 0-2108 0-2122 0 2136 0-2150 0-2164 0-2179 0-2193 0-2207 0-2221 0-2235 0-225er 0-2284 0-2278 0-2292 0-2306 0-2320 0-2334 0-2349

0-9877 0-9875 0-9872 0-9870 0-9868 0 9865 0-9863 0-9860 0-9858 0-9856 0-9853 0-9851 0-9849 0-9846 0-9843 0-9840 0-9838 0-9835 0-9833 0-9830 0-9827 0-9825 0-9822 0-9819

0-9816 0-9813 0-9811 0-9808 0-9805 0-9802 0-9799 0-9796 0-9793 0-9790 0-9787 0-9784 0-9781 0 9778 0-9775 0-9772 0-9769 0-9766 0-9763 0 9760 0-9757 0-9753 0-9750 0-9747 0-9744 0-9740 0-9737 0 9734 0-9730 0-9727 0-9724 0-9720 Sinus

0-1584 0 1599 0-1614 0-1629 0-1644 0 1658 0-1673 0-1688 0-1703 0 1718 0-1733 0.1748 0-1763 0-1778 0 1793 0 1808 0-1823 0-1838 0-1853 0-1888 0-1884 0-1899 0-1914 0-1929 0-1944 0-1959 0-1974 0-1989 0-2004 0-2019 0-2035 0-2050 0-2065 0-2080 0-2095 0-2110 0-2126 0-2141 0-2156 0 2171 0-2186 0 2202 0 2217 0-2232 0-2247 0-2263 0-2278 0-2293 0-2309 0-2324 0-2339 0-2355 0-2370 0-2385 0 2401 0-2416

6-3138

6-2549

6-1970

6-1402

6-0844

6-0296

5-9758

5-9228

5-8708

5*8197

5-7694

5-7199

5-6713

5-6234

5-5764

5-5301

5-4845

5-4397

5-3955

5-3521

5-3093

5-2672

5-2257

5-1848

5-1446 5-1049 5-0658 5-0273 4-9894 4-9520 4 9152 4-8788 4-8430 4-8077 4-7729 4-7385 4-7046 4-6712 4-6382 4-6057 4-5736 4 5420 4-5107 4-4799 4-4494 4-4194 4-3897 4-3604 "4-3315 4-3029 4 2747 4-2468 4 2193 4 1922 4-1653 4-1388

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

81

80

79

78

77

Grad

Min.

Sinus

Cosinus

Tangente

Cotangente

Min.

13

14

15

16

17

© IO

18

© lO

I SS

0-2363

0-2377

0-2391

0-2419

0-2488

0-2433

0-2447

0-2462

0-2476

0-2490

0-2504

0-2518

0-2532

0-2546

0-2560

0-2574

0-2588

0-2602

0-2616

0-2630

0-2644

0-2658

0-2672

0-2686

0-2700

0-2714

0-2728

0-2742

0-2756

0-2770

0-2784

0-2798

0-2812

0-2828

0-2840

0-2854

0-2868

0-2882

0-2896

0-2910

0-2924

0-2938

0-2952

0-2985

0-2979

0-2993

0-3007

0-3021

0-3035

0-3049

0-3062

0-3076

0-3090

0-3104

0-3118

0-3132

0-9717

0-9713

0-9710

0-9706

0-9703

0-9699

0-9696

0-9892

0-9689

0-9685

0-9681

0-9678

0-9674

0-9670

0-9667

0-9863

0-9859'

0-9655

0-9652

0-9648

0-9644

0-9640

0-9636

0-9632

0-9628

0-9625

0-9621

0-9317

0-9613

0-9609

0-9605

0-9601

0-9596

0-9592

0-9588

0-9584

0-9580

0-9576

0-9572

0-9587

0-9563

0-9559

9-9555

0-9550

0-9546

0-9542

0-9537

0-9533

0-9528

0-9524

0-9520

0-9515

0-9511

0-9506

0-9502

0-9497

0-2432 0-2447 0-2462 0-2478 0-2493 0-2509 0-2524 0-2540 0-2555 0-2571 0-2586 0-2602 0-2617 0-2633 0-2648 0-2664 0-2679 0-2695 0-2711 0-2726 0-2742 0-2758 0 2773 0-2789 0-2805 0-2820 0-2836 0-2852 0-2867 0-2883 0-2899 0-2915 0-2931 0-2946 0-2962 0-2978 0-2994 0-3010 0-3026 0-3041 0*3057 0-3073 0-3089 0-3105 0-3121 0-3137 0-3153 0-3169 0-3185 0-3201 0-3217 0-3233 0-3249 0-3265 0-3281 0-3298

4-1126

4-0867

4-0611

4-0358

4tÖIÖ8

3-9861

3-9617

3-9375

3-9136

3-8900

3-8667

3-8436

3-8208

3-7983

3-7760

3-7539

3-7321 3-7105 3-6891 3-6680 3-6470 3-6264 3-6059 3-5856 3-5656 3-5457 3-5261 3-5067 3-4874 3-4684 3-4495 3-4308 3-4124 3-3941 3-3759 3-3580 3 3402 3-3226 3-3052 3-2879

3-2539 3-2371 3-2205 3-2041 3-1878 3-1716 3-1556 3-1397 3-1240 3-1084 3-0930 3 0777 3-0625 3-0475 3-0326 Tangente

SK8888&e:g8!o O.SS8

©;

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

—V

Ql

74

0 j 72

55

50

45

Min.

Sinus

Cosinus

Tangente

Cotangente

Min. Grad

18 I 20

25

30

35

40

i 45

50

55

0-3145

0-3159

0-3173

0-3187

0-3201

0-3214

0-3228

0-3242

0-9492

0-9488

0-9483

0-9479

0-9474

0-9469

0-9465

0-9460

0-3314

0-3330

0-3346

0-3362

0-3378

0-3395

0-3411

0-3427

3-0178

3-0032

2-9887

2-9743

2-9600

2-9459

2-9319

2-9180

40

35

72

30

25

20

15

10

S th or-cc co io o

oi

0 3256 0-3269 0-3283 0-3297 0-3311 0-3324 0-3338 0-3352 0-3365 0-3379 0-3393 0-3407 0-3420 0-3434 0.3448 0-3461 0-3475 0-3488 0-3502 0-3516 0-3529 0-3543 0-3557 0-3570 0-3584 0-3597 0-3611 0-3624 0-3638 0-3651 0-3665 0-3679 0-3692 0-3706 0-3719 0-3733

0-9455 0-9450 0-9446 0-9441 0-9436 0-9431 0-9426 0-9422 0-9417 0-9412 0-9407 0-9402 0-9397 0-9392 0-9387 0-9382 0-9377 0-9372 0-9367 0-9362 0-9356 0-9351 0-9346 0-9341 1F9336 0-9331 0-9325 0-9320 0 9315 0 9310 0-9304 0-9299 0-9293 0-9288 0 9283 0-9277

22

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0-3746 0-3760 0-3773 0-3786 0-3800 0-3813 0-3827 0-3840 0-3854 0-3867 0 3881 0-3894 Cosinus

0-9272 0-9266 0-9261 0-9255 0-9250 0-9244 0 9239 0-9233 0-9228 0-9222 0-9216 0-9211

0-3443 0-3463 0-3479 0-3495 0-3512 0-3528 0-3544 0-3561 0-3577 0-3594 0-3610 0-3627 0-3640 0-3656 0-3673 0-3689 0-3706 0-3722 0-3739 0-3755 0-3772 0-3789 0-3805 0-3822 0-3839 0-3855 0-3872 0-3889 0-3906 0-3922 0-3939 0-3956 0-3973 0-3990 0-4006 0-4023 0-4040 0-4057 0-4074 0 4091 0-4108 0-4125 0-4142 0-4159 0-4176 0-4193 0-4210 0-4228

2-9042

2-8905

2-8770

2-8636

2-8502

2-8370

2-8239

2-8109

2-7980

2-7852

2-7725

2-7600

2-7475

2-7351

2-7228

2-7106

2-6985

2-6865

2-6746

2-6628

2-6511

2-6395

2-6280

2-6165

2-6051 2-5938 2-5826 2-5715 2-5605 2-5386 2-5386 2-5279 2 5172 2-5065 2-4960 2-4855 2-4751 2-4648 2-4545 2-4443 2-4342 2-4242 2 4142 2-4043 2-3945 2-3847 2-3750 2-3654

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

71

70

69

68

Grad

Min.

Sinus

Cosinus

Tangente

Cotangente

Min.

23

24

0-3907 0-3921 0-3934 0-3947 0-3961 0-3974 0-3987 0 4001 0-4014 0-4027 0-4041 0-4054 0-4067 0-4081 0-4094 0-4107 0-4120 0-4134 0-4147 0-4160 0-4173 0-4187 0-4200 0-4213

25

OiOCnOÜ'OOiOO'O

26

Ca ©

OiOOiOOiOO^OOiO H rH (M cq CO CC    lO O

27

Ca ©

30

35

0-4226

0-4239

0-4253

0-4266

0-4279

0-4292

0-4305

0-4318

0-4331

0-4344

0-4358

0-4371

0-4384

0-4397

0-4410

0-4423

0-4436

0-4449

0-4462

0-4475

0-4488

0-4501

0-4514

0-4527

0-4540

0-4553

0-4566

0-4579

0-4592

0-4605

0-4617

0-4630

0-9205 0-9199 0-9194 0-9188 0-9182 0-9176 0-9171 0-9165 0-9159 0-9153 0-9147 0-9141 0-9135 0-9130 0-9124 0-9118 0-9112 0-9106 0-9100 0-9094 0-9088 0-9081 0-9075 0-9069 0•9063 0-9057 0-9051 0-9045 0-9038 0-9032 0-9026 0-9020 0-9013 0-9007 0-9001 0-8994 0-8988 0-8982 0-8975 0-8989 0-8962 0-8958 0-8949 0-8943 0-8936 0-8930 0-8923 0-8917 0-8910 0-8903 0-8897 0-8890 0-8884 0-8877 0-8870 0-8863

0-4245 0-4262 0-4279 0-4298 0-4314 0-4331 0-4348 0-4365 0-4383 0-4400 0-4417 0-4435 0-4453 0-4470 0-4487 0-4505 0-4522 0-4540 0-4557 0-4575 0-4592 0-4610 0-4628 0-4645 0-4663 0-4681 0-4699 0-4716 0-4734 0-4752 0-4770 0-4788 0-4806 0-4823 0-4841 0-4859 0-4877 0-4895 0-4913 0 4931 0-4950 0-4968 0-4986 0-5004 0-5022 0-5040 0-5059 0-5077 0-5095 0-5114 0-5132 0-5150 0-5169 0-5187 0-5206 0-5224

2-3559 2-3464 2-3369 2-3276 2-3183 2-3090 2-2998 2-2907 2-2817 2-2727 2-2637 2-2549 2-2460 2-2373 2-2286 2-2199 2-2113 2-2028 2-1943 2-1859 21775 2-1692 2-1609 2 1527

2 1445 2-1364 2 1283 2-1203 2 1123 2-1044 2-0965 2-0887 2-0809 2-0732 2-0655 2-0579

2-0503 2-0428 2-0353 2-0278 2-0204 2 0130 2 0057 1-9984 1-9912 1-9840 1-9768 1-9697 1-9626 1-9556 1-9486 1-9416 1-9347 1-9278 1-9210 1-9142

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

67

65

6-1

63

Min.

Sinus

Cosinus

Tangente

Cotangente

Min. Grad

27

40

45

50

55

0-4643

0-4656

0-4669

0-4682

0-8857

0-8850

0-8843

0-8836

0-5243

0-5261

0-5280

0-5298

1-9074

1-9007

1-8940

1-8873

PH«) Ol © Ol ©

X

Ol

0-

© 1-0

OiOOiOÜiOOiOO»©

32

Ol O Ol c

0-4708 0-4720 0-4733 0-4746 0-4759 0-4772 0-4784 0-4797 0-4810 0 4823 0-4835 0-4848 0-4861 0-4874 0-4886 0-4899 0-4912 0-4924 0-4937 0-4950 0-4942 0-4975 0-4987 0-5000 0-5013 0-5025 0-5038 0-5050 0-5063 0-5075 0-5088 0-5100 0-5113 0-5125 0-5138 0-5150 0-5163 0-5175 0-5188 0-5200 0-5213 0-5225 0*5237 0-5250 0 5262 0-5275 0-5287 0-5299 0-5312 0-5324 0-5336

0-8829 0-8823 0 8816 0-8809 0-8802 0-8795 0-8788 0-8781 0-8774 0-8767 0-8760 0-8753 0-8746 0-8739 0-8732 0-8725 0-8718 0-8711 0-8704 0-8696 0-8689 0-8682 0-8675 0-8668 0-8660 0-8653 0-8646 0 8638 0-8631 0-8624 0-8616 0-8609 0-8601 0-8594 0-8587 0-8579 0-8572 0-8564 0-8557 0-8549 0-8542 0-8534 0-8526 0-8519 0-8511 0-8504 0-8496 0-8488 ~ÖT8480 0-8473 0-8465 0-8457

0-5317 0-5336 0 5354 0-5373 0-5392 0-5411 0-5430 0-5448 0-5467 0 5486 0-5505 0-5524 0-5543 0-5562 0-5581 0-5600 0-5619 0-5839 0-5658 0-5677 0-5696 0-5715 0-5735 0 5754 0-5774 0-5793 0-5812 0-5832 0-5851 0-5871 0-5890 0-5910 0-5930 0-5949 0-5969 0-5989

1-8807

1-8741

1-8676

1-8611

1-8546

1-8482

1-8418

1-8354

1-8290

1-8228

1-8165

1-8103

1-8040

1-7979

1-7917

1-7856

1-7796

1-7735

1-7675

1-7615

1-7556

1-7500

1-7437

1-7379

1-7321

1-7262

1-7205

1-7147

1-7090

1-7033

1-6977

1-6920

1-6864

1-6808

1-6753

1-6698

55

62

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

61

60

0-6009 0-6028 0-6048 0-6068 0-6088 0-6108 0-6128 0-6148 0-6168 0-6188 0*6208 0-6228 0*6249 0•6269 0-6289 0-6310 Cotangente

1-6643

1-6588

1-6534

1-6479

1-6426

1-6372

1-6319

1-6265

1-6212

1-6160

1-6107

1-6055

1-6003

1*5952

1*5900

1-5849

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

59

58

Grad

Min.

Sinus

Cosinus

Tangente

Cotangente

Min.

52

© in

0-5348 0-5361 0-5373 0-5385 0-5398 0-5410 0-5422 0-5434 0-5446 0-5459 0-5471 0-5483 0 5495 0-5507 0-5519 0-5531 0-5544 0-5556 0-5568 0-5580 0-5592 0-5604 0-5616 0-5628 0-5640 0-5652 0-5664 0-5676 0-5688 0-5700 0-5712 0-5724

0-8450 0-8442 0-8434 0-8426 0-8418 0-8410 0-8403 0 8395

0-6330

0-6350

0-6371

0-6391

0-6412

0-6432

0-6453

0-6473

1-5798

1-5747

1-5697

1-5647

1-5597

1-5547

1-5497

1-5448

40

35

58

30

25

20

15

10

o

IC

36

0-5736

0-5748

0-5760

0-5771

0*5783

0-5795

0-5807

0-5819

0-5831

0-5843

0-5854

0-5866

0-5878

0-5890

0-5901

0-5913

0-5925

0-5937

0-5948

0-5960

0-5972

0-5983

0-5995

0-6007

0-8387 0-8379 0-8371 0-8363 0-8355 0-8347 0-8339 0-8331 0-8323 0-8315 0-8307 0 8299 O-8290 0-8282 0-8274 0-8266 0-8258 0-8249 0-8241 0-8233 0-8225 0-8216 0-8208 0-8200 0-8192 0-8183 0-8175 0-8166 0-8158 0-8150 0-8141 0-8133 0-8124 0-8116 0-8107 0-8099 0-8090“ 0-8082 0-8073 0-8064 0-8056 0-8047 0-8039 0-8030 0-8021 0-8013 0-8004 0-7995

0-6494 0-6515 0-6536 0-6556 0-6577 0-6598 0-6619 0-6640 0-6661 0-6682 0-6703 0-6724 0-6745 0-6766 0-6787 0-6809 0 6830 0-6851 0-6873 0-6894 0-6916 0-6937 0-6959 0-6980 0-7002 0-7024 0-7046 0-7067 0-7089 0-7111 0-7133 0-7155 07177 0-7199 0-7221 0-7243 0-7265 0-7288 0•7310 0-7332 0 7355 0-7377 0-7400 0-7422 0-7445 0-7467 0-7490 0-7513 Cotangente

1-5399 1-5350 1-5301 1-5253 1-5204 1-5156 1-5108 1-5061 1-5013 1-4966 1-4919 1-4872

1-4826

1-4779

1-4733

1-4687

1-4641

1-4596

1-4550

1-4505

1-4460

1-4415

1-4370

1-4326

1-4281

1-4237

1-4193

1-4150

1-4106

1-4063

1-4019

1-3976

1-3934

1-3891

1-3848

1-3806

1-3764

1-3722

1-3680

1-3638

1-3597

1-3555

1-3514

1-3473

1-3432

1-3392

1-3351

1-3311

55

57

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

! 56

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

54

Min.

Sinus

Cosinus

Tangente

Cotangente

Min.

Grad

SBi

Ol ©

© >o

© © © © © © © © © © © © © © O© © © © © © © © ©| © O© © © © © © © © © ©

0-7986 0-7978 0-7969 0 7960 0 7951 0-7942 0-7934 0-7925 0-7916 0-7907 0-7898 0-7889 0 7880 0-7871 0-7862 0 7853 0-7844 0-7835 0-7826 0-7817 0-7808 0 7799 0-7790 0-7781 0-7771 0-7762 0-7753 0-7744 0-7735 0-7725 0-7716 0-7707 0-7698 0 7688 0-7679 0-7670 0-7660 0-7651 0-7642 0 7632 0-7623 0-7614 0-7604 0-7595 0-7585 0-7576 0-7566 0-7557

0-7536 0-7558 0 7581 0-7604 0-7627 0-7650 0-7673 0-7696 0-7720 0-7743 0-7766 0-7789 0-7813 0-7836 0-7860 0-7883 0-7907 0-7931 0-7954 0-7978 0-8002 0-8026 0-8050 0-8074 0-8098 0-8122 0-8146 0-8170 0-8195 0-8219 0-8243 0-8268 0-8292 0 8317 0-8342 0-8366 0-8391 0 8416 0-8441 0 8466 0-8491 0-8516 0-8541 0-8566 0-8591 0 8617 0-8642 0-8667

10

15

20

25

30

35

0-6561 0-6572 0-6583 0-6593 0-6604 0-6615 0-6626 0 6637 Cosinus

0-7547 0 7538 0-7528 0-7518 0-7509 0-7499 0-7490 0-7480 Sinus

0 8693 0-8718 0-8744 0-8770 0-8796 0-8821 0-8847 0-8873

1-3270 1-3230 1-3190 1-3151 1-3111 1-3072 1-3032 1-2993 1-2954 1-2915 1-2876 1-2838 1-2799 1-2761 1-2723 1-2685 1-2647 1-2609 1-2572 1-2534 1-2497 1-2460 1-2423 1-2386 1-2349 1-2312 1-2276 1-2239 1-2203 1-2167 1-2131 1-2095 1-2059 1-2024 1-1988 11953 TÖ9I6 1-1882 11847 11812 1-1778 1•1743 11709 11674 1-1640 1-1606 1-1572 1-1538 1 1504" 1•1470 11436 1-1403 1-1369 11336 11303 1-1270

55

53

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

52

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55 •

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

51

50

49

Grad

Min.

Sinus

Cosinus

Tangente

Cotangente

Min. Grad

41

40

45

50

55

0-6648

0-6659

0-6670

0-6680

0-7470

0-7461

0-7451

0-7441

0-8899

0-8925

0-8952

0-8978

11237

11204

11171

11139

20

15

49

10

OiOOiOOiflOiflOifl

0-6691

0-6702

0-6713

0-6724

0-6734

0-6745

0-6756

0-6767

0-6777

0-6788

0-6799

0-6809

0-6820

0-6831

0-6841

0-6852

0-6862

0-6873

0-6884

0-6894

0-6905

0-6915

0-6926

0-6936

0-6946

0-6957

0-6967

0-6978

0-6988

0-6999

0-7009

0-7019

0-7030

0-7040

0-7050

0-7031

0-7431 0 7422 0-7412 0-7402 0-7392 0-7383 0-7373 0-7363 0-7353 0-7343 0*7333 0-7323 0-7314“ 0-7309 0-7294 0-7284 0-7274 0-7264 0-7254 0-7244 0-7234 0-7224 0-7214 0-7204 0-7193 0-7183 0-7173 0-7163 0-7153 0-7143 0-7133 0-7122 0-7112 0-7102 0-7092 0-7081

0-9004 0-9030 0-9057 0-9083 0-9110 0-9137 0-9163 0-9190 0 9217 0-9244 0-9271 0-9298 0-9325 0-9352 0-9380 0-9407 0-9435 0-9462 0-9490 0-9517 0-9545 0-9573 0-9601 0-9629 0-9657 0-9885 0-9713 0-9742 0-9770 0-9798 0-9827 0-9856 0-9884 0-9913 0-9942 0-9971

11106 1-1074 11041 1-1009 1-0977 1-0945 10913 1-0881 1-0850 1-0818 1-0786 1-0755 1-0724 1-0692 1 0661 1-0630 1-0599 1 0569 1-0538 1-0507 1-0477 1-0446 1-0416 1-0385 1-0355 1-0325 1-0295 1-0265 1-0235 1-0206 1-0176 1-0147 10117 1-0088 1-0058 1-0029

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

48

47

46

45

0-7071

0-7071

1-0000

Grad

Min.

Cosinus

Sinus

Cotangente

1-0000

Tangente

Min.

45

Grad

¹

sin A

Stereometrie.

Berechnung der Körperinhalte.

Oberfläche 0

Kubikinhalt J

Zylinder. Durchmesser d, Höhe h.

d TZ h

d² TZ h

Prisma. Grundfläche F, Höhe h. Umfang der Grundfläche U.

Uh

Fh

Gerades Parallelepipe d. a und h die Seiten der Grundfläche, h die Höhe.

2 h (a -j- b)

ab h

Schiefabgeschnittenes dreiseitiges Prisma. hx, und A₃ die drei Kanten, F die normale Grundfläche oder ein normaler Schnitt.

F (hL h₂ j- h₃)

Schief ab ge sch n i ttener , gerader Zylinder. hx und die längste und kürzeste Linie im Mantel, lotrecht zur Grundfläche, F Grundfläche, d Durchmesser.

d (hx —j— J12)

p hi ^2_

2 ~ d" TZ hx —h%

Rohr oder hohler Zylinder. R und r die Halbmesser, h die Höhe.

2 R tz h äußere 2 r TZ h innere

(K² — r²) tz h

Pyramide. Grundfläche F, Höhe h.

Fh

Abgestumpfte Pyramide. F untere, / obere Grundfläche, h Höhe.

(F+ y/Ff+f)h

Kegel, gerader. Halbmesser r, Höhe ä, Seite s.

r tz \/ r² -j- h'2 t stz, wenn s \/r²-\-Ji²

r² h 7C

(.R² -\- R r -f- r²) h tz

Abgestumpfter Kegel. R Halbmesser der unteren, r derjenige der oberen Grundfläche, h Höhe.

Oberfläche O

Kubikinhalt J

<------

Obelisk.

9*>

-fj<.......»

[{'■2a~\-ai)b-\-{2ay-\-d)bi\h

(1

[/

Fig. 330.

(2 a ciy) b h

und für

Keil.

p-

aL == a;

ab li

Fig. 331.

4 zr²= 12 566 r2 d² Ti; daraus:

4 r³Ti

4-1888 rs

Kugel. Halbmesser r, Durchmesser d.

d³ 7C

OT)236Js;

daraus:

IO

r=^=0-6203^J

Hohlkugel. Halbmesser R und r.

4 (i?³ — r³) 7l

Kugelabschnitt, Kalotte. Kugeldurchmesser R, Halbmesser der Grundfläche des Abschnittes r. Höhe des Abschnittes li.

(3 r² -j- h²) 7i

oder

2 TT Rh

(3 R — h) li² TT

Kugelausschnitt.

messer der Kugel r, Höhe der Kalotte h.

Halb-

Zusammengesetzt aus Kalotte und Kegel.

²/₃ r² 7t h

Kugelzone. Halbmesser der Kugel r, Halbmesser der Grundflächen der Zone und rx, Höhe der Zone h.

ro

IC

.+

}•«'

Oberfläche O

Kubikinhalt J

Allgemeine Inhaltsformel für alle vorher angegebenen Körper gültig. F und / die Inhalte der Grundflächen. F1 Querschnitt durch die Mitte der Höhe h.

(F + 4F₁+/)

Oberflächen und Kubikinhalte der Gewölbe.

Spannweite s, Pfeilhöhe /, Länge l, Fläche der Leibung O, der Kubikinhalt J,

Halbmesser r.

Tonnengewölbe /

| CU

Sl/

S² 7t /

Gedrücktes Tonnengewölbe (nach Ingenieurs Taschenb.).

2 Ir. arc sin —

I r    s r—f

— 2 r.arc sin----s--------;

Kappengewölbe über den Zentriwinkel a. •

r 7t / a

r²1

180

(0"017453 a — s/w a) —

Kappengewölbe mit Verstärkung nach den Widerlagern. Scheitelstärke e, Widerlags-stärke

messer rx und der zugehörige Zentriwinkel ax.

r 7t / a

180

r² /

(0-017413 a — s/w a) ---

*i>

äußerer

Halb-

Kubikinhalt:

0-008727 K(rj.²

*4 G) — (a r' + r eL)] l

Kreuzgewölbe über einen regelmäßigen Raum von w Seiten, a Länge der Seite.

W (7t — 2)

a² . cotg

180 w (3 7t — 4)

48

aA . cotg

180

Für einen Halbkreis.

Kreuzgewölbe über einem rechteckigen Raume. Seiten s und Halbmesser r und Zentriwinkel a und a*.

Sl,

Kreuzgewölbe über quadratischem Raume.

(tu — 2) s Sj_

.    a

2)rri .sin—.sin

— (3 Ti — 4) (s²st -f- st²s)

IS

Für einen Stichbogen ⁸

1-1416 a²

s/w

-\- r ² .r sin²—-. s/w

0-45206

J=

Klostergewölbe über w-seifigem regelmäßigen Raume. Durchmesser des in das Polygon gelegten Kreises d.

nda

12

Klostergewölbe über quadratischem Raume.

2 er

Klostergewölbe über rechteckigem Raume mit den Seiten s und sL.

2 5 sL

Kuppelgewölbe über quadratischem Raume von der Seite a. Halbmesser der Kuppel

a ___

~2 ^ 2 —

2 (r² — 2 r h) tt = 1-30062 a²

0*5686 «³

Höhe h =—

Den Kubikinhalt des Gewölbemauerwerkes erhält man dann, wenn man für den Mantel des Gewölbes ebenfalls J ausrechnet und hiervon den inneren Gewölberaum abzieht.

Guldinische Regel. Rotationsflächen und Körper werden ihrem Inhalte nach bestimmt, wenn man die Länge der erzeugenden Linie oder den Inhalt der erzeugenden Fläche mit dem Umfange des Kreises multipliziert, dessen Halbmesser gleich dem Abstande des Schwerpunktes von der Erzeugungslinie oder Fläche von der Drehungsachse ist.

Man hat also z. B. den Kubikinhalt eines Ringes von der Höhe h, dem äußeren Durchmesser D und dem inneren d gleich:

D — d

Der Inhalt des rechteckigen Querschnittes ist h .-———- = F;

■den Fläche gleich-^

der Halbmesser von der Drehachse bis zum Schwerpunkte der erzeugen-D D — d D —J— d

und demnach den Kubikinhalt des Ringes 2 F . Rn. D — d

Nennt man dann

= b, so hat man einfacher F = b h und

D — b

—— und demnach den Kubikinhalt b h (D — b) n.

Theorie der Festigkeit.

Was sich über diesen Gegenstand sagen läßt, ist hauptsächlich das Ergebnis der Ausführung vieler Versuche, die mit verschiedenen Materialien angestellt wurden.

Wird ein zylindrischer Stab von der Länge l und vom Durchmesser d an seinen Endflächen durch zwei gleiche, entgegengesetzt gerichtete Zugkräfte P

beansprucht, so wird derselbe eine Vergrößerung der Länge l um X, also auf X -J- l, und eine Verringerung seines Durchmessers d um 8 auf d—8 erfahren. Das Verhältnis der Verlängerung zur ursprünglichen Länge heißt Dehnung,

g

während das Verhältnis —Querzusamhnenziehung heißt.

Der Dehnung e = Spannung o = -¹-

entspricht bei dem Querschnitte F des Stabes die

Diejenige Kraft, welche bei fortgesetzter Dehnung erforderlich ist, die Höchstspannung — auf welche unmittelbar der Bruch eintritt — zu erreichen, nennt man die Festigkeit (K).

Wird der belastete, um X gedehnte Stab entlastet, so verliert er die erlittene Formänderung im allgemeinen nicht wieder vollständig. Bei genügend kleinen Belastungen ist jedoch diese Formänderung nahezu Null, der Stab also nahezu elastisch und wird diese Spannung als Elastizitätsgrenze bezeichnet.

T (kg cm²) genannt wird.

Jene Kraft, welche einen Stab von 1 cm² Querschnitt auf das Doppelte seiner Länge ausdehnen würde, heißt Elastizitätsmodul = E (kg cm²), während jene Kraft, welche den gleichen Stab gerade bis zur Elastizitätsgrenze auszudehnen im Stande ist, Tragmodul

Die zulässige Beanspruchung — k (kg cm²) des Materiales ist jene Kraft, bis zu welcher der Stab (Körper) durch äußere Kräfte beansprucht

werden darf. Sie wird als

der Elastizitätsgrenze des

Materiales festgesetzt, gibt sonach den Grad der Sicherheit n oder m an.

in

— der Festigkeit oder —

Die Tabelle (S. 448, 449) gibt die Festigkeitskoeffizienten einiger Materialen wieder. Die bei den Buchstaben des Kopfes beigesetzten Weiser beziehen sich auf die Art der Beanspruchung des Materiales, wie dies in der 2. Kolumne angedeutet ist.

Zug- und Druckfestigkeit.

Jenen Widerstand der Materialien gegen eine Kraft, welche sie zu verlängern und dann zu zerreißen, bzw. zu verkürzen und zu zerdrücken strebt, bezeichnet man mit Zugfestigkeit (absolute Festigkeit) bzw. Druckfestigkeit (rückwirkende Festigkeit). Letztere bezieht sich nur auf jene Körper, deren Länge von der Höhe (Dicke) nicht vielfach übertroffen wird.

Ein Stab vom Querschnitte F cm² sei durch eine Kraft von P kg, welche er mit Sicherheit zu tragen vermag, beansprucht, dann ist

P = F X kz bzw. P — F X kd

wenn kz bzw. kj, die zulässige Zug-, bzw. Druckbeanspruchung bedeutet. Ist die Länge des Stabes so bedeutend, daß dessen Gewicht G berücksichtigt werden muß, so ist die Kraft P -f- G.

Bei veränderlichem Querschnitte ist für die Berechnung der Tragkraft der kleinste Querschnitt anzunehmen.

Ist E der Elastizitätsmodul, so beträgt die bei der Spannung oder Belastung P eintretende Verlängerung, bzw. Verkürzung des Stabes von der ursprünglichen Länge 1

F.E

oder — —— . I. E

448

Mathematische Formeln für die gebräuchlichsten technischen Berechnungen.

Mathematische Formeln für die gebräuchlichsten technischen

Berechnungen.

449

Mittelwerte der Festigkeitskoeffizienten

verschiedener Materialien in kg cm²

Tragmodul, T

Zulässige Beanspruchung, k

Elastizitätsmodul,

Elastizitätsgrenze bei

M-.teri

Zug

Bie-

Kz

°™Ck gung Kd Kb

Schub

K.

Ea

-Eb

Es

Tz

Td

Ts

kz

kd

kb

ks

Zug

Bie

gung

in

llilllll

470

420

566

663

600

676

826

922

45

40

90.

92.

000

000

45,    139.600

50    126.000

75    10.800

85    92.000

61    132.000

63'    120.000

96.000

99.

72.

000

ooo

108.000 111.0' „ 75.500

7.000    256

7.000    250

43 400 103.000 92.100

10

3.0

8.5

68.400

100.000

97.000

64.700

8.000    270

12.000 160

256

S8S888 S

OOOOOO CO CO CO CO CO b» t> CO

888888

GOOCOiO I

HrirlHrlH I

170

209

235

172

475

250

147

203

SS8SS818 |

05 rH H H 01 tH ¹

I M tsS to M H. R to OlQHQi^MQ ¹ O O Ci H 03 O O

0!

Flußstahl ....

Stahlguß

Stahldraht

88888888 tHCOCICOOCOCOCI 0Q CO CO O CC b- O CO

7.000    4.000    1.500

3.100 2.900    —

3.200 3.100 —

6.400    5.800

5.000    4.200

900.000

2,000.000

2,150.000

900.000 2,000. 2,150.

000

" 00.000 _,-00.000 2,150.000

2.2

2.2

2,200.000 2,200. 2,150.

OOO

ooo

370.00

750.000

750.000

700

1.4

60

1.500    560

1.400    1.000

750.000,    8.000

750.000'    —

940.000! 13.500

6.000

10.000

tH tH tH CO H b*' r-

600

1.000

1.000

50

1.000

1.000

3.6

1.2

00

00

7.000

888 18 18 i

tMCOCO I b- I CO I

.i iri

llilllll

II.....

o¹

1.400    1.400

1.050

600 660

Rupfer, gehämmert Rupfer, gewalzt .    .    .

Rupferblech, geglü Rupferblech, gehäm Rupferdraht Weichblei .    .    .

Zinkblech .... Messing .... Deltametall .    .    .

2.700 3.150 2.0 2.200 4.400 150

. . 13—1.500 . .    1.350

. .    3.500

ht .

4.100

7.000

200

950

9.5

8C0

40

88S800088

lilllllll

,100.000 1,100.000 1,070.000 1,150.000 1,210.000 1.000 1.000 1.000

50

150

1,00<

1.200

440.000

•*!( XI

io

1.4

900

400

200

700

1.400

00

ili I I

MIM

8

| CO

IS

llilllll

Gk

geblasen . Glas, gegossen Preßglas

125

70

60

1.000

750.000

750.000

75i

75

0.0

0.0

-1 <1

oc

CO CO ^

■I I I

I I I.

llllll

ifl 's!

■s

1.400 191 150 1.200 170 120

700

SO

69

60

600

17

72

12

93.

10.

• <>•>

000

II “II

II I II

I II-MII

llllll

Mörtel 1:3. . . . Romanzementmörtel Portlandzementmörtel Zement ohne Sand . Gipsmörtel ....

*

iß CC CO o

I*

H (M CC H

HHr!

lllll

240.000

240.000

350.000!

350.0001

II I I

*) nach 28 Tagen.

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Aus den Versuchen über den Widerstand der Steine gegen Zerdrücken hat man folgende allgemeine Anzeichen gefunden. Die physischen Eigenschaften der Steine können uns kein genaues Urteil über die Festigkeit verschaffen • man erhält dies nur durch spezielle Versuche. Man unterscheidet unter den vSteinen in Bezug auf die Art und Weise, wie sie dem Drucke nachgeben, zwei Hauptarten. Die harten Steine mit feinem Korn und gleichartigem und festem Gefüge zerfallen unter Geräusch in kleine, vertikale Splitter, bevor sie gänzlich zermalmt werden. Die weichen Steine zerteilen sich zuerst in Pyramiden, deren Grundfläche die Seiten des Körpers bilden und deren Spitzen sich im Mittelpunkte desselben befinden; die beiden vertikalen Pyramiden wirken wie Keile und trennen dadurch die übrigen; sie zerspalten sich sämtlich in kleine vertikale Prismen und diese werden endlich auch gänzlich zermalmt. Einige Steine, die bei den Versuchen einen größeren Widerstand leisten als andere, können bei einer Konstruktion leichter zerspringen, Wenn sie nicht in der ganzen Ausdehnung der Fuge einen sehr gleichmäßigen Druck erfahren.

Die Kraft, welche es bedingt, ein Steinprisma zu zerdrücken, ist für ähnliche Figuren dem Flächeninhalt des Querschnittes proportional; sie nimmt ab, wenn der Umfang dieses Schnittes in Bezug auf den Inhalt zunimmt, und ist am größten, wenn der Querschnitt ein Quadrat oder ein Kreis ist. Was den Einfluß des Verhältnisses der Höhe zur Fläche des Querschnittes anbetrifft, so ist die zum Zerdrücken erforderliche Kraft am größten, wenn der Stein die Gestalt eines Würfels hat. Diese Kraft nimmt ab in dem Maße, wie der Stein flacher oder höher wird. Sie nimmt noch mehr ab, wenn der Steinkörper aus mehreren aufeinandergesetzten Teilen besteht. Über den Widerstand der Steine gegen Zerdrücken sind sehr viele Versuche angestellt worden. Die ersten sind von Gauthey, der sich hierbei einer Hebelvorrichtung bediente.

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Versuche sind folgende:

Materialien

Spezifisches Druck Kd Gewicht in kg/cm*

Vulkanische Steine.

Basalt aus Schweden....................

Basalt aus Auvergne....................

Bimsstein . •.......................

Tuff aus Rom.......................

Lava vom Vesuv, genannt Piperno, aus der Nähe von Pozzuolo .

Lava, graue, aus der Umgebung von Rom (Peperino).....

lava, weiche, aus Neapel..................

Vulkanische Schlacke...............

1912

2078

35

58

592

228

160

33

Granitarten.

Granit, grüner, aus den Vogesen.....

Granit, grauer, aus der Bretagne.....

; Granit, aus der Normandie, Gatmos genannt Granit, grauer, aus dem Donautal ....

Granit von Aberdeen, blau.......

Granit von Peterhead, feinkörnig.....

; Granit von Cornwallis.........

O tT CD CN

co t'©ee cm cm cm cm cm

620

654

702

423

786

2 662

596

458

Kieselsteine.

Stein von Dundee...................

Stein von Branmelfall bei Leith, parallel oder normal zu den

Schichten ...................

Stein von Derby (Grit genannt) rot, zerreiblich........

2-530

477

2-506

2-316

436

Nach zahlreichen Versuchen, welche Lagerhjelm in Schweden anstellte, ist das gewalzte Eisen stets von gleichförmiger Dichtigkeit; das unter dem Hammer bereitete Eisen hingegen von veränderlicher Dichtigkeit und es enthält oft brüchige Stellen. Die Walzen drehen die »Fiber« des Eisens nicht, was unter dem Hammer häufig geschieht. Die Elastizität bleibt, solange sie noch nicht in Anspruch genommen ist, dieselbe für gewalztes Eisen wie für unter dem Hammer bereitetes; aber das Gewicht, welches eine dauernde Ausdehnung erzeugt, ist für das erstere geringer. Der Widerstand gegen Zerreißen scheint von der Bereitungsart unabhängig zu sein, er bleibt derselbe für hajtes. weiches, sehniges oder nicht sehniges Eisen. Die Elastizität wird durch das Ausglühen nicht verändert. Sehr geschmeidiges Eisen kann sich, ohne zu zerreißen, um 0*27 seiner ursprünglichen Länge ausdehnen; der Querschnitt wird dabei auf 0*722 reduziert und das spezifische Gewicht nimmt um 0*01 ab. Das Eisen erhitzt sich, ehe es zerreißt, und im Augenblick des Zerreißens zeigt sich zuweilen ein heller Funke. Die Wärmeentwicklung ist bei weichem Eisen größer als bei hartem.

Knickfestigkeit.

Siehe Berechnung der Stützen und Säulen.

Schubfestigkeit.

Wirkt auf einen Stab im Querschnitte F eine äußere Kraft, welche diesen aus der Symmetrieebene des Stabes zu drängen sucht, daher die Kraft die Symmetrieachse schneidet, so wird der Querschnitt auf Schubfestigkeit (Abscherung) beansprucht.

Es muß die im Querschnitte hervorgerufene Schubspannung

Ka

der zulässigen Beanspruchung des Materiales auf Schub sein, welche mit ¹/2 bis ⁴/₅ der Zugfestigkeit angenommen wird.

Biegungsfestigkeit. ]

Die auf einen Stab (Träger) wirkende äußere Kraft, wirke rechtwinkelig auf die Längenachse dieses Körpers, er wird auf Biegungsfestigkeit (relative Festigkeit) beansprucht.

Erleidet ein prismatischer Körper in seiner Längenrichtung einen Zug, so verlängern sich alle Längenelemente oder Fasern. Wenn der nämliche Körper zusammengedrückt und zugleich verhindert wird, durch eine Biegung auszuweichen, so verkürzen sich die Fasern. Sind diese Verlängerungen und Verkürzungen sehr klein, so werden sie den Kräften, welche sie hervorbringen, proportional. Außerdem sind aber diese Längenveränderungen auch der Länge des Körpers proportional.

Wird ein prismatischer Körper gebogen, so werden die Fasern, welche nach der konvexen Seite hin liegen, verlängert; die Fasern, welche nach der konkaven Seite hin liegen, verkürzt; und gewisse Fasern (neutrale Fasern) im Innern des Körpers werden ihre Länge unverändert behalten. Nimmt man nun an, in Übereinstimmung mit dem, was oben bemerkt ist, daß die Widerstände, welche die Fasern der Verlängerung oder Verkürzung entgegensetzen, diesen Längenveränderungen proportional seien, so kann man sich klar machen, in welcher Weise ein Körper der Biegung widersteht. Es stelle Fig. 332 einen geraden prismatischen Körper dar, welcher mit einem Ende bei A eingemauert ist und durch ein am anderen Ende, bei B, aufgehängtes Gewicht P gebogen wird. Betrachten wir jetzt einen beliebigen Querschnitt ntana‘. Es sei aa‘ die horizontale Linie, welche den Querschnitt der neutralen Faserschicht bildet, deren Länge unverändert geblieben ist. Alsdann sind die Gleichgewichtsbedingungen für den Teil des Prismas, welcher rechts von dem Querschnitte mana1 hegt, folgende:

1.    Zerlegt man diese Widerstände, welche in den Fasern durch die Ausdehnung und Zusammendrückung derselben hervorgerufen werden, in vertikale und horizontale Kräfte, so muß die Summe der vertikalen Kräfte gleich P sein.

2.    Die Summe der horizontalen Kräfte muß gleich Null sein.

3.    Die Summe der statischen Momente dieser vertikalen und horizontalen Kräfte, sowie des Gewichtes P, bezogen auf die feste Achse aa\ muß gleich Null sein.

Werden die Längenelemente der Körper sehr wenig ausgedehnt oder zusammengedrückt, so bringen gleiche Kräfte auch gleiche Verlängerungen oder Verkürzungen hervor. Bei einem rechteckigen Querschnitt liegen daher die neutralen Fasern, deren Länge unverändert bleibt, in der halben Höhe dieses Schnittes. Sobald aber die Längenveränderungen der Fasern betracht-

cf

j\

V-s

<

/V

Materialien

JL

Spezifischesl Druck Kd I Gewicht in kg/cm¹

Sandstein, sehr hart, rötlich Sandstein, weißer ....

Sandsteinarten.

2-52

2-48

CO CO -H CU GO ©

Kalksteine.

Marmor, schwarz ......................

Marmor, weiß geadert ...................

Marmor, weißer, zu Bildsäulen ................

Marmor, dunkelblau (Ital. Bardiglio).............

Stein von Caserta, der Politur fähig.............

Stein von Saint-Fortunat, schwarz, sehr hart und muschelig, in

Lyon angewandt....................

Travertino aus Rom, sehr hart, feinkörnig, grünfleckig.....

Stein vom Karstgebiet, hart, wenig muschelig.........

Gips von Montmartre bei Paris, als Baustein.........

Vergelee, aus der Umgegend von Paris, weich, grobkörnig, dem Wasser widerstehend..................

1-83

789

298

328

308

595

626

298

174

71

60

Ziegel.

Ziegel von Hammersmith.....

Derselbe Ziegel, gebrannt.....

Rote Ziegel, Mittel aus zwei Proben Blaßrote Ziegel.........

2 168 2:085

CU ^ GO O «O t- © iO ■># eo

rH

Mörtel.¹

Gips mit Kalkmilch angemacht...............

Gips mit Wasser augemacht .................

Mörtel aus Kalk und Flußsand...............

Derselbe Mörtel, gestampft.................

Mörtel aus Kalk und Grubensand...... . . ......

Derselbe Mörtel, gestampft.................

Mörtel mit Zement aus gemahlenen Ziegelscherben ......

Derselbe Mörtel, gestampft.................

Mörtel aus zermahlenem Sandstein..............

Mörtel aus gemischter Pozzuolane von Neapel und Rom . . . .

Derselbe Mörtel, gestampft.................

Bewurf eines Reservoirs einer antiken Wasserleitung in der

Umgegend Roms....................

Zementbewurf der Trümmer der Bastille...........

rH rH

Eichenholz.......

Tannenholz.......

Weißtannenholz.....

Amerikanisches Fichtenholz Ulmenholz .......

Holzarten.

500

500

135

112

90

Metalle.

Gußeisen.........................

Schmiedeeisen......................

Gelbkupfer um ]/|₀ der Länge zusammendrücken........

Kupfer, gehämmert, um i/₁₀ der Länge zusammendrücken . . . . Zinn, gegossen, um t/₁₀ der Länge zusammendrücken ......

Blei, gegossen, um ’/₂ der Länge zusammendrücken......

984

4945

3630

3872

623

546

»u

Fig. 332.

licher werden, können diese durch dieselbe Kraft mehr oder weniger ausgedehnt, als zusammengedrückt werden, und die unveränderten Fasern werden sodann derjenigen Seite ferner oder näher rücken, welche durch die Biegung konvex wird, Können endlich die Fasern nicht weiter ausgedehnt oder zusammengedrückt werden, ohne sie zu zerreißen oder zu zerquetschen, so erfolgt der Bruch. Dies geschieht bei den einzelnen Materialien auf verschiedene Weise. Bei den Steinen, dem Glase und den gegossenen Metallen tritt eine plötzliche und vollständige Trennung auf der ganzen Höhe des Querschnittes ein; bei den Hölzern werden die Fasern an der konkaven Seite zerquetscht, an der konvexen Seite aber unregelmäßig herausgerissen; bei den geschmiedeten Metallen endlich ist der Bruch nicht immer von einer gänzlichen oder teilweisen Trennung begleitet; nur die Gestalt des Körpers wird verändert infolge von neuen Gleichgewichtslagen, welche die Moleküle in der Nähe des Bruchquerschnittes angenommen zu haben scheinen, ohne dabei ihren Zusammenhang zu verlieren.

Von dem Gleichgewichte zwischen den Kräften, welche den Körper zu zerbrechen streben, und den widerstehenden Kräften, welche in einem beliebigen Querschnitte durch die Ausdehnung und Zusammendrückung der Fasern hervorgerufen werden, hängen die Bedingungen für den Bruch in diesem Querschnitte ab.

5 l ²

Man betrachte hingegen einen prismatischen Stab, Fig. 334, welcher auf zwei Stützen gelegt und in der Mitte belastet worden sei, und bezeichnet

P das in der Mitte des Stabes aufgehängte Gewicht; l die Entfernung der Stützen voneinander.

Der Stab ist in der Mitte bei A, dem gefährlichen Querschnitt, am

meisten zum Bruche geneigt.

5,

Es darf daher die Normalspannung einer Faser, 3 in kg/cm² ausgedrückt die zulässige Beanspruchung des Materiales nicht überschreiten, d. h.:

— • e <C k

.7

wobei M das Biegungsmoment, J das Trägheitsmoment des Querschnittes bezogen auf die neutrale Achse, e den Abstand der entferntesten gezogenen, bzw. gedrückten Faser und k die zulässige Beanspruchung des Materiales bedeutet.

Man bezeichnet den Wert

als das Widerstandsmoment des

Querschnittes W, welcher eingesetzt allgemein die Festigkeitsbedingung ergibt: • M =

— ^ k, bzw. M = W . k W TS

Man betrachte jetzt einen prismatischen Stab, Fig. 333, der mit dem einen Ende, bei A, horizontal eingemauert sei, und an dessen anderem Ende, bei M, sich ein Gewicht aufgehängt befindet.

Bezeichnet:

M das Biegungsmoment für den Querschnitt des Körpers;

P das Gewicht, welches an dem Endpunkt M des Körpers aufgehängt wurde;

'^4 l den horizontalen Abstand des Querschnittes A von der Richtung des Gewichtes P; s die Länge AM des Körpers;

/ die Durchbiegung oder den Krümmungspfeil CM.

Der Körper ist nun in dem Querschnitt A, dem gefährlichen Querschnitte, am meisten zum Bruche geneigt. Die Gleichgewichtsbedingung für den in Rede stehenden Fall ist

Fig. 333.

r~

M = PI woraus P = —-,

und wenn man annimmt, daß die Kurve des Körpers die »elastische« Linie sei, wo bekanntlich s = l -|

3/₂

wird, so hat man P =

3/

Das Biegungsmoment in diesem Falle ist

M = P-.

Fig. 334.

Weitere Daten über Biegungsmomente M bei den verschiedenen Belastungsarten siehe unten Seite 493.

Vb*.

k—b'—>j

y—

ka-Oj

K.....’Bi -->!

"ä

-A—

-f

_4

TI

rmr

Tabelle einiger Werte J und W =

b A3

12

k—

h*

?=12

rm

auf die Schwerachse _ ft A3 A Ä»

1l6~; T2~ auf die Basis

k-P.

-----

>|

y=(*i^⁴

7= i2 - Ä;!)

7=

B H³ — A A³

12

A“ | IAA, | A,² A3

(*+A,)_

36

ft Uh

b h¹

W=

'S

b A²

24

r.

W= ^ d*

0-0982

TT / D* — d* \

w=w{~b—)

W,

W=

W—

b (//:! — *3)

A²-f4 AAj-fA,² A3

(A + 2A,)

12

04

rT

o

?r

s¹

crq

&*

2:

P

£

00

»•

<U

ÖÄ

k- HS.......H

Ow I

Ä-

ÄT

in *

W=~zz.

TT (A A3- A, A,3)

K--W.....H

r*~

Ly...

m.

y.

Kjp

M»i v

?=

B{W — h*)\-bW

12

W=

zz

k-

J= (ö-103 -f 0-093^)^23

Wz

=((KL96 + 0-177 y)

li 3

.Y.

>SH:<

|C->

‘ä

X~" N. is

"*T

B JB -f b A3 12“

BW + bh*

K - S*¹— ■>;

K-fC.....>

= 4(^²-Mi² -

4A h bx hx (A — Äj²)

b A² — bx Ä,²

¹

Diese Versuche wurden l¹/» Jahre nach der Bereitung des Mörtels an ge stellt. Fünfzehn Jahre später wurden sie aber wiederholt, und man bemerkte, daß der Widerstand bei den Mörteln aus Kalk und Sand ungefähr um Ys» bei den Mörteln mit Zement und Pozzuolane um ¹/₄ zugenommen hatte.

Torsionsfestigkeit.

Um eine Theorie dieser Art des Widerstandes aufzustellen, wird man sich ähnlicher Betrachtungen bedienen können wie bei der Theorie des Widerstandes gegen Biegung.

Es sei Fig. 335 ein prismatischer, mit dem einen Ende horizontal eingemauerter Stab, an dessen anderem Ende eine Kraft P mit dem Hebelarm B c wirkt, welche den Stab um die Achse C c zu drehen sucht. Man nehme an, daß durch die Wirkung der Torsion ein Durchmesser b b des Endquerschnittes, auf welchen die Kraft P zunächst einwirkt, nach b b‘ gekommen sei; der zu bb parallele Durchmesser AA des eingemauerten Endes wird keine Verdrehung erlitten haben, und man wird einsehen, daß alle Durchmesser der zwischenliegenden Querschnitte, wie z. B. d d, eine Verdrehung erlitten haben werden, welche ihrer Entfernung yon dem eingemauerten Ende proportional ist. Setzt man die Torsion als sehr gering voraus, so kann man die Widerstände, welche durch diese Verdrehungen hervorgerufen werden, den Verdrehungen selbst proportional annehmen. Übrigens muß das Moment des Widerstandes in jedem Querschnitte des Stabes dem Moment des Gewichtes P gleich sein.

CH

C5

P-'F

CT-¹

Fig. 335.

Wenn P als drehende Kraft in Kilogramm am Hebelarm r in Millimeter wirkt und k die zulässige Beanspruchung in Kilogramm pro Quadratmillimeter bedeutet, so ist für den kreisförmigen Querschnitt mit dem Radius r:

1

— tu kd³. = 0-1962 kd³,

7t k

D³,

für den ringförmigen Querschnitt Pr =

16

für den quadratischen Querschnitt mit a als Seite: P r ;= 0 * 18856 s c³ und für den rechteckigen Querschnitt mit den beiden Seiten b und h:

D⁴

Dabei sind auch die Querschnittdimensionen in Millimeter oder bei praktischen Rechnungen der Hebelarm r in Meter und die Querschnittdimensionen in Zentimeter einzusetzen.

Ist das Torsionsmoment P r nicht unmittelbar zu berechnen, hingegen N die Anzahl der zu übertragenden Pferdekräfte ä 75 kgjm und n die Tourenzahl pro Minute der rotierenden Welle, so ist auch

P . r *= 716200 — kg/m.

Maximum des Widerstandes, welchen man in der Praxis von den Materialien mit Sicherheit erwarten darf.

Aus den Untersuchungen und Tabellen kennt man die Gesetze, nach welchen die Biegung und der Bruch der Materialien erfolgen, d. h. den Grad der Krümmung und der Torsion, welchen ein prismatischer Stab durch die Wirkung einer gegebenen Kraft erleidet, sowie die Kraft, deren man bedarf, um den Stab zu zerbrechen. Dies genügt indes noch nicht, um die Dimensionen der Teile einer Konstruktion bestimmen zu können; denn man muß in der Tat versichert sein, daß die Kräfte, welche auf die einzelnen Teile wirken, nicht allein unmittelbar den Bruch derselben veranlassen, sondern daß selbst die fortwährende oder häufig wiederkehrende Wirkung dieser Kräfte in den Teilen der Konstruktion keine solchen nachteiligen Veränderungen hervorbringen werden, welche mit der Zeit zunehmen und die Zerstörung des Ganzen herbeiführen. Man muß, womöglich, die Konstruktion so anlegen, daß keine anderen Ursachen der Vergänglichkeit übrig bleiben, als diejenigen, welche von den chemischen Veränderungen der Materialien abhängen und die man durch konservierende Mittel fernzuhalten suchen muß.

Steine in kleinen Würfeln fangen sich bei Belastungen zu spalten an. welche etwas mehr als die Hälfte derjenigen betragen, die als die zerdrückenden Gewichte, bzw. als Festigkeitskoeffizienten angegeben wurden. Zum Zerdrücken reicht übrigens schon eine geringere Kraft hin, wenn diese Kraft lange Zeit hindurch wirkt. Es folgen hier z. B. die Angaben von R o n d e 1 e t über den Druck, welchen eine Fläche von 25 cm² bei denjenigen Bauwerken erleidet, die für die kühnsten gehalten werden.

409 kg 484 »

369 »

736 »

494 »

735 »

1107 »

Nach Perronet z. B. sind die oberen Schichten der Pfeiler der Neuilly-Brücke mit einem Gewichte von ungefähr 20.000 Pfund auf den Quadratfuß belastet, und nach den Versuchen von Soufflot müßte der Druck 240.000 Pfund betragen, um die Steine zu zeidrücken.

Nach den Erfahrungen, welche man bei ausgeführten Werken gemacht hat, darf man die Bausteine mit keinem größeren Gewichte belasten, als ein Zehntel desjenigen, wodurch kleine Würfel bei angestellten Versuchen zerdrückt werden. Selbst diese Annahme würde keine gänzliche Sicherheit gewähren, wenn die Steine nicht so behauen und gelagert würden, daß sie auf der ganzen Oberfläche der Fugen einen sehr gleichmäßigen Druck erfahren, oder, wenn sie. je nach ihrer Art, geneigt wären, sich zu spalten und in Trümmer zu zerspringen. In diesem letzteren Falle müßte der Druck geringer sein.

Die Belastung muß besonders dann geringer sein, wenn es sich um Säulen oder Pfeiler handelt, deren Höhe im Verhältnis zu den Dimensionen des Querschnittes bedeutend ist, und die leicht eine etwas schiefe Stellung annehmen könnten, infolgedessen die Last auch auf die oberen Kanten wirkt.

Bei Eichen- oder Tannenholz (Fichtenholz) kann man den Widerstand gegen Zerdrücken ungefähr zu 4 kg für jedes Quadratmillimeter

Pfeiler (der Kuppel) der Peterskirche in Rom

» der Paulskirche in London.....

» des Invalidendomes in Paris ....

» des Pantheons (Genovevakirche) in Paris Säulen der Paulskirche, extra muros in Rom Pfeiler des Turmes der Kirche zu Saint-Mery . Säulen der Allerheiligenkirche in Angers¹) . .

des Querschnittes annehmen; der Widerstand gegen Ausdehnung beträgt ungefähr 8 kg. In der Praxis darf jedoch der Druck nicht über ein Zehntel desjenigen betragen, durch welchen die Materialien zerdrückt werden. Nach dieser Regel lassen sich die Dimensionen der Grundpfähle und Piloten, sowie die Entfernung derselben voneinander berechnen.

Die Biegung, welche die Belastung verursacht und die dadurch entstehenden Ausdehnungen und Verkürzungen der Längenfasern bewirkt, darf nicht imstande sein, die physische Beschaffenheit der Hölzer nachteilig zu verändern ; es darf demnach die Krümmung des Stabes nicht mit der Zeit zunehmen und nach der Entlastung muß der Stab seine natürliche Gestalt wieder gewinnen. Spezielle Versuche, nach denen sich die in Rede stehende Grenze für die Hölzer mit Sicherheit bestimmen ließe, gibt es aber nicht.

Die Tragfähigkeit des Rottannen- und Fichtenholzes ist mindestens ebenso groß wie die des Eichenholzes; die des Weißtannenholzes ist aber etwas geringer.

Alle bisherigen Untersuchungen gelten nur unter der Voraussetzung, daß die auf die Materialien wirkenden Kräfte durch Druck und nicht durch Stoß wirken.

Theorie des Erddruekes und Konstruktion der Futtermauern.

Die Körper, welche wir hier betrachten, bestehen aus Erde, Sand oder Mauerwerk. Um die Gesetze für das Gleichgewicht und den Widerstand dieser Körper aufzustellen, betrachtet man sie zunächst als homogene Massen, deren Teile durch Adhäsion aneinander haften und einer Trennung derselben in jeder Richtung einen gleichen Widerstand entgegensetzen.

Gleichgewicht eines Erdkörpers, der nach einer Seite hin ohne Stützfläche ist und von einer Ebene begrenzt wird.

Der zu untersuchende Körper, Fig. 336, sei oben durch eine Horizontalebene C D und vorne durch eine schiefe Ebene A C begrenzt; man betrachte denselben in dem Augenblicke, in welchem ein Teil ACT auf dem Punkte steht, sich von dem Ganzen in der Richtung A T, durch ein Herabgleiten auf dieser Ebene, zu trennen.

Es handelt sich nun darum, die Neigung der Ebene A C so zu bestimmen, daß keine Lostrennung eines Teiles von dem Ganzen stattfinden kann. Bezeichnet man:

E r.....£

'ü,

ds_;

h die Höhe A E des durch A C begrenzten Teiles;

m der Kreisbogen, respektive die Tangente des Winkels E A C ; ß den Winkel E AT\

P das Gewicht einer Volumeinheit der Materie, aus welcher der Körper

Fig. 336.

besteht;

7 die Kraft, deren man für jede Flächeneinheit bedarf, um zwei Teile des Körpers durch Hinweggleiten übereinander zu trennen (die Kohäsion);

/ den Reibungskoeffizienten für das Gleiten eines Teiles auf dem anderen.

Es folgt jetzt für das Gewicht des Prismas CAT: P . h²

-— (lang ß — m);

für die Kraft, welche dasselbe längs A T hinabzuschieben sucht,

P . h²

—— (tang ß — m) cos ß;

und für die Kraft, welche diesem Gleiten widerstrebt,

f.P. h²

(,tang ß — m) sin ß -j-Das Gleichgewicht wird daher ausgedrückt durch die Gleichung

cos

ß'

(1 -f tang ß²),

(tang ß — m) (1 — j . tang ß) =

woraus

= tang ß —

2 Y 1 -j- tang ß2 Ph 1—f tangfi'

Bestimmt man den Wert von ß, für welchen der vorstehende Ausdruck ein Maximum wird, so erhält man den kleinsten möglichen Wert für m und zugleich die Richtung, nach welcher eine Lostrennung erfolgen würde, wenn man für m einen geringeren Wert annähme, als denjenigen, für welchen das Gleichgewicht besteht.

Dieser Wert von ß bestimmt sich durch die Gleichung

tang ß = —r

, 3 + f²

Ph 1 J

und setzt man diesen Wert in den Ausdruck für m, so erhält man

to(²I+ f)

I Ph\Ph ¹    /

(1 +/*)

, lJ2Y

f\Ph

als die Grenze der Neigung, welche man der begrenzenden Ebene A C erteilen darf, ohne das Herabgleiten eines Teiles zu befürchten.

Löst man diese Gleichung für h auf, so erhält man diese größte Höhe* auf welcher sich der Körper bei der Böschung m erhalten kann.

man

Ist h sehr klein, so erhält man für m einen negativen Wert; könnte also dem Körper eine entgegengesetzte Böschung geben, ohne ein Zusammenstürzen zu befürchten; um so mehr wird man den Körper durch eine vertikale Ebene begrenzen können. Und setzt man nun m = o, so erhält man

* = ”(/+ +/²)

welcher Ausdruck die Höhe angibt, auf welche der Körper, vertikal abgestochen, sich noch im Gleichgewichte halten würde. Setzt man für h größere Werte, so erhält man für m wachsende positive Werte bis zu einer bestimmten Grenze, welche man erhält, wenn man h unendlich groß annimmt; diese Grenze ist

Sie gibt die Böschung, welche die Materie von selbst annehmen würde, wenn man die Kohäsion der Teile vernichtet und das Gleichgewicht nur durch die Reibung erhalten denkt.

Vernachlässigt man aber die Kohäsion der Teile und setzt daher 7 = o, so erhält man

/’

tang ß = —und m — —

so daß der Körper nach dem Winkel der natürlichen Böschung abgestochen werden muß.

Setzt man / = o, oder nimmt man die Kraft, mit welcher zwei Teile eines Körpers aneinander haften, als von dem Drucke unabhängig und nur dem Inhalte der Berührungsfläche proportional an, so erhält man

P³ A³ — 16 f 8 P Y h

Nennt man t den Winkel, dessen Tangente — Ausdruck für h auch so schreiben

- Ph

tang p = ■— und m =

ist, so läßt sich der

P . tang—

woraus

¹U P • Ä tang

Es gibt h die größte Höhe an, auf welcher die Masse, vertikal abgestochen, sich noch im Gleichgewicht erhält. Ist 7 = 0, so ist auch diese Höhe

gleich Null; ist / = 0, so ist die Höhe gleich

Den Wert für f bestimmt man, indem man die Böschung beobachtet, welche die Materie des Körpers nach überwundener Kohäsion von selbst annimmt : f ist die Tangente des Winkels, welchen die Böschungsebene mit dem Horizonte bildet, und t ist der Winkel, welchen dieselbe Ebene mit der Vertikalen bildet. Beobachtet man sodann die Höhe, bis zu welcher der Körper sich vertikal abstechen läßt, ohne zusammenzustürzen, so erhält man das Gewicht 7 vermittels der obigen Gleichung.

Hl

//

A/

03#

Fig. 337.

Nimmt man, unter Beibehaltung der früheren Benennungen, die Oberfläche CD des Körpers (Fig. 337) als gleichmäßig mit Materie belastet an, die sich durch vertikale Ebenen trennen läßt, welche durch die oberen Grenzlinien T der Bruchebenen gehen, und nennt man p den Druck, welcher sich daraus für die Flächeneinheit der Ebene C D ergibt, so erhält man für die Kraft, welche das Herabgleiten eines Teiles längs A T zu bewirken sucht,

(p h -j- Ya P Ä³) (itang ß — m) cos ß ; für diejenige Kraft aber, welche das Gleiten zu verhindern sucht,

cos ß

f {ph -J- Ya P ^⁵) {tang ß — m) sin ß -f-

2 7 (1 + tang ß³) 2 p P h

setzt man diese beiden Größen einander gleich-, so -erhält man {tang ß — m) (1 — f . tang ß) =

Verschiedene Eigenschaften der Erdarten. Spezifisches Gewicht, Reibung und

Kohäsion.

Diese Eigenschaften der Erdarten, deren Natur und Beschaffenheit sehr veränderlich sind, lassen sich von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachten. Wir unterscheiden hier 1. aufgelockerte Erde, deren kleine Teilchen keinen merklichen Zusammenhang mehr besitzen; 2. Erde in ihrem natürlichen Zustande, wobei diese als trocken oder nur wenig angefeuchtet gedacht wird, und 3. Erde, welche stark von Wasser durchdrungen ist.

Das spezifische Gewicht der Erdarten und des Mauerwerkes läßt sich mit Genauigkeit immer nur durch spezielle Versuche ermitteln. Die folgende Tabelle gibt die Mittelwerte:

Dammerde (Terre vegetale)........

Lehm (T. franche)............

Magerer Ton (T. argileuse)........

Töpferton (Glaise)............

Erdiger Sand..............

Reiner Sand..............

Mauerwerk mit Kalk- und Kieselsteinen von

bis . .

1²4

1²5

1²6

1-9

1²7

•9

•3

Mauerwerk mit Granit Mauerwerk mit Basalt Durch Multiplikation dieser Zahlen mit 1000 erhält man eines Kubikmeters in Kilogrammen.

•3

•3

das Gewicht

Aufgelockerte Erde, deren² kleine Teilchen keinen Zusammenhang mehr besitzen.

Betrachten wir hier die Erde als in einem Zustande befindlich, wo die Teile derselben allen Zusammenhang verloren haben, so muß man bei der Anwendung der in dem vorhergehenden Kapitel enthaltenen Formeln daher die Kohäsion gleich Null setzen. Zu bestimmen bleibt uns noch das Verhältnis der Reibung zum Drucke (der Reibungskoeffizient), oder, was dasselbe ist, d i e Böschung, welche die Erde von selbst annimmt, wenn man eine Aufschüttung bildet.

Unter allen Erdarten nimmt feiner, trockener Sand die größte Böschung an. Nach einem Versuche von Gadroy ist diese Böschung woraus folgt, daß f = 0²ß und x = 59° wird.

Nach den Versuchen von Rondelet²) beträgt der Winkel, welchen die Böschungsebene mit dem Horizonte bildet, bei feinem, sehr trockenem Sande und pulverisiertem Sandstein 34 • 5°, woraus t:=:55'5⁰ folgt.

Nach den nämlichen Versuchen ist der Winkel, welchen die Böschungsebene mit dem Horizonte bildet, bei gewöhnlicher, gut getrockneter und pulverisierter Erde wenigstens 46° 50' und x = 43° 10'. Feuchtet man dieselbe Erde etwas an, so wird dieser Winkel höchstens gleich 54° undx = 36°.

Nach Barlow wäre die Böschung des leichtesten Sandes ⁵/₄, woraus x = 51° folgt. Nach demselben Experimentator ist die Böschung der dichtesten und festesten Dammerde ⁵/₇, woraus x — 35° folgt.

Nach den Beobachtungen von Delanges ist der Winkel, welchen die natürliche Böschung mit dem Horizonte bildet, für

33°

sehr feinen Flußsand.....

23°

Hirsekörner ..........

22²30°

Vogeldunst...........

Bleischrott, dreimal so dick . .

Der Böschungswinkel des Sandes wurde von Huber-Burnaud zu 30 bis 33 und selten zu 35° beobachtet. Für Erbsen oder Schrott ist dieser Winkel fast derselbe und es gelten in jeder Beziehung die nämlichen Gesetze.

Über den Druck auf den Boden eines Gefäßes hat der nämliche Physiker die folgenden Beobachtungen gemacht:

1.    Bedeckt man ein Ei einige Zoll hoch mit Sand und legt darauf ein Gewicht von 25 kg, so wird das Ei nicht zerdrückt. Dasselbe ist der Fall, wenn der Sand in Bewegung ist, während er durch eine Öffnung in den Boden des Gefäßes ausfließt.

2.    Wenn zwei vertikal kommunizierende Röhren Quecksilber enthalten, so wird das gemeinschaftliche Niveau des Quecksilbers in den beiden Röhren nicht verändert, wenn man bei der einen Röhre Sand auf das Quecksilber schüttet. Diese Beobachtung wurde bei einer Röhre von 0 * 65 m Höhe und 0’035 m Durchmesser gemacht. Man kann, ohne das Resultat zu ändern, auf die obere Grenzfläche der Sandsäule einen starken Druck ausüben.

3. Bringt man bei der nämlichen Röhre einen beweglichen Boden an und schüttet darauf Sand oder trockene Erbsen ein, so bemerkt man, daß dieser Boden nur einen sehr kleinen und unmerküchen Teil von dem Gewichte ■dieser Materien (0*12 kg gegen 1*5 bis 2 kg) aufzunehmen hat, während fast das ganze Gewicht von der Reibung an der Seitenwand der Röhre getragen wird.

Der Experimentator schließt daraus, daß, wenn die Länge und Höhe eines Sandkörpers dieselben bleiben, der Druck auf einen bestimmten Teil des Bodens, sobald dieser nachgibt, einen konstanten Wert annimmt, mag nun der Sand unbelastet oder mit beträchflichen, ja selbst beliebigen Gewichten belastet sein. Es ist daher leicht zu denken, daß, wenn der Boden anfängt nachzugeben, an vertikalen oder wenig nach innen geneigten Seitenwänden eine Reibung entstehen kann, welche die Wirkung der Schwerkraft auf den Teil dieses Systems, welcher sich gegen diese Wände stützt, fast ganz neutralisiert wird.

Die meisten Erdarten, ja selbst der Sand, bekommen einen ziemlichen Zusammenhang, wenn die Teile lange in Berührung miteinander bleiben und stark zusammengepreßt werden. In diesem Zustande kann man z. B. Lehm bis auf 1 und 2 m, und sehr tonhaltige Erde bis auf 3 und 4 m und darüber vertikal abgraben, ohne daß ein Herabfallen eintritt. Man kennt aber hierüber keine genauen Beobachtungen, denn die Kohäsion derselben Erde ändert sich auch mit dem Grade der Feuchtigkeit.

Den Wert des Koeffizienten 7 erhält man aus der Formel

1 , 1 — to h . lang — 4    ⁶ 2

t, wo h‘ die Höhe ist, bis auf welche die Erde sich

vertikal abgraben läßt, ohne herabzufallen, to das Gewicht einer Volumeneinheit der Erde und t der Winkel, welchen die Vertikale mit der natürlichen Böschungsebene der Erde bildet.

Setzt man für Lehm to = 1500 kg, T = 40°, h‘ = 1 m, so findet man 7 = 136 kg.

Setzt man für sehr stark zusammenhängende Erde to = 1800 kg, i = 35°, h‘ = 4 m, so findet man 7 = 568 kg.

Man kann diese Zahlen als die Grenzen des Wertes des Koeffizienten 7 ansehen, wenn das Meter zur Längen- und das Kilogramm zur Gewichtseinheit angenommen werden.

Wirdeine Erdmasse, die sich im natürlichen Zustande befindet, eben abgegraben, und bleibt die Böschungsfläche dem Einflüsse der Witterung ausgesetzt, so verändern die abwechselnde Trockenheit und Nässe, sowie der

Frost die Eigenschaften der Erde. Die der Oberfläche naheliegenden Teile werden sich nach und nach ablösen; und im allgemeinen wird die Erde das Bestreben zeigen, von selbst die Böschung mit der Zeit anzunehmen, welche sie sofort angenommen haben würde, wenn die Kohäsion nicht wäre. Wird aber die Seitenfläche mit einem Mauerwerk bekleidet, so wird diese Veränderung nicht eintreten und die Erde wird sich dann bei einer geringeren Böschung oder einer weniger dicken Bekleidung halten können, als wenn die Kohäsion der Teile vorher zerstört worden wäre.

Der Sand, die Pflanzenerde und die Dammerde scheinen, wenn sie von Feuchtigkeit durchdrungen werden, keine bemerkenswerte Veränderung zu erleiden. Schlammige und sogenannte seifige Erden lösen sich auf und können dann fast wie ein flüssiger Körper ablaufen. Bei den Erden dieser Art muß der Druck nach den Formeln berechnet werden, welche für flüssige Körper gelten, indem man dem Gewichte der Volumeneinheit den entsprechenden Wert beilegt.

Tonige Erde, vorzüglich reiner Ton, vergrößert ihr Volumen, wenn sie feucht wird, ohne deshalb flüssig zu sein, wozu sie eine sehr große Wassermenge aufnehmen müßte. Eine homogene Erdmasse, welche ihr Volumen vergrößert, wirkt aber gegen eine Bekleidung gerade wie eine Flüssigkeit, deren spezifisches Gewicht dem der Erde gleichkommt. Obgleich daher die tonige Erde, wenn sie trocken oder nur wenig feucht ist, eine sehr große Kohäsion besitzt, und deshalb Bekleidungen von geringer Dicke zu bedürfen scheint, so wird diese Erde doch, vermöge ihres großen spezifischen Gewichtes, am gefährlichsten von allen, wenn das Wasser sie durchdringen kann.

Theorie der Gewölbe.

Ein Gewölbe ist ein System von bogenförmig neben- und aufeinander gestellten festen Teilen. Diese Teile, welche in der Regel Steine sind, nennt man Gewölbesteine, zwischen denselben befinden sich die Gewölbefugen, welche gewöhnlich mit Mörtel ausgefüllt werden. Sind die Kräfte, welche auf jeden einzelnen Gewölbestein wirken, sowie die Gestalt des Gewölbes derart, daß das System sich nicht im Gleichgewicht befindet, so stürzt das Gewölbe ein. Der Einsturz kann auf zweifache Weise eintreten; die Teile des Gewölbes können sich entweder in der Weise voneinander trennen, daß die einen über die anderen hinweggleiten, oder dadurch, daß einige Teile sich um die oberen oder unteren Kanten der Gewölbesteine drehen. Die Reibung und die Kohäsion des Mörtels leisten allerdings diesen Bewegungen einen Widerstand und tragen dazu bei, das Gewölbe im Gleichgewichte zu erhalten.

Die wichtigsten Versuche und Beobachtungen über das Gleichgewicht der

Gewölbe.

Danisy³) stellte Versuche mit kleinen Modellen von Tonnengewölben an, deren obere Teile er mit Gewichten belastete und dadurch das Ganze zum Zusammenstürzen brachte, wobei die oberen Teile sich senkten und in der Schlußfuge gegeneinander stützten, während sich die unteren Teile auseinander und zu einer Drehung um die äußere Kante ihrer Basis drängten. Er zeigte, daß bei diesen Bewegungen die Gewölbesteine nicht auf den Lagerflächen gleiten, sondern sich durch eine Drehung um ihre Kanten voneinander entfernen. Ähnliche Versuche stellten später Gauthey und Rondelet an.

Boistard (französischer Wegbaudirektor, Ingenieur en chef des ponts et chaussees) hat Versuche veröffentlicht, welche mehr im großen und mit mehr Sorgfalt angestellt wurden. Die Gewölbe hatten 2‘27 m lichte Weite und waren aus mit Sandstein abgeschliffenen Ziegeln konstruiert, welche 0*11 m hoch und ebenso dick waren. Der Gestalt nach waren es Gewölbe, deren Querschnitt ein Halbkreis, ein um xjz und um gedrückter Korbbogen, und ein Segmentbogen war, dessen Pfeilhöhe x/₄, x/s und ¹/L7 der Weite betrug, sowie scheitrechte Gewölbe. Jedes Gewölbe wurde drei Hauptproben unterworfen. Bei der ersten Probe waren die Gewölbe unbelastet (ohne Nachmauerung); die Dicke der Gewölbe, 0*11 m, war nicht hinreichend, um dieselben im Gleichgewichte zu halten; als man daher das Lehrgerüst herunterzog, senkte sich eine gewisse Anzahl Gewölbesteine von dem oberen Teile bis auf den Scheitel des Lehrgerüstes. Die beiden unteren Teile des Gewölbes bildeten steigende Bogen und teilten sich in zwei Hälften. Die Neigung zum Bruche zeigte sich in der Mitte von jedem dieser beiden Bogen, wo die Gewölbesteine das Lehrgerüst nicht berührten, sowie an dem oberen und unteren Ende der Bogen, wo sich die Fugen auf der inneren Gewölbelinie öffneten.

Bei der zweiten Probe waren die Gewölbe ebenfalls noch ohne Nachmauerung. Man legte über die beiden Schenkel ein Seil, welches gegen die äußere Gewölbelinie drückte und von einem Gewichte gespannt wurde. War

Fig. 338.

die Spannung des Seiles nicht groß genug, um das Gewölbe im Gleichgewichte zu erhalten, so stürzte das Gewölbe zusammen, wobei sich die Fugen am Schlüsse und an den Anfängen auf der inneren Gewölbslinie, in den Schenkeln aber auf der äußeren Gewölbslinie öffneten (Fig. 338). War die Spannung des Seiles eben groß genug, um das Gewölbe im Gleichgewichte zu erhalten, so bildeten sich die Bruchfugen auf dieselbe Weise durch die Wirkung des Setzens; die Wirkung der Gewichte suchte die entstandenen Öffnungen sofort wieder zu schließen, und so entstand, indem die Fugen sich abwechselnd öffneten und schlossen, eine Art oszillierender Bewegung, wobei sich die Gewölbeteile abwechselnd nach verschiedenen Richtungen drehten, und zwar bald um die obere, bald um die untere Kante der Gewölbesteine. Wurde endlich die Spannung des Seiles über eine gewisse Grenze hinaus vermehrt, so zeigten sich die Resultate des ersteren Falles im umgekehrten Sinne, d. h. die unteren Teile des Gewölbes (die Schenkel) senkten sich, die oberen Teile wurden gehoben und die beugen öffneten sich am Schlüsse und an den Anfängen auf der äußeren Gewölbelinie, in den Schenkeln hingegen auf der inneren Gewölbelinie (Fig. 339) (S. 466).

Bei der dritten Probe wurden Widerlager und eine Nachmauerung horizontal bis zum Scheitel des Gewölbes aufgeführt, wo die Dicke stets 0*11 m blieb. War die Stärke der Widerlager groß genug, so blieb das Gewölbe im

30

Abel, Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Gleichgewichte, selbst wenn man das Lehrgerüst entfernte. Belastete man aber noch den Scheitel des Gewölbes, so zerbrach dasselbe in vier Teile (Fig. 340). Die Fugen öffneten sich am Schlüsse und an den Anfängen auf der inneren Wölbelinie, in den Schenkeln hingegen auf der äußeren Gewölbelinie. Aus diesen Versuchen ergibt sich, daß bei den Halbkreisgewölben ohne Nachmauerung oder mit Nachmauerung bis zum Scheitel die Bruchfuge ungefähr in einer Höhe von 30° liegt, wenn man von dem Anfänge des Halbkreises aus zählt. Bei den Gewölben, deren Querschnitt ein Korbbogen ist, der aus drei Kreisbogen von je 60° besteht und um x/₃ oder l/₄ gedrückt ist, liegt die Bruchfuge in einer Höhe von 45° bis 55°, wenn man von dem Anfänge des kleinen Bogens aus zählt. Bei dem Segmentbogen (dessen Querschnitt ein Kreisbogen) tritt der Bruch dicht am Widerlager ein, wofern das Gewölbe nicht eine sehr kleine Dicke oder einen Zentriwinkel besitzt, der über 120° hält.

Aus den Beobachtungen Perronets bei der Konstruktion mehrerer großer Brücken lernte man ebenfalls die Natur der bei einem Gewölbe ein-

Fig. 339.

Fig. 340.

tretenden Bewegungen kennen. Nach diesen Beobachtungen können die ersten Schichten der Gewölbesteine, die sogenannten ruhenden Schichten, ohne Hilfe des Lehrgerüstes gelegt werden; es fangen dieselben nicht eher zu gleiten an, als bis die Neigung der Lagerflächen gegen den Horizont 39° bis 40° beträgt. Wird die Neigung größer, so trägt das Lehrgerüst einen Teil des Gewichtes der Gewölbesteine; wendet man daher ein Sprengwerk als Lehrgerüst an, so werden die unteren Teile desselben herabgedrückt und der Scheitel würde in die Höhe steigen, wenn man diese Bewegung nicht durch eine genügende Belastung im Scheitel verhinderte.

Diese Beobachtungen wurden z. B. bei dem Brückenbogen von Saint-Edme in Nogent-sur-Seine gemacht. Der Querschnitt ist ein Korbbogen von 29*24 m Spannweite und 8*77 m Pfeilhöhe. Die Dicke im Scheitel ist 1*62 m. Jede Hälfte des Bogens besteht aus 47 Schichten von Gewölbesteinen mit Ausnahme des Schlußsteines. Als die ersten 20 Schichten gelegt waren, lösten sich die letzten fünf durch das Setzen des Lehrgerüstes ab; die Bruchfuge öffnete sich um 0*02 m auf der äußeren Gewölbefläche oberhalb der 15. Schicht,

und zwischen dem Gewölbe und den horizontalen Schichten der Brückenpfeiler trat eine vertikale Trennung ein, welche bis zur 7. Schicht merklich war. Als man aber mit dem Legen der Steine fortfuhr, schlossen sich diese Öffnungen wieder.

Über den Gebrauch eiserner Durchzüge zur Verstärkung der Tonnengewölbe.

Sind die Widerlager eines Gewölbes zu schwach, als daß ein Gleichgewicht bestehen könnte, so läßt sich das Gewölbe vermittels eiserner Durchzüge verstärken, die man in den Seiten anbringt. Der Gebrauch solcher Durchzüge ist in Italien sehr verbreitet; man sieht sie dort bei den prächtigsten Bauwerken. Nimmt man an, das Gewölbe, welches Fig. 341 darstellt, neige sich zum Bruche in der Fuge m n, wobei sich die oberen Teile senken würden, während sie bei N in Berührung bleiben und die unteren Teile, gegen welche sie in den Kanten m drücken, durch eine Drehung um die Kanten B nach außen umgeworfen würden. Der Bruch dieses Gewölbes

'TV.

rv-

Y- V

BA

AB

ALA

Fig. 342.

Fig. 341.

wird sich verhindern lassen, wenn man die beiden Hälften vermittels eines horizontalen Durchzuges verbindet, welchen man am passendsten unmittelbar unterhalb der Bruchfuge m n anbringt; denn beim Beginn des Einsturzes haben die Punkte m wirklich den größten Weg in horizontaler Richtung zu durchlaufen.

Die Spannung des Durchzuges kann man aber ermitteln, wenn man beachtet, daß das (statische) Moment dieser Spannung mit dem Momente des Gewichtes der Gewölbehälfte AB M N zusammen dem Momente des in N wirksamen Horizontalschubes gleich sein muß, wenn man alle diese Momente in Bezug auf die Kante B nimmt.

Ist die Dicke eines Gewölbes und jene der Widerlager desselben s e h r k 1 e i n, so kann es möglich sein, daß ein Durchzug nicht ausreicht, um den Bruch zu verhindern. Man wird sich darüber Gewißheit verschaffen, wenn man die Gewölbestücke A B m n und m n M AT jedes einzeln untersucht und auf diese die hier angegebenen Regeln an wendet. Findet sich dann, daß diese Gewölbestücke nicht im Gleichgewichte sind, so muß man in der Höhe der Fugen, in welchen die Neigung zum Bruche vorhanden ist, neue Durchzüge anbringen und die auf dieselben wirkenden Kräfte nach Anleitung des eben Gesagten bestimmen.

Bei einem solchen Gebrauche der Durchzüge kann es aber Vorkommen» daß infolge einer Erhöhung der Temperatur der Durchzug sich ausdehnt und also nicht mehr den nötigen Widerstand leistet, oder auch infolge einer Erniedrigung der Temperatur zu sehr angespannt und dem Zerreißen ausgesetzt wird. Man wird daher Mittel suchen müssen, welche diese Wirkungen verhüten.

Alle vorstehenden Beobachtungen beziehen sich auf Tonnengewölbe; aber aus den Beobachtungen über den Verfall der Peterskirche in Rom kann man auch die analogen Bewegungen, wie sie bei Kuppelgewölben stattfinden, kennen lernen. Aus diesen Beobachtungen ging hervor, daß das genannte Bauwerk im vorletzten Jahrhundert eine Neigung zum Einsturz in der durch Fig. 342 (S. 4ß7) dargestellten Weise hatte; das Mauerwerk, welches in der Richtung der Meridianebenen sehr viele Risse zeigte, öffnete sich an der äußern Gewölbefläche in V am Anfänge des Gewölbes und an der inneren Gewölbefläche in A D an der Basis der Trommel, auf welcher die Kuppel steht. Eine Zunahme dieser Beschädigungen wurde vermittels eiserner Ringe verhindert, welche die Vergrößerung des Durchmessers in dem unteren Teile der Kuppel unmöglich machten.⁴)

Das Endresultat aus den eben aufgeführten Beobachtungen und Erfahrungen ist,-

1.    Daß bei den Bewegungen der Gewölbe die Teile nicht aufeinander gleiten, sondern sich durch eine Drehung um die oberen oder unteren Kanten der Gewölbesteine voneinander entfernen ;

2.    daß ein einstürzendes Gewölbe gewöhnlich in vier Hauptteile zerbricht, von denen die beiden oberen sich senken, während die beiden unteren Teile nach außen umgeworfen werden. Man darf indessen daraus nicht schließen, daß ein Gewölbe nicht durch das Gleiten der Gewölbesteine einstürzen könne, sondern nur, daß bei den Dimensionen, welche man den Gewölben gewöhnlich gibt, sowie bei den gewöhnlichen Werten der Reibung und Kohäsion die Gewölbe leichter durch Drehung als durch Gleiten einstürzen. Zuweilen geschieht es, daß die unteren Teile des Gewölbes auf den horizontalen Fugen am Widerlager gleiten, während die oberen Teile sich durch eine Drehung um die Kanten der Gewölbesteine senken.

Über den Gebrauch eiserner Ringe zur Verstärkung der Kuppelgewölbe.

Der Nutzen solcher Verstärkungen ist durch sehr viele Belege erwiesen.*) Die Untersuchungen bei der Peterskirche in Rom ergeben, daß die Ringe vorzugsweise in der Höhe der Bruchfuge angebracht werden müssen. Bezeichnet man mit t die Spannung eines Kreisringes, so bringt diese Spannung die Wirkung einer Horizontalkraft hervor, die gleich

2 Ti . t

ist und, auf allen Punkten des Kreisumfanges gleichförmig verteilt, normal gegen diesen Umfang gerichtet ist. Wenn man daher bei der Berechnung des Gleichgewichtes einer Kuppel diese sich durch ein Tonnengewölbe ersetzt denkt, so muß man die beiden Hälften dieses Gewölbes als durch einen oder mehrere Durchzüge vereinigt ansehen, deren Spannung zusammen gleich 7t . t ist.

Über das Gleichgewicht der Kreuzgewölbe.

Das Gleichgewicht eines Kreuzgewölbes (Fig. 344) kann untersucht werden, indem man dasselbe als durch die Vertikalebenen B O B',

Schnitt ab.

B’

B’

2»

^ Schnitt cot.

Fig. 343.

Fig. 344.

Schnitt ef

-u

jjj

Fig. 346.

Fig. 345.

BOB' in Teile zerlegt denkt, welche voneinander unabhängig sind. Die Teile BOB, B‘ O B‘ gehören zu einem und demselben Tonnengewölbe; der Bruch derselben erfolgt, indem sie die Widerlagspfeiler um die Kanten B b, B‘ b4 umwerfen. Man beachte, daß hier die horizontalen Elemente der Gewölbeteile desto länger sind, je näher sie dem Scheitel liegen. Man sieht aber andrerseits, daß die Pfeiler auch die Gewölbestücke BOB', B O B‘ tragen, und nicht

*) Man sehe das zweite Buch der Memorie istoriche della gran cupola del Vaticano, von Poleni, wo der Verfasser mehrere Kuppelgewölbe aufzählt, welche vermittels eiserner Ringe wieder hergestellt und konsolidiert worden sind. Bei der Paulskirche in London sind die innere Kuppel und der Kegel, welcher die Laterne trägt, auf dieselbe Weise verstärkt. Ebenso das mittlere Gewölbe bei der Kuppel des Pantheon in Paris. Man sehe Rondelets Art de bätir, tome IV, pag. 527 der fünften Auflage.

umgeworfen werden können, ohne daß diese Gewölbestücke an der Bewegungteilnehmen ; man muß daher zu dem Stabilitätsmomente der Pfeiler für die Kanten B b, BJ b' das Moment der Hälfte der Gewölbestücke B O B“ B O Br für dieselben Kanten hinzufügen.

Kreuzgewölbe werden vielfach benützt und mit denselben die verschiedensten Räume überdeckt. Die Kreuzgewölbe werden vorzugsweise aus Hausteinen oder aus Ziegeln angefertigt, selten, fast nie, aus Bruchsteinen. Die Kreuzgewölbe bestehen aus einzelnen Kappen (Teilen von Tonnengewölben), welche sich halbkreisförmig oder elliptisch und spitzbogenförmig an die den Raum umfassenden Schildmauern anschließen, Fig. 345 und 346, (S. 469) sonst aber untereinander Zusammenstößen und Grate bilden, welche von den Ecken der Umfassungsmauern nach der Mitte zu laufen. Es folgt hieraus, daß das Kreuzgewölbe nur die Ecken der Schildmauern belastet und demnach nur diese als Widerlager zu behandeln sind. Oft und namentlich bei Ausführungen mit Ziegelsteinen werden in der Richtung der Grate Verstärkungen nach Art der Gurtbogen, welche dann mit dem Namen Gratbogen belegt werden, angeordnet und gegen diese die Kappen gestellt, welche entweder nach Art der Tonnengewölbe mit parallel zu den Scheiteln laufenden Fugen oder aus den Ecken auf den Schwalbenschwanz gewölbt werden.

Der Zusammenstoß der Grate an der höchsten Stelle liegt über dem Schwerpunkte des Grundrisses. Die Gratbogen bilden elliptische Bogen.

Kreuzgewölbe, welche nicht belastet sind, also nur ihr eigenes Gewicht zu tragen haben, erhalten in den Kappen x/₂ Ziegel und in den Graten 1 Ziegel Stärke bis etwa 5 oder 6 m Spannung; vorausgesetzt, daß sie halbkreisförmige oder elliptische Schildbogen haben. Bei Spannungen bis 8 m nimmt man unter denselben Voraussetzungen die Kappen im Scheitel ¹/₂ Ziegel, am Kämpfer 1 Ziegel, die Grate aber durchgehend l¹/« Ziegel stark. Über 8 m Spannung bis einschließlich 15 m macht man die Kappen 1 Ziegel und die Grate l¹/* bis 2 Ziegel.

Bei spitzbogenförmigen Kappen behält man in der Regel dieselben Stärken bei, während man bei flachen Kappen die Stärken sämtlich um V4 bis x/₂ Ziegel vergrößert.

Die Kappen erhalten x/₂₍₎ bis y₃₀ ihrer Längen an Stich, d. h. Ansteigen der Scheitel von den Schildbogen nach der Mitte zu.

Die Widerlager müssen bei halbkreisförmigen Gewölben ²/₄ bis ¹/₆ und bei Spitzbogen ¹f$ bis ¹/₇ der Diagonalen an Stärke erhalten, und wenn dieselben höher als 3 m sind, L/s bis x/i0 der Höhe mehr, also z. B. bei 16 m

Diagonale und 8 m hohen Widerlagspfeilern eine Stärke von gleich 5 bis 3’ 46 m betragen.

bis

16

6 10

Baumechanik.

Die Lehre vom Widerstande der Baumaterialien wird sich selbstverständlich nur auf die Grundbegriffe und Lehrsätze der allgemeinen Mechanik stützen, denn das geringste Übersehen in der letzteren Beziehung kann in der Festigkeitstheorie leicht zu Irrtümern führen. Wie leicht aber ein derartiges Übersehen möglich ist oder möglich war, davon gibt uns selbst ein so berühmter Mann wie Na vier das schlagendste Beispiel.' Wir halten es daher nicht für überflüssig, die wichtigsten Begriffe der allgemeinen Mechanik, soweit dieselben besonders die Festigkeitslehre betreffen, in diesem Werke anzu-

führen, um so mehr, als dasselbe von Praktikern benützt werden dürfte, welchen eine kurze Besprechung einiger mechanischer Lehrsätze nur willkommen sein dürfte.

Zerlegung und Zusammensetzung der Kräfte.

Das Parallelogramm.

Kräfte werden durch Gewichte gemessen und lassen sich in Zeichnungen durch Linien darstellen, deren Richtung die Richtung der Kraft, und deren Länge die Größe der Kraft in Kilogrammen, Zentnern etc. angibt.

Nimmt man eine beliebige Linie als ein Kilogramm an, so braucht man eine andere Linie nur damit zu messen, um zu wissen, wie viel Kilogramm Kraft sie bedeutet. Man kann sich also einfach einen Maßstab machen, wie beim Bauzeichnen, auf dem aber jede Einheit 1 Kilogramm oder 1 Zentner etc. bedeutet.

Wirken mehrere Kräfte an einem Körper, so kommt es darauf an, zu untersuchen, ob sich dieselben durch eine einzige Kraft, die sogenannte Mittelkraft, in ihrer Gesamtwirkung ersetzen lassen, und welche Größe und Richtung diese Mittelkraft haben wird.

Wirkt aber eine einzige Kraft auf einen Körper, so entsteht die Frage, ob und in welcher Art sich dieselbe durch mehrere andere Kräfte in ihrer Wirkung ersetzen lasse, und welche Größe und Richtung diese haben müssen.

Man nennt diejenigen Kräfte, die man zu einer Mittelkraft vereinigen, oder in die man eine gegebene Mittelkraft zerlegen will, die Seitenkräfte oder »Komponenten«, und gebraucht für die Mittelkraft auch den Ausdruck »Resultierende«.

Denjenigen Ort an einem Körper, an dem man eine Kraft angebracht denkt oder wirklich angebracht hat, nennt man den Angriffspunkt der Kraft.

Wirken auf einen Punkt mehrere Kräfte ein, welche so gerichtet sind, daß ihre Richtungen in eine gerade Linie fallen, so ist die Mittelkraft aus diesen gleich der algebraischen Summe, vorausgesetzt, daß man den nach einer Seite wirkenden Kräften gleiche Vorzeichen gibt.

Wirken auf einen Punkt zwei Kräfte ein, welche einen Winkel einschließen, siehe Figur 347, P und Q, so hat man die Größe der Mittelkraft, wenn der Winkel PAQ, welchen die Kräfte bei A einschließen, gleich a ist:

R = V/P³+ ö²-f 2PQ

Die Richtung der Mittelkraft bestimmt sich aus:

Q sin cf.

P -j- Q cos cj.

Schließen die zwei Kräfte P und Q bei A einen rechten Winkel ein, so hat man, weil a = 90 Grad ist, einfacher

lang n.x =

COS Cf..

A.

,    ,    ,    .    Q sin a.

oder durch sin a.x = ———, R

dv

t>

R —    \/ P² -}- Q² ; tang ax = — und sin ax = —.

P    R

Ist der Winkel a₂ = 90°, schließt also die Mittelkraft R mit der Seitenkraft Q einen rechten Winkel ein, so hat man wie oben;

R = v/p5Tp q2 _j_ ₂ p Q

und da a in diesem Falle gleich 90 -j- aL ist, cos 90 -|- aL aber == — sin ax wird, so hat man auch:

cos a

Fig. 347.

R = \/P² + Q² — 2 P Q sin ax.

Man kann jede einzelne Kraft als eine Mittelkraft betrachten und dieselbe in Seitenkräfte, in der Regel zwei, zerlegen, von denen entweder die

Richtungen bekannt oder willkürlich genommen werden müssen, oder von denen die eine sowohl der Größe als Richtung nach bekannt sein muß.

Die Bezeichnungen der Figur 347 zugrunde gelegt und 7. = a.x -\- a2 gesetzt, erhält man:

R sin 7. 2 sin (ocj. --j- a₂)

R sin

sin (ax -)- a₂)’

wenn R, aL und a₂ bekannt sind oder als bekannt angenommen werden können.

Ist a — 90°, schließen also die Kräfte P und Q einen rechten Winkel ein, so ist sin (ax -}- ag) = sin 90° = 1 und demnach

P = R sin a₂ und Q — R sin aL = R cos 7.₂.

Setzt man dagegen a₂ = 90, nimmt also zwischen R und Q einen rechten Winkel an, so erhält man:

und Q =

und Q = R tcmg ax.

cos rJ.x

Nennt man in dem letzten Falle noch den Winkel, welchen P mit der horizontalen Linie einschließt, ß, so erhält man auch:

und Q = R cotg ß.

sin ß

Wirken viele Kräfte — 1, 2, 3, 4, Fig. 348 — an einem Punkte

U,

v,

fr

W/m

WA

Fig. 348.

Fig. 349.

A, so kann man sie alle zu einer einzigen Mittelkraft R vereinigen, indem man immer auf je zwei das »Parallelogramm« anwendet.

Es gibt z. B. Kraft 1 und 2 die Mittelkraft Rn diese mit Kraft 3 verbunden, gibt die Mittelkraft Rrn und diese mit Kraft 4 verbunden, gibt die gesuchte Mittelkraft R.

Betrachtet man die Figur AabcRA, so erkennt man hierin ein Polygon, dessen Seiten den Kräften an Punkt A gleich und parallel sind, und dessen letzte Seite AR die gesuchte Mittelkraft ist.

Man nennt diese die Schlußlinie, die ganze Figur aber das Polygon der Kräfte, und wendet dieses, um eine weitläufige Konstruktion zu ersparen, häufig an.

Sind nämlich (Fig. 349) (S. 472) 1, 2, 3, 4 usw. die gegebenen Kräfte, so hat man nur nötig, einen beliebigen Punkt A, Fig. 349, anzunehmen und ein Polygon zu bilden, dessen Seiten stets gleich und parallel mit den Linien 1, 2, 3, 4 usw. sind. Die Schlußlinie ist dann die Mittelkraft der Größe und Richtung nach, und kann nach Punkt a Fig. 349 übertragen werden.

Sind nur zwei Kräfte vorhanden, so verwandelt sich das Polygon in ein Dreieck, nämlich in die eine Hälfte des Kräfteparallelogrammes.

Der Hebel.

Da nun das Moment einer jeden Mittelkraft gleich ist der Summe der Momente von den Seitenkräften, so muß dieser Satz auch für den Hebel gelten, gleichviel, was für eine Form er besitzt, und in welcher Art die in einer Ebene wirkenden Kräfte angreifen.

Sind nun P, P„ usw. diese Kräfte und R die Resultierende, so erhält man dazu die Hebelarme, indem man vom Drehpunkte des Hebels Senkrechte auf die Kraftlinie fällt, es ist dann

MR = MP, -f- MP„ -f MP,„

usw. Nun'aber geht die Mittelkraft, wie nachgewiesen, stets durch den

Fig. 350.

Drehpunkt, ihr Hebelarm ist daher — o, und M R = R X o ist ebenfalls = o.

Es tritt daher der Gleichgewichtszustand beim Hebel ein, wenn MP, + MP„ + MP,„ . . . =o

ist, d. h. der Hebel befindet sich im Gleichgewichte, wenn alle Kraftmomente sich gegenseitig aufheben und zusammenaddiert = o werden.

Selbstverständlich hat man dabei entgegengesetzte Kräfte und Hebelarme durch -\- und — Zeichen zu unterscheiden, und können dann mittels des vorigen Satzes die Aufgaben eines mathematischen Hebels gelöst werden.

¹

Diese Säulen sind aus sehr hartem Kalkstein von rötlich grauer Farbe und muscheligem Bruch aufgeführt. Ein Würfel dieses Steines, dessen Kante gleich 5 cm ist, wird durch ein Gewicht von 10.940 kg zerdrückt.

²

Art de bätir.

³

Traite de la coupe des pierres, de Fr6zier,

⁴

Die ‘Beschädigungen der Peters kuppet in Rom findet man beschrieben in dem Werke von Poleni, betitelt Memorie istorichedellagran cupola del tempio Yaticano, Padua 1748, welches einen Auszug aus sämtlichen Schriften enthält, die bis zu dieser Epoche über die Kuppel des Vatikans erschienen waren, und unter denen das Parere di tre matematici sopra i danni che si sono trovati nella cupola di San Pietro sul fine dell’ anno 1742 ausgezeichnet zu werden verdient. In diesem Werke von Lesueur, Jacquier und Boscowich ist die Gleichgewichts -frage der Gewölbe mit großer Genauigkeit und vielem Scharfsinn abgehandelt. Die Beschädigungen der Kuppel sind als das Resultat der hier angegebenen Bewegungen dargestellt, welche durch den Seitenschub der oberen Teile hervorgerufen werden. Poleni stimmt hierin mit den genannten Gelehrten nicht überein; er verwirft die Ansicht, daß die unteren Teile durch den Seitenschub der oberen auseinander gedrängt seien, und schreibt die Beschädigungen einem ungleichmäßigen Setzen zu, welches durch Fehler in der Konstruktion veranlaßt sein soll. Doch schlägt er als Hilfsmittel mehrere Eisenringe vor, welche auch unter seiner Leitung von Vanvitelli im Jahre 1748 angebracht und später noch vermehrt wurden. Diese Eisenringe können keinen anderen Zweck haben, als denjenigen, den Horizontalschnb zum Teil aufzunehmen.

Die Ideen der drei Gelehrten Lesueur, Jacquier und Boscowich hat. Gauthey in seiner Dissertation sur les degradations du Pantheon fran9ais adoptiert.

Der Schwerpunkt.

Der Schwerpunkt läßt sich theoretisch mittels der Lehre von den Parallelkräften ermitteln.

Da nämlich jeder Körper aus einer Anzahl Teilchen besteht, ein jedes derselben aber mit einer seinem Gewichte gleichen Kraft abwärts gezogen

wird, so ist anzunehmen, daß der Körper von ebensovielen Parallelkräften ergriffen wird, als er Teile besitzt.

Für diese läßt sich nun die Lage der Resultierenden bestimmen, und diese fällt offenbar mit der Schwerachse¹) zusammen.

Indem man nun den Körper kantet, bekommen die Angriffspunkte der Parallelkräfte eine andere Lage, und indem man nun wieder die Lage der Mittelkraft berechnet, erhält man eine zweite Schwerachse, deren Durchschnittspunkt mit der ersteren der »Schwerpunkt« ist.

Bei Körpern von überall gleicher Dichtigkeit kann die Bestimmung des Schwerpunktes auf rein geometrischem Wege erfolgen.

Er ist nämlich offenbar derjenige Punkt des Körpers, um den herum gleichviel Gewicht liegt.

Dasselbe ist bei geometrischen Körpern proportional dem Raume, daher man den Schwerpunkt geometrischer Körper auch als denjenigen Punkt definieren kann, um den herum gleichviel Raum (des Körpers) liegt. (Mittelpunkt des Raumes.)

In diesem Sinne kann man daher auch von dem Schwerpunkte geometrischer Flächen, die eigentlich kein Gewicht haben, sprechen, und ihn als denjenigen Punkt definieren, um den herum gleichviel Fläche liegt. (Mittelpunkt der Fläche.)

Mittels geometrischer Sätze lassen sich nun folgende Schwerpunkte bestimmen;

d) Von Linien.

1.    Gerade Linie. Der Schwerpunkt S liegt in der Mitte derselben.

O- - -r-

2.    Kreisbogen (Fig. 351). Der Schwerpunkt S liegt auf der Halbierungslinie des Bogens. Sein Abstand 2 vom Zentrum ist, wenn L die Bogenlänge, S die Sehne, r den Halbmesser und a den Zentriwinkel bedeutet:

z =-oder 2

2 sin '/o a

Fig. 351.

r.

3. Halbkreis. Der Schwerpunkt S liegt auf der den Halbkreis halbierenden Linie. Abstand vom Zentrum

7

TU

. r = 0 • 6366 . r oder ungefähr —— r.

b) Schwerpunkt von Flächen.

Der Schwerpunkt aller regulären Flächen liegt in der Mitte derselben. Es ist gleich, ob die Flächen durch gerade Linien, durch gebogene Linien oder gemischte Linien eingeschlossen werden.

Der Schwerpunkt des Trapezes liegt in der Linie, welche die Halbierungspunkte der parallelen Seiten verbindet, und zwar in einem Abstande von

ci —J— 2 (ly    h

a -j- ciy    3

wenn a die längere, b die kürzere der parallelen Seiten und h die Höhe bezeichnet.

Das Konstruktionsverfahren ist das in Fig. 352 angegebene. Man halbiert AB in C und FH in G, zieht C G, macht B D gleich F H und E F gleich

Der Schwerpunkt des Dreieckes liegt in der Transversale, ²/₃ von der Spitze entfernt. Ebenso gibt der Durchschnittspunkt zweier Transversalen den Schwerpunkt.

A B und zieht D E; dann liegt der Schwerpunkt im Durchschnitte Z von C G und D E.

Der Schwerpunkt des Kreisabschnittes liegt in dem halbierenden Halbmesser in dem Abstande

s³

s die Sehne, F der Flächeninhalt.

Der Schwerpunkt des Kreisausschnittes liegt in der Achse, um

2 r s

vom Mittelpunkte abstehend.

r Halbmesser des Kreises, s Sehne, b Bogen.

.D

Fig. 352.

Für den Halbkreis erhält man übereinstimmend aus

2 r s

s³

und z =

den Wert 2 = 0 • 4244 r.

1 2 F

Der Schwerpunkt des Ring Stückes vom äußeren Halbmesser R, dem inneren Halbmesser r, der äußeren Bogenlänge b und der zu dieser gehörigen Sehne s liegt in der Achse, um

2    5 FR³ — r³

3    b — r²

vom Mittelpunkte entfernt.

Für den halben Ring geht der Wert von z über in :

₂ = 0-4244

R³ — r³

R² — r-V

Der Schwerpunkt eines beliebigen ^

Fig. 353.

Viereckes wird gefunden, wenn man (Fig. 353) dasselbe zweimal durch Diagonalen in Dreiecke einteilt, in diesen die Schwerpunkte bestimmt und je zwei derselben durch gerade Linien verbindet. Diese Linien sind Schwerlinien und der Durchschnittspunkt derselben der Schwerpunkt des Viereckes.

Es ist Zi der Schwerpunkt des Dreieckes A B D,

Z-2    »

Z₃ » Zi »

BC D, ABC, ACD.

zx z₂ die eine, z₃ 24 die zweite Schwerlinie und 2 der Schwerpunkt des Viereckes AB C D.

Zusammengesetzte Figuren lassen eine konstruktive Bestimmung des Schwerpunktes nur ungenau und mit Aufwendung verhältnismäßig langer Zeit zu. Man kommt meistens rascher und jedenfalls genauer zum Ziele, wenn man den Weg der Rechnung einschlägt.

Das beliebige Sechseck ABC BEF (Fig. 354) teilt man durch Diagonalen in Dreiecke und bestimmt die Schwerpunkte und Flächeninhalte dieser.

Es ist der Inhalt des Dreieckes:

*8»

*3»

A B F = Fl, der Schwerpunkt zl7 B C F — F₂,

CD F = F₃,

*4-

DEF= F₄,

Legt man an die Figur die Achsen MX und MY, welche bei M einen

Fi

Fz

■4

ty

V-

F3

F*.

"i”

:<xz

Fig. 354.

rechten Winkel einschließen, und bestimmt die Entfernungen der Schwerpunkte

ZLr z2r •

. . von diesen beiden Achsen.

Es ist der Abstand des Punktes zx von MX = von M Y = bL,

z₂ »

*3

= a 2,    »

— ^

- ^4,

»    = *8»

»    = b₃,

Prisma und Zylinder. Der Schwerpunkt 2 liegt in der Mitte derjenigen Geraden, welche die Schwerpunkte der Endflächen verbindet.

Pyramide und Kegel (Fig. 355). 2 liegt in der Linie /, welche die Spitze mit dem Schwerpunkte der Grundfläche verbindet, und hat einen Abstand 2 = x/₄ / von derselben.

Abgestumpfte Pyramide. Bedeutet G die untere, g die obere Fläche und h die Höhe der Pyramide, so ist der Abstand des Schwerpunktes von der unteren Fläche

G -4- V G g 4- g

Abgestumpfter Kegel. Sind die Flächen G und g gegeben, so berechnet sich z nach 4. Sind statt dessen die Halbmesser R und r gegeben, so ist der Abstand des Schwerpunktes von unten:

/. Jf + !Jr+r!

R² + R r -f 3r²

t*/» Z

12

Fig. 356.

Fig. 355.

Halbkugel (Fig. 356). Der Schwerpunkt liegt in der auf dem Zentrum der Schnittfläche errichteten Lotlinie. Sein Abstand von der Grundfläche ist :

* = 7s R.

Schiefe Ebene.

fr

iZi

Das Gewicht G soll durch eine beliebig gerichtete Kraft P am Gleiten auf der Ebene verhindert, also der Gleichgewichtszustand hergestellt werden. Es muß sein z = zL (Fig. 357), wenn von der allerdings häufig bedeutenden Reibung abgesehen wird. Diese kommt, wenn das Gewicht nur gehalten werden soll, der Kraft P zu Hilfe, muß dagegen überwunden werden, wenn das Gewicht eine aufwärts gerichtete Bewegung annehmen soll.

z bestimmt sich aus G, und zwar, wenn a der Neigungswinkel CAB der schiefen Ebene ist, z = G sin a. Die zweite sich G ergebende Seitenkraft R steht lotrecht

aus

zu A C und ist R = G cos a.

A'

Es muß nun Zj eine Seitenkraft aus P bilden. Die zweite sich ergebende Seitenkraft Ri wirkt mit R in einer Richtung, aber und zi einen Winkel ß ein, so wird:

Fig. 357.

entgegengesetzt. Schließen P

G sin a

cos

cos

ß cos ß

Weiter hat man dann Rt = P sin ß = 2 fang ß = G sin a fang ß, und den zwischen G und A C wirklich stattfindenden Druck

R₀ = R — Ri = G

cos

(« + ß)

cos ß

Für P parallel A C wird ß = Null und für die horizontale oder parallel

zu AB liegende Richtung von

P hat man ß = — a zu setzen.

Keil.

Die Last Q steht lotrecht zu A C (Fig. 358). Der Winkel C A B = a, so hat man für den Gleichgewichtszustand 0 M = P, die Kraft, welche den Keil hält: P — Q sin a und den Gegendruck gegen A B gleich M L = S = Q cos a.

"'d

ed

fn

Fig. 358.

Fig. 359.

Ist die Last lotrecht gegen A B gerichtet (siehe Fig. 359) und so geführt, daß sie sich nur in der anfänglichen Lage zu bewegen vermag, so hat man P = Q tang cf. und S = Q.

Schraube.

Nimmt man bei einem Keil der letzten Art A B gleich dem Umfange eines Zylinders vom Halbmesser r, so ist A B — 2 7t r. Nennt man dann B C = h' gleich der Steigung eines Schraubenganges, so hat man fang a

=-und demnach sofort für die Schraube P =

2 r tu

vorausgesetzt ist, daß P am Umfange der Schraube wirkend ist.

Wirkt die Kraft Py an einem Hebelarme a, wie dieses gewöhnlich der

2 r 71 a

Qh

2 r 7t'

wobei allerdings

Fall ist, so hat man PL a = P r zu setzen und erhält dann PL

Qh

Feste Rolle

Weichen aber dieselben von der

zur Abänderung der Richtung eines Seiles oder einer Kette. Die Last ist gleich der Kraft oder Q — P. Der Zapfendruck ist, wenn die Seilenden parallel liegen, R = 2 P — 2 Q — P -f- Q. parallelen Lage ab, ist r der Halbmesser der Rolle und 5 die Sehne zwischen

Ps

den Berührungsstellen der Seilenden und der Rolle, so hat man R =-.

Lose Rolle

AA

zur Ersparnis an Kraft beim Bewegen einer Last (Fig. 360). H ist ein fester Punkt, P die Kraft. Q die Last an der Rolle befestigt. Winkel D A E = a. und

DAB=-EAB =

Man hat P =

!B

o a

2 cos—

und für parallele

Seilenden P =

Der Zapfendruck ist

Fig. 360.

in beiden Fällen gleich Q.

Rad an der Welle.

Ist r der Halbmesser der Seilwelle, d der Durchmesser des Seiles, Q die Last, R der Halbmesser des Rades, an welchen die Kraft P wirkt, so hat man dann

t'+f)

der Zapfendruck ist dabei veränderlich, weil die Last immer an einer anderen Stelle der Welle wirkend ist. Für beide Zapfen = P Q -| dem Gewichte des Seiles und der Welle.

Stabilität fester Körper.*)

Wenn man einen festen Körper kanten will, so braucht man dazu, je nach den Umständen, bald eine größere, bald eine geringere, und manchmal fast gar keine Kraft.

Man sagt in der Praxis:

der Körper steht mehr oder minder fest, oder der Körper balanziert nur.

In der Theorie sagt man im ersteren Falle: der Körper befindet sich im »stabilen Gleichgewichte«; er hat eine größere oder geringere Standfestigkeit (Stabilität).

Im zweiten Falle sagt man: der Körper befindet sich im »labilen Gleichgewichte«; die geringste Kraft reicht hin, um ihn zu kanten.

In dem ersten Falle, wo der Körper größere oder geringere Stabilität besitzt, ist es für die Praxis von Nutzen, die Gesetze kennen zu lernen, nach denen die Stabilität Standfestigkeit) sich vergrößert oder vermindert, und hierzu führen uns folgende Betrachtungen.

Es sei (Fig. 361) ein fester Körper, z. B. eine in Zement gearbeitete Mauer, die nicht zerbricht, wenn wir sie um A kanten, so wird dieselbe erst dann Umfallen, wenn wir ihren Schwerpunkt S lotrecht über A gebracht haben und nun noch eine geringe Kraft anwenden.

■* L/.—NboS

.S

Dabei sind wir aber genötigt gewesen, den Schwerpunkt S um ein Stück S x zu heben.

Wäre der Schwerpunkt tiefer gelegen, etwa bei S, so hätten wir ihn beim Kanten um das Stück S' y, also bedeutend höher heben müssen, was viel mehr Arbeit gekostet hätte.

Wir müssen also sagen: Die Standfestigkeit (Stabilität) S t des Körpers ist um so größer, je tiefer der Schwerpunkt 5 des Körpers liegt.

Ist nun G das Gewicht des Körpers und G± das eines anderen, so wird sich die Standfestigkeit außerdem noch verhalten wie:

G : G

Es verhält sich also die Standfestigkeit:

St : St, — G : Gx

und sie wird um so größer, je tiefer die Schwerpunkte liegen.

Bei Körpern, denen wir (bis zu einer gewissen Grenze) eine beliebige Gestalt geben können, haben wir es daher in der Hand, die Standfestigkeit durch Tieferlegen des Schwerpunktes zu vergrößern.

Fig. 361.

l-

*) Nach C. Kopka „Die Bau-Mechanik“.

Es ist daher einerlei, ob wir sagen: die Stabilität eines Körpers von bestimmtem Volumen wird um so größer, je tiefer der Schwerpunkt liegt, oder ob wir sagen: sie wird um so größer, je größer der lotrechte Abstand der Schwerachse von der Drehkante wird.

Nennen wir nun diesen Abstand A und das Gewicht des Körpers G, so wird offenbar die Standfestigkeit um so größer, je größer das Produkt A G wird.

....

Wir können nun für jeden festen Körper die Stabilität leicht -beurteilen, wenn wir die Lage seines Schwerpunktes zur Drehkante kennen; denn es ist z. B. Fig. 362 die Stabilität des hier skizzierten Brückengeländers, von 15 cm Stärke, wenn man die Zapfen fortdenkt, nach innen zu nur

= G X 15,

nach der Flußseite hin aber

2M'

= G X 120.

also achtmal größer.

In dem Vorhergehenden haben wir aber gesehen, daß sich der Schwerpunkt im allgemeinen nur bei einfachen Körpern und Flächen mit Leichtigkeit finden läßt, und daß das Aufsuchen desselben oft sogar große Schwierigkeiten bietet.

Fig. 362.

Es ist daher gut, ein Verzeichnis der am häufigsten vorkommenden Stabilitätsverhältnisse zur Hand zu haben, wobei vorausgesagt wird, daß die Masse des Körpers einen derartigen festen Zusammenhang hat, daß sie in sich durch das Drehen nicht gelockert wird.

In dem nachfolgenden bedeutet S immer die Stabilität, W das Gewicht des ganzen Körpers, q das Gewicht der Kubikeinheit der Masse, und in den Figuren bezeichnet stets die Drehkante.

Körper von der Form Fig. 363 ist die Stabilität

S — ¹/ia.azq = Vs a W;

von der Form Fig. 364

S = ¹/₃bbhlq = ¹lib W\

von der Form Fig. 365

Vs b-j-lq = y,b W;

von der Form Fig. 366

5=*/.»-“

— I . q — Vs b W; um die Kante r drehend: l.q = *Lb W\

bh

von der Form Fig. 367 und 368

BXb

S = ¹/₂ B .

hlq = ¹/aB W;

hl .q

= Vs

2 b -j- k

. W und um die Kante r drehend;

5= Vs

x/ 3 6² + 6 6 & -J- 2 £²    2 6 + £

2 & -f *

3 b² + 6 * k -f 2 £²

hl q

= Vs

Von der Form Fig. 369.

5 = [ (7, 5 + 6) 5 / + V₂ 6 h . q =

2 6 -J- ß.

. IF

(Va ^ b) Bl -f- Va *0

bd

. IF

r CH-

W.

CV

-O.

Fig. 363.

Fig. 364.

b_

Fig. 365.

Fig. 366.

V!

7f

Fig. 367.

Fig. 368.

Fig. 369.

Von der Form Fig. 370 5 ==

Fig. 370.

j^(V2 b + k) bl + ²¹/3 k *-^-4- Vs

/t . p

-    3/

-    / 3 •

3 b² l -f 6 k b l -f- 2 k² l -f £² . d

(2 5 ~f ä) l -J- k d

. IF

Reibungswiderstände.

Gleitende Reibung. Ist / der durch Versuche bestimmte Reibungskoeffizient, p der Reibungswinkel, so ist f = tang p, Q der Druck, mit welchem die reibenden Flächen zusammengepreßt werden, so hat man die Größe der Reibung

F = f Q .= Q tang [j.

Die Reibung der Ruhe ist größer als diejenige der Bewegung.

Die Reibung ist unabhängig von der Größe der reibenden Flächen.

Die Reibung ist proportional dem Druck.

Die Reibung ist eine Kraft, welche die Bewegung zu verhindern strebt und welche nutzbringend ist, wenn es sich um Aufhebung oder Vermeidung der Bewegung handelt.

Bei der schiefen Ebene hat man z. B. die Kraft P, Fig. 357 (siehe Seite 477), welche unter dem Winkel ß zu AC steht, wenn der Neigungswinkel CAB der schiefen Ebene a ist:

sin (a — p)

Cß + ?)’

cos

um das Abwärtsgleiten des Gewichtes G zu verhindern, gegen

G sin a

cos

F’

wenn auf Reibungswiderstände keine Rücksicht genommen wird.

Wälzende oder rollende Reibung. Die fortzuschaffende Belastung Q liegt mit Hilfe von Bäumen auf den Walzen und diese auf einer festen Unterlage. Die Walzen haben einen Halbmesser gleich r. Der Reibungskoeffizient zwischen Walzen und Unterlage ist fL und derjenige zwischen den Walzen und der Last /₂. Man hat dann:

P — Ol + /a)

Sind die Walzen mit Zapfen versehen, welche Halbmesser rx haben, und stützen sich die Unterlagen der Belastung auf die Zapfen mit Hilfe von Lagern, so hat man, wenn der Reibungskoeffizient der Zapfenreibung /₀ ist:

(fi h fori) Qi

0²081

0-047

0-052

Gußeisen

Für r und rx in Zentimetern kann man setzen: fi und /₂ bei Walzen aus Pockholz²) auf Unterlagen von Eichenholz 0"047 bei Walzen aus Ulmenholz bei Walzen von Gußeisen

»    »    »    »    auf Eisenbahnschienen

Nach anderen Angaben ist zu nehmen:

Für Walzen aus hartem Holz oder Eisen auf ebensolchen Unterlagen 0’048 bis 0²087 und als mittleren Wert 0-050.

Ruht die Last mit Lagern auf Zapfen und gehen die Walzen in Räder über, so hat man sofort die Verhältnisse, wie sie bei den Transportwagen Vorkommen.

Man hat für und verschiedene Straßen und Radhöhen die in folgender Tabelle stehenden Werte zu nehmen. Es sind die Radreifen 10 bis 12 cm breit, die Achsen 65 mm Durchmesser und bei einem Reibungskoeffizienten

Materialien

Reibungskoeffizienten.

(Nach Jeep’s Handbuch.)

Lage

der Fasern

Beschaffenheit

der

Oberflächen

Reibungskoeffizienten für

Reibungswinkel

für

Ruhe

Be

wegung

Ruhe

Be

wegung

trocken

0-74

0-64

36° 30'

32» 38'

Kalkige Gesteine auf Kalksteine

mit Mörtel aus 3 Teilen Sand und 1 Teil Wasserkalk

0-74

360 30'

Muschelkalk auf Muschelkalk

trocken

0-70

0-38

35°    20° 48'

Muschelkalk auf Kalkstein

trocken

0 75

0-67

360 52' 330 50'

Ziegelstein auf Kalkstein

trocken

0-63

0-58

32° 12'

300 7'

Ziegelstein auf Muschelkalk

trocken

0-67

0-60

33o 50'

SO» 58'

Stein auf Stein im Mittel

trocken

0-68

340 13'

Eiche auf Muschelkalk

Hirnholz

trocken

0*64

0-38

32° 38'

200 48'

Eiche auf Kalkstein

Hirnholz

trocken

0-63

0-38

32o 12'

200 48'

Eiche, Ulme, Buche aufeinander und auf sich selbst reibend

Langholz

auf

Langholz

trocken

0-62

0-48

trockene Seife

0-44

016

'310 48' 1230 45'

25o 39'

90 6'

Hirnholz

Eiche auf Eiche

auf

trocken

Langholz

0-43

0 19

230 1 7'

IO« 45'

Verschiedene Hölzer auf Eiche

Langholz

auf

Langholz

trocken

0-55

0-38

28« 48'

20o 48'

Schmiedeeisen, Gußeisen und Messing auf Eiche

Metall

auf

Langholz

trocken mit Wasser benetzt

0-63

0-65

022

0-24

32» 12'

120 25'

330 2'

130 30'

Hölzer auf Gußeisen und Schmiedeeisen

Langholz

auf

Metall

fettig

0-15

80 32'

Gußeisen auf Gußeisen

wenig fettig mit Wasser benetzt

0-16

0-15

031

9o 6'

80 32'

I70 14'

Schmiedeeisen auf Schmiedeeisen

trocken

0-44

230 45'

wenig fettig

0-13

70 25'

Schmiedeeisen auf Gußeisen

trocken

0'19

0-18

IO« 45' 100 12'

Gußeisen auf Muschelkalk

trocken

0-42

0-24

220 47'

130 30'

Mauerwerk auf Beton

0-76

37° 15'

von 0*065 die Zapfenreibung eingerechnet, so daß die Tabellenwerte für (fi -|- fo rL) in die Formel für P einzusetzen sind.

F rachtwagen

II

Karren

Eilwagen im Trabe

Bezeichnung der Straßen

Mittlere Radhöhe in Meter

Mit einer Radhöhe in Meter von

1*25    |    1-40

1*40

Radhöhe in Meter

115

Werte von /, + /₀ r,

Schotterstraße in sehr gutem und

trockenen Zustande.....

Sch otterstraße, wenig feucht mit Staub und Schotterstücken . Schotterstraße, sehr harter, grober Schotter, naß .......

Schotterstraße, sehr harter, grober Schotter, hart, leichte Geleise, j

weicher Kot.......

Schotterstraße, hart, Geleise, Kot Schotterstraße, sehr zerfahren,

dicker Kot.......

Schotterstraße, sehr schlecht, tiefe Geleise, harter, rauher Grund . Sandsteinpflaster, sehr gut und

trocken .........

Sandsteinpflaster, gewöhnlich unterhalten und trocken.....i

Brückenbahn aus Holz .... Erddamm, sehr gut und trocken . Erddamm, 2"5 bis 4 cm starke j

Kiesdecke........

Erddamm, mit Kiesdecke, 10 bis

14 cm stark.......j

Straße mit ungekehrtem Schnee .

0-0200

0-0285

0-0233

0-0370

0-0455

0-0526

0-0769

0 0154

0-0167

0-0233

0-0370

0-0952

0-1250

0-0714

0-0172

0-0152

0-0120

0-0244

0-0244

0-0200

0 0313 0-0385

0-0455

0 0667

0*0133

0 0143 0-0200 0 0313

0-0833

0-1000

0-0588

0 0213

0-0175

0-0278

0-0333

0-0400

0-0588

0-0116

0-0125 0 0145 0-0278

0-0714

0*0909

0-0526

0-0169

0-0370

0-0141

0-0222

0-0270

0 0323

0-0476

0*0093

o-oioo 0 0141 0-0222

0-0588

0-0714

0-0417

0 0370

0-0455

0*0556

0-0625

0-0983

0-0238

0-0244

0-0238

0-0385

o-iooo

0-1250 0 0714

Zapfenreibung. Der Halbmesser des Zapfens rL, der Reibungskoeffizient /o, die Belastung des Zapfens Q, die Kraft zur Überwindung der Arbeit P, der Hebelarm der Kraft P, dann ist:

rifoQ

Für stehende Zapfen hat man:

2 r₁ /₀ Q

3 R ’

wenn die Grundflächen eben sind, die früheren Bezeichnungen im übrigen aber Gültigkeit behalten.

fo bei

Material

der Zapfen und Lager

Schmiermittcl

gewöhnlicher

ununter

brochener

Schmierung

Gußeisen auf Gußeisen

Schmiedeeisen auf Gußeisen

Schmiedeeisen auf Bronze

Schmiedeeisen auf Pockholz

Olivenöl, Schweinefett, Talg, nur fettige Oberflächen

Öl, Talg, Schweinefett, rein oder mit Graphit

wie vorher feste Wagenschmiere fettige Oberflächen

0-07 bis 0-08

0.14

0-07 bis 0-08

0-07 „ 0-08 0-09 0 19

0 054

0*054

Seilreibung. Für ein um einen Zylinder geschlungenes Seil hat man, wenn Q die Belastung, P die Kraft, e = 2,71828, / der Reibungskoeffizient,

7. der vom Seile umschlungene Bogen für den Halbmesser gleicht 1 :

fa.

P = e Q,

wobei e die Grundzahl der natürlichen Logarithmen bedeutet. Man hat hiernach:

Für

7c

TZ —

3 7c -

5lC =

f = 0-333

V,

1-5

2-5

8 TC ==

4mal der Kreisumfang

1-69 Q

2• 85 0 8-12 0

23•00 0

«5 *94 C?

185 Q

4348-56 0

/= 0‘5

a = 0 ■ 4 Ti

TZ

2 TZ

3 it

4 TZ

5 TZ

1-87 0

4-810 23140 111-160    535-470 2575'80

Für ein um einen polygonalen Balken geschlungenes Seil oder für eine um einen zylindrischen Körper geschlungene Kette hat man:

(l + 2 f sin y)”ö-

Es bezeichnet dann n die Anzahl der Kanten, um welche das Seil geschlungen ist, und a den Winkel, um welchen das Seil an jeder Kante abgelenkt wird.    Bei Ketten und rundem Körper hat man zu setzen

al

sin~^~ = -—, wenn / die Länge eines Kettengliedes und r der Halbmesser des 2    2 v

Zylinders ist.

Soll durch ein über einen Balken gelegtes Seil oder Kette eine Bewegung aufgehalten oder verzögert werden, wie dieses häufig bei niedergehenden Lasten geschieht, so hat man Q als Kraft und P als Last anzusehen.

Theorie der Holz- und Eisenkonstruktionen.

Holz- und Eisenkonstruktionen im allgemeinen bestehen aus Teilen, die entweder nur an den Enden oder an verschiedenen Punkten ihrer Länge miteinander verbunden sind. Je nachdem diese Konstruktionen von unten unterstützt oder von oben gehalten werden, zeigen sie verschiedene Eigentümlichkeiten. Das Gleichgewicht muß aber immer ein stabiles sein.

Das allgemeine Prinzip, welches man bei der Anordnung derartiger Konstruktionen befolgt, besteht darin, die Hauptteile in der Richtung einer Geraden zu legen, welche sich von den Angriffspunkten der Belastung nach dem Stützpunkte ziehen läßt.

Der Widerstand, welchen ein jedes Stück einer Konstruktion leistet, muß der Belastung angemessen sein, welche dasselbe zu tragen hat.

Über die zweckmäßigste Gestalt des Querschnittes.

Wir wollen zunächst den Fall untersuchen, in welchem die Kräfte rechtwinkelig zur Längenachse des Stabes wirken und die Richtung der Biegung

daher bestimmt ist, wie z. B. bei einem horizontalen Stabe, der mit Gewichten belastet ist. Nimmt man für den Querschnitt eine rechteckige Gestalt an, und nennt b die Breite,

c die Höhe desselben, während

'S-

E die Kraft, deren man bedarf, um ein Prisma, dessen Querschnitt der Flächeneinheit gleich ist, auf die Hälfte seiner Längeneinheit zusammenzudrücken und R die konstante Kraft, deren man bedarf, um ein Prisma zu zerreißen, dessen Querschnitt der Flächeneinheit gleich ist, so wird das Elastizitätsmoment    a

12’

und das Moment des Widerstandes gegen den Bruch

Bleibt der Inhalt des Querschnittes derselbe, so nimmt der Widerstand proportional mit der Höhe c zu. Im allgemeinen kann man aber nicht über eine gewisse Grenze hinaus die Höhe c vergrößern und die Breite b vermindern, weil der Stab nicht mehr die nötige Stabilität besitzen und in der horizontalen Richtung einen gar zu geringen Widerstand leisten würde.

Ohne die Querschnittfläche und den Widerstand zu ändern, kann man dem Stabe eine größere Stabilität dadurch geben, daß man für den Querschnitt die Gestalt eines hohlen Rechteckes (Fig. 371) oder zweier einander entgegengesetzter T (Fig. 372^ wählt. Nennt man

b die äußere Breite A B, b* die innere Breite DE (Fig. 372) oder die Summe der Breiten DE, de (Fig. 372),

c die äußere Höhe A C, c⁴ die innere Höhe D F, so ist das Elastizitätsmoment

-r.be³ —

£ = E -

12

B und das Moment des Widerstandes gegen den Bruch

b c³ —

P — R--

I) E

b⁴ c⁴³

EC le

Fig. 371.

Fig. 372.

b⁴ c‘³

Wäre der Querschnitt ein volles Rechteck und sollte es den beiden eben genannten Figuren an Inhalt und Widerstand gleichstehen, so müßten die Breite und die Höhe des Rechteckes respektive gleich (b c — b⁴ c⁴)'² c bc³ — b⁴ c‘³

und

b c³ — b⁴ c⁴³

(b c — b⁴ c⁴) c

sein. Die in Fig. 371 und 372 dargestellten Querschnitte scheinen die passendsten zu sein, welche man in dem in Rede stehenden Falle wählen kann. Dabei scheint der erstere von den beiden Querschnitten noch etwas mehr Solidität zu gewähren als der zweite; ist aber das Material Gußeisen, so ist es schwer, Röhren mit rechteckigem Querschnitt fehlerfrei herzustellen.

¹

C. Kopkas „Die Baumechanik“.

²

Das englische ,,'pockwood“ oder Ligmim sanctum.

Widerstand der Stäbe, welche aus mehreren Teilen zusammengesetzt sind.

Besteht ein Stück aus mehreren Teilen, so hängt die Größe des Widerstandes von der Art ab, in der die Teile miteinander verbunden sind.

Wir untersuchen zunächst eine Verbindung von mehreren übereinander

gelegten Stäben unter der Voraussetzung, daß diese Stäbe ohne weitere Verbindung nur gewöhnlich aufeinander gelegt, aber durch eiserne Bänder so zusammengehalten werden, daß sie bei der Biegung fortwährend miteinander in Berührung bleiben, obwohl sie sich übereinander verschieben können.

Der Widerstand eines solchen Systems ist nun gleich der Summe der Widerstände, welche die einzelnen Stäbe leisten. Ist daher der Querschnitt der Stäbe rechteckig, und nennt man

b die gleiche Breite der übereinander gelegten Stäbe ; c die Höhe jedes einzelnen Stabes; n die Anzahl der Stäbe, und behalten s und p, sowie

E und R die dafür eben angegebenen Bedeutungen; so hat man für das Moment des Widerstandes gegen die Biegung

bc³

12

und für das Bruchmoment

p — n R

Es ist hier von der Wirkung der Reibung abgesehen, welche durch die Kraft entsteht, mit der die Stäbe während der Biegung gegeneinander gepreßt werden.

rv

rw    rn.

Fig. 373.

Fig. 374.

Für den Widerstand des Systems ist es gleichgültig, ob die Stäbe in der Richtung der Biegung über einander oder neben einander liegen.

Besteht die eben untersuchte Verbindung aus Stäben, die in der Richtung der Länge in mehrere Teile zerfallen (Fig. 373), so muß man das Widerstandsmoment gegen die Biegung als in den einzelnen Teilen verschieden an-sehen. Für den Teil mm ist das Widerstandsmoment gegen die Biegung gleich der Summe der Momente der drei übereinander gelegten Stäbe; für den Teil n n ist es nur die Summe der Momente von zweien dieser Stäbe. So viel es möglich ist, sind die Zusammenstöße so anzubringen, daß nicht mehrere in eine Ebene fallen; und ist dies geschehen, so kann man den Biegungs- oder Bruchwiderstand des Systems als die Summe der Widerstände sämtlicher Stäbe, mit Ausnahme von einem, ansehen.

In einigen Fällen kann man sogar, bei passender Anordnung der Zusammenstöße, den Widerstand des Systems als der Summe der Widerstände der übereinander gelegten Stäbe gleich annehmen. Ist z. B. der Körper, welchen

Fig. 374 darstellt, und der aus drei übereinandergelegten Stäben besteht, mit dem einen Ende eingemauert und an dem anderen Ende belastet, so i s t der Widerstand in dem Befestigungspunkte gleich der Summe der Widerstände der drei Stäbe.

Sind mehrere übereinandergelegte Stäbe (Fig. 375) durch eine Verzahnung oder durch Keile miteinander verbunden und werden sie durch eiserne Bänder kräftig zusammengehalten, so wird der Widerstand, den eine solche Verbindung der Biegung oder dem Bruche entgegensetzt, nicht merklich von dem Widerstande abweichen, den ein einzelner Stab mit denselben Dimensionen leisten würde.

Sind zwei einzelne Stäbe (Fig. 376) so miteinander verbunden, daß eine Linie, welche man vor der Biegung normal zur Länge zieht, nach der

-E29-

-6Z3-

-O-

-o-

-W7V-

-c=>

i iim;

Fig. 376.

Fig. 375.

Biegung eine gemeinschaftliche Normale für die beiden Kurven ist, welche die Stäbe dann bilden, so findet man den Widerstand des Systems, wenn man von dem Biegungsmomente des als massiv betrachteten Körpers das Biegungsmoment eines zwischen den beiden Stäben liegenden Körpers abzieht. Nennt man daher

b die gleiche Breite der beiden Stäbe; cL die Höhe der Verbindung;

die Höhe des Raumes zwischen den beiden Stäben; so erhält man für das Moment des Widerstandes gegen die Biegung

12

b (cL³ — cJ’) s = E-

und für das Bruchmoment

b (ci — Co³)

p = R ——--—

Fig. 377.

6 Cy

Fig. 378.

Bei einer parallelen Lage der beiden Stäbe läßt sich die Hypothese, auf welche sich die gegebenen Formeln stützen, nur dann erfüllen, wenn die Stäbe durch eine Reihe

von Querstücken und Andreaskreuzen, oder durch Keile, welche in Einschnitten liegen, miteinander verbunden sind. Fig. 376 stellt diesen Fall dar. Ist aber der eine der Stäbe bogenförmig, Fig. 377 und 378, oder sind sie es beide, so genügt, um die obigen Formeln anwenden zu können, eine Verbindung mittels einfacher Querstücke, wenn die Stäbe nur an ihren Enden so verbunden werden, daß sie nicht aufeinander gleiten können.

Praktische Regeln für die Anordnung der Decken.

Nach Rondelet soll die Höhe der Lagerhölzer oder Träger gleich x/₂4 der Balkenlänge sein, wenn die Weite zwischen den Hölzern gleich der Breite derselben ist. Diese Regel kommt mit den Angaben anderer Baumeister nahezu überein.

Die Balken (Durchzüge), auf denen die Träger liegen, sind gewöhnlich in Abständen von 12 zu 12 Fuß (3'79 m) angebracht. Die Stärke dieser Stücke muß x/t8 ihrer Länge sein.

Tredgold unterscheidet zwei Arten von Decken, die gewöhnlichen (,single joisted floors), welche aus einer Reihe von Lagerhölzern oder Trägern bestehen, und die zusammengesetzten (framed floors), welche aus Balken bestehen, mit denen kleinere Querbalken, auf welchen die Träger ruhen, verbunden sind.

Die Träger sind in der Regel einen englischen Fuß, (0*30 m), von

r\

r\ ^ Jke A ^

0V0V0'(p,0v0''0v0

0    0    0    °A°A°A^A°

TT

■trr

TT

TT

TT

TT

TT

Fig;. 379.

Mitte zu Mitte gerechnet, voneinander entfernt. Bei den gewöhnlichen Decken lassen sich die Dimensionen der Träger, wenn man

a, b die in Zollen ausgedrückte Breite und Höhe der Stücke, c die in Fuß ausgedrückte Tragweite nennt, nach den folgenden Formeln bestimmen:

b = 2, 2

b — 2, 3

für Tannenholz,

j/" für Eichenholz.

Berechnung genieteter Blechbalken. Ist ein auf Biegung angestrengter Balken von I-förmigem Querschnitte durch Zusammennieten einer Mittelrippe mit Gurtungsplatten vermittels Winkeleisen hergestellt, so müssen die Nieten so berechnet werden, als wenn sie die ganzen Kräfte zu übertragen hätten, die an jener Stelle im Innern übertragen würden, wenn der Träger aus einem Stücke bestände. Bezeichnet man die Entfernung der Nietenmittelpunkte voneinander mit e, Fig. 37!), die von der Niete aufzunehmende Kraft mit P, so kann man setzen

V. Sz

unter Sz das statische Moment der Querschnitte der Gurtungswinkel und Platten in Bezug auf die neutrale Achse verstanden.

Man kann hieraus leicht entweder e oder den erforderlichen Bolzendurchmesser berechnen, wenn man die zwischen dem Bolzendurchmesser und

e bestehenden Gleichungen berücksichtigt. — Erwähnt sei noch, daß, wie aus obiger Gleichung für P hervorgeht, die Nieten in der Nähe der Auflager im allgemeinen am dichtesten aufeinander folgen müssen, während die Zwischenräume in der Mitte der Öffnung erheblich größer werden können.

Berechnung verzahnter Balken. Die Berechnung der Zähne oder Dippel verzahnter oder verdippelter Balken kann fast genau so durchgeführt werden wie die Berechnung der Nieten.

Theorie des Faehwerkes.

Unter einem Fachwerk versteht man gewöhnlich eine Verbindung von Stäben, die gelenksartig miteinander derart verbunden sind, daß eine Formänderung des Systems nur durch eine Formänderung der einzelnen Konstruktionsglieder erfolgen kann. Wir werden uns hier nur mit ebenem Fachwerk beschäftigen, d. h. voraussetzen, daß sämtliche Stabmittellinien wie sämtliche am System angreifenden Kräfte in derselben Ebene liegen.

Die Hauptaufgabe der Theorie des Fachwerkes besteht im folgenden:

Auf ein Fachwerk wirkt ein System äußerer Kräfte. Man soll die infolgedessen zwischen den Knotenpunkten (d. i. den Gelenksbolzen) und denStäben übertragenenKräfte bestimmen.

Diese Hauptaufgabe läßt sich ganz allgemein auch für den Fall einer Bewegung behandeln. Wir wollen jedoch, da dieser einfachere Fall vorläufig der einzige ist, der unser Interesse beansprucht, voraussetzen, daß sich das System im Gleichgewicht befinde. Damit dies zutreffe, muß die Resultierende aller am System angreifenden äußeren Kräfte = Null sein, was sich bekanntlich durch drei voneinander unabhängige Gleichungen ausdrücken läßt.

Bei der Lösung dieser Aufgabe sind zwei wichtige Fälle zu unterscheiden. Entweder ist eine Lösung auf rein statischem Wege möglich, (wobei man nämlich die Konstruktionsglieder als starre Körper betrachtet) oder man muß die Elastizitätsgesetze zu Hilfe nehmen. Im ersteren Falle heißt das Fachwerk ein statisch bestimmtes, im letzteren ein unbestimmtes.

Ausführungsformen eines statisch bestimmten Fachwerkes sind:

Fig. 380 bis 382 zeigen die gebräuchlichsten Dachbinder. Die Knotenpunkte liegen alle innerhalb der Auflagervertikalen, die Grenzspannungen treten deshalb bei maximaler Belastung sämtlicher Knotenpunkte ein. Kein Stab ist entgegengesetzten Spannungen ausgesetzt.

Fig. 383 bis 385 zeigen die vier gebräuchlichsten Ausführungsformen des Brückenfachwerkes auf zwei Stützen, den Parallel-, den Parabel-, den Schwedlerschen und den Pauilschen Träger. Die Knotenpunkte der Gurtungsstäbe liegen bei diesen Trägern sämtlich innerhalb, jene der Füllungsteile sämtlich außerhalb der Auflagervertikalen. Die Grenzspannungen der Gurtungsstäbe treten daher bei möglichst großer totaler Belastung der Träger ein und sind stets einerlei Vorzeichens. Dagegen werden die Grenzspannungen der Pullungsstäbe durch teilweise Belastungen der Träger hervorgebracht und können entgegengesetzte Vorzeichen besitzen. Die vertikalen Füllungsglieder, die sogenannten Vertikalständer, oder auch schlechtweg die Vertikalen, sind bei den auf den Figuren angenommenen Anordnungen vorzugsweise Druckglieder und müssen daher auf Knickfestigkeit berechnet werden.

Über die Konstruktionsmotive, die den betrachteten Trägern zugrunde liegen, läßt sich folgendes sagen :

Die Parallelträger sind vorzugsweise wegen ihrer einfachen und bequemen Herstellung, namentlich aber auch wegen der Möglichkeit einer soliden Windverstrebung und einer Anlehnung an Portale im Gebrauch.

W/,

Fig. 380.

wt.

Fig. 381.

Fig. 382.

,/

Fig. 383.

Fig. 384.

V.

Fig. 385.

Dem Parabelträger liegt die Definition zugrunde, daß bei einer gleichmäßigen Belastung desselben die Füllungsglieder ganz ohne Spannung sind. Die Maximalspannungen der Gurtungen fallen nahezu konstant über die ganze Trägerlänge aus, was als großer Vorzug zu betrachten ist.

Der Schwedler Träger wird nach der Bedingung konstruiert, daß die Diagonalen nur Zug aushalten sollen, und zwar soll die untere Grenzspannung für dieselben geradezu Null werden. Setzt man bei der Berech-

Fig. 386.

Fig. 387.

ir

Fig. 388.

Fig. 389.

nung eine gleichmäßig verteilte mobile Belastung voraus, so liegen die oberen Knotenpunkte auf Hyperbeln.

Der Pauli Träger ist so gestaltet, daß die Maximalspannungen der Gurtungsstäbe über die ganze Trägerlänge genau konstant sind.

Fig. 386 und 387 zeigt die üblichste Ausführungsform des Bogenträgers mit drei Gelenken. Die untere Gurtung wird entweder als Parabel oder Kreis konstruiert, welche beide Linien bei der geringen Pfeilhöhe übrigens wenig voneinander abweichen. Die Anspruchnahme der oberen Gurtung ist eine wechselnde, weil die Knotenpunkte ihrer Stäbe innerhalb der Druckfläche (d. i. der geometrische Ort aller Punkte, durch die Drucklinien möglich sind) liegen.

In Figr 388 ist der dem Herrn Rühlmann in Hannover patentierte und a. a. O. näher beschriebene Träger mit schiefer Lagerung dargestellt,

der sich nur durch die Konstruktion des beweglichen Auflagers von den gewöhnlichen Fachwerken unterscheidet.

Schließlich ist noch in Fig. 389 eine schon öfter zur Ausführung gebrachte Konstruktion eines statisch bestimmten Fach Werkes mit mehr als zwei Auflagerelementen, der von H. Gerber erfundene kontinuierliche Träger mit Mittelgelenken dargestellt.

Statische Berechnung einfach belasteter Träger und

Stützen.

Berechnung der Träger.

Um einen zu verwendenden Träger zu berechnen, ist zunächst die Größe und Art der Belastung zu ermitteln. Die Bestimmung der Größe der Belastung ergibt sich aus den in Abschnitt VII beigegebenen Tabellen, worin man diejenigen Werte zu suchen hat, welche für die verschiedenen Materialien und Konstruktionen einzuführen sind, und wie sie allgemein angenommen werden.

In Bezug auf die Art der Belastung sind die einzelnen Fälle in einer Reihe von Formeln angeführt, aus denen sich leicht der Druck des Auflagers und das Widerstandsmoment berechnen lassen.

In den Formeln bedeutet M das Biegungsmoment, Q, QL die Belastung in Kilogramm, / die freitragende Länge des Trägers in Zentimeter, desgleichen a, b und c die Abstände von den Auflagern bei unregelmäßiger Belastung ebenfalls in Zentimetern und k die zulässige Beanspruchung des Materiales.

Biegungsmoment M

Art der Belastung nach

Druck des Auflagers

Fig. 390.

M=

Qi

Ql

Fig. 391.

A= —

Fig. 392.

Ql

Fig. 393.

Qb

Qab

Fig. 394.

Ql

B* l

wenn

Fig. 395.

2 Qk B    ist

Art der Belastung nach

Druck des Auflagers

Biegungsmoment M

Q , Qi b

2 hl

(Q + 2Qi), wenn

B>

ist

Fig. 395.

Qi a

8 ft

(ö + ² öi), wenn

« =-ist.

Ö (2 b -f- «)

Fig. 396.

4²a

Pa

2 Qk

A² a

0(2 l— a)-\~ Qib

2 Qk ’

B² ft

Fig. 397.

Öt(27 — *) + Ö«

CM

IO

IO

wenn A < Q , wenn A > Q

-, wenn a = b und

2 ft

Q = öi wird.

A=Q(2c_±b)

Fig. 398.

2/

Q(2a + b)

Al , Ab\

M=—\aA--—)

k \    ¹    20/

27

M=

A² al

Fig. 399.

ß.+ ßl_

2 2 1

Q , Qi«

2ft(öi*+ö«)

Qb

, wenn

B>

M=

2 Qk

, wenn

Fig. 400.

Q a ~i~ Qiia b)

—, wenn 4< ö wenn A<^QX

Bc

Fig. 390.

/«<■

Q.

Fig. 391.

JlZ

'k

CV

J_ß

Fig. 392.

Fig. 393.

k~

....... t

Fig. 394.

Fig. 395.

WMm&

Ia

Fig. 396.

:»■

Fig. 397.

I‘--

*“'l

HOB

f§........~.....~

MMWI

........z.

B!

Fig. 398.

Fig. 399.

l|s.......“

Sa

¹.....;c~Bi

rc<—*

Fig. 400.

Der Festigkeitskoefnzient, d. i. die zulässige Spannung k ergibt sich für die einzelnen Materialien aus der im Abschnitt VII beigegebenen Tabelle.

Für Schmiedeeisen ist demnach . . . . kz = 1 000,

» Gußeisen

» Eschen-, Buchen- und Eichenholz . kz = » Kiefern- und Lärchenholz . . . . k. — » Tannenholz

kz =    200, k,t = 600,

70,

60,

60.

kz --

Die Ermittelung ist nicht allein zur Berechnung der Stützen notwendig, sondern auch zur Prüfung, ob das Mauerwerk, wenn solches zur Aufnahme der Träger dient, nicht zu stark belastet wird. Die zulässige Druckspannung beträgt pro kg/cnr :

1.    Ziegelmauerwerk in Weißkalkmörtel......

2.    Ziegelmauerwerk in Romanzementmörtel ....

3.    Ziegelmauerwerk in Portlandzementmörtel . . .

4.    Mauerwerk aus doppelt geschlemmten Ziegeln oder Pfeilerziegeln in Portlandzementmörtel . . .

5.    Klinkermauerwerk in Portlandzementmörtel . . .

•5

Isi.

•5

•5

10

6.    Betonmauerwerk aus Romanzement in Fundamenten, 1:5...............

7.    Betonmauerwerk in Portlandzement bei Mauern

nicht unter 45 cm stark, 1:3........

18

d) Mauern nicht unter 45 cm stark, sowie Tragpfeiler, deren kleinste Querschnittsdimension mindestens x/₆ der Höhe beträgt.

b)    Mauern unter 45 cm stark, sowie Tragpfeiler, deren kleinste Querschnittsdimension ¹/₆—V₈ der Höhe beträgt.

c)    Pfeiler mit mindestens 30 cm kleinster Abmessung, deren kleinste Querschnittsdimension Vs—V12 der Höhe beträgt.

Wird das Mauerwerk durch die Trägerflantsche stärker beansprucht, so sind besondere Auflagerplatten erforderlich, um den Druck des Trägers über eine größere Fläche gleichmäßig zu verteilen. Die Stärke der gußeisernen Platten beträgt für gewöhnliche Hochbaukonstruktionen 15 bis 20 mm. Die Gewichtsermittelung ist aus der Abhandlung über Eisen, Abschnitt II und VII, zu ersehen.

Beispiele.

Für einen Wohnraum von der lichten Breite von 6 • 20 m seien die Deckenträger zu berechnen, wenn die Deckenkonstruktion hergestellt ist als :

59*5 kg.

Der mit 11 cm Höhe angenommene Mauerschutt vom Eigengewicht per 1400 kg/m³ wiegt O'H X 1400 = . . . . Das Gewicht des Trambalkens, von welchem pro nr

154 •— kg

1 * 00 0*80

= 1 • 25 m entfallen, beträgt annähernd . .

zusammen .    .

60 • —

oder abgerundet =    . .    .

Nutzlast: Die für Wohnräume pro m² entfallende Belastung.............

278*50 kg

275 kg.

250 »

daher Gesamtbelastung pro m²

525 kg.

Die Gesamtlast Q, welche der Träger aufzunehmen hat, ist somit

Q — 6*20 X 0*80 X 525 = 2604 kg. 2604 X 620

201810 kg/cm

b h²

Das Biegungsmoment —

8

Die zulässige Beanspruchung des Holzes k, = 80 eingeführt, ergibt das Widerstandsmoment

6 kb-

bh²    201810

80

= 2522*63 cm³.

querschnitt

Dem entspricht nach der Balkentabelle im Abschnitte VII der Balken-

21/28

cm.

2. Tramdeeke zwischen Eisenträgern.

Entfernung der Eisenträger 3 * 00 m. Balkenentfernung 1*05 m.

a) Für den Balken.

Konstruktionslast pro tn¹ Decke:

Ziegelpflaster, 6*5 cm stark: 0*065 X 1500 = . . . Mauerschutt, 8 cm hoch: 0*08 X 1400 = . . .    • .

Sturz- und Stukkatorschalung, 3 * 5 -f- 2 cm stark: 0*55 X 700

1*00

97*5 kg. 112*0 » 38*5 »

Eigengewicht des Trames per

1*05

= 0*95 w ; approx.

21*0 »

zusammen

Nutzlast pro m² :

abgerundet

269*0 kg,

270 kg.

Dachräume

Die zufällige Belastung für gewöhnliche

200 kg

Gesamtbelastung

470 kg/m².

Gesamtlast eines Trames: Q — 3*00 X 1*05 X 470 = 1480 kg. Biegungsmoment:

1480 X 300

, b h²    „

= 55500 kg/cm =---. 80 = 694 cm³

6

entspricht nach Balkentabelle dem Querschnitte ¹³/i8 cm.

b) Für den eisernen Träger.

Last pro m Länge: 3*00 X 470 — .

Das Eigengewicht des Trägers approx.

zusammen

1410 kg. 60 »

1470 kg.

Gesamtlast PL eines Trägers:

Pi =:: P • h = 1470 x 6*2 = 9114 kg.

Biegungsmoment:

Px . h _ 9114 X 020

= 706335 kg/cm = 1000

= 706-33

entspricht die I-Type Nr. 28 a.

9114

-= 4557 kg.

2 ö

Pi

Der Auflagerdruck des Trägers beträgt —

Da das Mauerwerk nicht auf mehr als 5 kg/cm* beansprucht werden darf, so muß unter die Trägerauflager ein Unterlagsstein (Quader) oder eine meist 10 bis 12 mm starke eiserne Unterlagsplatte gelegt werden, um dieser Bedingung zu entsprechen. Die Seitenlänge der Unterlage ergibt sich aus der für den Druck per 5 kg/cm* ermittelten Fläche, wobei die eine Seitenlänge durch die Tiefendimension des Trägerauflagers (meist 30 cm) gegeben ist.

Pi    4557

—- —- 4557 kg] F = —-— = 911-4 cm* = 30 X 31 cm Seitenlänge.

3. Ziegelgewölbe zwischen Traversen.

Die Entfernung der Träger 1*5 m; die Pfeilhöhe 0*15 m. Das eine Auflager des Trägers befindet sich über dem Fenstersturz im ersten Drittel der 1'20 m lichten Fensterbreite weshalb der Ramenatbogen durch einen eisernen Träger entlastet werden muß.

a) Für den Träger.

Konstruktionslast pro m* Decke:

Fußbodenbretter, 3 cm stark: 0*03 X 700 =

15

Mauerschutt (verglichen) 9 -|—— = 16"5 cm : 0*165 X 1400 = 231" 0    »

225-00 »

21-00 kg.

Ziegelgewölbe, 15 cm stark: 0*15 X 1500 =

1-00

Eigengewicht des Trägers pro m² :

1 • 50

= 0*67 m = 61 kg .

40-9

zusammen

lastung

oder rund

Nutzlast (fremde Last):

Die für Menschengedränge pro m² entfallende Be-

517-9 kg

520 kg.

400 »

920 kg.

zusammen

Gesamtlast eines Trägers: Q = 920 X 6*2 X 1 " 5 = 8556 kg. Biegungsmoment:

Q . I 8556 X 620

2 7

= 663090 kg/cm = 1000 —P- = 663 *0

h

entspricht die I-Type Nr. 28 a.

O    427 8

Der Auflagerdruck — = 4278 kg, daher F — ~r— = 855-6 cm², 2    5

somit die Seitenlängen der Unterlagsplatte 30 X 29 cm.

b) Für den Entlastungsträger:

Dieser hat — == 4278 kg als Einzellast im Drittel seiner Spannweite

von 1 • 20 m = 0'40 -|- 0¹ 80 m und seine Eigenlast G — g . V zu tragen.

24 kg angenommen. G — 24 X 1 • 2 = 28 • 8 kg.

g mit

Biegungsmoment: -

Qi • a .

b- +

28-8 . 120

4278 X 40 X 80

120

2 “Y

M = 114080 4- 4320 == 118400 = 1000 — = 118-4.

h

Dem entspricht die I-Type Nr. 16.

O G

== 430²68 cm², daher Unterlagsplatte 20 X 22 cm.

Der Auflagerdruck ist — -]—— = 2139 -f- 14-4 = 2153-4 kg, 2153²4

10

Werden auf je ¹/i der Stützweite Schließen angeordnet, so ist, weil die Pfeilhöhe der Gewölbe ¹/i0 ihrer Spannweite beträgt, der Horizontalschub pro m des Trägers:

— X 1-50 X 920 kg.

o

Es kommt somit auf eine Schließe:

6-20 y 10 y 1    10 10

—— x — X 1 • 50 x 920 = — X — x Q =

4    8    4    8    ~    32

267-3

— X 855-6 — 267²3 kg,

daher das Schließeneisen

1000

= 2 "67 m² Fläche, d. i. im Rundeisen von

19 mm Durchmesser.

Berechnung der Stützen und Säulen.

Um eine Stütze zu berechnen, muß zunächst die aufzunehmende Last ermittelt werden. Bei verhältnismäßig kurzen Säulen, etwa 5 bis 7 Durchmesser, genügt es, den Querschnitt F der Stütze nach der Formel

zu berechnen, worin ka für Schmiedeeisen zu 1000, für Gußeisen zu . .    600,

60

anzunehmen ist.

Bei längeren Stützen müssen die Querschnitte so gewählt werden, daß sie nicht allein genügende Sicherheit gegen Zerdrücken, sondern auch gegen Zerknicken gewähren. Außer dem Trägheitsmoment des Querschnittes ist noch zu berücksichtigen, ob das Fuß- oder Kopfende der Stütze fest angespannt ist oder nicht.

für Holz zu . .

Die Berechnung der Tragfähigkeit von Säulen geschieht mit genau zentrischer Belastung. ²)

Die zulässige Belastung oder die Tragfähigkeit P einer auf Zerknicken beanspruchten, genau zentrisch belasteten Säule richtet sich nach der Art der Befestigung ihrer Enden. Diesbezüglich werden folgende vier Fälle unterschieden :

Die Berechnung der Tragfähigkeit geschieht in Deutschland und Österreich nach zwei grundsätzlich voneinander verschiedenen Formeln, und zwar entweder

darin bedeutet:

E den Elastizitätsmodul des Säulenmateriales,

des Säulenquerschnittes,

J das Trägheitsmoment |

F den Flächeninhalt j l die Höhe der Säule in m,

j Druck,

\ Zug,

der Säule abhängigen Koeffizienten.

^ j die zulässige Inanspruchnahme des Materiales auf

a einen vom Materiale    )

ß einen von der Befestigungsart | n einen Sicherheitskoeffizienten.

Nach Formel a erhält man jene Belastung, welche n mal genommen, ein Ausknicken der Säule bewirkt, ohne anzugeben, welche Beanspruchung auf Druck das Material erleidet.

Formel b dagegen gibt jene Belastungen an, durch deren Einwirkung die noch als zulässig erachteten Festigkeiten k,i bw. kz eben erreicht werden. Der Koeffizient ß ist

III IV

für den Fall

72

p-

< “Ci

-......-t

r.......=

m-.....

m..........

a) nach der Eulerschen Knickungsformel:

P=**l

K ßl’

oder nach der Schwarz-Rankineschen Doppelformel:

käF

h) Pi =

"CD

fi²    y

f + aß/²

h) p,=

Fl²

--jp a ß ¹²

Ein Ende fest, das andere frei.

Beide Ende fest eingespannt.

I. Fig. 401.

II. Fig. 402.

III. Fig. 403.

IV. Fig. 404.

Beide Enden frei und in der vertikalen Achse geführt.

Ein Ende fest, das andere frei, aber in der vertikalen Achse geführt.

74.

Beim Hochbau findet am häufigsten die Befestigungsart II der Säulenenden statt; es schreiben sich dann die Formeln

%² EJ

bx) Pi

kdF

ka 7

1 -f- a

Fl³

f+a/

b%) P₂ —

— 1 -f- a

F/²

•----1- a /²

F ¹

Diese Werte sind natürlich untereinander nicht gleich; es empfiehlt sich, immer den kleinsten Wert als die zulässige Tragfähigkeit der Säule anzunehmen.

Die so ermittelten Tragfähigkeiten der runden gußeisernen und der schmiedeeisernen Quadranteisensäulen sind in den nachstehenden Tabellen unter der Annahme zusammengestellt, daß die Belastung genau zentrisch ist und die Befestigung der Säulenenden nach Fall II stattfindet.

Wenn die Säulenenden nicht nach Fall II, sondern nach einem der drei anderen Fälle I, III, IV befestigt werden, so ist statt der wirklichen Länge L eine andere Länge einzuführen, und zwar: für Fall

III IV

0 • 5 fache Länge, wie sich dies aus der Größe des Koeffizienten ß von selbst ergibt.

die

0-7

Gußeiserne Säulen

(mit lOfacher Sicherheit gegen Ausknicken gerechnet).

In die Formeln ist einzusetzen:

n = 10,

E = 1,000.000,

kd — 700 kg pro Quadratzentimeter, kz = 250 kg pro Quadratzentimeter, a = 0 * 0004,

Höhe der Säule

( Zentimeter,

( Meter.

Führt man F und J in Zentimeter, die Höhe der Säule in Meter ein, so lauten die Formeln:

L =1

ci) P

100 J

IJ

bi) Pi

700 F

700 7

3 F L²

.7

-4-3 L²

ba) P₂

250 F

250 y

3 F L²

daraus ergibt sich, daß

= 0-5

>11/7

P ~= Pi wenn L = — .

¹    <2 F

AiV

P₃ wenn L ===

7

2 P- = 1-414

Es ist daher die Tragfähigkeit einer Säule bestimmt durch den Wert

P wenn L > Ll I Ly = —

l>J S?

Py wenn L < Ly P₂ wenn L > L₂ ist,

wobei Ly und L₂ die oben aufgestellten Werte haben.

NB. Ergibt P₂ einen negativen Wert, so bedeutet dies, daß das Säulenmaterial durch eine zentrische Druckhelastung überhaupt nicht auf Zug beansprucht wird, der erst von einer Länge —

— = 0-5774

I — an entstehen kann.

a) Runde Säulen.

fc=J------->1

J= — (Z>⁴ —d⁴) = 0*0491    —

b4

—.y£~

Fig. 405.

16

D² -f- rf³'

In den nachfolgenden Tabellen sind auch noch die Werte — Ly und L=>

F

aufgenommen, die beiden letzteren Werte deshalb, um sofort zu sehen, nach welcher Formel die Tragfähigkeit bestimmt wurde; der Wechsel in der Formel ist an der betreffenden Stelle erkenntlich gemacht.

Die unter den Tragfähigkeiten in den Tabellen angegebenen Gewichte beziehen sich auf die auf Seite 75 gezeichneten Modelle mit normalen Kopf-und Fußplatten und werden innerhalb 5 Prozent auf oder ab eingehalten.

Beispiele.

1.    Eine Säule von 3‘8 m Höhe hat eine Belastung von 24.500 kg zu tragen. Welchen Durchmesser und welches Gewicht hat eine entsprechende gußeiserne glatte Tragsäule?

Aus den Tabellen ersieht man, daß entweder eine Säule von 180 mm äußerem Durchmesser, 25 mm Wandstärke, mit einem Gewichte von 425 kg oder eine solche von 200 mm äußerem Durchmesser, 15 mm Wandstärke, 258 kg Gewicht entspricht.

2.    Eine Belastung von 160.000 kg soll von 2 Säulen vereint getragen werden; Höhe der Säulen 4-30 m.

Die Befestigung ist eine derartige, daß Fall IV angenommen werden kann. Durchmesser und Gewicht der Säulen ist anzugeben.

Auf eine Säule entfällt eine Belastung von 80.000 kg ■ die maßgebende Höhe der Säule ist wegen Befestigung nach Fall IV

= 2-15 m.

4-30

Obwohl für Belastungen von 80.000 kg in den Tabellen Höhen von 2 *15 m nicht mehr berücksichtigt sind, sieht man doch sofort, daß nur Säulen von 220 mm äußerem Durchmesser und 25 mm Wandstärke (220 X 25) oder 240 X 20 mm in Betracht kommen.

QJ

s

.3

ÄS|^

3-54

3-45

3-33

4-44

4-31

4-12

5-43

5-30

5-10

6-29

6-08

5-88

genau

zentrischer Belastung und mindestens zehnfacher Sicherheit gegen Ausknicken. Darunter (die kleinere Zahl) Eigengewicht nach den Typen Seite 75 und der Inanspruchnahme nach

Fig. 402 bei der Höhe von:

Tragfähigkeit gußeiserner Säulen ringförmigen Querschnittes in Kilogrammen bei

H |(N

5 00

4-80

4-20 4-40

4-00

tu

Ul

Ul

tu

Ul

Ul

2404

187

2784

222

3268

272

4668

264

5580

329

6256

387

2609

180

2840

3021

214

3546

262

5065

255

6055

317

6788

375

174

3289

206

3861

252

5515

245

6593

305

7391

360

SsHSiS UlS!» Islsllllllü

t- X X H X rr

820

85

910

97

1001

112

1854

129

2115

152

2403

186

3407

161

3946

190

4632

232

6616

226

7908

281

8866

331

2044

124

2331

146

2669

178

3756

154

4350

182

5106

222

7294

217

8719

269

9775

317

!s ggjgS§lalajgisjslaigjalg

S⁸ l£l*Il Islsia §sls|l

0f • 8

2-80 3-00 3-20

2-60

2-40

2-20

2-00

.1 JlOUipUO'/JBjpBtlQ Ul

£ aqoBuswiuqosjanQ

SS

JU

tf-S

9005

198

10764

245

12068

288

Ul

Ul

tu

.laiamiHM uj aqjmspuEyw

J^auiRnW u!

jassaunpjiiQ .larajjny

1185

1338

75

71

1522

tsei

1494

68

1747

2027

2378

2*01

3425

85

81

1700

19

1460

98

2829

108

3227

127

3694

154

5199

134

6021

158

7067

192

1660

86

3193

103

3643

120

4170

146

5869

128

6797

150

7979

S8I

77

1952

72

1889

88

3633

98

4144

114

4744

138

6678

121

7733

142

9078

172

129671139610095

189

179

170

2168

83

4171

92

4758

108

5546

130

7666

114

8878

134

10421

162

14885

191

17793 15500 13623 12067

233

221

209

197

19949 17378 15273 13530 231    245    259    274

³1»1S SsSggg

lO CD I> ^

1-25

6-25

21-99

137

2656

2951

1043418891

L08

102

10296

12083

3161

05 2

X

er

6756

7707

**22

106

3825

4250

8175

9325

10675

126

118

14184 12086

(M

iC

rH

1726:;

3

tH

2i

1*5

216

1 12

142

24219

173

271 .

rH ^ X rH X <M Ci

s3«$sgs s;

^,^^~, rH tH    DQ

t-I r-l <M CI

103

2**22

3

r*H

188

124

32016

L49

37352

[2

rH

1-22

5-96

25-64

153

1-18

5-56

30-63

170

O <N O rH rH rH

1-57

1-53

1-46

1-92

1-88

1-80

2-23

2-15

2-08

98-6

33-18

327

IS-6

8-50

14-76

14-06

13 • 00

19-81

18-50

17-31

40-06

5)0-27

40-72

49-48

62-83

16-80

75-40

90-32

373

427

109

969

817

1167

1395

1564

CU lO    O

rH rH    CU

120

8

rH

220

200

180

160

Äußerer Durchmesser in Millimeter

Wandstärke in Millimeter

8282

6681

179-07    46-25

153-15    4831

6346    125-66    50-50

5369    137-45

4637    113-10

3754    87-18

3751

3267

2668

2498

2199

1815

Trägheitsmoment J in Zentimeter

90-68

41-00

43-06

121-74    30-81

100-53    32-50

77-76    34-31

106 03    23-56

87-96    25-00

6833    26-56

Querschnittsfläche F in Quadratzentimeter

3-40

3-47

3-55

3 12

3-20

3-28

2-78

2-85

2 93

2-43

09'5

8Q-5

—I |<M

in Meter

36201,34211

Ö9644'26055'23080'20586 18476166751512513781 242 I 254 I 267 I 279 | 292 ! 304    316 | 329

36300 31904 28261 25208 22625 20419]18520 16875 296    312 I 328 I 344 | 360 | 376

54592 51392147844,41678136631

289 | 308 | 328 ] 347 [ 366______

43559 41486 39468 37508135616 32474 28966 25997 23463 2128l]l93901774116293 15016 13883 12874 260 | 274 | 288 | 302 ] 316    330    | 344 | 358 | 372 | 386 | 400 | 414 ! 428 | 442 | 456 | 470

55695 52970 50308 47736 45283 40112 35779 32112 28981 26287 23951 21914 20126 18548 17149J15902 308 I 326 | 344 I 362    380    398    I 416 I 434 I 452 .

66705 63337 60055 56891 52432 46445 41427 37181 33556 30437 27732 25373 23303 21476 19856,184121 356 | 378 | 400 | 422    444    | 466    488    | 510 | 532 | 554 | 576 ] 598 \ 620 | 642 j 664

65535 62758 60014 57319 54692 52150 48966 43947 39662 35975 3277929991 27544 25384 23469 365 I 385 I 405 | 525 | 445 I 465    485    I 505 | 525 I 545 I 565 I 585 ¹ 605    625    645

78960 75507,72104 68769 65532 62405 57091 51240 46244 41944 38218 34967 32114 29596 27363 415 | 440    464 I 488 I 512    536    561    | 585 | 609    633    i 657 I 682 I 706    730    754

91256 87140 83095 79144 75321 71644 63904 57355 51763 46950 42779 39140 35946 33128 30629 466 I 494 I 523 I 551 I 579    608    636    I 665 I 693 | 721 | 750 | 778 | 806 I 835 | 863

891

28402

778

25374

665

470    488    506    524 I 542    560

248

264

280

45940

43329

140823

205

243

42816

210

36407

172

28980

217

230

32295

260

277

294

36953 31862 27756

311

224

32530

238

182

26849

tu

28048

193

252

24433,

204

23150 20167

tu

tu

24395

266

21475

215

17725

ui

2-40 2*60 | 2-80 3‘00 3 20

9-62

9-83

10 04

21763

ps-.i

578

12609 11580 10672 9867 9150 341 | 354 | 366 ! 378 | 391 15439 14180 13068 12082 11204 392    |    408    | 424 | 440 | 456 | 472 | 488 |

32448 28943 25976 23444 21264 1937517727 16280 15004 13872 12864 386 |    405 | 425 | 444    |    463    |    483    | 502 | 522 | 541 | 560 ] 580 |

328

344

2160919275

280

294

19022,16968

955

15701

3 40

8-82

9-05

9-28

7-85

90'8

8-28

236

14005

15229,13744 12466 308    322    336

17299,15613.14161 361    378    395

1290311805 10842 412    428 | 445

350

247

258

1256911344

269

11358

364

10289

280

9375

10392

290

8579

378

9544

301

7878

462

9992

392

8796

312

7260

479

9238

496

406

8567

98-9

8132

323

6713

420

7541

7-07

334

6224

7-29

j: Ul I Ul    tu tu    m Ul 1 tu Ul i Ul Ul

^ jOl-Q 0S-Q 00-5 08-f 09? 'Of-f 0Z-f 00-? i 08-8 09*8

Tragfähigkeit gußeiserner Säulen ringförmigen Querschnittes in Kilogrammen bei genau zentrischer Belastung und mindestens zehnfacher Sicherheit gegen Ausknicken. Darunter (die kleinere Zahl) Eigengewicht nach den Typen Seite 75 und der Inanspruchnahme nach

Fig. 402 bei der Höhe von:

m Meter

TT

1 ragfähigkeit gußeiserner Säulen ringförmigen Querschnittes in Kilogrammen bei genau zentrischer Belastung und mindestens zehnfacher Sicherheit gegen Ausknicken. Darunter (die kleinere Zahl) Eigengewicht nach den Typen Seite 75 und der Inanspruchnahme nach Fig. 402 bei der Höhe

von:

4-60    4-80 I 5-00 5 20 | 5*40 j 5• 60 ! 5*80 ! 6*00    4*

rn m

Ui

Ui

tu

Ul

3 00 l 3-20    3-40    3-60    3-80    4-00 ; 4-20    4-40

Ul

ui

771

771

tu

3'

£

?

J_ ||fcS|4

w|si

aajauiijuazjBapBno

u; £ ;)i[.)f;jjsuiui[3s.iv>nQ

•I3}31UI}U3£

u; f luauioiusjpqSgjj^

japm;n;K ui ajpimspuBM.

13J3UIIIIOT

ui jassauiqDJtiQ ja.iogn y

to-n

10*82

31183 28916 26888 25065 234221 733    755    777    799    821

36572 33913 31534 29397 274691 858    885    911    938    965    |,

41172 38179 35500 33095 30925 L, A ß1 977 1009 1040 1072 1103 | bi

39849 36597 33728 667    689    711

46734 42961 39556 777    804    831

52613 48320 44532 883    915    946

61689    59095    56580    52700    47800    43554

535    557    579    602    623    645

74224    71022    67928    61806    56060    51080

617    643    670    697    724    751

85706    81329    77098    69581    63112    57505

695    726    758    789    820    852

64352

513

77519

590

89608

663

11-81

53913 49993 46486 43336 40494' ßA 1097 1132 1166 1201 1235 iJ'b 59301 54990 51132 47666 44542 L QQ 1222 1261 1301 1340 1379 j|ö

47652 44187 41087 38303 35792' 962    991 1021 1050 1079 li

60893 55924 51540 875    904    933

68894 63273 58312 994    1029    1063

75780 69596 64140 1105    1144    1183

76558 73044 66555 787    816    845

88545 82642 75300 891    925    960

99494 90901 82825 987    1026    1065

79728

758

92293

857

86317 82985

729

699

89721

670

104159 100111 96153

822

788

753

117488 112813 108244 103800

948

909

869

830

67073

491

80888

563

93608

632

3-75

20 8432 138-23 61-00 3-91 240 25₍ 9889 168-86,j58-53 3-83

ji | II I

3011133 197-92 56-25

93184

641

'108268 | 719

35 16035 247-40'64-81 4-03 i¹²!?.⁵⁰

II II i, i *91

125 12885 184-57 69-81 4* 181 2603014578 216-77 67-25 4-10

12 81

12-59

12-37

13-80

13-58

60700 56361 52408|48856'45653 1082 1114 1146 1178 11210 69057 64036 59544'ö5508 51869 1222 1260 1297 133511372

76276 70730 65768 61311 57292 1363 1406 1448 114911 1534

61195 57183

1326

65200

1512

13-36

72281

1686

77670 71332 65740 986    1018    1050

88247 81046 74692 1110    1148    1185

97472 89518 82500 1234    1277    1320

88453 85227 ! 82088 890    922 I 954

182718 98911 95177 998    1035 I 1073

115910 1115031106535 1106    1149    1192

91752

858

105484 102008 98544 I 95121

s-26

794

1147281106491106643

961

923

886

120432

1063

129779 125065 978 I 1020

1292

69774

1472

77351

1640

76132 70597 65644 1189 1223 1258 68805 80494 74847 1350 1391 1431 96232 89235 82975 1501 1547 1594

90752 87637 82344 1089    1121    1155

1055141101875 93888 1229    1270    1310

119222 112938 104084 1363    1409    1455

93944

1052

109308

1189

123588

1316

1073881103948 100554 97218

1018

984

950

916

1110853

881

117167 113191 1108 1148 132661 128072 1224 1270

125311 121209

1068

1027

142100137342

1178

1132

762

118863

848

134579

935

114341

847

133623129464

987

946

151761 146914

1085

1039

730

4-53

123021

811

4-45

139415

892

4-37

|25j|l6435 200-27 82 06 280:30 18673 235-62 79-25 | j35 20625' 269-39,' 76-56

I9I8ZI1,

813

137796

906

156614

993

25 20586 215-99 95-31 4 • 88 30,23472 254*47 92-24 4-80 35.26021 291-38 89-30 4 73

300,

II

Da L <C (2*15 gegen 3 "47, beziehungsweise 3*91) ist, so ist die Berechnung der Tragfähigkeit nach Formel durchzuführen, was übrigens aus den Tabellen unmittelbar zu ersehen ist.

Die Tragfähigkeit der Säule 220 X 25 beträgt

700 X 7399

Die Tragfähigkeit der Säule 240 X 20 beträgt

48 -|- 3 X 2‘ 1 52 700 X 8432

86160 kg.

Letztere Säule genügt also knapp.

61 + 3 X 2-15₃

78840 kg.

¹

Tramdeeke.

Die Entfernung der einzelnen Tragbalken sei 0*80 m.

Die vom Träger aufzunehmende Belastung setzt sich zusammen aus der pro m³ Decke entfallenden Konstruktionslast und aus der fremden, Nutzlast.

²

Exzentrisch belastete Säulen müssen für jeden Fall besonders berechnet werden, weil bei ihnen Biegungsmomente auftreten und mitunter verwickelte Rechnungsoperationen nötig sind.

³

Konstruktionslast: Die 3 cm starken Fußhodenbretter der 3*5 cm starken Sturzschalung und der 2 cm starken Stukkatorschalung ergeben eine Holzstärke von 8 • 5 cm, demnach bei einem Eigengewicht des weichen Holzes

von 700 kg/nd’ eine Belastung von 0*085 X 700 =.....

Der Einfachheit wegen wurde das Gewicht der Stukkato-rung vernachlässigt, dagegen wird das Gewicht der Polsterhölzer als Mauerschutt gerechnet.

645 kg für die Säule 220 X 25 mm, zu

von 4 • 3 m) zu -623 -f- 645

Das Gewicht der Säulen ergibt sich aus den Tabellen (für eine Höhe 633 + 657

= 634 kg für die Säule 240 X 20 mm, und zwar für je ein Stück.

Da es sich empfiehlt, für letzteren Säulendurchmesser die Wandstärke etwas größer als 20 mm zu machen, so stellen sich die Gewichte beider Säulen nahezu gleich.

b) Säulen anderer als ringförmiger Querschnitte.

Wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, ist die Befestigung nach Fall II vorausgesetzt.

Nach Fig. 406.

Sämtliche Querschnittsabmessungen in Zentimeter, die Längen in Metern.

71 Z)⁴

64

kR² r

~T'f

TT D²

= 7t R²

D² R²

16

Fig. 406.

Beisp iel:

D = 10 cm, L = 3’00 m.

Es ist Li =

D² D

10

16

— = 1 ‘25 m.

Da L (> Ll (3' ()0 m gegen 1 • 25 in) ist, so ist die Tragfähigkeit nach Formel a, Seite 500, zu berechnen, also 100 J

loo x ft X io⁴

64 X 3 • 00a

= 5454 kg.

Nach Fig. 407 und 408.

Hr~1

1-2

WA.

F — H² — Ir

?■.....h

J __ H² + Ir

12

Fig. 407.

Fig. 408.

Beispiel:

FF = 30 cm, h = 24 cm, L — 3 * 50 m

1 1 H* | h²

= 5•55 w.

= -2

Da L < Lx (3‘50 w gegen 5*55 w) ist, so ist die Tragfähigkeit nach Formel bL, Seite 500, zu berechnen, demnach

12

Pi

700 F

700 (30² — 24²)

3 .FL²

3 X 12 X 3 ‘ 5²

= 174625 kg.

30²    24²

Es ist das kleinere Trägheitsmoment maßgebend, daher wenn B > FF, ist nach Fig. 409

B FF³ — b h³

Ü-

y=

12

; F = BH— bh

? B H³ — b h³

ff-----------|-fH

• F 12 (B FF — b h)

Fig. 409.

Beispiel:

FF = 20 cm, h = 16 cm, B = 40 cm, b = 36 cw, L = 5’00 m

= 14379 or,

40 X 20³ — 36 X Dl³

12

F = 40 X 20 — 36 X 16 = 224 cm²,

1 W

⁼ 64• 195 Li=-- / ~= 4*01.

14379 F 224

Da F > Li (5*00 m gegen 4’01 m) ist, so ist die Tragfähigkeit nach Formel <?, Seite 500, zu berechnen, daher

100 J __ 100 x 14379

L²

= 57516 kg.

Wäre die Befestigung des Pfeilers oben und unten eine derartige, daß er als nach Fall IV eingespannt betrachtet werden kann, dann würde für L

der Wert —

} 5*00 m = 2*50 m in die Formeln einzuführen sein. Da L <C Lt

(2‘50 m gegen 4*01 m) ist, so ist die Tragfähigkeit nach Formel bv, Seite 500, zu berechnen, demnach 700 F

Pl =

700 X 224

FL²

3 X 2*5²

k—

64*19

700 X 14379 “ 64*19 + 3 X 2* 52 Nach Fig. 4l<>

= 121353 kg

K ' wMMMm - j -H

B Ff² b h³

J =

F = B H 4- b h

12

Fig. 410.

Nach Fig. 411

~b

y'=

—f

12

Ht-

:-h

F = B H -f- b h

Nach Fig. 412.

-yy-

je-----3j

B’

l>

Fig. 411.

-----*A"

.ou

•m---------feJrAlt

—v..J

^ *----------—......._>

y.

jt.................■’i

fr

xOU

Fig. 412.

a⁴ 3 7t r⁴ -f F i^³ -f (b — fti) Ä³ 12

F = «² — r² 7C -| F H -f (6 — Äx) h

Nach Fig. 413

-- *

k-

Fig. 413.

3 tt (F⁴ — r⁴) + 5 Ff³ -f (b — 6X) Ä³

12

F = 71 (F² — r²) + B H — (b — bL) h.

Schmiedeeiserne Tragsäulen.

Für dekorative oder architektonische Zwecke können die schmiedeeisernen Säulen mit entsprechenden Verkleidungen aus Stuck oder Holz versehen werden.

Die Anwendung ersieht man aus Fig. 414, und die Berechnung derselben geschieht, indem man für Säulen aus Schmiedeeisen die Werte von n — 5, also fünffache Sicherheit gegen Ausknicken,

E = 2,200.000 ; Fz = Kd= 800, a = 0-0001

in die Formeln a, bi, b₂ setzt,

so daß sich die Formeln schreiben :

TT²

a) P = —

L²

A) PL =

800 . F

800 7

-1 +

F . L² 7

b₂) P₂ =

800 F

fL²

800 .7

FL²

II"

ft

Hl

[nftnl

lii

i-

r-

<D O

Will Ulfen

II

91

Br

pp

Fig. 414.

Da Kz = Kd ist, so ist Py immer kleiner als P₂. Letzteres kommt daher nicht weiter in Betracht.

Aus Obigem ergibt sich, daß

T3

ha

t-s

AIIV

es ist also nach der Formel a) zu rechnen, wenn L > Lx, und nach der Formel bt, wenn L < Lt ist.

Belastung von Brücken.

I. Eisenbahnbrüeken.

Die für die Berechnung von Eisenbahnbrücken maßgebenden Bestimmungen sind durch die Verordnung des k. k. Handelsministeriums vom 15. September 1887 festgestellt worden; die Anführung derselben in diesem Buche würde die Grenzen desselben überschreiten.

II. Straßenbrücken und Gehstege.

Für dieselben bestehen keine allgemein gültigen gesetzlichen Bestimmungen, es empfiehlt sich jedoch, die in oben erwähnter Verordnung für die Zufahrtsstraßen und Überbrückungen von Bahnen aufgestellten Vorschriften und Bestimmungen anzuwenden, weshalb dieselben ihrem wesentlichen Inhalte nach hier mitgeteilt werden.

Bei der Berechnung der einzelnen Teile, also Hauptträger, Quer- und Längsträger, Belageisen etc. ist nicht bloß auf Belastung durch Menschen -gedränge, sondern auch durch Lastwagen Rücksicht zu nehmen.

Bezüglich der Größe dieser Belastungen werden drei Klassen unterschieden.

1. Klasse (für Reichsstraßen und wichtigere Landesstraßen):

a)    Menschenlast 460 kg pro 4 m¹;

b)    Lastwagen von 12.000 kg Gewicht mit einer Bespannung von 2 Paar Pferden (nach untenstehendem Typus).

Wagen

2 Pferde

2 Pferde

Ladebreite . . 2 * 5 m

750    750    750    750

6000 6000

Geleisweite . 1 * 6 m

Raddruck 3000 kg.

-^0*9 X 1*8 X 1*8 X 1'8 X

....................................... -15 *00

2‘9 X 3’8 X 2*0 Gewicht eines .................................Pferdes 750 kg.

a)    Menschenlast 400 kg pro 1 m¹;

b)    Lastwagen von 6000 kg Gewicht mit einer Bespannung von 1 Paar Pferden (nach untenstehendem Typus).

Wagen

2 Pferde

750    750    13000 3000

Ladebreite

!    Y Y

<0'9 X 1'8 X 2-2 X 2‘8 X 1*3^--S-.................... 9-00

2 ’ 4 m 1*5 m 1500 kg

Gewicht eines Pferdes ...    750 kg

Geleisweite

Raddruck

3. Klasse (für Gemeindestraßen, Feld- und Wirtschafts weg e):

a)    Menschenlast 340 kg pro 1 m¹ •

b)    Lastwagen von 3000 kg Gewicht mit einer Bespannung von 1 Paar Pferden (nach untenstehendem Typus).

Gewicht eines Pferdes . .

500

kg

2 Pferde

Wagen

500

1500 1500

Ladebreite

2 • 30 m

o—o-

Geleisweite

1 ‘ 40 m

Raddruck

750

kg

<>\S x 1‘6 X 2-0 x 2-4 X L2^

.....................8-00.....................—

Es ist von Fall zu Fall zu erwägen, in welche dieser Klassen eine Brücke einzureihen ist. Unter Umständen kann es aber notwendig sein, über die Belastung einer dieser Klassen hinauszugehen, besonders wenn auf den Transport sehr schwerer Gegenstände, wie etwa Lokomobilen, Straßenwalzen, Dampfkessel, Dampffeuerspritzen Automobilien etc. Rücksicht genommen werden muß; besonders für Brücken in größeren Städten wird eine besondere Feststellung der Belastungen notwendig sein.

Die Beanspruchung des Schmiedeeisens ist so anzunehmen, daß dieselbe pro 1 cm² beträgt:    7 50 kg nebst 2 kg Zuschlag für jedes Meter Stützweite

bis höchstens zusammen 900 kg, wobei Querträger, Längsträger und Zwischenglieder ebenfalls nach deren Stützweite zu behandeln sind.

Der Einfluß des Windes ist ebenfalls zu berücksichtigen, und zwar unter Annahme eines Seitendruckes von 270 kg auf 1 m“ für die unbelastete und 170 kg für die mit Menschen oder Wagen besetzte Brücke, wobei die Menschen- oder Wagenansammlung als ein fortschreitendes, 2 m hohes volles Rechteck zu behandeln ist.

Bei gleichzeitiger Einwirkung von Belastung durch Menschengedränge, beziehungsweise Wagenzügen und Winddruck kann die Beanspruchung des Schmiedeeisens 1 000 kg pro 1 cm“ betragen, welche Beanspruchung auch zulässig ist für jene Teile, welche überhaupt bloß durch Winddruck eine innere Spannung erhalten.

Um jeder Überlastung einer Brücke möglichst vorzubeugen, soll die größte zulässige Belastung bei jeder Brücke auf einer Tafel ersichtlich gemacht werden.

Angaben über das Gewicht der Eisenkonstruktion von Brücken wurden unterlassen, weil sich für dasselbe keine allgemein gültigen Normen aufstellen lassen; die Größe desselben hängt von der Spannweite und der Breite der Brücke ab, sowie von der Konstruktionsart der Fahrbahn und noch verschiedenen anderen Umständen.

Eisenbahnschienen.

Ein Vergleich zwischen alten Eisenbahnschienen mit neuen gewalzten Trägern hat ergeben:

Da häufig noch die Ansicht besteht, daß die Verwendung alter Eisenbahnschienen vorteilhafter sei als die gewalzter Träger, so soll in nachstehendem im Interesse der Sicherheit und der Sparsamkeit der Nachweis geführt werden, daß gewalzte Träger unter allen Umständen alten Eisenbahnschienen vorzuziehen sind.

Da wohl niemals neue, sondern nur gebrauchte, ausrangierte Schienen zu Bauzwecken verwendet werden, welche mehr oder weniger deformiert und häufig rissig geworden sind, so haben sie von vorneherein die Eignung für Bauträger verloren und ist daher die Annahme wohl gerechtfertigt, daß die zulässige Inanspruchnahme dieses sehr zweifelhaften Materiales höchstens 800 kg pro Quadratzentimeter betragen darf, während eine solche von 1000 kg hei neuen gewalzten Trägern hinreichende Sicherheit bietet.

Zieht man in Betracht, daß bei alten Eisenbahnschienen erfahrungsgemäß durchschnittlich 8 mm der Höhe abgefahren sind, so stellt sich das

J

Widerstandsmoment = —:

in Zentimeter

bei einer alten Eisenbahnschiene auf 122 bei einem 160 nun hohen I-Träger auf 132*1 in Zentimeter und die Tragfähigkeit bei 1 m Spannweite beträgt:

bei der alten Eisenbahnschiene 7.800 kg, bei dem 160 mm hohen Träger 10.548 kg.

Das Gewicht pro Meter beträgt durchschnittlich:

einer 125 mm hohen Vignolschiene ...    ,

eines 1G0 mm hohen Trägers .    .

Wird der Preis pro 100 kg Altschienen in bestimmten Längen zu Kronen 12 und pro 100 kg gewalzter Träger zu Kronen 20 angenommen, so kostet:

CO T-1

*G

*3-

Ctq Cro

3*86 Kronen, 3*92 Kronen,

1 m Altschiene.....

1 m 160 mm hoher Träger also beinahe gleich viel. Dieses Preisverhältnis hängt von der Konjunktur ab und kann sich ändern; niemals aber wird die Differenz so bedeutend sein, daß dadurch einerseits der Nachteil des durchaus unzuverlässigen Materiales der Altschienen, andererseits aber der Vorteil der um 36 °/₀ höheren Tragfähigkeit der 160

Unter Annahme obiger Preise kosten 1000 kg Tragfähigkeit hei 1 m Spannweite und Verwendung

mm

hohen gewalzten I-Träger aufgewogen wird.

50 * 8 Heller, 37*20 Heller.

alter Eisenbahnschienen 160 mm hoher Träger Dieses Verhältnis stellt sich noch ungünstiger für die Schienen, wenn man, wie z. B. zum Einwölben von Räumen oder zum Tragen von Mauern, mehrere Schienen oder Träger nebeneinander legen muß, wie folgende Tabelle zeigt:

Alte Eisenbahnschienen wenn 100 kg 12 Kronen kosten ||

Gewalzte Träger, wenn 100 kg 20 Kronen kosten

Tr

Anzahl

Ge-

wicht

pro

Meter

Preis

pro

Meter

ag-

fähi<>r-

keit

bei

1 m

Spann

weite

Preis pro 1000 *7 Trag-,

fähigkeit bei 1 m Spannweite

Anzahl

Ge

wicht

pro

Meter

Preis

pro

Meter

Tragfähigkeit bei 1 m

Spann

weite

Preis

pro

1000 kj Tragfähigkeit bei 1 m Spannweite

kg

Kronen

kg

Heller

kg

Kronen

kg

Heller

33

3*96

7800

50*8

1 St.

160 mm hoch

19*6

3*92

10548

37-2

2 St.

ä 160 mm hoch

ij 39-2

7*84

21096

37*2

tsS

66

7*92

15600

50-8

oder

1 St.

200 mm hoch

28*9

5*78

19187

31*2

CO

99

11*98

23400

50-8

2 St.

ä 180 mm hoch

48*2

9-64

29216

33*0

132

15-84

31200

50*8

3 St.

ä 160 mm hoch oder

58*8

11*76

31644

37*2

2 SV

ä 200 mm hoch

58-0

11*60

38374

30*2

Gewichtstabelle für Eisenbahnschienen.

Höhe

der Schiene

Querschnitt der Schiene

in

in

Zentimeter

Quadrat-

Zentimeter

Gewicht von 1 m der Schiene

in

Kilogramm

Wider

stands

moment

Tragkraft bei gleichförmig verteilter Belastung, beiderseits aufliegendeu Enden und 1 m freier Tragweite

/£*) = 1000

800

K = 700

P <5

13-08

11-80

10-46

42-75

39-00

34-20

32-66

29-80

26-20

140-4

117-5

89-8

11200

9240

7200

89G0

7550

7840

5760

6610

5040

Zwei mit den Flanschen durch Nieten verbundene Schienen:

26-16

23-60

20-92

85-50

78-00

68-40

75-32

59-60

52-40

422-2

346-9

268-5

33760

27760

21520

27000

22200

17220

23600

19630

15060

*) K ist der Festigkeitskoeffizient, bei lOfacher Sicherheit:

Für Nadelholz . . . . „ Laubholz .... „ Gußeisen . . . . n Schmiedeeisen . . „ Stein......

.    ist    K    —    80 bis    100    kg

33

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

2 71

tH

\% I

3*141593

6*283185

9*424778

12*566371

9*869604

31*006277

0-318310

0*159155

0*101321

1*570796

1*047198

VII.

Hilfstabeilen.

Verbindungen mit x.

Tu

4 71

CO CO

X²

1/~X

0*785398    / —

I 6

Annähernd

0*523599 log x

4*188790 /erg" —

0*238732

log X²

1*772454 log

0*682784 log

2*145029

0*564190

0*682784

0*977205

1*128379

0*620351

0*805996

ist x = —

0*497150

0 * 502850—1

0*994300

0*248575

0*165717

log

log —

l°g~2

log

log

log

0*751425—1

0*005700—1

0*196120

0*622089

x²

0*052455

0*331433

0*906333—1

22 _ 333 _ 355 7 ~~ 106 ~~ 113

Reziproke Werte, Potenzen, Wurzeln, Kreisumfänge und Kreisflächen.

(Von n — 1 bis n = 1000.)

8    H-¹

a.

-«s:

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1-0000 0-5000 0-3333 0-2500 0-2000 0-1667 0-1428 0 1250 0 1111 0-1000

0-0910

0-0833

0-0769

0-0714

0-0667

0-0625

0-0588

0-0556

0-0526

0-0500

27

16

25

36

49

64

81

100

121

144

169

196

225

256

289

324

64

125

216

343

512

729

1000

1331

1728

2197

2744

3375

4096

4913

5832

6859

8000

W WWCO CO CO IsS to to to INS) M M- M WOOsEo^-a nSOCCCTiSSaoOlNSM^O

ns ss oo

1-000

1-260

1-442

1-587

1-710

1-817

1- 913

2- 000 2-080 2 154

2-224

2-289

2-351

2-410

2-466

2-520

2-571

2-621

2-668

2-714

3 1416 6-2832 9-4248 12-566 15-708 18-850 21-991 25-133 28-274 31-416

34-558 37-699 40-841 43-982 47 124 50-265 53-407 56-549 59-690 62-832

0-7854

3-1416

7-0686

12-566

19-635

28-274

33-486

50-266

63-617

78-540

95-033

113-097

132-732

153-938

176-715

201-062

236-980

254-469

283-529

314159

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

0-0476 0-0455 0-0435 0 0417 0-C400 0•0385 0-0370 0-0357 0-0345 0-0333

441

484

529

576

625

676

729

784

841

900

9261

10648

12167

13824

15625

17576

19683

21952

24389

27000

4-583

4-693

4-796

4- 899

5- 000 5-099 5-196 5-292 5-385 5-477

2-759

2-802

2-844

2-885

2-924

2- 963

3- 000 3-037 3-072 3-107

346-361

380133

415-476

452-389

490-874

530-929

63-973 69-115 72-257 75-398 78-540 81-681

84-823 I 572-555 87-965 91-106 94-248

615-752

660-520

706-858

31

0 0323 0 0313 0 0303 34 ! 0-0294 0-0286 0-0278 0-0270 0-0263 0-0256 0-0250

961

32

33

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0244 0 0238 0 0233 0-0227 0-0222 0 0217 0-0213 0-0208 0-0204 0-0200

1024

1089

1156

1225

1296

1369

1444

1521

1600

1681

1764

1849

1936

2025

2116

2209

2304

2401

2500

29791

32768

35937

39304

42875

46656

50653

54872

59319

64000

5-568

5-657

5-745

5-831

5- 916

6- 000 6-083 6-164 6-245 6-325

cocoeococococoeocoffo

| 97-389 100-53 i 103-67 106 81 109-96 113 10 116-24 119-38 122-52 125-66

754-768 804-248 855-299 907-920 962-113 1017-88 1075-21 113411 1194 59 1256-64

68921

74088

79507

85184

91125

97336

103823

110592

117649

125000

6-403

6-481

6-557

6-633

6-708

6-782

6-856

6- 928

7- 000 7-071

3-448

3-476

3-503

3-530

3-557

3-583

3-609

3-634

3-659

3-684

128-81

131-95

135-09

138-23

141-37

144-51

147-65

150-80

153-94

157-08

1320-25 1385-44 1452 20 1520-53 1590-43 1661-90 1734-94 1809-56 1885-74 1963-50

³V«

n¹ re

51    0.0196

52    0-0192

53    ! 0-0189

54    j 0-0185

55    0-0182

56    0-0179

57    0-0175

58    ' 0-0172

59    0-0169

60    0-0167

2601

2704

2809

2916

3025

3136

3249

3364

3481

3600

132651

140608

148877

157464

166375

175616

185193

195112

205379

216000

3-708

3-733

3-756

3-780

3-803

3-826

3-849

3-871

3-893

3-915

160*22* 163-36 166-50 169-65 172-79 175 93 179-08 182-21 185-35 188-50

2042-82 2123-72 2206-18 2290-22 2375-83 2463-01 2551-76 2642 08 2733-97 2827-43

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

0-0164 0 0161 0-0159 0-0156 0-0154 0-0152 0-0149 0-0147 0-0145 0 0143

3721    225981

238328 250047 4096    262141

4225    274625

287496 300763 4624    314432

4761    328509

4900    343000

3844

3969

4356

4489

7-810

7-874

7- 937

8- 000 8-062 8-124 8-185 8-246 8-307 8-367

3-937

3-958

3- 979

4- 000 4 021 4*041 4-062 4-082 4 102 4 121

191-64

194-78

197-92

201-06

204-20

207-35

210-49

213-63

216-77

219-91

2922-47

3019-07

3117-25

3216-99

3318-31

342119

3525-65

3631-68

3739-28

3848-45

77    0-0130

78    ¹ 0-0128

79    0-0127

80    0*0125

5041

5184

5329

5476

5625

5776

5929

6084

6241

6400

357911

373248

389017

405224

421875

438976

456533

474552

493039

512000

8-426 | 8-485 8-544 | 8-602 , 8-660 ' 8-718 8-775 8-832 8-888 8-944

4 141 4-160 4 179 4*198 4-217 4-236 4-254 4-273 4-291 4-309

223-05 226 19 229-34 232-48 235-62 238-76 241-90 245-04 248-19 251-33

395919

4071-50

4185-39

4300-84

4417-86

4536-46

4656-63

4778-36

4901-67

5026-55

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

0-0124 0-0122 0-0121 0 0119 0-0118 0 0116 0-0115 0-0114 0-0112 0 0111

6561

6724

6889

7056

7225

7396

7569

7744

7921

8100

531441

551368

571787

592704

614125

636056

658503

681472

704969

729000

9-000 9-055 9 110 9 165 9-220 9-274 9-327 9-381 9-434 9-487

4-327

4-345

4-362

4-380

4-397

4-414

4-431

4-448

4-465

4-481

5153-00

254*47

257-61 I 528102 260*75 263-89 ¹ 5541-77 267-04 ; 5674-50 270-18 ! 5808-80 273-32

276-46 | 6082-12 279-60 282 74 j 6361 73

5410-61

5944-68

622114

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

0 0110 0 0109 0-0108 0-0106 0-0105 0-0104 0 0103 0 0102 0-0101 0-01000

8281

8464

8649

8836

9025

9216

9409

9604

9801

10000

753571

778688

804357

830584

857375

884736

912673

941192

970299

1000000

9-539 ! 9-592 I 9-644 ! 9-695 ! 9-747 9-798 ! 9-849 I 9-900 j 9-950 I 10-000 !

4-498

4-514

4*531

4-547

4-563

4-579

4-595

4-610

4-626

4-642

285-88 289-03 292-17 295-31 298-45 301-59 304*73 307-88 31102 314 16

6503-88

6647*61

6792-91

6939-78

7088-22

7238-23

7389-81

7542-96

7697*69

7853-98

101

102

103

104

0-00990

0-00980

0-00971

0-00962

0-00952

10201

10404

10809

10816

11025

1030301

1061208

1099272

1124864

1157625

10-050 10 100 10-149 10 199 10*247

317*30

320-44

323-58

326-73

329*87

8011-85

8171-28

8332-29

8494-87

8659*01

11

ii

72 ²

72³

11 Ti

ril 7t

106

107

108

109

lio ;

in

112

113

114

llf)

116

117

118

T-i -N iH 1—1

0-00943 0-00935 0 00926 0-00917 0-00909

0-00901 000893 0-00885 0-00877 0-00870 0-00862 0-00855 0-00847 0-00840 0-00833

11236

11449

11664

11881

12100

12321

12544

12769

12996

13225

13456

13689

13924

14161

14400

1191016

1225043

1259712

1295029

1331000

10-296

10-344

10-392

10-440

10-488

1367631 1404928 1442897    10-630

1481544    10-677

1520875    10-724

1560896 1601613    10-817

1643032    10-863

1685159 1728000    10-955

10-536

10-583

10-770

10-909

1> t '* |>- ' CO GO CO GO GO GO CO wv w«

333-01 336 15 339-29 342-43 345-58

8824-73

8992-02

9160-88

9331-32

9503-32

348-72 |    9676-89

351-86 355-00 358-14 361-28 364*42 367-57 370-71 373-85 376•99

9852-03

10028-7

10207-0

10386-9

10568*3

10751-3

10935-9

111220

11309-7

121

122

123)

124

125

12(5

127

128

129

130

0-00826 0-00820 0-00813 0-00806 0-00800 0 00794 0-00787 0-00781 0-00775 0*00769

14641    1771561

14884    1815848

15129    ¹ 1860867

15376 1562'

15876 16129 16384 16641 16900

1906624

1953125

2000376

2048383

2097152

2146689

2197000

11-000

11045

11*091

11-136

11180

11-225

11-269

11-314

11-358

11-402

4-946

4-960

4    973

4- 987

5- 000 5-013 5*027

5    040 5-053 5-066

380-13 383-27 386-42 389-56 392-70 395-84 398-98 402 12 405-27 408-41

11499-0 11689-9 11882-3 12076-3 12271-8 12469-0 12667-7 12868 0 13069-8 13273-2

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

0-00763 0-00758 0*00752 0-00746 000741 000735 0-00730 0-00723 0-00719

17161    2248091

17424 17689

17956 I 2406104 18225    ; 2460375

18496    2515456

18769 19044 19321

0-00714 j 19600

2209968

2352637

2571353

2628072

2685619

2744000

11-446

11-490

11-523

11-576

11-619

11*662

11-705

11-747

11-790

11-832

5-079 5-092 5*106 5-117 5-130 5 143 5 155 5-168 5-180 5 193

13478-2

13684-8

13892-9

14102-6

14313-9

14526-7

147411

149571

411-55 414-69 ! 417-83 420-97 424-12 427-26 430-40 433-54 436-68 ! 15174-7 439-82

15393-8

0-00709 |

0-00704

0-00699

0-00694

0-00690

0-00685

0-00680

0-00676

0-00671

0-00667

19881    2803221

20164 20449 20736 21025 21316 21609 21904 22201 22500

11-874

11-916

11- 958

12- 000 12 042

2863288 2924207 2985984 3048625

3112136 I 12-083 3176523 3241792 3307949 3375000    12-247

12 124 12-166 12-207

5-205

5-217

5-229

5-242

5-254

5-266

5-278

5-290

5-302

5-313

442-96

446-11

449-25

452-39

455-53

458-67

461-81

464-96

468-10

471-24

15614-5

15836-8

16060-6

16286-0

16513-0

16741-5

16971-7

17203-4

17436-6

17671-5

r-l <N CC -H iCi iC *C

HH H H

155

150

157

158

159

0-00662 , j 0-00658 : 0-006o4 0-00649 0-00645 0-00641 000637 0-00633 0-00629 0-00625

22801

23104

23409

23716

24025

24336

24649

24964

25281

25600

3442951

3511808

3581577

3652264

3723875

3796416

3869893

3944312

4019679

4096000

12-288

12*329

12-369

12-410

12-450

12-490

12-530

12-570

12-610

12-650

5-325

5-337

5-349

5*360

5-372

5-383

5-395

5-406

5-418

5-429

474-38 477-52 480 66 483-81 486-95 409 09 493-23 496-37 499-51 502 65

17907•9 18145-8 18385 4 18626-5 18869-2 19113 4 19359-3 196067 19855-7 20106-2

n'²

\j n

?/V

161

162

163

164

178

179

180

0-00621 000617 0-00614 0-00610 0-00606 0-00602 0 00599 0-00595 0-00592 0-00588

0-00585

0-00581

0-00578

0-00575

0-00571

0-00568

0-00565

0-00562

000559

0-00556

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

0-00553 0-00549 0-00546 000544 0-00541 0-00538 0-00535 0-00532 0-00529 0-00526 [

25921

26244

26569

26896

27225

27556

27889

28224

28561

28900

29241

29584

29929

30276

30625

30926

31329

31684

32041

32400

32761

33124

33489

33856

34225

34596

34969

35344

35721

36100

4173281

4251528

4330747

4410944

4492125

4574296

4657463

4741632

4826809

4913000

5000211

5088448

5177717

5268024

5359375

5451776

5545233

5639752

5735339

5832000

5929741 (502 8 5 68 6128487 6229504 6331625 6434856 6539203 6644672 6751269 6859000

12-689

12-728

12-767

12-806

12-845

12-884

12-923

12- 962

13- 000 13-038

13-077 13-115 13 153 13-191 13-229 13-267 13-304 13-342 13-380 13-416

13-454 13-491 13-528 13-565 13-602 13-638 13-675 13-711 13 748 13-784

5-440

5-451

5-463

5-474

5-485

5-496

5-507

5-518

5-529

5-540

5-551

5-561

5-572

5-583

5-593

5-604

5-615

5-625

5-636

5-646

5-657

5-667

5-677

5-688

5-698

5-708

5-719

5-729

5-739

5-749

505-80

508-94

512-08

515-22

518-36

521-50

524-65

527-79

530-93

534-07

537-21 540-35 543-50 546-64 549-78 552-92 556-06 559-20 562-35 565-49

20358-3 206120 20867-2 21124-1 21382-5 21642-4 21904 0 22167•1 22431-8 22698-0

22985-8

23235-2

23506-2

23778-7

24052-8

24328-5

24605*7

24884-6

25164-9

25446-9

! 568-63 j 25730-4 | 571-77 ! 26015-5 26302-2 26590-4 26880-3 27171-6 27464-6 277591 28055-2 28352-9

f 574-91    !

| 578-05 | ! 581-19 i i 584 34 I 587-48 590-62 i 593-76 I 596-90

191

192

196

197

198

OS tS

0-00524 0-00521 0-00518 000516 0-00513 0-00510 0-00508 0-00505 0-00503 0-00500

0-00498

0-00495

0-00493

0-00490

0-00488

0-00485

0-00483

0-00481

0-00478

0-00476

0-00474

0-00472

0-00469

0-00467

0-00465

36481

36864

37249

37636

38025

38416

38809

39204

39601

40000

40401

40804

41209

41616

42025

42436

42849

43284

43681

44100

6967871

7077888

7189057

7301384

7414875

7529536

7645373

7762392

7880599

8000000

81206OJ

8242408

8365427

8489664

8615125

8741816

8869743

8998912

9129329

9261000

13-820

13-856

13-892

13-928

13- 964

14- 000 14-036 14-071 14 107 14 142

14 177 14 213 14-248 14-283 14-318 14-353 14-388 14-422 14-457 14-491

44521    | 9393931

44944 45369 45796 46225

9528128

9663597

9800344

9938375

5-759

5-769

5-779

5-789

5-799

5-809

5-819

5-829

5-838

5-848

5 858 5-868 5-877 5-887 5-898 5 906 5-916 5-925 5-935 5-944

5 953 5-963 5 972 5-981 5 991

600-04

603-19

606-33

609-47

612-61

615-75

618-89

622-04

625-18

628-32

63146 634-60 637-74 640-89 644-03 647 -17 650-31 653 45 656-59 659-73

662-88

666-02

669-16

672-30

675-44

28652-1

28952-9

29255-3

29559-2

29834-8

30171-9

30480-5

30790-7

31102-6

31415-9

31730-9

32047-4

32365-5

32685-1

33006-4

33329-2

33653-5

33979-5

343070

34636-1

34966-7

35298-9

35632-7

35968-1

36305-0

n-

\j n    '\j n

mz

n¹ jt

O SC CO -<1 Ci

00463 46656 00461 47089 00459 47524 00457 47961 00455 48400

10077696

10218313

10360232

10503459

10648000

14-697 14 731 14-765 14-799 14-832

6-000

6-009

6-019

6-028

6-037

678-58

681-73

684-87

688-01

69115

36643-5

36983-6

37235-3

37668-5

38013-3

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

oooooooooo

füll!!

48841

49284

49729

50176

50625

51076

51529

51984

52441

52900

14-866

14-900

14-933

14- 967

15- 000 15-033 15-067 15-100 15-133

10793861 10941048 11089567 11239424 11390625 1154317(5 11697083 11852352 12008989 12167000    15-166

cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs

CH üi

M M- I—I‘ M tOHOO •JCOfflO

694-29

697-43

700-58

703-72

706-86

710-00

713-14

716-28

719-42

722-57

38359-6 38707-6 390571 39408 1 39760-8 401150 40470-8 40828-1 41187-1 41547-6

231

000433 0-00431 0-00429 0-00427 0-00426 0-00424 000422 0-00420

239    ! 0-00418

240    [ 0-00417

232

233

234

235

236

237

238

ÜiglläEÜS

oooooooooo

00415 58081 00413 58564 )0412 59049 >0410 59536 10408 | 60025 00407 | 60516 00405 j 61009 00403 61504 30402 62001 00400 62500

12326391 12487168 ! 15-232 12649337 ! 15-264 15-297

15-199

12812904

12977875    15‘330

13144256 !    15-362

15-395 i 15-427 15-460 15-492

! 13312053 ! 13481272 13651919 | 13824000

13997521

14172488

14348907

14526784

14706125

14886936

15069223

15252992

15438249

15625000

15-524

15-556

15-589

15-621

15-653

15-684

15-716

15-748

15-780

15-811

6 136 6 145 6-153 6-162 6 171 6-180 6-189 6-197 6-206 6-215

6-223

6-232

6-240

6-249

6-257

6-266

6-274

6-283

6-291

6-300

725-71

728-85

731-99

735-13

738-27

741-42

744-58

747-70

750-84

753-98

757-12

760-27

763-41

766-55

769-69

772-83

775-97

779-12

782-26

785-40

41909-6 42273-3 42638-5 43005-3 43374-6 43743-5 44115-0 44488-1 • 44862-7 45238-9

45616-7

45996-1

46377-0

46759-5

47143-5

47529-2

47916-4

48305-1

48695-5

49087-4

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

0-00398

0-00397

0-00395

000394

0-00392

0-00391

0-00389

0'00388

0-00386

0-00385

63001

63504

64009

64516

65025

65536

66049

66564

67081

67600

15813251 15-843 16003008 15-875 16194277 15-908 16387084 15-937 16581375 15-989 16777216 16-000 16974593 16-031 17173512 16-062 17373979 16-094 17576000 16-125

w5 OS OS O* CS CS CS CS CS CS

05 CC c H 05 üi c: cc

49480-9

49875-9

50272-6

50670-7

788-54 791-68 794-82 797-96 801-11 804-25 I 51471-9 51874-8 52279-2 52685-3 53092-9

i 807-39 ; 810-53 813-67 816-81

51070-5

261    0-00383

262    0-00382

263    I 0-00380

264    ! 0-00379

265    0-00377

266    j 0-00376

267    ! 0-00375

268    000373

269    j 0-00372

270    I 0-00370

68121

68644

69169

69698

70225

70756

71289

71824

72361

72900

17779581

17984728

18191447

18399744

18609625

18821096

19034163

19248832

19465109

19683000

16 156 16-186 16-217 16-248 16-279 16-310 16-340 16-371 16-401 16-432

6-391 6-399 6-407 6-415 6-423 6-431 6-439 6-447 6 455 6-463

819-98

823-10

826-24

829-38

832-52

835-66

838-81

841-95

845-09

848-23

53502-1

53912-9

54325-2

547391

55154-6

55571-6

55990-2

56410-4

56832-2

57255-5

71

7Z

71²

71 K

n² 7t

IG IG

273

274

05

280

IG, IC

283

284

285

286

287

288

289

290

0-00369

0-00368

0-0036(5

0-00365

0-00364

0-00362

0-00361

000360

0-00358

0-00357

0-00356

000355

0-00353

0-00352

0-00351

0-00350

0-00348

0-00347

000346

0-00345

73441

73984

74529

75076

75625

76176

76729

77284

77841

78400

78961

79524

80089

80656

81225

81796

82369

82944

83521

84100

19902511

20123648

20346417

20570824

20796875

21024576

21253933

21484952

21717639

21952000

22188041

22425768

22665187

22906304

23149125

23393656

23639903

23887872

24137569

24389000

16-462 16-492 16-523 16-553 16-583 16-613 16 643 16-673 16-703

16    733

16-763

16-793

16-823

16-852

16-882

16-912

16-941

16- 971

17- 000

17    029

‘■OGCT'GOO

851-37

854-51

857-66

860-80

863-94

867-08

870-22

873-36

876-50

879-65

882'79 885-93 889-07 892-21 895-35 898-50 90164 904-78 907-92 91106

57680-4 58106-9 58534-9 58964-(5 59395-7 59828-5 60262-8 60698-7 61136-2 61575-2

62015-8 624580 62901-8 63347-1 63794 0 64242-4 64692-5 651441 65597-2 660520

291

292

293

i: i:

296

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

0-00344

0-00342

0-00341

0-00340

0-00339

0-00338

0-00337

0-00336

0-00334

000333

0-00332

0-00331

000330

0-00329

0-00328

0-00327

0-00326

0-00325

0-00324

0-00323

84681

85264

85849

86436.

87025

87616

88209

88804

89401

90000

90601

91204

91809

92416

93025

93636

94249

94864

95481

96100

24642171

24897088

25153757

25412184

25672375

2593433(5

26198073

26463592

26730899

27000000

27270901

27543608

27818127

28094464

28372625

28652616

28934443

29218112

29503629

29791000

17-059 17-088 17 117 17 146 17-176 17-205 17-234 17-263 17-292 17 321

17-349

17-378

17-407

17-436

17-464

17-493

17-521

17-550

17-578

17-607

6-627

6-634

6-642

6-649

6-657

6-664

6-672

6-679

6-687

6-694

6-702

6-709

6-717

6-724

6-731

6-739

6-746

6-753

6-761

6-768

914-20

917-35

920-49

923-63

926-77

929-91

933-05

936-19

939-34

942-48

945-62

948-76

951-90

955-04

958-19

961-33

964-47

967-61

970-75

973-89

66508-3 66966-2 67425-6 67886-7 68349-3 68813-4 69279 2 69746-5 70215-4 70685-8

71157-9

71631-5

72106-6

72583-4

73061-7

73541-5

74023-0

74506-0

74990-6

75476-8

tH CM CO

314

315

316

317

318

319

320

0-00322

0-00321

0-00319

0-00318

000317

000316

0-00315

0-00314

0-00313

0-00313

96721

97344

97969

98596

99225

99856

100489

101124

101761

102400

30080231

30371328

30664297

30959144

31255875

31554496

31855013

32157432

32461759

32768000

17-635 17 664 17-692 17-720 17-748 17-776 17-805 17-833 17-861 17-889

6-775

6-782

6-790

6-797

6-804

6-811

6-819

6-826

6-833

6-840

977-04 980-18 983-32 986-46 989-60 992-74 995-88 999 03 100217 1005-31

75964-5 76453-8 76944-7 77437 1 779311 78426-7 78923-9 79422(5 79922-9 80424-8

rH Ol CO

324

0-00312

000311

0-00310

0-00309

(V00308

103041

103684

104329

104076

105625

33076161

33386248

33698267

34012224

34328125

17-917    6-847

17-944

17- 972

18- 000 18-028

6-854

6-861

6-868

6-875

1008-45

1011-59

1014-73

1017-88

102102

80928-2

81433-2

81939-8

82448-0

82957-7

n'²

n³

Y 11

Y 11

11 TT

n- K

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379    :

380

0-00307 0-00306 0-00305 0-00304 0-00303

0-00302

0-00301

0-00300

0-00299

0-00299

0-00298

000297

0-00296

0-00295

0-00294

0-00293

0-00292

0-00292

0-00291

0-00290

0-00289

0-00288

0-00287

0-00287

0-00286

0-00285 0-00284 0-00283 0 00282 0-00282 0-00281 0-00280 000279 0-00279 0-00278

0-00277 0-00276 0-00275 0-00275 0-00274 0-00273 0-00272 0-00272 0-00271 0 00270

0*00270 0-00269 0-00268 0-00267 0-00267 0•00266 0-00265 0-00265 0-00264 0-00263

106276

106929

107584

108241

108900

109561

110224

110889

111556

112225

112896

113569

114244

114921

115600

116281

116964

117649

11833(5

119025

119716

120409

121104

121801

122500

34645976

34965783

35287552

35611289

35937000

36264691

36594368

36926037

37259704

37595375

37933056

38272753

38614472

38959219

39304000

39351821

40001688

40353607

40707584

41063625

41421736

41781923

42144192

42508549

42875000

123201 123904 123609 125316 126025 126736 127449 128164 : 45882712 128881 j 46268279 129600 | 46656000

130321 131044 131769 132496 133225 133956 134689 135424 136161 136900

137641 138384 139129 139876 140625 141376 142129 142884 143641 144400

18-056

18-083

18-111

18-138

18-166

18-193

18-221

18-248

18-276

18-303

18-330

18-358

18-385

18-412

18-439

18-466

18-493

18-520

18-547

18-574

18-601

18-628

18-655

18-682

18-708

43243551 43614208 43986977 44361864 44738875 I 18 841 45118016 l 18-868 45499293 j 18-894 18-921 18-947 18-974

18-735

18-762

18-788

18-815

6-882

6-889

6-896

6-903

6-910

102416

1027-30

1030-44

1033-58

1036-73

83469-0

83981-8

84496-3

85012-3

85529-9

C« w. Ci Ci Ci Ci 'w i Ci Ci Ci

7*054 7-061 7-067 7-074 7-081 7-087 7-094 7 101 7 107 7 114

47045881

47437928

47832147

48228544

48127125

49027896

49430863

49836032

50243409

50653000

51064811 S 51478848 51895117 ! 52313624 I 52734375 53157376 i 53582633 ! 54010152 54439939 54872000 j

19-000 19 026 19-053 19 079 19 105 19 131 19-157 19 183 19-209 19-235

7 120 7 127 7-133 7-140 7-147-7-153 7 160 7-166 7 173 7 • 179

103989 1043-01 104015 1049-29 1052 43 1055-58 1058-72 1061*86 1065-00 1068-14

1071-28

1074-42

1077-57

1080-71

1083-85

1086-99

1090-13

1093-27

1096-42

1099-56

86049-0 86569-7 87092-0 87615-3 88141 9 88668-3 89196-9 89727-0 90258-7 90792-0

91326-9

91863-3

92401-3

92940-9

93482-0

940247

945690

951149

95662-3

96211-3

1102-70

1105-84

1108-98

1112-12

1115-27

1118-41

1121-55

1124-69

1127-83

1130-97

96761-8 97314 0 97867-7 98423-0 98979-8 99538-2 100098 100660 101223 101788

1134-11

1139- 26

1140- 40 1143-54 1146-68 1149-82 1152-96 1156-11 1159-25 1162-39

102354

102922

103491

104062

104635

105209

105785

106362

10694L

107521

19-261 19-287 19-313 19-339 19-365 19*391 19 416 19-442 19-468 19-494

7-186 7 192 7 198 7-205 7-211 7-218 7-224 7-230 7-237 7-244

1165*53

1168-67

1171-81

1174-96

1178-10

1181-24

1184-38

1187*52

1190-66

1193-81

108103

108687

109272

109858

110447

111036

111628

112221

112815

113411

3f

V n

11 TI

^cojgooofocccoooöSciasciS

CCCOCCCOCCCOICIOIOCO COICCOIO

395

396

09 09

0-00232

0-00262

0-00261

0-00260

000260

0-00259

0-00258

0-00258

000257

0-00258

0-00256 0-00255 0-00254 0-00254 0-00253 0-00253 0-00252 000251 0-00251 0-00250

145K) L 145924 146689 147456 148225 148996 149769 150544 151321 152100

152881

153664

154449

155236

156025

156816

157609

158404

159201

160000

55306341

55742968

56181887

56623104

57036625

57512456

57960603

58411072

58863869

59319000

59776471

60236288

60698457

61162984

61629875

62099136

62570773

63044792

63521199

64000000

19-519 19-545 19-570 19-596 19-621 19-647 19-672 19-698 19-723 19-748

19-774

19-799

19-824

19-849

19-875

19-900

19-925

19-950

19- 975

20- 000

7-250

7-256

7-262

7-268

7-275

7-281

7-287

7-294

7-300

7-306

7-312

7-319

7-325

7-331

7-337

7-343

7-350

7-356

7-362

7-368

1198-95

1200-09

1203-23

1208- 37

1209- 51 1212-65 1215-80 1218-94 122208 1225-22

1228-36 1231-50 1234-65 1237-79 1240-93 1244-07 1247-21 1250-35 1253-50 1256 64

114009

114608

115209

115812

116416

117021

117628

118237

118847

119459

120072

120687

121304

121922

122542

123163

123786

124410

125036

125664

401

160801

402

403

404

405

406

407

408

409

410

0-00249 0-00249 J 161604 0-00248 0-00248 0-00247 0-00246 0-00246 0-00245 0-00244 0-00244

162409

163216

164025

164836

165649

166464

167281

168100

64481201 64984808 65450827 65939264 . 66430125 66923416 67419143 67917312 68417929 68921000

20-025 20-050 20-075 20-100 20-125 20 149 20 174 20 199 20-224 20-248

7-374

7-380

7-386

7-393

7*399

7-405

7-411

7-417

7-423

7-429

1259-78

1262-92

1266-06

1269-20

1272-35

1275-49

1278-63

1281-77

1284-91

1288-05

126293

126923

127556

128190

128825

129462

130100

130741

131382

132025

411

CM IC

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

428

429

430

0-00243    168921    69426531    20-273

000243    169744    69934528    20-298

0-00242    170569    70444997    20-322

0-00242    171396    70957944    20-347    j

0-00241    172225    71473375    20-372

0-00240    173056    71991298    20-398    !

0-00240    173889    72511713    20 421

0-00239    174724    73034632    20-445

000239    175561    73560059    20-439

0 00238    176400    74088000    20-494

0-00238    177241    74618461    20-518    I

000237    178084    75151448    20-543    I

0-00236    178929    75686967    20-567

0-00236    179776    76225024    20-591

0-00235    180825    76765625    20-616

0-00235    18147(5    77308776    20-640

0-00234    182329    77854483    20 664

0-00234    183184    78402752    20-688

0-00233    184041    78953589    20-712

0-00233    184900    79507000    20-736

7-435

7-441

7-447

7-453

7-459

7-465

7-471

7-477

7-483

7-489

7-495

7-501

7-507

7-513

7-518

7-524

7-530

7-536

7-542

7-548

1291•19 1294-34 1297-48 1300-62 1303•76 1306-90 1310-04 131319 1316-33 1319-47

1322(51

1325-75

1328-89

1332-04

1335-18

1338-32

1321-46

1344-60

1347-74

1350-88

132670

133317

133965

134614

1352(55

135918

13(5572

137228

137885

138544

139205

1398(57

140531

141196

141863

142531

143201

143872

144545

145220

431    0-00232    185761    80.062991    20-761

432    000231    186624    80621568    20-785

433    0-00231    187489    81182737    20-809

434    0-00230    188356    81746504    20-833

435    0-00230    189225    82312875    20-857

1354-03

135717

1360-31

1363-45

1366,59

145896

146574

147254

147934

148317

11

71-

n ::

436

437

438

439

440

454

465

465

467

468

469

470

471

472

473

474

475

475

477

478

481

482

483

484

485

483

487

488

489

0-00229

0-00229

0-00228

0-00228

0-00227

0-00227 0-00226 0 00226 0-00225 0-00225 0-00224 0-00224 0-00223 0-00223 0-00222

0-00222

0-00221

0-00221

0-00220

0-00220

0-00219

0-00219

0-00218

0-00218

0-00217

0-00217 0-00216 0-00216 0-00216 0 00215 000215 0-00214 0-00214 0-00213 0-00213

0-00212

0-00212

0-00211

0-00211

0-00211

0-00210

0-00210

0-00209

0-00209

0-00208

0-00208 0-00207 0-00207 0-00207 0-00206 0-00206 0-00205 0-00205 0-00204 0 00204

190096

190969

191844

192721

193600

194481 195364 196249 197136 * 198025 198916 199809 200704 201601 202500

203401

204304

205209

206116

207025

20793S

208849

209764

210681

211600

212521

213444

214369

215296

216225

217156

218089

219024

219961

220900

221841

222784

223729

224676

225625

226576

227529

228484

229441

230400

231361

232324

233289

234256

235225

236196

237169

238144

239121

240100

82881856

83453453

84027672

84604519

85184000

85766121

86350888

86938307

87528384

88121125

88716536

89314623

89915392

90518849

91125000

91733851

92345408

5)2955)877

93576364

94198375

94818816

95443993

96071912

98702579

97336000

97972181 98611128 99252847 99897344 100544625 101194696 101847563 102503232 103161709 103823000

104487111

105154048

105823817

108498424

107171875

107850176

108531333

109215352

109902239

110592000

111284641

111980168

112678587

1133795)04

114004125

114791256

115501303

116214272

116930169

117649000

20-881

20-905

20-928

20-952

20- 976

21- 000 21-024 21-048 21-071 21-095 21119 21-142 21-166 21-190 21-213

21-2537 21-230 21-284 21-307 21-331 21-354 21-378 21-401 21-424 21-448

21-471

21-494

21-517

21-541

21-564

21-587

21-610

21-633

21-656

21-679

21-703

21-726

21-749

21-772

21-794

21-817

21-840

21-883

21-886

21-909

21-932

21-954

21- 5)77

22- 000 22-023 22-045 22-088 22-091 22 113 22 136

7-583

7-589

7-594

7-600

7-606

7-612

7-617

7-623

7-629

7-635

7-640

7-646

7-652

7-657

7-663

•*3 “^1 »^3 ^3 *^3 ~~3 -^3 *^3 —<3 **3

•3 **3 I w» vi w» w• O 'w» ^KOOOCDCOCCHOJ GO 03 ~3 CTi © w

7-725 7-731 7 • 736 7 • 742 7-747 7-753 7-758 7-764 7-765) 7-775

7-780

7-786

7-75)1

7-797

7-802

7-808

7-813

7-819

7-824

7-830

7-835

7-841

7-846

7-851

7-857

7-852

7-888

7-873

7-878

7-884

1369-73

1372-88

1376-02

1379-16

1382-30

1385-44 1388-58 1391-73 1394-87 1398-01 140115 1404 29 1407-43 1410-58 1413-72

1416-86

1420-00

142314

1426-28

1429-32

1432-57

1435-71

1438-85

1441-99

1445-13

1448-27 1451-42 1454-56 1457•70 1460-84 1463-98 1467-12 1470-27 1473-41 1476-55

1479-69

1482-83

1485.97

1489-11

1492-26

1495-40

1498-54

1501-68

1504-82

1507-96

1511-11

1514-25

1517-39

1520-53

1523-67

1526-81

1529-96

153310

1536-24

1539-38

149301

149987

150674

151363

152053

152745

153439

154134

154830

155528

156228

156930

157633

158337

159043

159751 160460 161171 161883 162597 163313 164030 164748 165468 166190

166914

167639

168365

169093

169823

170554

171287

172021

172757

173494

174234

174974

175716

176460

177205

177952

178701

179451

180203

180956

181711

182467

183225

183984

184745

185508

186272

187038

187805

188574

7,

n Ti

n¹ -

493

494

495

496

497

498

499

500:

Sgsggsesgg

O 2 X '[ 05 C? P W £o H-

0-00204

0-00203

0-00203

0-00202

0-00202

0-00202

0-00201

0-00201

0-00200

0-00200

0-00200

0-00199

0-00199

0-00198

0-00198

0-00198

0-00197

0-00197

0-00196

0-00196

241081

242064

243049

244036

245025

246016

247009

248004

249001

250000

251001

252004

253009

254016

255025

256036

257049

258064

259081

260100

118370771    22159

119095488    22-181

119823157    22-204

120553784 121287375 122023936 122763473 123505992 124251499

125000000 I 22-361

125751501 126506008 127263527 128024064 128787625 129554216 130323843 131096512 131872229 132651000

22-226 22-249 22-271 22 293 22-316 22-338

22-383

22-405

22-428

22-450

22-472

22-494

22-517

22-539

22-561

22-583

7-889

7-894

7-900

7-905

7-910

7-916

7-921

7-926

7-932

7-937

7-942

7-948

7-953

7-958

7-963

7-969

7-974

7-979

7-984

7-990

1542-52

1545-66 i

1548-91

1551-95

1555-09

1558-23

1561-37

1564-51

1567-65

1570-80

1573-94

1577-08

1580-22

1583-36

1586-50

1589-65

1592-79

1595-93

1599-07

1602-21

189345

190117

190890

191665

192442

193229

194009

194790

195572

196357

197137

197927

198719

199607

200299

201093

201888

202685

203474

204284

0-00196    261121    133432831    22 605

0-00195    262144    ! 134217728    i    22 627

0-00195    263169    135005697    22-650

000195    264196    135796744    22 672

0-00194    265225    136590875    22-694

000194    266256    137388096    ¹    22-716

267289    138188413    22-738

0-00193    268324    138991832    j    22-760

0-00193    269361    139798359    22-782

0-00192    270400    140608000    I    22-804

511

512

513

514

515

516

517    0-00193

518

519

520

t- X XX X X XX X X

I 1605-35    205086

1608-50 j 205888 1611-64 I 206683 1614-78 ! 207598 1617-92    208406

162106    209117

1624-20    209928

1627-35 ! 210741 1630-49    211556

1633-63    212372

521    0 00192    271441    141420761

522    000192    272484    142236648

523    0 00191    273529    143055667

524    0-00191    274576    143877824

525    0-00190    275625    144703125

526    000190    276676    145531576

527    0-00190    277729    146363183

528    0-00189    278784    147197952

529    0-00189    279841    1480-35889

530    0-00189    280900    148877000

22-825

22-847

22-869

22-891

22-913

22-935

22-956

22- 978

23- 000 23-022

8-047

8-052

8-057

8-062

8-067

8-072

8-077

8-082

8-088

8-093

1636-77 1639-91 164305 1646-20 1649-34 1652 48 1655-62 1658-76 1661-90 1665-04

213189

214008

214829

215651

216475

217301

218128

218956

219787

220618

0-00188 281961 149721291 0-00188 283024 : 150568768 000188 284089 151419437 0-00187 285156 152273304 0-00187 286225 153130375 0-00187 287296 153990656 0-00186 288369 154854153 0-00186 289444 155720872 0-00186 290521 156590819 0-00185 ! 291600 157464000

23 043 23-060 23-087 23-108 23-130 23-152 23 173 23 195 23-216 23-238

8-098 8-103 8-108 8 113 8-118 8-123 8-128 8-133 8-138 8-143

1668-09

1671-33

1674-47

1677-61

1680-75

1683-89

1687-04

1690-18

1693-32

1606-46

221452

223287

223123

223961

224801

225642

226484

227329

228175

229022

541

542

543

544

545

0-00185

0-00185

0-00184

0-00184

000183

292681 158340421 23-259 293764 j 159220088 23-281 294849 i 160103007 23-302 295936 I 160989184 23 324 297025 I 161878625 23 345

8-148 8-153 8-158 8 163 8-168

1699-60 : 1702-74 1705-88 170903 171217

229871

230722

231574

232428

233283

r-! S

a»

n ² rc

546    ¹ 0-00183

547    0-00183

548    0-00182

549    0-00182

550    0-00182

551    0 00181

552    0-00181 0-00181 0-00181 0-00180 0-00180 0-00180 0-00179 0-00179

560    0-00179

561    0-00178

562    0•00178

563    0-00178

564    0⁻00177

565    0*00177

566    0-00177

567    0-00176

568    ¹ 000176

569    0-00176

570    0-00175

553

554

555

556

557

558

559

571

572

>73

•574

575

576

577

578

579

580

298116 299209 300304 301401 302500

303601 304704 305809 306916 308025 309136 310249 311364 312481 313600

314721 315844 316969 318096 319225 320356 321489 322624 323761 324900

0-00175 I 326041 0-00175 000175 0-00174

0-00174 | 330625 0-00174 0-00173 0*00173 0-00173 0-00172    336400

327184

328329

329476

331776

332929

334084

335241

162771336 163667323 164566592 165469149 166375000

167284151 168176608 169112377 170031464 170953875 171879616 172808693    23 601

173741112 174676879 175616000

176558481 177504328 178453547 179406144 180362125 181361496 182284263 183250432 184220009 185193000

23-367

23-388

23-409

23-431

23-452

23-473

23-495

23-516

23-537

23-558

23-580

23-622

23-643

23-664

23-685

23-707

23-728

23-749

23-770

23-791

23-812

23-833

23-854 i

23-875 |

8-173

8-178

8-183

8-188

8-193

8-198

8-203

8-208

8-213

8-218

8-223

8-228

8-233

8-238

8-243

8-247

8-252

8-257

8-262

8-267

8-272

8-277

8-282

8-286

8-291

1715 31 1718-45 1721-59 1724-73 1727-88

173102 173416 ! 1737-30 1740-44 ; 1749-58 1746-73 1746-87 175201 1756-15 j 175929

1762-43

1765-58

1768-72

1771-86

177500

1778-14

1781-28

1784-42

1787-57

1790-71

234140

234998

235858

236720

237583

238448

239314

240182

241051

241922

242795

243669

244545

245422

246301

186169411

187149248

188132517

189119224

190109375

191102976

192100033

193100552

194104539

195112000

23-896

23-917

23-937

23-958

23- 979

24- 000 24-021 24 042 24-062 24-083

GOGCGCGCGCCCCCCCGCCO

1793-85

1796-99

1800-13

1803-27

1806-42

1809-56

1812-70

1815-84

1818-98

1822-12

>81

>82

>83

>84

>85

>86

587

588

589

590

000172

000172

0-00172

0-00171

000171

0-00171

0-00170

0-00170

0-00170

0-00169

337561 196122941 24 104 338724 197137368 24 125 339889 198155287 24-145 341056 199176704 24-166 342225 200201625 24-187 343396 201230056 24-207 344569 202262003 24 228 345744 203297472 24 249 346921 204336469 24-269 348100 205379000 24-290

8-344

8-349

8-354

8-359

8-363

8-368

8-373

8-378

8-382

8-387

1825-27 1828-41 1831-55 ! 1834-69 ' 1837-83 1840-97 184411 1847-26 1850-40 1853-59

247181

248063

248947

249832

250719

251607

252497

253388

254284

255176

256072

256970

257869

258770

259672

260576

261482

262389

263299

264308

265120

266033

266948

267865

268783

279703

270(524

271547

272471

273397

0-00169

0-00164

0-00169

0-00168

0-00168

0-00168

0-00168

0-00167

0-00167

0-00167

346695 206425071 24-310 340452 207474688 24'331 340029 208527857 24 352 343626 209584584 24-372 355214 210644875 24-393 357886 211708736 24-413 355801 212776173 24-434 356090 213847192 24-454 350600 214921799 24-474 358101 216000000 24-495

8-392

8-397

8-401

8-406

8-411

8-416

8-420

8-425

8-430

8-434

1856-68

1859-82

1862-96

1866-11

1869-25

1872-39

1875-53

1878-67

1881-81

1884-96

274325

275254

276184

277117

278051

278986

279923

280862

282802

282762

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

O) <Ji

0-00166 361201 0-00166 362404 0-00166 ! 363609 0*00166 364816 0-00165 366025 0-00165 367236 0-00165 368449 0-00164 369664 0-00164 370881 0-00164 372100

217081801

218167208

219256227

220348864

221445125

222545016

223648543

224755712

225866529

226981000

0-00164

0-00163

0-00163

0-00163

0-00163

0-00162

0-00162

000162

0-00162

0-00161

0-00161

0-00161

0-00161

0-00160

0-00160

0-00160

0-00159

0-00159

0-00159

6-00159

0-00158

0-00158

0-00158

0-00158

0-00157

0-00157

0-00157

0-00157

0-00156

0-00156

0-00156

0-00156

0-00156

0-00155

0-00155

0-00155

0-00155

0-00154

000154

0-00154

0-00154

0-00153

000153

0-00153

0-00153

\j n

n tu

ril jt

24 515 24-536 24-556 24-576 24-597 24-617 24-637 24-658 24-678 24-698

8-439

8-444

8-448

8-453

8-458

8-462

8-467

8-472

8-476

8-481

1888-10

1891-24

1894-38

1897-52

1900-66

1903*81

1906-95

1910-09

1913-23

1916-37

283687

284631

285578

286526

287475

288426

289379

290333

291289

292247

373321 228099131 24-718 374544 229220928 24-739 375769 230346397 24-759 376996 231475544 24 779 378225 232608375 24-799 379456 233744896 24'819 380689 234885113 24-839 381924 236029032 24-860 383161 237176659 24-880 384400 238328000 24-900

385641

386884

388129

389376

390625

391876

393129

394384

395641

396900

398161

399424

400689

401956

403226

404496

405769

407044

408321

409600

410881

412164

413449

414736

416025

417316

418609

419904

421201

422500

423801

425104

426409

427716

429025

239483061

240641848

241804367

242970624

244240615

245314376

246491883

247673152

248858189

250047000

251239591

252435968

253636137

254840104

256047875

257259456

258474853

259694072

260917119

262144000

263374721

264609288

265847707

267089984

268336125

269586136

270840023

272097792

273359449

274625000

275894451

277167808

278445077

279726264

281011375

8-486

8-490

8-495

8-499

8-504

8-509

8-513

8-518

8-522

8-527

1919-51

1922-65

1925-80

1928-94

1932-08

1935-22

1938-36

1941-50

1944-65

1947-79

293206

294166

295128

296092

297057

298024

298992

299962

300934

301907

24-920

24-940

24-960

24- 980

25- 000 25-020 25-040 25-060 25-080 25-100

25-120

25-140

25-159

25-179

25-199

25-219

25-239

25-259

25-278

25-298

25-318

25-338

25-357

25-377

25-397

25-417

25-436

25-456

25-475

25.495

25-515

25-534

25-554

25-537

25-593

QOGDCOOOCOGOCOOOGOOO OOOOQOGCCOCOCOQOGOQO

SSSSSSSSSSSggggsggll

8-622

8-627

8-631

8-636

8-640

8-645

8-649

8-653

8-658

8-662

1950-93

1954-07

1957-21

1960-35

1963-50

1966-64

1969-78

1972-92

1976-06

1979-20

1982-35

1985-49

1988-63

1991-77

1994-91

1998-05

2001-19

2004-34

2007-48

2010-62

2013-76

2016-90

2020-04

2023-19

2026-33

2029-47

2032-61

2035-75

2038-89

204204

2045-18

2048-32

2051-46

2054-60

2057-74

302882

303858

304836

305815

306796

307779

308763

309748

310736

311725

312715

313707

314700

315696

316692

317690

318690

319892

320695

321699

322705

323713

324722

325733

326745

327759

328775

329792

330810

331831

332853

333876

334901

335927

336955

7,

656

657

658

659

660

0-00152

0-00152

0-00152

000152

0-00152

430336 282300416 25-612 431649 283593393 25*632 432964 284890312 25-652 434881 286191179 25-671 435600 287996000 25-690

8-689

8-693

8-698

8-702

8-707

2060-88

2064-03

2067-17

2070-31

2073-45

337985

339016

340049

341083

342119

000151 0-00151 0-00151 0-00151 0 00150 0-00150 0-00150 0-00150 0-00149 0-00149

436921 288804781 25-710 438244 290117528 25 729 439569 291434247 25-749 440896 292754944 25-768 442225 294079625 25-788 443556 295408296 25-807 444889 296740963 25‘826 446224 298077632 25-846 447561 299418309 25-865 448900 300763000 25-884

8-711

8-715

8-720

8-724

8-729

8-733

8-737

8-742

8-746

8-750

2076-59

2079-73

2082-88

2086-02

2089-16

2092-30

2095-44

2098-58

2101-73

2104-87

343157

344196

345237

346279

347323

348368

349415

350464

351514

352565

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

0 00149 0-00149 000149 0-00148 0-00148 0-00148 0-00148 0-00147 0-00147 0-00147

450241 302111711 451584 303464448 452929 304821217 454276 306182024 455625 307546875 456976 308915776 458329 310288733 459684 311665752 461041 313046839 462400 314432000

25-904

25-923

25-942

25-962

25- 981

26- 000 26-019 26-038 26-058 26-077

8-755

8-759

8-763

8-768

8-772

8-776

8-781

8-785

8-789

8-794

2180 01 2111-15 2114-29 211743 2120-58 2123-72 2126-86 2130-00 2133-14 2136-28

353618

354673

355730

356788

357847

358908

359971

361035

362101

363158

2qcoö?~35(xooo6o6c)6

0-00147

0-00147

0-00146

0-00146

0-00146

0-00146

0-00146

0-00145

0-00145

000145

463791    315821241    26-096

•465124    317214568    26-115

466489    318611987    26-134

467856    320013504    26-153

469225    321419125    26 173

470596    322828856    26-192

471969    324242703    26-211

473344    325660672    26*230

474721    327082769    26-249

476100    328509000    26-268

8-798 8-802 8-807 8 811 8-815 8-819 8-824 8-828 8-832 8-837

2139-42

2142-57

2145-71

2148-85

2151-99

2155-13

2158-27

2161-42

2164-56

2167-70

364237

365308

36(5380

367453

368528

369605

370684

371764

372845

373928

691    0-00145    477481    329939371    26-287

692    0-00145    478864    331373888    26-306

693    0-00144    480249    332812557    26-325

694    0-00144    481636    334255384    26 344

695    0-00144    483025    335702375    26-363

696    0-00144    484416    337153536    26-382

697    000143    485809    338608873    26-401

698    0-00143    487204    340068392    26-420

699    000143    488601    341532099    26-439

700    0-00143    490000    343000000    26-458

8-841

8-845

8-849

8-854

8-858

8-862

8-866

8-871

8-875

8-879

2170-84 2173-98 2177-12 2180-27 2183-41 2186-55 2189-69 2192-83 2195-97 2199 11

375013

376099

377187

378276

379367

380459

381554

382649

383746

384845

701    000143

702    I 0 00142

703    0-00142

704    0-00142

705    0-00142

706    0-00142

707    0-00141

708    0-00141

709    0-00141

710    0-00141

491401 344472101 26-476 492804 345948408 26-495 494209 347428927 26-514 495616 348913664 26'533 497025 350402625 26-552 498436 351895816 26-571 499849 353393243 26'589 501264 354894912 26-608 502681 356400829 26-627 504100 357911000 26 646

COGCGDODQOGOOCOOGCOO

2202-26

2205-40

2208-54

2211-68

2214-82

2217-96

2221-11

2224-25

2227-39

2230-53

385945

387047

388151

389256

390363

391471

392580

393692

394805

395919

n~

n~ tz

^1 ^1 -^1

>—•    ■ I—■

X -1 Ci Ql 00 fcO

720

0-00141

000140

0-00140

000140

0-00140

0-00140

0-00139

000139

0-00139

0-00139

505521 359425431 508944 360944128 508369 362467097 509796 363994344 511225 365525875 512656 367061696 514089 368601813 515524 370146232 516961 371694959 518400 373248000

26-665

26-683

26-702

26-721

26-739

26-758

26-777

28-798

26-814

26-433

CC GO GO GO CC CC CC GO GC CC

2233*67

2236-81

2239-98

224310

2246-24

2249-38

2252-52

2255-66

2258-81

2261-95

397035

398153

399272

400393

401515

402639

403765

404892

406020

407150

2265-09

2268-23

2271-37

2274*51

2277-65

2280-80

2283-94

2287-08

2290-22

2293-36

408282

409416

410550

411687

412825

413965

415106

416248

417393

418539

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

0-00137

0-00137

0-00136

0-00136

0-00136

0-00136

0-00136

0-00136

000135

0-00135

390617891

534361 535824    392223168

537289 ' 393832837 538756    395446904

540225    397065375

541696 ! 398688256 543169

544644 (- 401947272 546121 547600

400315553

403583419

405224000

27-037 27-055 27-074 27-092 27 111 27 129 27 148 27-166 27-185 27-203

9-008 9-012 9-016 9 021 9-025 9-029 9-033 9-037 9-041 9-045

2296-50

419686 2299-65 I 420835 2302-79 2305-93 2309-07    424292

2312-21    425447

2315-35    426604

2318-50 2321-64 2324-78

421986

423138

427762

428922

430084

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

-^1 , -^1 -^1 -^1 -^1 -^1 *^1 “^1 —'I — 1 CI I Ci ^ CI C' w> w' Zji w> O' ^ O^COH Ci w» 4- 00 LO ^

762

763

764

765

000135 0 00135 0-00135 0-00134 0 00134 0-00134 0-00134 0 00134 000134 0-00133

0-00133 000133 0-00133 000133 0 00132 0-00132 0-00132 000132 000132 0-00132

0-00131

0-00131

0-00131

0-00131

0-00131

549081 550564 552049 553536 555025 556516 558009 559504 56100{ 562500

564001

565504

567009

568516

570025

571536

573049

574564

576081

577600

579121

580844

582169

583696

585225

408869021

408518488

410172407

411838784

413493625

415160936

416832723

418508992

420189749

421875000

423564751

425259008

426957777

428861084

430368875

432081216

433798093

435519512

437245479

438976000

440711081

442450728

444194947

445943744

447697125

27-221

27-240

27-258

27-276

27-295

27-313

27-331

27-350

27-368

27-386

27-404

27-423

27-441

27-459

27-477

27-495

27-514

27-532

27-550

27-568

9-090 9-094 9-098 9-102 9 106 9 110 9 114 9-118 9 122 9-120

9 130 9 134 9-138 9 142 9-146

2327-92

2331-08

2334-20

2337-34

2340-49

2343-63

2346-77

2349-91

235305

235619

2359-34

2362-48

2365-62

2368-76

2371-90

2375-04

2378-19

2381-33

2384-47

2387-61

2390-75

2393-89

2397-04

2400-18

2403-32

431247

432412

433578

434746

435916

437087

438259

439433

440609

441786

442965

444146

445328

446511

447697

448883

450072

451262

452453

453646

454841

456037

457234

458434

459635

Ti¹

n¹ Ti

766

767

768

769

770

0-00131

0-00130

0-00130

0-00130

0-00130

586756

588289

589824

591361

592900

449455096

451217663

452984832

454756609

456533000

27-677

27-695

27-713

27-731

27-749

9-150 9 154 9-158 9-162 9 166

2406-46

2409-60

2412-74

2415-88

241903

460837

462041

463247

464454

465663

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

0 00130 0 00130 0-00129 0-00129 0-00129 0-00129 0-00129 0-00129 0-00128 0-00128

594441

595984

597529

599076

600625

602176

603729

605284

606841

608400

458314011 460099648 461889917    27*803

463684824    27-821

465484375    27-839

467288576    27-857

469097433 ¹ 27-875 470910952    27-893

472729139    27-911

474552000 ! 27-928

27•767 27-785

9-170 9 174 9-178 9-182 9-185 9-189 9 193 9 197 9-201 9-205

242217

2425-31

2428-45

2431-59

2434-73

2437-88

244102

244416

2447-30

2450-44

466873

468085

469298

470513

471730

472948

474168

475389

476612

477836

781    0-00128

782    0-00128

783    0-00128

784    0-00128

785    000127

786    0-00127

787    0-00127

788    0 00127

789    0-00127

790    000127

791    0-00126

792    0-00126

793    0-00126

794    0-00126

795    0-00126

796    000126

797    0*00125

798    0-00125

799    0-00125

800    0-00125

609961 476379541 611524 478211768 613089 480048687 614656 481890304 616225 483736625 617796 485587656 619369 487443403 620944 489303872 622521 491169069 624100 493039000

625681 494913671 627264 496793088 628849 498677257 630436 50056(5184 632025 502459875 633616 504358336 635209 506261573 (53(5804 508169592 638401 510082399 640000 512000000

801    0-00125

802    ! (V00125

803    I 0-00125 0-00124 0-00124

806 ! 0-00124 0-00124 0-00124 0-00124 0-00123

«04

805

807

808

809

810

513922401

515849608

517781627

519718464

521660125

523606616

525557943

527514112

529475129

531441000

27-946

27-964

27- 982

28- 000 28-018 28-036 28-054 28 071 28-089 28-107

28-125 I 28 142 28-160 28-188 i 28 196 28-213 28-231 28-249 I 28 267 28-284 :

28-302

28-320

28-337

28-355

28-373

28-390

28-408

28-425

28-443

28-460

9-209

9-213

9-217

9-221

9-225

9-229

9-233

9-237

9-240

9-244

9-248

9-252

9-256

9-260

9-264

9-268

9-272

9-275

9-279

9-283

9-287

9-291

9-295

9-299

6-302

9-306

9-310

9-314

9-318

9-322

2453-58

2456-73 | 480290 2459-87 2463-01 2466-15 2469-29 2472-43 2475-58 2478-72 2481-86

2485-00 2488-14 2491-28 2494-42 2497-57 2500-71 2503-85 ; 2506-99 251013 ! 251327

2516-42 2519-56 2522-70 2525-84 2528-98 253212 2535-27 2538-41 2541-55 2544 69

479062

481519

482750

483982

485216

486451

487688

488927

490167

491409

492652

493897

495143

496391

497641

498892

500145

501399

502655

503912

505171

506432

507694

508958

510223

511490

512758

514028

515300

657721

813

«14

815

816

817

818

819

0-00123

000123 i 659344 0-00123

000123 I 662596 0-00123 0-00123 0-00122 0-00122 0-00122 0-00122

660969

664225 665856 (567 4 89 669124 670761 672400

533411731

535387328

537367797

539353144

541343375

543338496 -

545338513 I

547343432 !

549353259

551368000

28-478

28-496

28-513

28-531

28-548

28-566

28-583

28-601

28-618

28-636

9-326

9-329

9-333

9-337

9-341

9-348

9-342.

9-352

9-356

9-360

2547-83

2550-97

255411

2557-26

2560-40

2563-54

2566-68

2569-82

2572-96

2576-11

516573

517848

519124

520402

521681

522962

524245

525529

526814

528102

n?>

3/—

vn

71 7l

n'² 7t

XXX

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

845

846

847

848

849

850

0-00122 0-00122 0-00122 0-00121 0-00121 000121 000121 0 00121 0-00121 0 00120

0-00120 000120 0-00120 0-00120 0-00120 0-00120 0-00119 000119 0 00119 0-00119

0-00119 0-00119 000119 000118 0 00118 0-00118 0-00118 0-00118 0-00118 0 00118

674041

675684

677329

678976

680625

682276

683929

685584

687241

688900

690561

692224

693889

(>95556

697225

698896

700569

702244

703921

705600

707281

708964

710649

712336

714025

715716

717409

719104

720801

722500

553387661

555412248

557441767

559476224

561515625

563559976

565609283

567663552

569722789

571787000

573856191

575930368

578009537

580093704

582182875

584277056

586376253

588480472

590589719

592704000

28-653 28-671 28-688 28-705 28-723 28 740 28-758 28-775 28-792 28-810

28-827 28-844 28-862 28-879 28-896 28 914 28 931 28-948 28-965 28-983

9-364 9-368 9-371 9 375 9-379 9-383 9-386 9-390 9-394 9-398

to x ns» © -> w © o> m

851

852

853

854

855

856

857

858

05 -

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

0-00118 0-00117 0-00117 0 00117 0-00117 0-00117 000117 000117 000116 000116

0 00116 000116 0-00116 000116 000116 000115 0-00115 000115 0-00115 0-00115

0 00115 000115 0 00115 000114 0-00114

724201

725904

727609

729316

731025

732736

734449

73616.4

737881

739600

741321

743044

744769

746496

748225

749956

751689

753424

755161

756900

758641

760384

762129

763876

765625

594823321

596947688

599077107

601211584

603351125

605495736

607645423

609800192

611960049

(>14125000

616295051

618470208

620650477

622835864

625026375

(>27222019

629422793

631628712

633839779

636056000

638277381

640503928

(>42735647

(>44972544

647214125

649461896

651714363

653972032

655234909

658503000

660776311

663054868

665338617

667627624

669921875

29-000 29-017 29-034 29-052 29-069 29-086 29-103 29-120 29 138 29 155

29172 29 189 29 206 29-223 29 240 29 257 29 275 29 292 29 309 29-326

29-343 29-360 29 377 29 394 29 411 29 428 29 465 29-462 29 479 29 496

29 513 29 530 29-547 29 563 29*580

9 439 9-443 9-447 9-450 9-454 9-458 9 462 9-465 9-469 9 473

9-476 9-480 9-484 9-488 9-491 9-495 9 499 9-502 9-506 9-510

9-513 9-517 9-521 9 524 9-528 9-532 9-535 9-539 9-543 9-546

2579-25 2582-39 2585-53 2588 67 2591-81 2594-96 2598-10 2601-24 2604-38 2607-52

2610-66

2613-81

2616-95

262009

2623-23

2626-37

2629-51

2632-65

2635-80

2638-94

2642-08 2645-22 2648 36 2651-50 2654-65 2657-79 2660-93 2664-07 2667-21 267035

2673 50 2676-64 2679-78 2682-92 2686-06 2689-20 2692-34 2695 49 2698-63 2701-77

2704-91 2708-05 271119 2714-34 2717 48 2720-62 2723-76 2726-90 2730-04 2733-19

2736-33 2739 47 2742-61 2745-75 2748-89

529391

530681

531973

533267

534562

535858

537157

538456

539758

541061

542365

543671

544979

546288

547599

548912

550226

551541

552858

554177

555497

556819

558142

559467

560794

562122

563452

564783

566116

567450

568786

570124

571463

572803

574146

575490

576835

578182

579530

580880

582232

583585

584940

586297

587655

589014

590375

591738

593102

594468

595835

597204

598575

599947

601320

11

3/—

v n

fl TC

TC

876

877

878

879

880

0-00114 0-00114 0-00114 0 00114 0-00114

767376 672221376 29-597 769129 674526133 29-614 770884 676836152 29-631 772641 679151439 29-648 774400 681472000 29-665

9-568

9-572

9-576

9-579

9-583

2752-04

2755-18

2758-32

2761-46

2764-60

602696

604073

605451

606831

608212

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

0 00114 0-00113 000113 0-00113 0-00113 000113 0-00113 0-00113 0-00112 0-00112

776161

777924

779689

781456

783225

784996

786769

788544

790321

792100

683797841

686128968

688465387

690807104

693154125

695506456

697864103

700227072

702595369

704969000

29-682

29-698

29-715

29-732

29-749

29-766

29-783

29-799

29-816

29-833

9-586

9-590

9-594

9-597

9-601

9-605

9-608

9-612

9-615

9-619

2767-74

2770-88

277403

2777-17

2780-31

2783-45

2786-59

2789-73

2792-88

279602

609595

610980

612366

613754

615143

616534

617927

619321

620717

622114

891

892

893

895

897

898

899

900

000112

0-00112

0-00112

0-00112

000112

0-00112

0-00111

0-00111

0-00111

000111

793881 707347971 29'850 795064 709732288 29-860 797449 712121957 29-883 799236 714516984 29•9( >0 801025 716917375 29 917 802816 719323136 29-933 804609 721734273 29 950 806404 724150792 29 997 808201 726572699 29-983 810000 729000000 30’000

9-623

9-626

9-630

9-633

9-637

9-641

9-644

9-648

9-651

9-655

279916

2802-30

2805-44

2808-58

2811-73

2814-87

2818-01

282115

2824-29

2827-43

623513

624913

626315

627718

629124

630530

631938

633348

634760

636173

0-00111 000111 0-00111 0-00111 0 00110 o-ooiio 0-00110 000110 0-00110 0-00110

0 00110 0-00110 000110 0 00109 0-00109 0 00109 0-00109 0-00109 000109 0-00109

811801

813604

815409

817216

819035

820836

822649

824464

826281

828100

829921

831744

833569

835396

837225

839056

840889

842724

844561

846400

731432701

733870808

736314327

738763264

741217625

743677416

746142643

748613312

751089429

753571000

756058031

758550528

761048497

763551944

766060875

768575296

771095213

773620632

776151559

778688000

30-017 30-033 30 050 30-067 30-083 30-100 30 116 30 133 30-150 30-166

30-183 30 199 30-216 30-232 30-249 30-265 30-282 30-299 30 315 30-332

9-658 9-662 9-666 9-669 9'673 9-676 9-680 9-683 9-687 9-691

9-694 9 698 9-701 9-705 9-708 9-712 9-715 9-719 9-722

9-725

2830-58

2833-72

2836-86

2840-00

2843-14

2846-28

2849-42

2852-57

2855-71

2858-85

2861-99

2865-13

2868-27

2871-42

2874-56

2877-70

2880-84

2883-98

2887-12

2890-27

637587

639003

640421

641840

643261

644683

646107

647533

648960

650388

651818

653250

654684

656118

657555

658993

660433

661874

663317

664761

921 ! 000109 0-00108 0-00108 0-00108 0-00108 0-00108 0-00108 0-00108 0-00108 0-00108

922

923

924

925

926

927

928

929

848241

850084

851929

853776

855625

857476

859329

861184

863041

864900

781229961

783777448

786330467

788889024

791453125

794022776

796597983

799178752

801765089

804357000

30 348 30 364 30-381 30-397 30 414 30 430 30-447 30 463 30-480 30-495

9-729 9-733 9-736 9-740 9 743 9-747 9-750 9-754 9-758 9-761

2893-41

2896-55

2899-69

2902-83

2905-97

2909-11

2912-26

2915-40

2918-54

2921-68

666207

667654

669103

670554

672006

673460

674915

676372

677831

679291

n¹ re

t:

0-00107

0-00107

0-00107

0-00107

0-00107

0-00107

0-00107

0-00107

0-00106

0-00106

0-00106

0.00106

0-00106

0-00106

0-00106

0-00106

0-00106

0-00105

0-00105

0-00105

0-00105

0-00105

0-00105

0-00105

0-00105

0-00105

0-00104

0-00104

0-00104

0-00104

0-00104

0-00104

0-00104

000104

0-00104

0-00104

0-00103

0-00103

000103

0-00103

866761 806954491 868624 809557568 870489 812166237 872356 814780504 874225 817400375 876096 820025856 877969 822656953 879844 825293672 881721 827936019 883600 830584000

885481 833237621 887364 835896888 889249 838561807 891136 841232384 893025 843908625 894916 848590536 896809 849278123 898704 851971392 900601 854670349 902500 857375000

904401 860085351 906304 862801408 908209 865523177 910116 868250664 912025 870983875 913936 873722816 915849 876467493 917764 879217912 919681 881974079 921600 884736000

923521 887503681 925444 890277128 927369 893056347 929296 895841344 931225 898632125 933156 901428696 935089 904231063 937024 907039232 938961 909853209 940900 912673000

30-512 30-529 30-545 30-561 30 578 30-594 30-610 30-627 30-643 30-659

30-676

30-692

30-708

30-725

30-741

30-757

30-773

30-790

30-806

30-822

30-838 30-854 30-871 30-887 30-903 30 919 30-935 30 952 30-968

30- 984

31- 000 31016 31-032 31-048 31064 31-081 31-097 31113 31-129 31-145

9-764

9-768

9-771

9-775

9-778

9-782

9-785

9-789

9-792

9-796

9-799

9-803

9-806

9-810

9-813

9-817

9-820

9-824

9-827

9-830

9-834

9-837

9-841

9-844

9-848

9-851

9-855

9-858

9-861

9-865

9-868

9-872

9-875

9-879

9-882

9-885

9-889

9-892

9-896

9-899

2924-82 2927-96 2931•11 2934-25 2937-39 2940-53 2943-67 2946-81 2949-96 2953-10

2956-24

2959-38

2962-52

2965-66

2968-81

2971-95

297509

2978-23

2981-37

2984-51

2987-65

2990-80

2993-94

2997-08

3000-22

3003-36

3006-50

3009-65

3012-79

3015-93

3019-07 3022-21 3025-35 3028-50 3031-64 3034-78 3037-92 3041-06 3044-20 3047-34

680752

682216

683680

685147

686615

688084

689555

691028

692502

693978

695455

696934

698415

699897

701380

702865

704352

705840

707330

708822

710315

711809

713306

714803

716303

717804

719306

720810

722316

723823

725332

726842

728354

729867

731382

732899

734417

735937

737458

738981

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

0-00103

0-00103

0-00103

0-00103

000103

0-00102

0-00102

0-00102

0-00102

000102

942841. 915498611 31161 944784 918330048 31 177 946729 921167317 31•193 948676 924010424 31 209 950625 926859375 31 225 952576 929714176 31-241 954529 932574833 31 257 956484 935441352 31 273 958441 938313739 31-289 960400 941192( )00 31•305

llllSlsfli

3050-49

3053-63

3056-77

3059-96

3063-05

3066-19

3069-34

3072-48

3075-62

3078-76

740506

742032

743559

745088

746619

748151

749685

751221

752758

754296

981

982

983

984

985

000102

0-00102

0-00102

0-00102

0-00102

962361 944076141 31-321 964324 946966168 31-337 966289 949862087 31 353 968256 952763904 31-369 970225 955671625 31-385

3081-90

3085-04

3088-19

3091-33

3094-47

755837

757378

758922

760466

762013

«2

n³

³/_

\ n

«² 7E

986

987

988

989

990

0-00101 000101 0 00101 o-ooioi 0-00101

972196

974169

976144

978121

980100

958585256

961504803

964430272

967361669

970299000

31-401

31-417

31-432

31-448

31-464

9-953

9-956

9-960

9-963

9-967

3097-61 3100-75 3103-89 3107 04 3110-18

763561

765111

766662

768215

769769

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

o-ooioi 0-00101 0-00101 o-ooioi o-ooioi o-ooioo o-00100 o-ooioo 0-00100 o-ooioo

982081

984064

986049

988036

990025

992016

994009

996004

998001

1000000

973242271

976191488

979146657

982107784

985074875

988047936

991026973

994011992

997002999

1000000000

31-480

31-496

31-512

31-528

31-544

31-559

31-575

31-591

31-607

31-623

9-970

9-973

9-977

9-980

9-983

9-987

9-990

9-993

9-997

10-000

3113-32

3116-46

311960

3122-74

3125-88

312903

3132-17

3135-31

3138-45

3141-59

771325

772882

774441

776002

777564

779128

780693

782260

783828

785398

Absolutes Gewicht verschiedener Baumaterialien.

Benennung der Körper

Gewicht von 1 m³

Kilogramm

Benennung der Körper

Gewicht von 1 m³

Kilogramm

Kies...........

Sand, trocken.......

„    aus Bächen .....

„    mit Wasser gesättigt .

Lehm, frisch gegraben . . .

„ trocken ......

„ mit Stroh gemischt,

frisch......

„ mit Stroh gemischt,

trocken.....

Mergel, erdig.......

„ hart.......

Tonerde, trocken.....

„ stark naß .... Magere trockene Erde, lose .

„ fest . Dammerde, trocken und lose .... Dieselbe, trocken und fest . „ frisch und lose . . „ frisch und fest . , Lehmige Erde, trocken und

lose..........

Dieselbe, frisch und fest . . Steinschotter.......

Garten-

oder

Basalt . . . Bimsstein .

1800

1400

1890

1960

1670

1520

1190

1000

2330

2520

1550

1950

1300

2000

1100

1650

1300

2000

1300

2100

2000

3200

1100

Dachschiefer Feldsteine .

Granit, gemeiner . . .

„    ägyptischer . . . .

Gips, dichter.......

„ faseriger......

„ körniger......

„ erdiger .......

„ gebrannter .....

„ gegossen, trocken . .

Hornblende........

Kalkstein, dichter

toniger . . . . körniger . . . gebrannter . .

n

Lava

7?

Porphyr Sandstein

Schwerspat .......

Serpentin . ........

Ziegelsteine .......

„ Hohlziegel, dickwandig

2650 bis 3500 2500

2700 bis 3000

2600

1850 bis 3000

2300

2250

2200

1800

970

3150

2550

2400

2800

1200

2700

2650

2800

2600

2700

2600 bis 2750

2700

2600

2100 bis 2700

4500

2600

1450 bis 2200

1200

Benennung der Körper

Gewicht von 1 7n³

Kilogramm

Benennung der Körper

Gewicht von 1 m³

Kilogramm

I_

Ziegelsteine, Hohlziegel, dünnwandig .... Lehmsteine......

1150

1200 bis 1600

Von Ziegelsteinen, trocken . Von Sandsteinen, frisch . . Von denselben, trocken . .

1500

2100

2000

Holzarten.

Ahornholz........

Birkenholz vom Stamm,

frisch.....

„    Splint, trocken .

Rotbuche, Stamm, trocken .

„ Splint, Schwarzpappel, trocken . . Sommereiche, Kern, trocken „    Splint, „

„    Stamm, frisch

„    Zweige, „

„    Wurzel, „

Steineiche, Stamm, frisch .

„    „ trocken

„    Wurzel, frisch

Ulmenholz, Stamm, trocken Weißpappel,    trocken    .    .

Weißbuche,    trocken .    .    .

Erlenholz

Mauerwerk mit Kalkmörtel.

Von Bruchsteinen, frisch . .

trocken........

Von Ziegelsteinen, frisch . .

750

O CO CO o

790

620

520

840

600

500

720

600

640

590

400 bis 560

750

660

380

760

600

850

740

880

1000

740

1100

-<l w »

GO CO ^1

2500

1900

1600

Scheitholz, Eichen-, trocken „    Rotbuch

„    Tannen

„    Birken-,    „

Knüppel oder Prügelholz, trocken, im Mittel . .

Braunkohlen......

Steinkohlen......

Koks.........

Torf, heller, lockerer . .

„ brauner, fester . .

„ im Mittel.....

Holzkohle, Kiefern- . . .

Buchen- . . .

Hülsenfrüchte.......

Weizen.........

Roggen.........

Gerste..........

Hafer..........

Kartoffeln . .......

Heu, ordinär.......

„ sehr gut ......

Stroh von Getreide . . . . „    „    Hülsenfrüchten .

Stahl ..........

Kupfer, gegossen.....

Messing, „    .....

Zink,    „    .....

Glas, grünes Fensterglas . . weißes.......

Wasser

530

500

300 bis 430

410

340

1300

1400

520 bis 770 120 „ 200 240 „ 400 260 „ 380 130 „ 190 180 „ 250

700 bis 880 700 „ 810 600 „ 790 530 „ 750 350 „ 540 600 „ 850

80

120

70 bis 100 50 „    60

470

560

1500

11400

7200

7800

7860

8900

8380

7200

2600

2400 bis 3700

1000

Absolute Gewichte einiger Körper.

Wenn Körper in Massen locker aufgeschüttet sind.

Benennung der Körper

Gewicht von 1 m3 Kilogramm

Buchweizen........................

Erbsen und andere Hülsenfrüchte...............

Gerste...........................

Gras und Klee.......................

Hafer...........................

Hanfsamen.........................

Heu............................

Kartoffeln.........................

Mehl in Tonnen von 1 m Länge, 0’7 m Durchmesser, 3'3 hl Inhalt,

pro derartiger Tonne...................

Mehl, lose aufgeschüttet...................

„ fest geschüttelt....................

Roggen..........................

Leinsamen........................

Winterraps.........................

Sommerraps........................

Wicken..........................

Kleesamen..........................

Salz in Tonnen wie die Mehltonne, pro Stück.........

Stroh, gebunden ......................

Weizen im Mittel......................

Holz, kleingemacht und aufgestapelt:

Buchen .........................

Eichen ...........................

„ ausgewässertes...................

Fichten .........................

Tannen .........................

Holzkohle........................

Steinkohle.........................

Braunkohle..........................

K oks...........................

Stallmist . . . . ......................

450 bis 590 710 „ 850 620 „ 700 330 „ 360 430 „ 537 510 „ 560 100 „ 110 590 „ 800

200 bis 210

470

560 bis 600 685 „ 788 770 „ 820

680

680

460

820

260

745

50 bis 60

785

400 bis 440 480 „ 600 420 „ 450 300 „ 350 300 „ 400 150 „ 200 850 „1100 700 „1000 400 „ 800 700 „ 900

Tabelle der spezifischen Gewichte.

Der Körper in festen Massen ohne Zwischenräume

Spezifische Gewichte

frisch

lufttrocken

Hölzer.

Ahorn Apfelba Birke ,

Birnbaum........

Buche, Rotbuche vom Stamm „ Rotbuche vom Splint Weißbuche ....

0-90

um

0-95

0-90

0-92

0-98

0-

o-

()•

0-

65 bis 0-75 7    „    0-8

7    „    0-74

65 „ 0-74

•76

Buchsbaum . Brasilienholz

1-00 bis 1-05 1-00 „ 1-26

•66

•78

•95

Der Körper in festen Massen ohne Zwischenräume

Spezifische Gewichte

frisch

lufttiocken

Ebenholz, schwarzes

1-19

von den Alpen . . . „ schwerstes, nur selten Eiche, Sommereiche, Kernholz „    „    Splint .

Stamm

1-05

1-22

0-97

0-76

„ Steineiche, Stamm Erle, Stamm „ Splint Esche . . .

0-85

1-04

0-79 bis 0-90

0-61

F ernambuk......

Franzosenholz (Pockholz)

Fichte........

Haselnuß.......

Kiefer, Kern harzig . .

„ Splint ....

Kirschbaum.....

Kokosbaum.....

Kork........

Lärche........

Linde........

Mahagoni......

Nußbaum......

0*85

0-55 bis 0-92

0-72 bis 0-90 0-64

0 93

0-81 bis 0-83

0-82

0-88

0-77

0-78

0-76

1-01

1-33

•43 bis 0-

85

62

53

72

47

0-60

Tanne, Weiß-Rot-

Ulme

Weide

-i    00 00

w<    O ©

bis

•‘JO

0 ”99

bis 0

•88

•99

Zedernholz, amerikanisches aus Palästina

n

Zypresse Zitrone

Laubholz im Mittel! .. -,TT    ..... ,

Nadelholz „    „    / mit WaSSCr geSattlgt *

•1L

•84

trocken

062

•40 bis • •58 „    •

0-73 0-24 ■ 52 bis •56 „    •

•56 „    •

•64 „    •

0-38

•40 bis 0-0-79 0-70 081 1-13 1-04

•55 bis 0 •40 „ 0/ 0-58

'42 bis 0 0-56 0-61 0-64 073 0-66 0-45

57

72

59

60

06

68

53

60

50

58

Steine, Mauerwerk und Mörtel.

Alabaster Basalt . Bimsstein

Erde, mager .... Gartenerde, trocken .

„    frisch . .

Erde, lehmige, trocken „    „ frisch

Lehm, fett und frisch hart ....

2-70 2-80 bis 0-37 „ lose 1-30

4-10

1*30

1-30

1-40

3-2

0-91

fest

•00

•60

05

■90

Tf

1-67

1-52

mit Stroh gemischt, frisch .

trocken

119

Jt    n n

Sand aus Bergen

Flüssen und Bächen .

100

1-60

1-90

Der Körper in festen Massen ohne Zwischenräume

Spezifische Gewichte

Sand mit Wasser gesättigt

Feldspat........

Granit, deutscher . . . . „ ägyptischer . . .

Gneis.........

Gips, roh.......

„ gebrannt .....

„    frisch gegossen . .

,,    gegossen und trocken

dichter......

1- 94

2- 66

2-60 bis 3 05 2-34

2-39 bis 2-71

(MrlHC

•23

•81

•29

•97

••

1-87 bis 2-96

faseriger.................

„ körniger.................

Gipsspat ....................

Kalk, kieselsaurer................

„ phosphorsaurer..............

„ gewöhnlich für gebrannten Kalk angenommen

Kalkmörtel, frisch...............

„    trocken................

Kalkstein, dichter................

körniger ...............

OO Ins InS LnS to

•30

•25

•32

•83

•18

2-3 bis -2 1-78 „    -86

rH <M

•64

•57

Malachit......

Marmor, Blankenburger .. karrarischer

• ; u.

•78 bis -84 •71 „    06

** INS

„ ägyptischer, grüner...........

„ Elbingeroder..............

Mauerwerk, aus Bruchsteinen und Kalkmörtel, frisch .

trocken frisch . trocken frisch . trocken

n    n    n

„ Ziegelsteinen „ „ Sandstei

neu

Mergel M ühlstein-Quarz Quarz .... Sandstein . .

LnS LnS M- M- LnS Ins InS LnS LnS LnS

67

67

85

46

40

63

53

12

05

7\ r-f

•40 bis ‘60

•24

r»

2-5 „

to InS LnS InS

•61

•85

Magdeburger

Schiefer . . . . Schwerspat . . . Tonschiefer . . . Zement (erhärtet) Zementmörtel .    .

1-90 „    -70

2-05

64 bis -50

LnS LnS ^ L\S

Ziegelsteine, gewöhnliche „    Klinker

76 „ 70 „ 1-8 „ 1-40 „ 1-52 „

INS LnS ^ CO L\S 4^ Ov

•60

•88

10

•9

•20

•29

Metalle.

Blei................

Eisen, geschmiedet, gewalzt und Drahtgegossen ...........

Gold

Kupfer in Draht oder gewalzt

gegossen

Messing Nickel .

Platin .

Silber .

Stahl Zink in Blechform

V)

gegossen

Zinn

11*37

7-6 bis 7-90 7-0 „ 7-5 19-30 „ 19-35 •87 „ 9-00 •60 „ 8-90 • «40 „ 8-74 •97 , 9-26 21-3 „ 21 0 10-10 „ 10-62 7-25 „ 7-92 7*19 „ 721 6-86 7-29

GO 00 00 CO

Bezeichnung der Deckenkonstruktion j

Balken samt Fußbodenbretter.....

Einfache Kassettendecke ohne Stuck Desgleichen mit halbem Windelboden*)

und Stuck ............

Gestreckter Windelboden mit Lehm . .

Halber Windelboden*).......

Ganzer Windelboden*).......

Zwischendecken nach französischem System aus Eisen und Gips konstruiert, bei freien Tragweiten der Eisenteile von 3 bis 8 w.............

Entfernung

der Balken von Meter zu Meter

0‘90 m

1-20

7?l

Stärke der Balken in Zentimeter

20/25    |    25/30

20/25    [    25/30

Gewicht

in Kilogramm für das Quadratmeter

61

122

279

203

254

355

Eisen

81

142

330

228

305

406

Gips

56

112

305

198

279

380

Holz

66

132

376

213

345

447

Zusammen

Gewicht

in Kilogramm für das Quadratmeter

16—30

220

25

261—275

Eigengewichte der Decken einschließlich der Belastung.

Materialien

Kilogramm für das Quadratmeter

Materialien

Kilogramm für das Quadratmeter

Balkenlage mit einfacher Schalung ohne Stukkaturung . . Desgleichen verputzter Windelboden mit Lehmestrich . . Desgleichen verputzt und verschalt in Wohnhäusern . . Desgleichen bei Tanzsälen . . Desgleichen in Werkstätten . Desgleichen mit ganzem Windelboden ........

Dachbalkenlage in Wohngebäuden ........

Gewölbte Decken zwischen eisernen Trägern, Stein

280

430

500

580

735

stark, mit Hintermauerung, | Fußbodenlage und Dielung Dieselbe Decke ohne Fußboden . . .......

Dieselbe, ¹/^ Stein stark, mit

Fußboden ........

Dieselbe ohne Fußboden . . Decke in Speichern

drei Tonnenreihen übereinander liegen.......

Balkenlage in Kornspeichern Balkenlage in Wollspeichern

wenn

*) Das Gewicht der Windelböden erhöht sich um etwa 25 kg für das eine Zunahme der Balkenhöhe von je 2'5 cm.

750

700

52"

485

800

850

¹

Klasse (für minder wichtige Landesstraßen und Bezirksstraßen):

Im einzelnen kann man für die Belastung von Zwischendecken annehmen:

Belastung der Zwischendecken von

Kilogramm für das j Quadrat- j meter

Belastung durch Menschengedränge

Kilogramm für das Quadratmeter

Wohnräumen.....

Tanzsälen.......

Heuböden .......

Fruchtböden ......

Kaufmannsspeichern . .

250

400

406

457

760

Annahme in Amerika . . . . „    „ Frankreich . . .

„    „ Österr. - Ungarn

und Deutschland

150

200

250

Bemerkung. Die Belastungen der betreffenden Konstruktionen setzen sich zusammen:

a)    Aus dem Eigengewicht der Konstruktionen selbst; und

b)    aus der zufälligen Belastung derselben.

Die Summe beider Belastungen bildet erst die gesamte Belastung der Konstruktionen.

Eigengewichte der Dächer einschließlich des Schnee- oder

Winddruckes.

Art der Bedachung

Belastung in Kilogramm für das Quadratmeter in der Ebene gemessen

V-2Dach i/₃ D. i/₄ D. i/₅ D. % D. »/, D.U/s D. V, D. V₁₀D.

Doppel- und Falzziegeldach .........

Einfaches Ziegeldach , . Gewöhnliches Schieferdach Asphaltdach mit Lehmunterlage .......

Asphaltdach mit Fließunterlage .......

Dach mit Zink- oder Eisenblech ........

Teerpappedach.....

381

367

331

r-l t— (M CO CO CD CO CD CO CO CM 05

246

194    180    177

276    241    221    210    203

204

192

M-05 —1 L\L ^

157

146

147

137

140

130

175

201

CO Ol

tH —

169    167

194    194

133    133

123    122

Eigengewichte und Belastung von Bauteilen.

250 kg 500 » 250 » 750 »

Balkenlage in Wohngebäuden für das Quadratmeter . . .

Desgleichen, einschließlich der Belastung........

Balkenlage in Fabriks- und Lagergebäuden.......

Desgleichen, einschließlich der Belastung........

850 bis 1.000 » 350 » 600 »

Balkenlage in Getreidespeichern einschließlich der Belastung

in Rechnung mit................

Gewölbte Decke aus porösen Steinen in Wohngebäuden .    .

Desgleichen, einschließlich der Belastung........

Gewölbte Decke in Fabriksgebäuden, einschließlich der Belastung, für das Quadratmeter...........

Gewölbte Decke, unter Durchfahrten und befahrbaren Höfen,

einschließlich der Belastung............

Wellblechdecken, einschließlich der Belastung in Rechnung

mit......................

Gewölbte Stiegen..................

Desgleichen, einschließlich der Belastung........

Dachflächen in der Horizontalprojektion gemessen, einschließlich Schnee- und Winddruck bei Metall- oder Glasdeckung,

gemäß der Steigung...............

Desgleichen, bei Schieferdeckung............

Desgleichen, bei Ziegeldeckung............

Desgleichen, bei Holzzementdeckung..........

Steile Mansardendächer ...............

1.250 kg

500 bis 1.000 » 500 » 1.000 »

125 bis 200 »

250

150 » 240 » 300 » 350 » 400 »

Mit dem Erlasse des Ministeriums des Innern vom 14. April 1902, Z. 12.914, wurden allen politischen Landesstellen die vom österr. Ingenieur-und Architekten-Vereine aufgestellten »Bestimmungen für Belastung von Baukonstruktionen und Beanspruchung von Baumaterialien« empfohlen.

Es gelten:

Bestimmungen für Belastung von Baukonstruktionen und für Beanspruchung von Baumaterialien.

1. Eigengewichte der Baumaterialien (Mittelwerte).

A. Holz (lufttrocken).

1.    Eichenholz .

2.    Buchenholz

3.    Lärchenholz

4.    Kiefernholz

5.    Tannenholz

6.    Fichtenholz

Eigengewicht per 1 m³

800 kg 750 » 650 » 600 » 550 » 500 »

B. Metalle.

1.    Schweißeisen .    . .

2.    Flußeisen ....

3.    Roheisen (Gußeisen)

4.    Blei ......

5.    Kupfer.....

6.    Zink .....

7.800 kg 7.850 » 7.300 » 11.400 8.900 » 7.200 »

C. Mauerwerk mit Mörtelputz.

trocken

1. Aus Handschlagziegeln mit Weißkalkmörtel . .

Roman- oder Port-

1.500 kg

feucht

1.600 kg

2. »

landzementmörtel ............

3. Aus Maschinziegeln mit Weißkalkmörtel . . .

Roman- oder Portland-

1.570 » 1.580 »

1.700 » 1.670 »

4.

1.650 1.530 »

1.770 » 1.620 »

trocken

feucht

6.    Aus nachgepreßten Pfeilerziegeln oder schlemmten Ziegeln mit Portlandzementmörtel

7.    Aus Schattauer Klinkerziegeln mit Portlandzementmörtel ..............

8.    Aus Dreilochziegeln mit Weißkalkmörtel . . .

9.    »    Sechslochziegeln...........

porösen Vollziegeln mit Weißkalkmörtel .

11. » porösen Dreilochziegeln mit Weißkalkmörtel

Die vorstehenden Gewichte sind mit Ausnahme des Klinkermateriales durch Abwägen an Mauerwerk aus Wiener Ziegeln qrhoben worden.

ge-

1.610 kg

1.730 kg

10.

1.920 » 1.350 » 1.250 » 1.200 » 1.140

2.000 » 1.450 » 1.350 » 1.350 » 1.290 »

12.    Bruchstein-Mauerwerk:

a)    leicht....................

b)    mittelschwer.................

c)    schwer...................

13.    Portlandzement-Beton:

a)    leichter Beton (Ziegel).............

b)    mittelschwerer Beton (Kalkstein und Sandstein) .    .

c)    schwerer Beton (Granit)............

14.    Sandsteinquader geringer Festigkeit.........

hoher

<- 15. Kalksteinquader geringer hoher

1.900 kg 2.200 » 2.500 »

16. Granit

1.800 » 2.200 » 2.500 » 2.100 » 2.500 » 2.000 » 2.600. 2.700 »

D. Verschiedene Baustoffe.

1.    Mauerschutt..............

2.    Bausand................

3.    Granulierte Hochofenschlacke.......

4.    Steinkohlenasche............

5.    Trockener Weißkalkmörtel.......

6.    Trockener Roman- und Portlandzementmörtel

7.    Guß-Asphalt mit Rieselschotter......

8.    Stampf-Aspha.lt ...............

9.    Terrazzo...............

10.    Gips in Kombination mit Schlacke.....

11.    Gipsdielen...............

12.    Füllungsbeton aus Zement und Schlacke:

a)    leicht...............

b)    schwer..............

1.400 kg 1.400 » 850 »

7 50 » 1.520 » 1.700 » 2.100 » 2.040 » 2.200 » 1.250 » 1.000 »

13.    Glas......

14.    Trockene Dammerde

15.    Feuchte Dammerde

16.    Donau-Rundschotter

17.    Korkstein ....

18.    Xylolith . . . . .

19.    Feinklinkerplatten .

20.    Lehm .....

21.    Torfmull:

a)    lose geschüttet

b)    gestampft . .

1.500—1.800 »

200 » 400 »

(bis zu einer Zimmertiefe von 6 "00 m).

Nummer

Konstruktionsart

Gewicht in Kilogramm pro

Quadratmeter

mit

ohne

eisern. Trägern

1 Gewöhnlicher Tramboden mit 10 cm Beschüttung samt Fußboden

und Stukkaturung der Decke...............

i Gewöhnlicher Dippelboden mit 10 cm Beschüttung, sonst wie 1 . j Gewöhnlicher Dippelboden mit 10 cm Beschüttung stuklcaturter Decke und Fußboden aus liegendem Ziegelpflaster oder Stein-| plattenbelag.......................

jj Tramboden zwischen eisernen Trägern, sonst wie Post 1 . . . . 15 cm starke Gewölbe aus Mauerziegeln zwischen eisernen Trägern mit 8 cm Beschüttung am Gewölbescheitel, Verputz und Fußboden :

a) bei einer Verlagsweite der Träger bis 1*40 m......

b) bei einer Verlagsweite der Träger von 1*40 bis 3'00 m . .

6    |j Gerade Gewölbedecken bis zu einer Verlagsweite der Träger von

1*50 m aus Ziegeln, einschließlich Beschüttung, Verputz und jj Fußboden:

System Schober, Konstruktionshöhe 35 cm.......

System Demski, Hönel, Ludwig, Schneider, Konstruktion-höhe 32 cm..................

7    j Stampfbetongewölbe mit Verputz, 6 cm hoher Beschüttung im

Scheitel und Holzfußboden:

a) 7 5 cm stark, 11*5 cm Stich, mit einer Konstruktionshöhe

von 30 cm......................

j    b) 8*5 cm stark, 20*5 cm Stich, mit einer Konstruktionshöhe

von 40 cm......................

8    : Stampfbetongewölbe mit Stampfbetonausgleichung und über dem

Scheitel 6 cm starkem Betonfußboden:

a)    7-5 cm stark, 16*5 C77i Stich, mit einer Konstruktionshöhe

von 30 C77i......................

b)    8'5 cm stark, 25*5 cm Stich, mit einer Konstruktionshöhe

von 40 cm..................... .

9    II Moniergewölbe:

a)    5 C77i stark, 25 C7n Stich, mit einer Konstruktionshöhe von

40 cm, mit Verputz, Beschüttung 5 C77i im Scheitel und Holzfußboden.....................

b)    5 C77i stark, 43 C7n Stich, mit einer Konstruktionshöhe von

50 o«, mit 2 cm starkem Betonfußboden und Ausfüllung der Zwickel mit Schlackenbeton............

10 I Gerade Monierplatten mit Holzfußboden, Verputz und Beschüttung, 5 cm starke Platten mit Ausbetonierung der Trägerflanschen 111 Bombierte Wellblechdecken zwischen eisernen Trägern samt Fußboden und Beschüttung, jedoch ohne Verputz:

a)    bis zu einer Trägerentfernung von 2 771 bei einer im Scheitel

10 cm hohen Beschüttung...............

b)    bis zu einer Trägerentfernung von 3 m bei einer im Scheitel

6 cm hohen Beschüttung................

on

260

480

550

-70

450

370

430

460

550

360

450

440

250

280

NB. Für jedes Zentimeter höhere Beschüttung als oben angegeben ist, Gewichte um je 14 kg zu vergrößern.

SS

-ri m

SS

IO

Oi ^

SS

530

420

350

410

440

530

340

430

420

235

265

sind die

3. Eigengewichte der Dächer.

Nummer

Dachgattung

Neigungsverhältnis der Höhe zur zugehörigen Tiefe der Dachfläche

Kilogramm

pro

Quadrat

meter

Grundriß

1—1 <M IO -f IQ tC I— CO

Ci

Einfaches Ziegeldach..............

Doppeltes „    ..............

Falzziegeldach.................

Einfaches Schieferdach.............

Doppeltes „    .............

Dach mit Zink- oder Eisenblech auf Schalung . . .

Dach mit Dachpappen-Eindeckung........

Glasdach samt Eisensprossen

Glasstärke bis 6 mm.............

Glasstärke bis 8 mm.............

Dach mit Wellblech auf Winkeleisenpfetten . . . . Dach mit Holzzementbelag und 10 cm hoher Schotterbettuug...............

O »O O uO O Ol (M (N (M Ol ^ ^

tH tH 04 04 04 •• •• ..........tH tH

tH tH

S § S 8 S, ^ ° CN CC Ct tH rl

165

Die Eigengewichte der Posten 1 — 7 umfassen das Gewicht sämtlicher Teile der Dacheindeckung, einschließlich Sparren, jedoch ohne Tragwerk. Das Gewicht der Tragwerke kann je nach dem Gewichte des Deckenmateriales und bei Stützweiten bis 16 m angenommen werden für:

d) eiserne Tragwerke mit 10—20 kg pro Quadratmeter Grundriß; b) hölzerne Tragwerke mit 20—30 kg pro Quadratmeter Grundriß.

Bei Dächern mit anderen, als den in der Tabelle angenommenen, mittleren Neigungen genügt es, wenn die Gewichte im Verhältnisse der Sparrenlänge annähernd erhöht, bzw. herabgemindert werden.

4. Zufällige Belastungen.

Nummer

Bezeichnung des belasteten Raumes

Gewicht in Kilogramm pro Quadratmeter

4- 00 IO

|| Gewöhnliche Dachräume Wohnräume

150

Schulrä

Stiegen, Gänge, Konzert- und Tanzsäle, Turn- und Fechtsäle und

Yersammlungssäle....................

Geschäftsräume, Arbeitssäle, Lagerräume, in den Stockwerken von Wohn- und Geschäftshäusern...............

ume

250

300

400

450

550

400

750

Geschäftsräume, Werkstätten, Lagerräume im Erdgeschosse . . .

Futterkammern ......................

Eiskeller bei 1 m Eishöhe.................

Die Größe der zufälligen Belastung für Theater, Büchereien, Speicher, Lager- und Arbeitsräume mit schweren Maschinen ist von Fall zu Fall zu ermitteln, und sind Stoßwirkungen besonders zu berücksichtigen.

5. Belastungen durch Wind- und Sehneedruek.

Nummer

Benennung des Druckes

Druck in Kilogramm pro Quadratmeter

j Schneedruck auf eine wagerechte Ebene.........

Winddruck auf eine Ebene senkrecht zur Windrichtung . .

Die Windrichtung ist als wagerecht angenommen.

Bei gleichzeitigem Wind- und Schneedruck ist letzterer mit ²/s des oben angegebenen Wertes anzunehmen.

tH Ol

75

200

Nummer

6. Gewicht und Druckfestigkeit der naehbenannten Bausteine der österr.-ungar. Monarchie

nach Baurat Prof. Aug. Hanisch.*)

Steingattung

Gewicht in kg per dm'>

Druckfestigkeit in kg per cni¹ _[_ zum Lager

Mini

mum

Maxi

mum

Mittel

Mini

mum

Maxi

mum

Mittel f)

i Porphyr.......

jj Bacher Granit .... Mauthausener Granit . Schlesischer Granit . . Untersberger Marmor . Karstmarmor .... Feinkörniger böhm.-mähr

Granit......

Wöllersdorfer .... Schles. u. gal. Sandsteine

10    St. Stefano.....

11    Häuslinger.....

12    | Almaser.......

13    jj Mannersdorfer ....

14    I Gr.-Höfleiner ....

15    | Gmünder Granit . .

16    Karraramarmor ....

17    Schlesischer Marmor .

18    Grisignana......

19    j Wiener Sandstein . .

20    i Laaser Marmor ....

21    j Hundsheimer ....

22    i Kaiserstein.....

23    ! Sommereiner.....

24    Sterzinger Marmor . .

25    Oszloper......

26    Lindabrunner ....

27    jj Wöllersdorfer Konglom.

28    |' Marzano .    ....

29    |! Badener.......

30    j Ternitzer Konglomerat

31    Mühlendorfer ....

32    |j Innsbrucker Konglom.

33    Mähr. Trübauei und Brü-

sauer Sandstein . .

34    : Monoster......

35    ' Horicer Sandstein . .

36    jj Salzburger Konglomerat

37    | Govszer.......

38    jj Zogelsdorfer.....

39    : Kroisbacher.....

40    jj Margaretener ....

41    jj Breitenbrunner ....

42    || Stotzinger......

52

x ec

•24

‘13

•46

•70

•48

•71

10

•51

•68

•65

•39

•20

•68

•48

•97

14

•64

1-90

CM (M CM <M CM

•31

•39

•24

•26

•20

1-96

2 23

S ©* 05 co m % cu cm cu su ca ca

1- 98

2- 08 2 22 2-02

■J M M K H t\5 ti M tO J bS bS bS bS bS bS bS bS bS bS bS bS bS bS bS bS bS b£ bS bS bS bS bS bS bS bS bS b£> bS bS bS bS

588888

W •'+ CO ^ H tH

r-' t- ^ ri rH r-:

iiiiiüigiiiiiiiiüiiüiii

-CXOCKC (M CC t— (M (M T-l r-l

S8S

s88*t8stsi2 sssssssssSiüiiiiiiiiiiiii iiiiii

1700

1700

1600

1600

1500

1400

1300

1200

1200

1150

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

900

900

850

800

800

800

700

650

650

650

600

600

550

500

450

ÜCCC

450

430

370

350

270

200

200

100

100

*) „Resultate der Untersuchungen mit Bausteinen der österr.-ung. Monarchie“, Wien 1892, und „Frostversuche hiermit“, Wien 1895, Verlag C. Gr ae s er.

f) Diese Zahlen sind Mittelwerte aus allen abgeführten Versuchen.

7. Mittelwerte von Biegungsfestigkeit, Gewicht und Abnützung von Bausteinen*) der ÖSterr.-ung. Monarchie nach Baurat Prof. Aug. Hanisch.

|f

Nummer

Fundort

Biegungsfestigkeit in || kg pro cm²

Gewicht in kg pro dm³

Abnützung pro 200 Umdrehungen der Schleifscheibe bei 50 cto Radius ! parallel zum i Lager in Gramm

Ci in za Kl M.

Granite.

Roggendorf bei Pulkau, N.-Ö.....

Skuc, Böhmen.......... .

Schwarzwasser, Schlesien......

Krumau, Böhmen.........

Nondorf bei Gmünd, N.-Ö......

Haugschlag, N.-Ö..........

242

230

177

145

138

101

bS bS b£> bS fcO bS

oo2m§o

(^OHrifMCO

T“^ T“) T“ TH fH T“<

Kalksteine.

CD CO -U

St. Stefano, Istrien.........

; Laas, Tirol . .    •.........

Karrara, Italien..........

Nabresina, Küstenland.......

! Grisignana, Istrien.........

Wollersdorf, N.-Ö..........

j Untersberg, Salzburg........

Hundsheim, N.-Ö..........

Kaisersteinbruch (Hausbruch), Ungarn

| Repentabor, Küstenland......

Kocholz, N.-Ö...........

| Kaisersteinbruch (Buchtalbruch), Ung.

Häusling, N.-Ö...........

Sommerein, N.-Ö..........

| Chrzanöw, Galizien.........

Mannersdorf, N.-Ö..........

Kaisersteinbruch (Kapellenbr.), Ung. . Wollersdorf, N.-Ö. (Konglomerat) . .

| Baden, N.-Ö............

j Sterzing, Tirol...........

Lindabrunn, N.-Ö..........

210

190

170

170

145

CT. X r-

118

CM O O rH t-4 T“⁴ T⁴ iH

LnS InS InS INS InS CsS K) InS bS bS bS b£> InS bS InS bS bS bS bS bS b£>

28

Sandsteine.

29

30

Sucha, Galizien ..........

Rzeka, Schlesien..........

Parteznik bei Weichsel, Schlesien .

-i c

Umgebung von Wien, u. zw.:

31    ! Altlengbach

32    I Tullnerbach

33

34

35

36

37

38

Gablitz..............

Klosterneuburg..........

Rekawinkel............

Preßbaum ............

Umgebung von Mähr. Triibau, Mähren Umgebung von Horic, Böhmen . . .

ca ca ca ca ca ca da <5 th cm

8. Mittelwerte der Biegungsfestigkeit von Portlandzement-Stampfbeton.**)

Nr.

Im Mischungsverhältnis

Biegungsfestigkeit in kg per cnv¹

von 500 kg Portlandzement zu 1 m³ Sand und Schotter

(Volumemnischungsverhältnis 1:3).........

von 450 kg Portlandzement zu 1 nfi Sand und Schotter

(Volumenmischungsverhältnis 1 : 37-2)........

von 400 kg Portlandzement zu 1 irfi Sand und Schotter (Volumenmischungsverhältnis 1:4).........

*) Vornehmlich für Stiegenstufen. — **) Alter sechs Monate. Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

42—50

33-40

24-30

Nr.

9. Zulässige Beanspruchung der Baumaterialien.

A. Bei Eisen, Holz und Glas.

Gegenstand

Zug | Druck [Biegungj

Schub

in kg per 1

cm'¹

Schweiß- und Flußeisen . . Roheisen (Gußeisen) . . . .

1000

200

1000*)

1000

000

250

800

200

zur Faserrichtung

100

Eichenholz ....

Buchenholz ....

Lärchenholz ....

Kiefernholz ....

Tannenholz ....

Fichtenholz ....

Glas: a) geblasen . b) gegossen .

Für Brückenkonstruktionen in Holz und Eisen bestehen besondere gesetzliche Vorschriften.

Es ist besonders Rücksicht zu nehmen:

1.    auf die Zerknickung bei den auf Druck beanspruchten Teilen;

2.    auf die besondere Art der Beanspruchungen bei exzentrischer Belastung.

100

100

70

70

15

30

100

so

80

80

80

60

60

60

. 60

70

70

15

SO

80

80

80

60

40

10

10

10

10

30

20

20

20

20

B. Bei einzelnen Werkstücken, eisernen Säulen und Pfeilern.

Druck in Kilogramm pro, Quadratzentimeter.

Nr.

Steingattung

II

1.    Gruppe.

1    Porphyr, Mauthausener, schlesischer und Bacher-

Granit, Untersberger-Marmor . . . .... . .

2.    Gruppe.

2    Karstmarmor, feinkörniger, böhm.-mähr. Granit,

Wöllersdorfer, Karpathensandstein, St. Stefano,

Häuslinger, Almaser, Männersdorfer, Gr. Höfleiner,

Gmünder Granit, Karrara-Marmor, Schles. Marmor

3.    Gruppe.

3    Grisignana, Wiener Sandstein, bester Oszloper, bester

Lindabrunner, Laaser Marmor,. Hundsheimer Kaiserstein, Sommereiner ............

4.    Gruppe.

4    Sterzinger Marmor, Oszloper, Wöllersdorfer Kon

glomerat, Lindabrunner, Marzan'o, Badener, Ter-nitzer Konglomerat, Mühlendorfer . . . . . . .

5.    Gruppe.

5    Mähr. Trübauer und Brüsauer Sandstein, Innsbrucker

Konglomerat, Monoster, Horicer Sandstein, Salzburger Konglomerat, bester Margaretener, bester Zogelsdorfer, bester Kroisbacher, Goyszer ....

6.    Gruppe.

6    Zogelsdorfer, Kroisbacher, Margaretener, Breiten

brunner, Stotzinger . .............

ad I. Einzelne würfelförmige und plattenförmige Steine. Die eingesetzten Zahlenwerte entsprechen einer zirka 15 fachen Sicherheit.

ad II d) Tragpfeiler    und    Säulen,    deren    kleinste    Querschnittsdimension

x/₆—V₈ der Höhe beträgt.

b)    Exponierte Werksteine, ferner Tragpfeiler und Säulen, deren kleinste Querschnittsdimension x/₈—¹/₁% der Höhe beträgt.

c)    Tragpfeiler    und    Säulen,    deren    kleinste    Querschnittsdimension

weniger als ¹/{₂ der Höhe beträgt.

*) Die Nietlöcher sind zu bohren. Der Laibungsdruck darf 1600 hg per cm*¹ nicht übersteigen.

100

70

50

3r

15

60

50

25

40

30

30

25

20

15

15

Diese Tabelle bezieht sich durchwegs auf Mittelwerte der Druckfestigkeit senkrecht zum Lager.

Für Steine, mit Ausnahme der 1. Gruppe (bester Gattung), die einer starken andauernden Durchnässung ausgesetzt sind, haben die vorstehenden Zahlen keine Geltung.

C. Bei Ziegel-, gemischtem Mauerwerk, Bruchstein- und Beton mauerwerk.

Druck in Kilogramm pro Quadratzentimeter.

Nr. j

Mauerwerksgattung

CM CO ^    ©

i— co

Ziegelmauerwerk mit Weißkalkmörtel

Ziegelmauerwerk mit Romanzementmörtel.......

Ziegelmauerwerk mit Portlandzementmörtel.......

Gemischtes Mauerwerk oder Bruchsteinmauerwerk mit Weißkalkmörtel ....................

Gemischtes Mauerwerk oder Bruchsteinmauerwerk mit

Romanzementmörtel.............•    . .

Gemischtes Mauerwerk oder Mauerwerk aus lagerhaftem

Bruchstein mit Portlandzementmörtel ........

Bruchsteinmauerwerk aus zugerichtetem festen Stein mit

Portlandzementmörtel ...............

Mauerwerk aus geschlemmten Ziegeln bester Sorte (sogen, doppelt geschlemmte) oder Pfeilerziegel mit Portlandzementmörtel ...................

Mauerwerk aus Klinkern mit Portlandzementmörtel . . .

Betonmauerwerk aus Romanzement in Fundamenten im Mischungsverhältnisse von 250 kg zu 1 m3 Sand und

Schotter (Volumenmischungsverhältnis 1:5)    .....

Betonmauerwerk aus Portlandzement bei Mauern nicht unter 45 cm stark:

a)    im Mischungsverhältnisse von 500 kg zu 1 m³ Sand

und Schotter (Volumenmischungsverhältnis 1:3)..    18

b)    im Mischungsverhältnisse von 325 kg zu 1 «3 Sand

und Schotter (Volumenmischungsverhältnis 1:5) . .    12

c)    im Mischungsverhältnisse von 225 kg zu 1 mz Sand und Schotter (Volumenmischungsverhältnis 1:8) . .

d)    im Mischungsverhältnisse von 175 kg zu 1 m3 Sand und Schotter (Volumenmischungsverhältnis 1 : 10) . .

Mauern nicht unter 45 cm stark, sowie Tragpfeiler, deren kleinste Querschnittsdimensionen mindestens x/₆ der Höhe beträgt.

Mauern unter 45 cm stark, sowie Tragpfeiler, deren kleinste Querschnittsdimension V₆—Vs der Höhe beträgt.

Pfeiler mit mindestens 30 cm kleinster Abmessung, deren kleinste Querschnittsdimension Vs—V12 der Höhe beträgt.

10

•5

•5

•5

10

12

20

w> X

10

Zulässige Beanspruchung bei Gewölben aus Ziegelmauerwerk, Beton- und Hausteinen (bis zu Spannweiten von

10 m).

Nummer

Druck-

Zug-

Mauerwerksgattung

Festigkeit

in Kilogr. pro cm¹

r-l 'M CO

iC

Ziegelgewölbe mit Weißkalkmörtel...........

Ziegelgewölbe mit Romanzementmörtel ........

Ziegelgewölbe mit Portlandzementmörtel........

Gewölbe aus geschlemmten Ziegeln bester Sorte (sogenannte doppelt-geschlemmte) sowie aus Pfeilerziegeln mit Portlandzementmörtel Gewölbe aus

mit Portlandzementmörtel

ü-

CT

Nummer

Mauer werlcsgattung

Druck-

Zug-

Festigkeit

in Kilogr. pro cni²

6    Betongewölbe aus Portlandzement im Mischungsverhält

nisse von 500 kg zu 1 m³ Sand und Schotter (Volumenmischungsverhältnis 1:3)..............

7    Betongewölbe aus Portlandzement im Mischungsverhält

nisse von 325 kg zu 1 m³ Sand und Schotter (Volumenmischungsverhältnis 1:5)..............

8*) Betongewölbe aus Portlandzement mit Eiseneinlagen (Monier,

G. A. Wayss, Melan u. a. m.) im Mischungsverhältnisse von 500 kg zu 1 z«³ ungeworfenen Sand (Volumenmischungsverhältnis 1 3) ...... ,........

9 Hausteingewölbe aus Steinen mit Ausschluß der Gruppe 5 und 6 der Tabelle 9 B. rnit Portlandzementmörtel . .

Die vorstehenden Inanspruchnahmen haben nur bei einem Mörtelmischungsverhältnisse von 1 : 3, u. zw. bei den Posten 1, 2, 4 und 5 der Tabelle 9 C. und den Posten 1 und 2 der Tabelle 9 D. unter Verwendung von reinem, reschem, feinkörnigem Bausande, hingegen bei den Posten 3, 6, 7, 8 und 9 der Tabelle 9 C. und den Posten 3, 4, 5 und 9 der Tabelle 9 D. nur bei Verwendung von ebensolchem Flußsande Geltung, und gelten bei Ziegelmauerwerk nur bei Anwendung von gutgebrannten Ziegeln, bzw. Klinkern bester Qualität und bei Beton nur unter Verwendung von reinem, reschem Flußsande und einem erdfreien Schotter in der Maximalgröße von 4 cm.

Das Mischungsverhältnis zwischen Sand und Schotter ist jeweils derart zu wählen, daß der Sand die im Schotter bestehenden Hohlräume ausfüllt.

18

12

21

30

E. Zulässige Beanspruchung bei Stiegen.

erreichen.

Die zulässige Inanspruchnahme kann ein Fünftel der Biegungsfestigkeit

10. Zulässige Beanspruchung des Baugrundes.

»-1

Bodengattung

Belastung in Kilogramm pro Quadratzentimeter

bis 1 • 0

* 2-0

Weicher Ton- und sehr feuchter, feinkörniger Sandboden Lehm-, mittelfester Ton- und mäßig feuchter oder stark

tonhältiger, jedoch trockener Sandboden......

Tegel-, fester Ton- und trockener, wenig tonhältiger

Sandboden...................

Festgelagerter, grober Sand, dann Kies und Schotter . Lockerer, wasserhältiger Boden, Fundierung mit Pilotage (bei einer mittleren Pilotenentfernung von 1 m im Maximum und unter Grundwasserstand) per Quadratzentimeter Pilotenquerschnitt........... j

Holzberechnungstabellen.

Kubikinhalt von Kantholz und Bedarf an Rundholz zu einer bestimmten Menge

Kantholz.

Vom Bauinspektor Rodde.

Ein Kantholz der Länge L und des Querschnittes b h hat den Kubikinhalt J = Lbh.

Kantholz der Seiten b und h' des Querschnittes kann ohne Verlust geschnitten werden aus Rundholz vom Durchmesser ohne Rinde

__ dL = v/6² + äL

*) Betonbalkenkonstruktionen nach System Wayss, Hennebique usw. sind in der Post 8 nicht inbegriffen.

Die hier mitgeteilte Tabelle enthält für die Kantholzstärken von 5 zu 5 bis 43 zu 60 cm, und zwar immer vom quadratischen Querschnitt bis zu demjenigen Querschnitt fortschreitend, bei dem das Verhältnis der Seitenlängen entweder genau = 5:7 ist oder diesem Werte möglichst nahe kommt.

Nimmt man zum Kantholz Lbh ein Rundholz vom mittleren Durchmesser, so läßt sich der Querschnitt bk voll kantig nur in der Mitte der Stammlänge herstellen. Am unteren Ende erfolgt Abfall, am oberen wird das Stück wahnkantig, und zwar in seiner halben Länge. Soll dasselbe auf ganze Länge L vollkantig werden, so muß das Rundholz den aus der Tabelle wie oben ermittelten Durchmesser d am Zopfende haben.

Man kann bei normalem Wuchs annehmen, daß auf 1 m Länge im Mittel ein Durchmesserzuwachs von 1 * 4 cm statt hat; für den L (m) langen Stamm erhält man also als mittlere Stärke (in Zentimeter), wenn das Kantholz in der ganzen Länge vollkantig werden soll:

D = d 0 * 5 L . 1 • 4 (cm).

Zu verschiedenen Zwecken kann Bauholz in verschiedenem Grade scharfkantig verwendet werden. Die folgende kleine Tabelle ergibt für Holzlängen von 1 bis 10 m, um wie viel Zentimeter die aus der, auf Seite 70 gegebenen Tabelle entnommene Holzstärke ohne Rinde vermindert oder vermehrt werden muß, um den mittleren Durchmesser des erforderlichen Rundholzes ohne Rinde, bei verschiedenen Graden von eventuell zulässiger Scharfkantigkeit zu erhalten.

Bei Schwartkanten |_

gestattet auf die Länge [j ^

Für eine Holzlänge von Meter

Bei Vollkanten 10 gestattet auf die Länge

-j sind von dem aus I der Tabelle ent-Q.gl nommenenDurch- |;0*42 j messer des Rund-0’6 holzes (inklusive 0T4 Borke) zu subtra- j b'bj hieren(Zentimeter) 9 ¹ 0

Bei Durchschnittsrechnungen pflegt man, um zu einer Quantität Kantholz die erforderliche Rundholzmenge zu finden, die Quantität des Kantholzes mit einem sogenannten Reduktionsfaktor zu multiplizieren, aber einen Reduktionsfaktor, der für alle Querschnittsverhältnisse und für alle Längen zutrifft, gibt es nicht. Für quadratisch geschnittenes Holz ist der Reduktionsfaktor am kleinsten. Für Kantholz von der Breite 4 und der Höhe 5 ist der Reduktionsfaktor, wenn man auf die Hälfte der Länge schwartkantiges Holz zuläßt:

= 1*61 für abgerindetes Holz und = 1*76 für unentrindetes Holz.

Ein Reduktionsfaktor von 1 • 5 für Holz mit Rinde gibt etwa nur auf ein Drittel der Länge vollkantiges Bauholz.

070

1-40

2T0

2-80

3-50

4-20 4-90

5-60

6-30

7*00

0-84

1-26

0-28

1-68

0-42

2-10

2’52

2-94

3-36

3-78

4-20

0-56

0-70

0-84

0-98

1-12

1-26

1-40

sind zu dem aus der Tabelle ent-nommenenDurch-messer des Rundholzes (inklusive Borke)zu addieren (Zentimeter)

11-2

0-4

0-5

Nach den Beschlüssen des Verbandes deutscher Architekten-und Ingenieurvereine sind folgende Benennungen und Maße für den Holzhandel vorgeschlagen:

Benennung

Länge

Stärke am Zopf

Stärke am Stammende

Meter

Zentimeter Zentimeter

Besonders starkes Bauholz . . Gewöhnliches Bauholz . . . .

Mittelbauholz........

Kleines Bauholz......

Bohlenholz (Brückenstreu) . . Sägeblöcke .........

O M- tO

d 4    3    &

in

16

14

bis 36

48

12

11

9-50

7-50

„ 32

„ 24 „ 18 „ 10 „ 60

42

32 bis 36

Quadratquerschnitt b li

Kreisquerschnitt

und

Durchmesser

Quadratquerschnitt b h

Kreisquerschnitt

und

Durchmesser

cm

crrfi

mit Rinde ohne Rinde

cm

cm-

mit Rinde : ohne Rinde

cm

cm-

cm

|| cm¹

cm

cm- I

__i

cm

5X

6X

7X

9!

10

8X 8

10

9X

11

11

12

13

10X10

11

12

13

14

11X11

12

13

14

15

12X12

13

14

15

16

17

13X13

15

16

17

18

14X14

15

16

17

18

19

20

15X15

16

17

18

19

20

21

ll8i8I83i8l3i§388iiig§i3383sggSi§§iigiss9sss$$3s»ft6888«

SSgftfc|ga|gft88gfeag§g5gSS88!S!e8S»8S888SSSSa5S6SSSS|$S.««««,»»».

^H-i^OiÜ'^©©lN0©©H-Ü^©~l©CC*-L©0.sa»C,:©^Ki©©CnH^©©©CsJM-i—‘■OJ~3OiCrt*-]©©tN2CTiH-‘-©0sa0CJ<--3!£.fcatfs-cSoj

Hica^-ücxiMccOTcöcrXrfi-c^xoiüiai gc >5 w>cc©töascr5«cüi-<i<ikC.4i-M-tini.<jidbOTGibcÖM<wosni-a5tödb©tN£>rfLüi-qiö©iNS:j»

8S*SBBgE8|ai3§SSS§SSBS8aag8SSS8S|g8ÄSSSS'SSS88SS8SSS8SSSSS

rtHHnrHHHHrtHrlr-! r-1 ■>—ICN<Ni—l(N!N(N(MG<J<M(N(MeQC(5(?QCMC0S0C0C0a3C<3C0C0'^lTH'^C0eC'^THTi(Tt(O

CD C© 00 -3

CO

-I

X

QC

'f

IC I c

256

272

288

443

472

304

320

336

352

289

306

323

340

357

374

391

408

524

342

360

578

396

414

432

450

361

380

399

418

437

456

475

494

513

400

420

440

460

480

500

520

540

560

441

462

483

504

525

546

567

588

(509

484

506

528

550

572

502

534

568

604

(541

501

528

567

597

632

669

708

749

561

593

627

662

700

739

779

822

(525

659

(595

732

771

811

854

898

944

693

728

766

804

845

888

932

978

1026

764

801

840 i 881

lj 923 j I 967 1013

!| 1061 I

|i liio |

<S3S

j 877 ! 918 .96.0 1005 .

M&N&e3&SSSNä88§S&^8&gSg38&&£w«eSe8S!!§«MeoS3w§3ä!SS§§S5S5§S§S3!>S3SS§8c58§3SS8&

- lllsä§33311IImm8333§11111 § 11111813133S1S3ISI3881

— w ff. oc k cc o rt C' -1 tr ^ -i r. oc cio --i c w cic cs oc o ca c; er cc o

Quadratquerschnitt b h

Kreisquerschnitt

und

Durchmesser

Quadrat

querschnitt

b li

Kreisquerschnitt

und

Durchmesser

C7n

ent

mit Rinde

ohne Rinde

ern

cm;'²

mit Rinde

ohne Rinde

cm-

cm

eni²

cm

eni¹

cm

eni²

cm

22X27

28

29

30

31

23X23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

24X24

25

26

27

28

24X29

30

31

32

33

34

25X25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

26X26

27

28

29

30!

31

32

33

34

35

36

27X27

28

29

30

31

32

33

§8|8§gSSggg?28«SggggSSS@Si3gSSS®ggSS2gSS2ggS3a$SSgSS8IS®88@S

r-l^-j©os©©ai©#‘-ccto©©rf:*'aotü©üi©C'©üi©oi©ui©ü’ff5t£>ooi4^©ait\SGOrfi.©©asos©~qrf^i-i.ooo'ta©>to©aoCT5rf^

! 1050

1098

1147

1198

1251

!i

916

ti 957 j 999 1043 !! 1089

1137

1186

1237

1290

I 1345

995

1040

- 1084 1130

1177

1227

1278

1331

1385

1442

1500

1082

1127

1173

1220

1269

1324

1372

1428

1484

i 1542

1602

1171

1217

1264

1314

1365

1418

1472

1523

1586

1646

1708

1263

1310

1360

1411

1463

1518

1574

952

995

1040

1086

1134

831

867

908

946

988

1031

1075

1122

1170

1219

904

943

983

1024

1068

1112

1159

1207

1256

1307

1360

981

1021

1063

1106

1151

1197

1245

1294

1345

1398

1452

1061

1103

1146

1191

1237

1285

1335

1386

1438

1492

1548

1145

1188

1232

1279

1327

1376

1427

1632

1692

1753

1817

1882

1948

1358

1407

1458

1511

1566

1622

1680

1740

1801

1864

1929

1996

1457

1508

1560

1615

1671

1729

1789

1850

1914

1979

2045

2110

1559

1480

1584

1590 I

1647

1706

1766

1231

1276

1422

1370

1419

1470

1523

1577

1633

1690

1749

1809

1320

1367

1415

1464

1515

1568

1622

1678

1735

1794

1854

1916

-^c^©co©-^©co

31

930

1611

1666

1722

1780

1840

1902

1965

2030

2096

2165

2235

2307

1664

1719

1775

1833

1893

1954

2018

2082

2149

2218

2288

2360

1413

1461

1510

1561

1614

1668

1724

1781

1840

1900

1963

2026

2091

1509

1558

1609

1662

1716

1772

1829

1888

1948

2010

2075

2139

IO © GC 0._bC ÜT~a©WOtCC©GC©L\2^©©i-‘-CJi<©GÖi-J-rf^>£-©CÖ©K)©^]©tC>0<~a©©tön^©CC©fcOÜiCO

Quadratquerschnitt b h

Kreisquerschnitt

und

Durchmesser

Quadratquerschnitt b h

K reisquerschnitt und

Durchmesser

cm

cm¹

mit Rinde

ohne Rinde

cm

cm¹

mit Rinde

ohne Rinde

cm'¹

cm

cm¹

cm

cm¹

cm

cm¹

C771

31X43 1333 32X32 1024

2433

1773

1821

1879

1939

2000

2064

Ol Ol

2263

2334

2406

2479

2554

2631

1886

1944

2004

2068

2125

2193

2260

2328

2399

2470

2544

2619

2696

2775

2002

2062

2123

2186

2251

2318

2386

2457

2528

2602

2677

2755

2833

2913

2996

2121

2183

2246

2311

2378

2445

2516

2588

2662

2737

2814

©©l>öCÖci<iÖl>irfi-5©Cr5<X©MoiXai©MC»H^^ÖlN2U'Xcicc©l--it>S^^aboCie^'<L©©l--iCÖrfi©CC©tiwcj»CC©WC5~a

2206

1608

1659

1711

1765

1821

1879

1937

1998

2060

2123

2189

2255

2324

2393

1710

1762

1816

1872

1930

1988

2049

2111

2174

2240

2306

2375

2444

2516

1815

1869

1925

1982

2041

2101

2163

2227

2292

2359

2427

2497

2569

2642

2716

1923

1979

2036

2095

2156

2218

2281

2346

2413

2481

2551

O

CO

Ci

CO

1610

1645

1680

1715

ji

Li li

1296 ! 1332 1368 :i 1404 I 1440 1476 1512 1548

1584

1620

1656

1692

1728

1764

1800 1360 p 1406 p

1443

1480

1517 ll 1554 I

1591

1628

1665

1702

1739

1776

1813

1850

1887

1924 i!

1444

1482

1520

1558

1596

1634 !

1672

1710

1748

1786

1824

1862

1900

1938

1976

2014

2054

1521

1560

1599

2773

63-8 i 2902

64-7

2980

54- 9 || 2149

55- 7 || 2208

56- 5 i 2268

65 -1

65-

66'

67-

68-

69-

58-

58-

59-

3018

3096

3175

3256

3339

3423

2388

2450

2514

S58J8!§SSSS§5§SSSSS§lg52SSSS2§ggSSgS8J?SSgeSggSS^S8;SSSg.S2SSSSS

0^cr>ti)Oti)H^a500OL'0^C500H-l05Cr5«£>l-i^-lCCOli3^Cr5tDM05Ü<^OlNSüLCCOC»Cr5CCOCirfi-a^CCOC0CTCCh-i00OTC0tNS^CnGC

Quadratquerschnitt b h

Kreisquerschnitt

und

Durchmesser

Quadratquerschnitt b h

Kreisquerschnitt

und

Durchmesser

cm

cm¹

mit Rinde ohne Rinde

cm

cm²

mit Rinde

ohne Rinde

c?ril

c?n

cvi²

cm

c?n

cni¹

c?n

39X42

1638

43

44

1677

45

1716

46

1755

47

1794

48

1833

49

1872

1911

2579

2645

2714

57-3

58-1

58 • 8

2784    59-6

2855

2928

60-3

50

51

1950

3396

65-7

52

1989

2028

53    2067 54! 2106

40X40 ! 1600

41    I 1640

42    | 1680

43    i 1720

44    1760

45    1800

46    I 1840

47    | 1880

48    j 1920

49    ! 1960

50    | 2000

3910

70-6

4005    71-4

4101    722

2911

2990

3057

3132

3209

60- 9

61- 6 62-4

63-1

63-9

3003

3079

3156

3236

3317

3399

61-1

61-8

62-6

63-4

64-2

65-0

65-8

3141

3219

63-2

64-0

3298    64-8

3379    65*6

3461 | 66-4 3545 I 67-2 3631 I 68-0

3718

68-8

41X53 2173

43X43

11

45

3888

3981

4075

4171

, 4269

3055

3129

3204

3277

3360

3440

3522

3606

3692

3780

3869

3960

4052

4147

4243

4341

4440

4541

70- 4    3525

71- 2    3609

72-0

72-9

737

62-4

63-1

63-8

3694

3781

3870

2769

2836

2905

68-6

69- 4

70- 2

71- 1

71-8

72-7

73-5

74-3

75-2

3347

3427

3507

3590

3674

3759

3847

3935

47

48

1927

49

1968

50

2009

2050

51    2091

52    2132

3288 i 64-7 3368 i 65-5 3451 ! 66-3 3535    67-1

3620 ! 67*8 3708 ! 68-7 3797 ¹ 69-5

3054 j 62-4 3128 I 63-1 3204 | 63-9 3282 | 64-6 3361    65-4

3442    66-2

3202

3277

3355

3433

76-0

63-3

64- 6

65- 3

66-0

CO CO CO CO

66-9

67-6

3853

3942

4033

4126

4220

4317

4414

4514

4615

4718

4025

4117

2903

2971

3041

3113

3186

68- 5

69- 2

70- 0

709

717

72-5

73-3

74-1

75-0

75- 8

76- 7

77-5

3260

3336

3414

3493

3574

3656

3740

3826

3913

4001

4092

4184

4277

‘•GSCiCCOfcOCnGOh-'-H^tOrf^Ciao©

Tabellen über die aus Rundhölzern zu schneidenden

Der Querschnitt der Hölzer ist genau kreisförmig gedacht; als Durchmesser der reinen Holzmasse, der Abzug vom Stammdurchmesser also

gegebenen Breiten der Bretter etc. sind die in reiner Holz-Wenn man die Stärke jedes Sägeschnittes = 0*5 beziehungsweise 2. .    10

breite der Bretter sind 16

Die in den Tabellen

2- V« = V« des

Bretter-, Bohlen- und Schalstückmengen.*)

Die Rindenstärke ist im Mittel

angenommen.

i/4l des Durchmessers

rechnet,

stark, die gleichfalls angegebene Gesamtbreite dieser

erhält man

der m i 111

Durchmessers angesetzt, masse exkl. Borke gemessenen, den Rundhölzern die in der Tabelle I Bretter oder Bohlen und die in Tabelle II angegebenen Schalstücke. Als Minimal-

gegebene Zahl

Brettern oder Bohlen,

festgehalten worden.

Die Schalstücke haben eine größte in ganzer Länge gleicher Breite verlangt werden, der mittlere Durchmesser ermittelt sich dann, wenn man als Stärkezuwachs auf 1 m

Wenn Bretter oder .Bohlen

exklusive Borke.

ist das in der Tabelle I angegebene Maß als Durchmesser des Zopfe rechnet.

Stärke

2 bis 4'5

nehmen,

Länge 1 * 4

Tabelle I.

bp

6

Stärke 35

Es erfolge

Stärke

Stärke

Stärke

Bretter, respektive Bohlen

Stärke

Stärke

Stärke

Stärke

10

Stärke

| | Holzdurchmesser

Zahl

MbO bp QOCO M M; 0* 6¹- Ci __©«sIMCCCPggggggÖo M M bPbÖdbdbMMcjich _

_Zahl

§ I Gesamtbreite

Zahl

Gesamtbreite

gg gg gg CO GO CO

iiäülggSl

OO 3: bP 03 •§ (X Qi

d Ci Ci

smggssss i|

J^jX_vlivJg_CC_w M M M M M C w' M O bP g) CP t>P I N

3 | St. 2 cm stark W ’i

II

Bretter

Außerd.

II

g j Gesamtbreite Zahl

i J Gesamtbreite

rirlHririHrlHIMlM

237

244

275

285

294

3( i:! 36

347

358

368

gggg oo co co cc -i

CO CU gg M M Ci Ul 02 M

S8S83äggS$

Mg£>MCXtt)M^-4K)re

403

415

to

t5 bS IS

l

o*

3 St. 2 cm stark

| | Gesamtbreite Zahl

ä . Gesamtbreite g | Stück

2 36 2 39    5

2 42    5

4;i04 4 108

133

139

144

2 40

2 43 2 46

2 41 2 45 2 48

2 42 2 46 2 50

g | Stärke

g | Gesamtbreite

38

41

Zahl

| I Gesamtbreite | St. 2 cm stark

1 g j Gesamtbreite 3 B.

i!

II

ll

Außerdei

Bretter

Zahl

| j Gesamtbreite g | Stück | | Stärke | | Gesamtbreite

Zahl

§ | Gesamtbreite

g j Stück

427

438

74'

489

502

515

554

569

2 43 2 47 2 51

2 49 2 53

Karlsruhe

151

156

183

6 190 6 197

205

233

241

249

257

7 265

27

30

315

325

8 334

343

380

9 390

1?

421

461

10 473 10 486

1890.

bS 10

bS bS bS bS tO 1 bS

<M (M CM

2 3-0 2 3-5 2 2-0 2 2 0 2 2-5 5 3-o 2 3-5

39

42

45

39

43

46

39

43

46

47

47

42

46

47

47

47

45

50

50

50

2-0

50

2-0

2-5

19

53

53

<1    •<! O Ci Ci CI CI C.

OgOCCCCCCCOCCCC-vIM

I_HHHHrlrlrliHH HHHCTtMCT (M (M 7\ 01

r iss i-'t 11S51

3 74

77

81

3 84 3 87 4109 114 19

2 2-0 34 22-0 37 2 2-0 40 2 2-5 41 2 3 0 41

2    51

3    72 3 75 3 79

^ | ||

bpbp

INI

bp hP

IIN

tP bp

I I SSI II I feg; 1111SÖI 111

-t-

22 0 39    3

4 124    2 2-0

4 128    2 2 0

42

45

4133[ 2 2-5 46 4137    2 3-0 46

4142    2 3-5 47

5170 —--

5 176    2 2-0 43

5181    2 2-0 47

5188    2 2-5 47

5194    2 3 0 47

2 3-5 48

00

28

82

86

89

93

96

3 99

4 12 4 12., 4 133 4 138 4 143

4    147

5    172 5 179 5 185 5191

4k. bO tp b£ bS bS

bO tNp bS Lsp

IIN¹

951K1S I |||    ?| | |??lP?‘P?

••    1 mi 01 1 I I (M (M (M CO CO 01

bS    OC bS bS bi

o I I 1 s a» 6 c I

bQ bS

OuOO (M M CO

K bS bp

I I I I-??'¹?

CM (M CM

Zahl

mmmmmmmwcooc wwcobSLObptotobSbs

lllsEÜlag g löll IMIsgsig s s g s 2 * W\Gesamtbreite

g 1 Stück

| I Stärke

4M bP bQ bPbPbPM4^b£bPbPbPbP

OOtOOlQCtCOOO cco (MCMCMCOCOlMOQCMOQCO CQCOCM

InP LC bS bO

W bp b2 to

o w-' 66 I I

mm

bO b2 bD

I I I I??¹⁰ I I I

_(M CM CM-_

IllgSfellll ggfeÖl llgfeÖ ÖÖfegg&ÖÖfefe 1§ | Gesamtbreite

Zahl

5 Gesamtbreite

Stück

Stärke

Gesamtbreite

Zahl

Gesamtbreite

Stück

MMMWWCOWWCOW WtObPbStCbPbOtOMM

28

2-

51

53

55

57

60

62

64

88

92

96

99

103

107

110

13

136

141 i

46

151

¹⁶et

166

171

194

201

207

214

221

4 2-0 861 4 3-0 92 2 2-0 42 2 2-0 44 2 2-5 45 4 2-0 88 2-0 94 4 2-5 92 4 2-5 98 220 38

6ini ggf8 t\ 1 ggggggg

Öl 1:11 S22ÖÖ Öl 1

4>- ^ bO bP fcP bP bP

bP 1 1

>^bp

rl M CM CM M M CM CM M (M (M CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO    rfi rfi

M M bp bP bp bp bp 1 MM MMbPbpfcOtPbPbPMM MMMbPbpbPtPbPMM

2-5

2-5

2-0

2-0

2 0 2-5

3-0

3-5

20

2-0

2-5

2-5

2-0

2-0

2- 5

3- 0 3-5

2-0

2-0

89

94

37

40

43

43

44

90

96

94

100

106

39

43

46

47

47

I-

104

111

108

115

44

48

48

49

49

108

116

Tabelle für Verschalungsbrettermengen.

Bei Verschneidung zu Brettern und Bohlen der Stärke von

Mittlerer Durchmes inklusive Rinde

2 cm

2'5 cm 3 cm 3'5 cm 4 cm

5 cm

6 cm

7 cm i 8 cm

9 cm | 10 cm

erfolgen zwei Schalstücke der

Einzeln stärke

Gesamtstärke

Einzelnstärke

Gesamtstärke

Einzelnstärke

Gesamtstärke

Einzelnstärke

Gesamtstärke

Einzelnstärke

Gesamtstärke

Einzeln stärke

Gesamtstärke

Einzelnstärke

Gesamtstärke

Einzelnstärke

Gesamtstärke

Einzelnstärke

Gesamtstärke

Einzelnstärke

Gesamtstärke

Einzelnstärke

Gesamtstärke

Zentimeter

oäjSwfco“

LO fco'05 05 LO •*a lo o o o

M ec ec ec eo

tO IO 05 05 LO' GD 4* OH O Qr

O iC O N ca _rja_rja aO ec_4ja

%%%%%

OCCCH4 tH -ja Tja tH Tta

4a* 05 05 tO 4^

4^ 4 O On Qa

© io ca ca r-ec ec je ca ca

coo^o _ ec 4 ca .ca ca.

ca t** ca ca ca .ca oi_co ec ec

ec ec ec ec ec

IO tO tO tO 05 X 05 X Ja* J-a

ec ca r- ca Tja ec ca Ci ec ca

(MNHOO

CO ^ ^ ^

-ja c; x ec co

jciccalc ec ., ca eo oi ca ec

x ca ca t** ca

th Tja cg ca cd

Tta Tja ec Tja Tta

'05 ja* 05 05 4* O 05 05 Ja* C5

^05^

05105 4* J^ÖT

iC OO(M L—

1^- r-^ kCi GO t* Tfl Tfl ^ Tfi rti

05 co co CO (M (M CO ^ (M

r-a ao ec ec 00 ec ec —• ci ci

t o    4^ 03 CO

^    ^    H

05 LO fcO 4* 05 05 CO 05 14- CD

rH H O iC

_c3LCQ_^_Tta ca ec ec ec ec ca

Ca -a to -a Oh

ctoeoioto Tta Tta -ja -4a ec

CiOOHCO

co ^ ^ co

05 05 05 4* 05

LGTtoTtö to05 Ql Qi g> CO 4^

co t- t- go

Tja co ec co eo

^ cc ec » o _caec_ecec ec <5 er ci.ci ca

E~ CM t|J CO <JG

ec ec ec 4h Tta

ec ec ca ca ec

toto to oi co

Tja ec ec co ec

co ca ca ca t-ca_TOrH ca. ca.

O Tja C t- r-a Tja Tta ITC ec Tta

to to l-a 4^ 05

ec O G tH ca

4^ 03 CO rfs* 4^ CO CO O* GC CO

cc ca ca ca .cijco_co_4a_ca_

~q ~q ~q 4^. O

CO 4* 05 05 05

eo-ii^HO

Tja tH Tja iQ Tta

ec t~ r- ca -h ’*Jf4t_Ca_co_co,

4^ 4^ '4^ G* 4^ OT 4^ M- M- SD

4* CO IO 05 tO

to«a^oö»

GO CM CG tH ec *ja ec Tja lo

fcÖfcOfcöCtf InS

TO IO I—*• 05 tO

wT 4^ 4^ ^ 4^

O CD CO ^q 05)

LO 05 LO fco LO

CT, r-’ C H CC

to CO CO IC co

(T.O^C ^q

4* Ua 4* Ji. 4* 05 O CG IO 00

4^ 05 05 tO ja* 05 GO 4* GO IO

üa O' Ja* 4^ Cr OH r—■ OC ja* r—

HCO

ec Tta ca (5 ec.

m ca go ca arc Tta aO ec Tja Tta

ca ca r-a cc iC

ca ca ca ca ca

cd ca ec co ec ca ca ec ec 4a

Cn Cn 4^    4^

O* M- ~q 4** to

4“- io io to lo

O CO GO CD CO

H^eoecec _co_co_co 4h ca

05 05 05 tO J*.

4*    4* 4* Or

•*a cg äs io 4*

rH Dl CO \0 O O lO C lO

O aO aO O Tja

ec ec ciJcjc

O aC O O Tta

njo ctEClCT-

t** tJ *ja go Ca

Tja aO *ja. Tja aO

4a* Ja* on ü< 4*

4 O 4* ’T **l

'05 05'fcO tC Ja*

O O ao O ca

o vc ca r- 4-ca ca ca c i c a

ec Tta ca cd cd

Tja tH Th Tjt Tja

05 05 05 LO fcO

(0 40^05

CH 4^ 4^ 4^ CT* !-* H O¹ i—¹

O iQ iS ^ ca ca ca ca ca

§g£3g

t* T Tja co ec ca ec ca ca eo

Tja cg Tta ec oo ca ca ec ca ca

Ja* ja* Oh 4* 4* GD OH IO CD

OGTO'TO'Ja^OG'-

t* H H O H

Tta oo ca t- ca aO aO Tja tH aO

Tja Tja ca co ec ^ ca ca eb_rJL

t- CD Tja CO CG

ca cajöa ca 5

040 050

Tta Tta *4 Tta O

05 05 LO fcO Ja* Ca I—a CD 4* Ja*

■fco IO fcO'ja* 05

cg cg -* og

4* J* 4* ca ca -*a ~a to ~a ja*

CO I> )>- D5 ^

ci er er ci ec co_Tti_Cä_oa ca

On 4* 4* 4* 4* fcO CO Oi Ca Or

00 GO 05 4* CD

O 05 iO OG 05

O IQ

co ca r- ca ca ca ec_ec -4 ca

to IO M tO Ca 00 05 CO CG OG

4^ 4^ CO 4^ 4^

Tja OG CO tH o

O er ec 4h ci _ ci cl ec ci r-i

ICriCnO

_ca_eoeOTta er

IM) ha IsS tO 60    tO"fcÖ tO LO IO

CO C- O OG Tja

-ja Tta ec co ec

Tabelle über den Bedarf an Rundholz zu bestimmten Mengen von

Brettern und Bohlen.

Mittlerer

Bei Stärke der Bretter und Bohlen

Durchmesser des Rundholzes

2’0 cm

2*5 cm

tuo ().g

3-5 cm

4 0 cm

5⁻0 cm

wo 0.9

7'0 cm

wo 0-8

9⁻0 cm

ua Q-01

inklusive

Rinde

erfordert 1 tri² derselben an Rundholzlängen

Zentimeter

Meter

3 O N lO CO ^ CO CO CO CO

00 CO CO o

a a 10 10 10

05 00    00    i>-    §

1-08

0-99

0-92

0-86

0-81

1-39

1-69

1-30

1*20

114

1-06

1-56

1-45

1 -33

1-25

2-50

2-22

3-22

2-76

2-00

1-82

1-64

2-40

2*10

1-96

3-45

3-00

2-GO

2-27

2-08

© b- X 05 O CO co CO CO ^

th © r>* cr> ^ CO (N <M (N CM

00 a ct c cc co co co co

§? gg £ £ £

0-75

0-71

0-67

0 63

0-60

1-00

0-93

0-88

0-83

0-78

116

1-51

1-78

1-92

110

1-39

1-61

1-78

1-03

0-97

0-92

1-28

1-49

1*67

115

1-09

1-37

1-28

1-54

1-45

H Ol CO ^ 10 rji ^ tfi

§§ £ SS & £

0-56

0-54

0-51

0-49

042

0-74

0-70

0-66

0-62

0-59

0-86

0-81

0-77

0-72

0-68

1-02

0-96

0-89

0-84

0-79

1-18

1-11

0-03

0-97

0-92

1-35

1-26

0-19

1-12

1-06

co r>- r>- © 10

tH    rH rH rH

CM i—I O OO C0 CM Ol    tH rH

C-* lO ^ CM M CO CO M CO

0-44

0-42

0-40

0-38

0-36

0-56

0-53

0-50

0-48

0-45

0-65

0-61

0-58

0-55

0-52

0-75

0-70

0-67

0-64

0-60

0-87

l'OO

0-82

0-77

0-73

0-70

0-94

0-89

0-85

0-81

Qi Üi Üi O» Ü¹

^ W to Ui

iO i CO CO Ol rH rH rH tH tH

co c- i> a uo

t—I i—I rH tH rH

tH r-l O 05 00 CM <M CM t—I t-I

o ® c- a 10

CO CT (M (M «

0-35

0-34

0-32

0-31

0-30

0-43

0-50

0-57

0-67

0-77

0-41

0-40

0-38

0-37

0-48

0-46

0-44

0-42

0-54

0-52

0-50

0-48

0-64

0-61

0-58

0-56

0*74

0-71

0-68

0-65

05 Oi Oi O* Ol

© o cc ^ oo

Ol Gq tH t-*. tH tH t—i rH tH tH

10 Tli T|< CO CO

tH t-i t-I r-l r-l

co r* r* a a

T—! T—( T—( T—( T—(

0-29

0-27

0-26

0-26

0-25

0-35

0-34

0-32

0-31

0-30

0-40

0-39

0-37

0-36

0-35

0-46

0-45

0-43

0-41

0-40

0-54

0-49

0-48

0-46

0-44

0-63

0-61

0-58

0-56

0-54

Balken der größten Tragkraft, welche man aus einem runden Baume

schneiden kann.

Verhältnis der Breite zur Höhe geben 5 : 7 (nach Ingenieurs Taschenbuch).

Durchmesser des Baumes in Zentimeter ohne

Rinde am Zopfe gemessen

Höhe

Breite

des vollkantig geschnittenen Balkens in

Querschnitt

für Zentimeter

Zentimeter

Quadrat

zentimeter

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

11- 40

12- 20 13-00

13- 84

14- 65

15- 47

16- 28 17-09

17- 91

18- 72

19- 54

20- 35

21- 16

21- 98

22- 79

23- 61

24- 41

25- 23

26- 04

26- 85

27- 67

28- 48

29- 29 30 11

30- 92

31- 74

32- 55 33 39 34-18

34- 99

35- 80

36- 62

8-13

8-72

9-30

9-88

10- 46

11- 04 11-62

12- 20

12- 78

13- 36

13- 94

14- 53 15 11

15- 69

16- 27

16- 85

17- 44

18- 02 18-60 19-18

19- 76

20- 34

20- 92

21- 51

22- 09 22-67

23-25

23- 83

24- 41

24- 99

25- 57

26- 15

92-65

106-32

120-85

136-68

153-23

170-73

189-17

208-52

228-90

250-18

272-41

295-58

319-70

343-77

370-75

397-74

425-67

454-40

484-30

515-07

546-76

579-37

612-95

647-50

682-97

719-42

756-73

795-07

834-22

874-38

915-57

957-67

175-97 216 19 261-84 315-56 374 19 440-08 513-28 593-92 683-19 780-28 886-95 1002-52 1127-70 1259-23 1408-22 1564-83 1731•92 1910-81 2101-78 2305-18 2521-18 2750-07 2992-61 3249-17 3519-82 3805-27 4181-46 4421-01 4751-73 5098-93 5462-85 5844-36

Balkentabelle.

Voraussetzung: 1 trfi weiches Holz wiegt 700 kg. Das Verhältnis der Querschnittseiten b : h ist wie 3 : 4 angenommen, b ist die kleinere Rechteckseite in cm.

Querschnitt in cm

Quer-schnitts-flUche in cm²

Gewicht in kg pro

■m

Quer

schnitts

modul

Querschnitt in cm.

Querschnittsfläche in cm²

Gewicht in kg pro

Quer

schnitts

modul

ö¹²

7.

63

4-4

95

Vio

70

4¹9

117

7,o¹)

80

5-6

133

7,

88

6-2

161

⁹/,o¹)

>7,3

*7,4

”/,4

108

7-6

216

130

140

154

91

9-8

10-8

282

327

359

V15

165

11-6

413

7,6¹)

¹717

192

221

13-4

15-5

512

626

7,8

234

16-4

702

,4/«

'7,9

1#/«

252

266

300

336

17-6

18-6

21 0

23-5

756

842

1000

1176

7-22

352

24-6

1291

*7«

‘7.23

‘7-24¹)

374

391

432

26-2

27-4

30-2

1371

1499

1728

V' js g £    £ ö ü

i" §P 5" 5" sT~ g" sT sT s" g" s g g a g g s

475

494

520

540

588

638

660

690

713

768

825

850

884

910

972

1036

1064

1102

1131

1200

33-3

34-6

36-4

37-8

41-2

44-7

46-2

48-3

49-9

53-8

57-8

59-5

61-9

63-7

68-0

72-5

74-5

77-1

80-2

84-0

1979

2141

2253

2430

2744

3084

3300

3450

3684

4096

4538

4817

5009

5308

5832

6389

6739

6979

7352

8000

Gewichtstabelle von Metallblechen.

Starke

Ein Quadratmeter wiegt Kilogramm bei den Materialien

in

Millimeter

Schmiede

eisen

Gußeisen Gußstahl Kupfer

Messing

Zink

Blei

7-78 7-25 7-87 8-90 8-55

6 90

11 ¹4

||    15-56

23-34 3112 |    38-90

46-68 54-46 62-24 70-02 77-80

14-50

21-75

29-00

36-25

43-50

50-75

58-00

62-25

72-50 15-74

23-61

31-48

39-35

47-22

55-09

62-96

70-83

78-70 17-80

26-70

35-60

44-50

53-40

62-30

71-20

80-10

89-00

17 10 25-65 34-20 42-75

51-30

59-85

68-40

76-95

85-50 13-80

20-70

27-60 34-50 41-40

48-30

55-20

62-10

69-00

22-8

34-2

45-6

57-0 68-4 79-8

91-2

102-6

114-0

Stärke

in V16

rh. Zollen

Ein Quadratfuß rheinländisch wiegt in Pfunden bei den Materialien

Schmiede

eisen

Gußeisen | Gußstahl

Kupfer Messing

Zink

Blei

©COOO-TOiOi^OitOl-i

2-47

4-95

7-43

9-90

CO 05 tu. to

12-37

14-85

17-32

19-80

22-28

24-76

r-» CO © CO tH CC H -nH n (M (M

•87

•74

•61

’-r 'M

0 CO o

CM ib 00

11-49

14-32

17-23

20-10

22-97

25-84

28-73

10-69

13-37

16-04

18-72

21-39

24-07

26-74

CM co CO

•66

•32

10-99

14*66

18*31

21-98

25-65

29-32

32-98

36-65

Zinkbleche (Schlesische Zinkblechlehre).

Größte Breite der Tafeln in der Regel 1"65 m, größte Länge 3 "00 m.

Nr.

Tafel

dicke

Ge

wicht

Nr.

Tafel

dicke

Ge

wicht

Nr.

Tafel- Gediehe wicht

Nr.

Tafel

dicke

Ge

wicht

mm

kg/ni²

mm

kg Irrt¹

m?n

kgjni¹

mm

kg/ni¹

rH rH 3 CT CO

öööööö

0-72

1-03

1-34

1-64

1-80

2*16

io O KO O CO CO CO ■'+ KO KO CO

CT CT CO CO Tji

CO O CO -rH kO

co C5 oo t- t~ co

KO KO CO GO 05

10-60

11- 50

12- 80

14- 10

15- 40

16- 70

Weißbleche (Verzinntes Eisenblech).

Gattung

Tafel- Ge-zahl wicht

Tafel

dicke

Dimen

sionen

Gattung

Tafel

zahl

Ge

wicht

per Kiste mm

mm

per Kiste

1 iTafel-

8 dicke

Dimen

sionen

mm

Doppelformat

65

r>

72

0-25 j

70

0-28

150

150

82

0-30

0-32

150

90

150

95

0-35

150

100

0-37

150

95

0-39

Schliisselblech

150

108

0-41

0-42

75

60

75

84

104

0-26

0-

0-

380 X 530 Vierfachformat

380 X 530

340 X 530

380 X 530

380 X 530

380 X 530

380 X 530 Rinnenblech 340 X 530 380 X 530

340 X 530 Hochfolio 470 X 470 520 X 520

75

75

98

75

75

75

75

75

75

75

150

150

150

84

92

97

102

110

106

135

149

95

100

110

0-41 530X680 0-32 530X760 0-35 530X760 0-37 530X 760 0-39 530 X 760 0-42 530 X 760 0*60 370X750 0-60 470X750 0-60 520 X 750 0-41 265 X 680 0-40 290 X 680 0-41 265X790

Nr.

Kupferbleche.

Tafeln in Längen bis 8 m. Gewöhnliche Breite 78 bis 160 cm.

1 tri~ wiegt bei 2*18 mm Stärke: 18*75 kg.

18*0 „ 18*75 -9*0    „

6*7    „

„ 2*0 „ „ 163 „

„ i-oo „

„ 0*75 „ „ 0*5    „

Bleibleche.

Größte

Gewicht

4*5    „

Größte

Gewicht

Breite

Länge

Dicke

Nr.

Breite

Länge

Dicke

mm

kg/m²

mm

kg/m²

2*35—2*45

10

10*5

115*0

10

2*3—2*4

10

3*0

34*5

2    ! 2*35—2*45

10

9*0

103*5

11

2*3—2*4

10

2*5

29*0

2*35-2*45

10

8*0

92*0

12

2*0—2*25

10

2*25

26*0

4    2*35—2*45

5    i 2*35—2*45

6    2*35—2*45 2*35—2*45

10

10

10

10

7*0

6*0

5*0

4*5

80*5

69*0

57*5

52*0

13

14

15

16

2*0—2*25

1*5—2*0

1*5—2*0

1*0—1*3

10

2*0

23*0

1*75

20*0

1*5

1*37

17*0

15*5

2*35—2*45

10

4*0

46*0

17

1*0—1*3

1*25

14*0

2*3—2*4

10

3*5

40*0

18

1*0—1*3

1*00

11*5

Verzinkte Eisenbleche.

mm in Bünden ä 50 kg mit einer Tafelzahl im Bunde 20 und 22 Stück von der Stärke in mm von 0*8, 0*7, 0*6, 0*53, 0*5, 0*48 und 0*44.

Dachbleche 800 X 1600 mm in Bünden h 50 kg Tafelzahl im Bunde 8,

Neuformatbleche 650 X 1900

12, 14, 16,    18,    19.

von

9,    10

Stärke in mm 0*6, 0*54, 0*49.

Rinnenbleche, 0 'Qmm stark, 2000 mm lang, in Bünden ä 50 kg und breit 260,    275,    300,    325,    350,    375, 400, 425, 450,    475, 500,

525,    550,    575,    600,    650,    700 und 800 mm.

Abel, Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

36

a.

a Tabellen der deutschen Normalprofile für Fassoneisen.

Zusammengestellt vom Verbände deutscher Ingenieur- und Architektenvereine.

J.

je-......T>

■>:

Fassoneisen nach Fig. 415.

b = 0" 4 h -j- 10 *, d — 0" 03 h -J- 1" 5 mm bis zu h — 250 mm. b — 0'3 h -f- 35 mm, d = 0'036 h -|- 0 mtn über h — 250 m?n.

t — 1'5 d; R = d; r — 0"6 d, Abschrägung der Flanschen 14 Prozent.

Fig. 415.

Nummer

des

Profiles

Querschnitt

Gewicht pro Meter

Millimeter

cm²

80

42

3-9

5-9

7-61

6-0

19-6

90

46

4-2

6-3

9-05

7-1

26-2

10

100

50

4-5

6-8

11

110

54

4-8

7-2

12

120

58

13

130

62

14

140

66

51

5-4

5-7

7-7

8-1

8-6

15

150

70

6-0

9-0

16

160

74

6-3

17

170

78

6-6

9-5

9-9

18

180

82

6-9

10-4

19

190

86

7-2

10-8

20

200

90

7-5

11-3

10-69

12-36

14-27

1619

18-35

20-52

22-94

25-36

28-04

30-70

33-65

8-3

9-6

111

12-6

14-3

16-0

17-9

19-8

21 9

24-0

26-2

34-4

43-8

551

67-8

82-7

99-0

21

210

94

7-8

12-7

36-55

28-5

22

220

98

8-1

11-2

23

230

102

8-4

12-6

24

240

106

8-7

13 1

26

260

113

9-4

141

39-76

42-91

46-37

53-66

31-0

33-5

36-2

41-9

28

280

119

10-1

15-2

61-39

47-9

30

300

125

10-8

16-2

32

320

131

11-5

17-3

34

340

137

12-2

18-3

36

360

143

130

19-5

38

385

149

13-7

20-5

40

400

155

14-4

21-6

42V,

425

163

15-3

23-0

45

450

170

16-2

24-3

47'/,

470

178

17-1

50

500

185

18-0

25-6

27-0

69-40

78-45

87-16

97-50

107-53

118-84

132-97

147-65

163-61

180-18

541

61-0

68-0

76-1

83.9

92-3

103-7

115-2

127-6

140-5

118-1

138-5

162-2

187-3

216-2

246-4

280-9

316-7

357-3

446-0

547-0

659-2

788-9

9310

1098-1

1274-1

1472-3

1753-7

2053-5

2396-3

2769-8

Fassoneisen nach Fig. 416.

Nummer des Profiles I

Querschnitt

Gewicht pro Meter

Millimeter

cm²

Kilogramm

0^tso»05^5o00050i^03

Ullllggiggggg

33

35

38

42

45

50

55

60

65

70

75

80

90

100

CCCCGC~l~l-lC505ÜiOlOlOi Oi Oi

Ol

O X CC H H H H CT CT

CO “-l 05 Ol

•42

•20

12

•05

o o

tH T“!

O fC iO

OCnHMO rH rH r-i rH r- r-l t—f

11-04 13-48 17 04 20-40 24-08 28-04 32-30 37-55 48-40 58-80

10'/-2

11V₄

I4I/2

23V,

105

117-5

145

235

65

65

60

10

10

26

30

260

300

90

90

10

75

10

10

12

10

10

17-52

22-75

19-92

42- 70 40-00

43- 00

CO ~1 Ol

^QCOSWOC-llaQOWMCOCOWCiCSMCJCOM

CO 05 09 1—1 I—¹‘ M.    (-

co to co o< -a co 01—icooi^cooicoo

ili

z>

-V-_.

r-0

-V...

Fig. 416.

Fig. 417.

Winkeleisen.

Gleichschenk eliges Winkeleisen nach Fig. 417.

Nummer

des

Profiles

Millimeter

Gewicht Querschnitt pro Meter in in Quadrat-Kilogramm Zentimeter

Nummer

des

Profiles

Millimeter

d Gewicht pro Meter in - Kilogramm

Querschnitt in Quadratzentimeter

-N

OOO t—I (01 Ol

0-81

104

111

1-44

1-41

1-84

rt*.    co co

O    Ol o

CC 05    05 45» 05

^COtCCOtOtCM-

tMticoOCOi^ C 05 M O 05 CO c

Ol tf». CO CO M> CO CC

^1 ^ © CC 05 tO tO 05    ^

36*

Nummer

des

Profiles

Millimeter

Gewicht pro Meter in Kilogramm

Querschnitt in Quadratzentimeter

Nummer

des

Profiles

Millimeter

Gewicht pro Meter in J Kilogramm

Querschnitt in Quadrar-zentimeter

lO

Ol

Cj

GCOSCD^JÜtCO^JÜt

05

c er co o

r-i    rH

r.

05

Ot

t- 05

Gooco-sjct-aoi^otiütoiwi^co

90

11

CO

Hl'-CiHGCO^lXOCt rH    tH -pH -rH i-l

^    nJ.    M.

to to O CC r -1 c

co-iotcocotci—itocofcOot-,05©waorf^cr>^i-*-u

100

UU. i ‘ |    ■    . i    )    .1

-OOttaUi^K#>-H«D050COHCOffiO

110

13

05 tO

Ol

cc

05

120

130

140

150

160

10

12

14

10

12

14

11

13

15

12

14

16

13

15

17

14

16

18

15

17

19

05tO-3C5hfa‘t\S©©MÜt<tClNaOa©-UOtUirfi.CiC5CC>©Ot©

15-90 18*59 21 • 71 19*00 22*56 26*04 21*00 24*96 28*84 25*19 29*51 33*75 29*76 34*44 39*01 34*71 39*75 44*71 40*04 45*44 50*76 45*75 51*51 57*19

Ungleichschenkeliges Winkeleisen nach Fig. 438.

Nummer des Profiles

Millimete

Gewicht pro Meter Länge Kilogramm

Querschnitt

Quadrat

zentimeter

7.

20

30

7*

20

40

3/47-2

30

45

7b

30

60

Ve

40

60

Vs

40

80

5/77-2

50

75

7₁₀

50

100

67-2/,0 67-2/,3

65

65

100

130

cO'^cc-^'fitOicr-ior-co>GOt>-05G0005-^

7,2

80

120

7,

80

160

,0/,5

'7-20

100

350

100

320

KHKHMKHKMK

05rf5.^tN2^nSK30tOO

OJWtSWtatOHKMWHMK

»MiJlCJ-ICSfflCCHiti'täO'w'Ji-

Fassoneisen.

Breitfüßiges Profil nach Fig. 419.

Nummer des Profiles

Querschnitt

Gewicht pro Meter

cm¹

60

30

7/3V*

7«

9/4 ‘/₂

,0/s

70

35

4-64

80

90

100

40

45

5 94 7-91

'7«

120

50

140

60

160

70

>7#

180

80

²%o

200

90

100

C rH CC -TU CT HHHHrn

10 16 12 02 1700 22-82 29 51 37 04 45-44

ec t- cb oc ö

t-i rH CU CU CC

CC ^    05

■>,

co;

G'J

pi

1»

,1

iP'

----1

X,

•i

— -NÄ-.

—......*

■*

Fig. 418.

Fig. 419.

Fig. 420.

Hochstegiges Profil nach Fig. 420.

Nummer , des Profiles !

S Querschnitt

Gewicht pro Meter

_IJ.

cirfi

*g_

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

:OCC-vlwOOiOi£*^COC3

Ol Ol CJ1

90

100

120

Oi-COO

HHH

© CO C- © 05 05 rH r⁻. H (71 OQ CO

®©t0öJO5kSt0^O5C00iCC0SCD

Nummer des Profiles

Querschnitt

Gewicht pro Meter

cm²

kg

33    21

38    24

45-5

28-5

53    33

63    39

6-8

5-3

3-5

4-5

9-5

7-3

13-4

17-9

24 2

10-3

13-8

18-6

r-

- Cvl

r 14

p'

Ti

±.

■V..

mzm?.

i*......b

Fig. 421.

Fig. 422.

Fassoneisen nach Fig. 422.

Nummer des Profiles

Querschnitt

Gewicht pro Meter

Millimeter

cni¹

30

38

4-5

4-26

3*3

40

40

4-5

5-35

4-2

50

43

5-5

6-68

5-2

60

45

7-80

6-1

80

50

O <M CT tH tH tH r-i

100

120

140

55

60

65

6-5

10

10-96

14-26

17-94

22-60

27-13

8-6

111

14-0

17-6

Tabellen der Normalprofile für Walzeisen

aufgestellt vom österreichischen Ingenieur- und Architektenvereine.

Rund- und Quadrateisen.

Durchmesser (Seite) in mm

Rundeisen

Querschnitt in cnfl

-7

Qua

drat

eisen

mm

Gewicht pro m in kg

0-22

0-30

0-39

0-50

0-61

0-74 I 0-88 [ 1-54 1-20 | 1-38 | 1'57 1-77 1-99

2-21

2-45

2-70

2-97

OJOSOJMKltStSKMHKCOOOOO

Durchmesser (Seite) in

Rundeisen

Querschnitt in cm'¹

H C C5 50 I' ? 5 O C C CO C CO 5 T- 5 N

4nTti-4uoiocD5Dr-coc5T-i<?acoHccc»so

H H ri H ri Ol

Qua

drat

eisen

Gewicht pro m in kg

3-24

3-53

3-83

4-14

4-47

4- 80

5- 15

5- 51

6- 27

7-50

8-85

9-80

10-81

12-41

14- 12

15- 32 18-53

H (jQ CC O t> CJ CO

rH tH rH rH rH tH CN

Durchmesser (Seite) in mm

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Rundeisen

Qua

drat

eisen

Querschnitt in cm²

Gewicht pro m in kg

22-05 25-88 30-02 34-46 39-21 44-26 49-62 55-29 61-26 67-"4 74-13 81-02 88-22 95-72

28-27 33-18 38-48 44-18 50-27 56-75 63-62 70-88 78-54 86-59 95-03 103-87 113-10

199.79

132-73 103-50 143-14 111-65 153-94 120-10

28-08

32-96

38-22

43-88

49-92

56-34

63*18

70-40

78-00

86-00

94-38

103-16

112-32

121-88

131-80

142-15

152-90

Sehrauben und Nieten.

Fig. 423.

(Die nachstehenden Gewichte beziehen sich für Schrauben, auf Kopf, Mutter, 2 Unterlagsscheiben und vorstehendes Bolzende; für Nieten, auf die beiden Nietköpfe; das Gewicht des Bolzens mit Länge l ist nach obiger Tabelle zu berechnen.)

Durchmesser in mm

in kg

pro

Schraube

2 Nietköpfe

Durchmesser in mm

Gewicht in kg

pro

Schraube

2 Nietköpfe

Durchmesser in mm

Gewicht in kg

pro

Schraube

2 Nietköpfe

CD GO

oo

0-003

0-005 !

0-013

0-025

0-043

0-068

0-083

16

18

20

22

24

25

26

: 0-225 | 0-322 0-440 0-585 0-760 0-860 0-970

0-100

0-143

0-196

0-261

0-338

0-383

0-433

28

30

32

35

40

45

50

1-210

1- 480 1-800

2- 360

3- 520

5- 020

6- 870

0-450

0-660

r-i

l

■ >|< :

! 5.1

Gleiehsehenkelige Winkeleisen.

Fig. 424.

Nummer

^ I Dimensionen in mm

Oucrschmtt

Gewicht

P np Qh P

II

rP

/.

■s

ÄJH

mm

Trägheitsmoment cm⁴

yi

yn

Nummer

Dimensionen in mm

Querschnitt

Gewicht

u d

rP

Trägheitsmoment cm*

Ji

Jn

b d cm² kgfm

nun

IVa 15

3 0-81 0-63 0-48 0 16 0-25 ?

2 20

— ::

1 11 0-87 0-61 0-41 1-44 1 12 0-64 0-50

7A 911-79 9-20 2-08 1013-00 10-14 2-12

53-39

58-16

84-70

92-08

2 V₂ 25

3    1-41 1 10 0-74 0-82 1 30,

4    1 -84 1-44 0-77 1 04 1-68 ⁷

5    2-25 1-76 0-81 1*23 1-92

8,11-36 8-86 9 12-69 9-90 75 1014-0010-92 1115-29 11-93 12 16-56 12-92

3 30

31/2 35

4 40

CO ^ IO

1-33

1- 75

2- 15

2-37

2-93

3-46

0-86

0-90

0-93

1-02

1-06

1-09

1-15

1-18

1-22

off

CO CO ^    ^ O CD

2-32

2-94

3-49

7-34

cc

8-83 10-20 ■'

8    2-16 9-48

9    13-59 10-60 8010.15-00 11-70

1116 39.12-78 1217-7613-85

4V₂ 45

3-32

3-93

4-53

5 50

^1 o w'

OiS

10 ^ o

iCl t-H n- CD i®

Tf lOO

5V₂ 55

CC H wl

''f H c Ol Ol —

6 60

GO X CG

6-84

7-91

8- 96

9- 99

6Va 65

6    7-44

7    8-61

8    9-76 910-89

1012-00

7 70

9-31

10-56

GO •*! O CCHOJÜi    CG CG

1- 31 8-0712-84 1-34 9-3914-89 1-38 10-6316-80

1-43 11-2517-91 10 1-47 13-13 20-85 1-51 14-9023-59

1-60 17-74 28-22 1-63 20-18 32-02 1-67 22 • 49j35-59j

1-72 23-33 37 14 1-76 26-59 42-25 1-79 29-69 47-07 1-83 32-64 51-62

1-85 29 -99(47 -78 14 1-88 34-23 54 - 45 1-92 38-29 60-79

1- 95 42-16 66-80 1*99 45-87 72-50

2 01 43-22 68-81

2- 04 48-41 76-95

915-3912-00 1017-0013-26 901118-5914-50

12    20-1615-72

13    21-71 16-93

1019 0014-82 1120-7916-22 100 12 22-5617-60

13    24-3118-96

14    26 04 20-31

1125-19 19-65 12 27-36 21-34 120 13 29-51 23-02

14    31-64 24-68

15    33-7526-33

140

cototototsi) tototsototo to to to to to tototototo

gissis

60-88 95-75 66-45 105-55 72-48 114-92 78-28 123-86 83-86 132-40

73-73 117-38 81-50 129-571 88-98 141-25 96-20 152-44 103 17 163 16|

118-10 188-03 129-18 205-42 139-91 222-17 150-29 238-29 160-35 253-811

180-00 286-58 195-23 310-48! 210-01 333-591 224 37 355-92) 238-32 377-49

5 ^ ^ IO VO CO CO CO CO CO

346-23 551-68. 373-26 594-26 399 -63 635 67 425-36 675-94 450-48 715-08

16

160

13    34-71 27-07

14    37-24 29-05

15    39-75 31-01

16    42-24 32-95

15.45-75 35*69

16    48-64 37-94

17    51-5140-18

18    54-36 42-40

648-66 1033-46 691-501100-94 733 461166-83 774-531231 16

1115-81 1777-58; 1179-681878-15 1242-381976-65 1303-94 2073-11

T_______V

Nr.

4'/,

<r

'7-/T

~d~

VV/₂

11

; \ß

K'j-p......>•

rrns

;V.

Fig. 425.

Ungleiehsehenkelige Winkeleisen.

\'JL

Dimensionen in mm

Breiten j Dicke

Quer

schnitt

cni¹

Gewicht

rnfkg

Schwerpunktsabstände in

cm

Statisches Moment auf die Kanten, c/«³

Trägheitsmoment, cm⁴

e\

ei

Fe

FH

7i | 7 ii

30

45

3-50

414

2-73

3-23

| 1-54 1-57

0-79

0-82

5- 39

6- 50

2-77

3-40

7-04

8-17

2-51

2-89

40    60

(5

X oo

M-

70    105    10

11

10

80 ¹ 120 11

12

11

90    135    12

13

12

13

14

13

14

5- 64

6- 51

4- 40

5- 08

202 102 ¹ 11-39 2-06 | 1-06 II 13-41

5-75

6-90

20-35

23-16

7-28

8-23

8 26

6-44

9-36

7-30

2-51 1-26 | 20-73 2-55 1-30    23-87

10-40 12 17

46-85

52-56

16-81

18-75

11- 36

12- 69 14 00

14-94

16-50

18-04

19- 00

20- 79 22-56

23-54

25-56

27-56

28-56

30-81

33-04

3406

36-54

39-00

8-86

9-90

10-92

11- 65

12- 87 14 07

14-82

16-22

17-60

18- 36

19- 94 21-50

22-28

24- 03

25- 77

26-57

28-50

30-42

3 00 | 1 * 52 304 1-54 307 1-57

34-08

38-57

42-98

17-27

19-54

21-98

93 14 103-04 112-60

33-49 36-86 40 10

3-49

3-52

8*56

4-46

4-50

4-53

52 14 58-08 64-22

25-99

29-21

32-65

167-21

183-13

198-59

60-20

65-67

70-89

1-97 2 01 2 05

75 43 83-37 91*37

37-43

41-79

46-25

278-32

302-30

325-66

100-32

108-55

116-51

4-95 2-45 141-47 4-991 2-49 153-74 5 02 ! 2-52 165 86

69-97

76-71

83-26

43714 157 70 471-54 169-53 505-14 181-01

655-63 236-69 703-11 253-05 749-57 268-95

5-44 2-69 5-47 j 2-72 5-51 2-76

185-28

199-87

2L4-89

91-62

99-39

107-46

947 12

•60

342-12

364-01

385-37

T-Träger. (Fig. 426.)

JNr.

des Profils

Breite

in 771771

Höhe

in 771771

Dicke in mm

Querschnitt in cm¹

Gewicht pro m in kg

Schwer

punkts

höhe

in 771771

Trägheitsmoment

y in C77i* auf die Achse

II

Durchschnittlich erWert des Trägheitsradius i² in c«i²

50 GO -3 05 Ca CO

C3i bO ©

oooooooooo

CO^OONCOOO(MiO

Hrln

^ io ^ N CO 05 o H W CD

T-¹ t—⁴ n t-4

50 05    05 M-

rH CM CO lO t- 05

00 05

tO GO GO —3 50 —3 05 GO 05 Ca

•86

0-91

to u) te ¹ ^ i—¹ mm

•67

•42

12-38 22-98 39 23 60-29 92-29 186-65 461-40

2-69

6*31

12-71 23 06 38-72 61-24 92-40 188-65 453-41

'S

ur

BP ’Jf"

Ur/

«?

Y fcJi m/!7vö\

" (TTT

TT"

J------h-^-

>1

Fig. 426.

Fig. 427.

U-Träger. (Fig. 427.)

UR

Flant-Höhe schen-in mm breite in m?n

Steg

dicke

in 771771

Flant-schen-dicke in mm

Querschnitt in cm¹

Gewicht pro ?n in kg

Träg- Quer-lieits- schnitts-moment modul in cm* in cm*

Zahl

A. “ q L '~ — L in m

Zahl n für f] = BL\ 7] in mm, L in in

w

<D

Fd

Y.

yi

li

2/

^ = 80XX

„    500 t

B= — h

48

GO 05

60    40

CO t£ to tO tO to ¹ M- ►-s —:-A OC005H5.b0OG0O5^C0b0O

80

45

5D5DGOGO»n-3—3 05 05Ca

oiQca©d<©cä©cn©©cn©cj»

O O tH rH tHH

00i0i0*000*0000000

'r'nHHHnHHHHH

50 50 00

8-82

6-88

11-82 9-22 14-77 11-52 18-48 14-41 20 23 15-78 22 05 17-20 26-48 20-65 30-68 23-93 35-82 27-94 40-64 31-70 46-50 36-27 51-95 40-52 58-52 I 45 -65 64-59 ! 50-38

47-5

114-5

224-0

403-9

526-5

653-2

1023-8

1493-5

2152-3

2940-4

4003-9

5226-0

6830-2

8619-4

05500“3 05bS00030<WQD05GC

SSllSglg

Höhe

Flaut-1 Steg-schen-breite

dicke

Nr.

in mm

Z-Träger. (Fig. 428.)

Fiant-schen-dicke schnitt cm¹

Quer-

Gewicht

m/kg

Trägheits- Querschnittsmoment cm* modul cm³

für Achse I

A — q.L²-L in ?n

A ==80 X

~h

00 Ci

u K w K K

OGCO^bOOCCO

oooooooo

csooGc-r-uoccscn

OCOOiOCiOOi

co Ci co

8-82

11-82

14-77

18-48

22-05

26-48

30-68

35-82

47-5

114-5

224-0

403-9

653-2

1023-8

1493-5

2152-3

ti C¹ O 05 03 co O G0

1270

2290

3580

5380

7460

10240

13280

17220

Sehließeneisen.

2er

3er

4er

5er

Ger

7er

Gewicht pro mjkg

10-3

7-4

5*0

4-3

3-6

2-8

Dimensionen BjS in mm

⁵³/-24

⁵³/,s

4ß/u

⁴%->

4ßA o

4o;

Hb ->i

......>:

f-

i MT'

Fig. 428.

Fig. 429.

Zoren-Eisen. (Fig. 429). (Belag- oder    isen.)

Kr. des Profils

Breite

to

o o ©

■rH CO GO

tH tH t-H

210

Innerer

Durch

messer

^ OOHCOiOt-HrlrlKH

ONÖOO

•I

I a-    Höhe    g-

I    Fuß-    “    ß

I! "    I    breite    g

Kopf- ! S breite I -•

, I Fußdicke

Kopf

dicke

I Bogen-| dicke ;

Querschnitt in cm²

Gewicht pro m in kg

Schwer-punktshöhe vom Fuße

Trägheitsmoment in cm*

Querschnittsmodul in cm³

Koeffizient A für 9 = TT (Linm)

35 25 55 30 63 34 75 37-5 87 42 95 45

42

45

50

60

69

o cd r- co

KO

cn

7-52 10-84 13-90 ! 19-32 25-39 30-20

ciicxt—cce

O ns 05 CO 1— tH T-i CM

lO CO

CD CD GO O CM Tb t— cd „ r- co t—

cn co cc 4h

12-29 6-97 45-48,16-1 78-58 24-42 152 02 39-9 270*68 61*8 382-78,80-4

560

1280

1950

3200

4950

GOOO«'3*<IOSCiÜiO'rf»-rf^OSCOfc©l!®l—‘■M-O© aOWOOiOOiOOiOOiOO'OWOO'O

COCDCCCO-q-'JCDCTiOtOi

OiOOiOtnOCCOiO

Breite in mm

-r-^aio^cnascsüiüiCJic^oirf^rf^^rf^rf^ooosoiooojiotNEbscciiNOM'

CCCCCC-^-^-^-<l-<IC5a5C5C50'*0*0¹iO*tfa>tf:*tf^^C003C00303tOfcOfcO

g&sg3&8S3Sgsg8$£28&£sg2ssg££ss5s

05

ocDCDcDCDCoaoao-r^r-r^acDaccciccüiotmi^^^rf^OJWOiOito

sssssssösgssssgsgsäfesgssssggjsss

-i

CD

22oOOtOCD!£C£iCOa!CC<I-J^C5a: Citj'üiü<l^^!f*f^05 05 05

g!S§8£g83ggS&tig§S8g!i2g8§$8£ä8;2&S

GO

3:

CD

2.

!7bi£222cOOtCOOCCC0tX)^l'-lM0:J10'G'0iif-^^0305

$£g§§S83gS&gÖK:3feS3S§§2iS§2S8£§?2ä£8S2

co

orq

CD

!—¹ H-¹ ^    h-^ I—*• f—L

^^OOWbSbSWKKOOCCOCOCCOO^^l^lQCiO^Oi^^^O:

&£8&3&83gSS£3§gS8ä£8£g8S2g?£S$g8

CD

ST

2.

UiüiÜigM^ÜSOJlOtNDtOI^M-OOCDCOCOGOCO^-aasCSCsaiÜirf^rf^

?r

n>

CD

CO

?T

‘•M-l—¹- I-a

HC5C3CiO'^f^^W05LOl'OH^OO

ST

CD CD GO GO ~T -] -a CD CD < CJ» rf*-

W00 05D^D0iOCnKDKMK)-]Ü5Q0 03 Q0^D^6aiO03HD K0>C0i-¹CH-]h‘^CCO^-<lO05*aOC0DDK)©Dt0CiCCI>20'C0

tö

CD

Pn

SS^J^-aCT5050iÜiKKoJwScDM^->-OOCDCDOOCO~a-<ia5CT5ÜtCa

s^ä^sss^gsässgsgifcsögfissssäs

tT

CB

crq

OCOCDCOGC^JOiaDÜiCa^rf^OiODCOtDM-OOCDCDCOCC-r-aCTSODÜ'

►t

T3

M.^oo^ooGo^a:a5üTOTrf^^cpfcotoh^i-^o

CDCDGCGC^l^raDOi

cn

CD

CD

S8£iägSS£S3äääfc£ÖSStiti5 SfegSSSSSSSg^iiicSS&ggSgSggSfci&giiS

CD CD GO CO ~3 CD CD

Jü:

CTQ

CD

&8£&388^gSääS5ä£Kfc&S£P5«CO <».*.*

88^8^52 S38£Jäg£SS3S££KS&tiSS

ggissgäisgggsssssssgig^ifesgöisgäg

CD CD ~]

§§852 8§g£gg8^8ä2§Sg£gS.£ää5i5iSSE5<o

gssssg&sgigggMsifc&fegsggssgissää

ID

u>

b ->\

iS

!\T

Gewalzte Wellbleche

für eine Beanspruchung von 1000 kg pro cm². (Erzherzogliche Industrialverwaltung Teschen.)

Fig, 430.

Dimensionen in mm

Gewicht

Ganze

Wellen

breite

Wellen

tiefe

Blech

stärke

Baubreite

in kg pro Widerstands- ^ m² (inkl. moment einer Welle in mm

Über-

deckung)

Koeffizient q L2 (Z in m) q in kg pro nil

Größte erzeugbare Länge in m

0-75

7-8

740

600

2-5

100

30

1-0

1-25

500

10-2

990

800

3-0

12-8

1240

1000

3*5

1-5

15 4

1480

1200

4-0

0-75

8-8

1080

860

25

100

40

10

1-25

500

11-6

1440

14-4

1800

1150

1440

3-0

3\5

1-5

17-4

2160

1730

40

1*0

13-2

100

50

1-25

1*5

500

16-6

19-8

2-0

26-4

1950

2440

2930

3900

1560

1950

2340

3120

3-0

3-5

4-0

4-0

100

60

10

1-25

1-5

14-8

2490

2000

3-0

500

18-2

22-2

3150

3810

2500

3000

3-5

4-0

2-0

29-6

4980

4000

4-0

CM

500

26-6

35-8

6000

8000

4800

6400

3-0

4-0

100

100

1-5

20

500

31-6

42-0

8600

11490

6900

3-0

9200

44

10

12 2

120

60

1-5

600

190

20

25-2

2600

3900

5200

1700

30

2600

3500

3-5

1-5

23-2

2-0

31 0

6300

8300

10300

4200

5500

6800

3-0

4-0

Dimensionen in mm

Ganze

Wellen

breite

Wellen

tiefe

Blechst ärke

Baubreite

Gewicht in kg pro m¹ (inkl, Überdeckung)

Widerstandsmoment einer Welle in mm

Koeffizient A = q L1 (Z in in) q in kg pro m'¹

Größte erzeugbare Länge in m

1-5

26'9

8900

5900

3-0

120

100

2-0

600

35-9

2-5

44-8

11800 1 4800

7900

9900

3-5

4-0

120

120

1- 5

2- 0

31-0

2-5

600

41-3

51-6

3-0

61-9

11900

15900

19900

23900

8000

3-0

10600

13200

15900

35

4-0

5-0

1-5

22-5

160

100

2-0

800

30-0

2-5

37-5

10200

13500

16700

5000

6700

8400

30

3-5

4-0

160

120

1- 5

2- 0

800

25-4

339

2-5

42-3

13400

17800

22300

6700

8900

11200

30

35

4-0

2*0

37-7

160

140

2-5

800

471

3-0

56-6

23000

28700

34500

115C0

14300

17250

3-0

3-5

4-0

3-0

62-4

160

160

3- 5

4- 0

800

42700

72-7 |    49800

57000

83-2

21300

24900

28400

3-0

4-0

5-0

2*0

331

200

140

2-5

8C0

41 *4

30

49-7

25300

31600

38000

10100

12600

15150

3-0

4-0

5-0

2-0

36-1

200

160

2-5

800

45 2

3-0

54-2

31300

39100

47000

12500

15600

18800

3-0

4-0

5-0

2-0

39-2

200

180

2-5

800

30

49-1

59-0

378C0

47300

56700

15100

18900

22700

3-0

4-0

5-0

2-0

2-5

42-4

53-0

200

200

3-0

3-5

63-6

800

74-2

4-0

84-8

4-'

95-4

44800

56100

67400

78600

90200

100900

111400

17900

22400

27000

31300

35800

40300

44700

3-0

3-5

4-0

4- 5

5- 0 55

Tabelle der Tragfähigkeit für gewalzte Träger.

Nach R. Ph. Waagner, Wien.

Bei dem Gewichte wird eine Toleranz von 5 °/₀ beansprucht.

Die Tragfähigkeit ist unter der Annahme aufgestellt, daß die Träger an beiden Enden »frei aufliegen«.

Die häufig noch gemachte Annahme, daß die Träger »fest eingespannt« seien, trifft in der Praxis nie zu, denn die Einmauerung an und

für sich, auch wenn dieselbe sorgfältig ausgeführt wird, schafft nicht jene Bedingungen, welche erfüllt werden müßten, damit die Träger als eingespannt betrachtet ünd danach berechnet werden können.

Die Inanspruchnahme ist mit 1000 kg pro 1 cm² angenommen. Es wird dringend abgeraten, dieselbe noch größer anzunehmen, weil genannte Zahl die noch zulässige Grenze der Inanspruchnahme darstellt, besonders mit Rücksicht darauf, daß es sich häufig um Belastungen handelt, welche stoßweise wirken.

IC

I Nr. 40 i4

I Nr. 35 is

Nr. 32

Nr. 30

¹¹ s Nr. 28a n

| Nr. 28

14 5

14-5

I Nr. 26

⁹⁵1 Nr. 24a    ⁹'5

Nr. 24

8 Nr. 22

1 Nr. 20 7

I Nr. 18 »5

I Nr. 16

Querschnittsdimensionen in Millimeter.

Ist der Träger in der Mitte belastet, so trägt er nur die Hälfte, ist er mit dem einen Ende eingemauert und die Last gleichmäßig verteilt, so trägt er nur ein Viertel, ist er mit dem einen Ende eingemauert und am anderen belastet, so trägt er nur ein Achtel umstehender Lasten.

102

96

90

Da in neuerer Zeit auch in Österreich gewalzte Träger nach deutschen Normalprofilen erzeugt werden, so haben wir auf Seite 578 bis 581 die Gewichts- und Tragfähigkeitstabellen auch der deutschen Normalprofile aufgenommen. Zur markanteren Unterscheidung beider Profile im Verkehre sind die Nummern der österreichischen Profile nach der Höhe derselben in Zentimeter, z. B. Nr. 8, 10 usw., dagegen der deutschen nach der Höhe in Millimeter, z. B. Nr. 80, 90, 100 usw. bezeichnet.

70

⁵⁵fe Nr.13 4 Js Nr. 10 4L

72    (50    52

Fig. 431.

Nr. 8

Ililfirtabellen.

577

Typen des Österr. Ingenieur- und Architektenvereines.

Tragfähigkeit des „frei

i fliegenden“ I-Trägers für gleichmäßig verteilte Belastung W = Widerstandsmoment; 1 = Länge in Zentimeter;

in Kilogramm : P—- --. •— g- 7., wenn K — 1000 kg pro Quadratzentimeter;

~ Länge in Meter; g = Gewicht pro Meter in Kilogramm.

52

60

72

!«~

84

90

93

Querschnitts-Dimensionen in Millimeter

ft I ft yt

‘xifxi®"'xi

6    7    8-0

6-S

Mil

135

13

I!

9-ü

y*

Ü«

14-5

111

S\

54-+

15*5

150

132

280

“TI

V i ^

! 111

I 12

Ti i Ti

13 1 j | u >l< ;

JU

gj

M:

17

17

18

19

24

Nummer des Profils

1<>

13

16

18

20

22

26

28

28 a

30

32

35

40

Gewicht pro Meter in K-ilogrami

70

9-6

14-4

19-6

24 1

28-9

34-3

40-1

46-2

46*3

52*9

60-9

60-1

67-7

79-8

102*3

Trägheitsmoment in Zentimeter

961

205-8

518-6

1056-8 | 1645-9 ; 2402-0

3392-2

4730-7

5727-5

6339-4    8429-7    10196-0    10870-2    13805-9    19455-6    32316-8

; 5' 3

bei

111

24 03 j 41 • 16

79 • 78

132 • 1

182-9

240-2

308-4

394-2

477-3

487 6

602-1

728-3

724-7

862-9    1111-7    1615-8

10

1*5

1915

1271

20

947

2- 5 3*0

3- 5

751

620

3283

2181

1627

1293

1069

907

785

4*5

689

5-0

5- 5

6- 0

611

6368

4233

3162

2517

2084

1773

1538

1354

1204

1081

977

6-5

10548

7016

5245

4178

3464

2951

2564

2260

2016

1814

1644

1498

1373

cß*

7- 5

8- 0 8-5

14608

9719

7268

5793

4805

4096

3562

3143

2806

2528

2294

2094

1922

1770

1636

19187

12767

9550

7614

6318

5389

4688

4140

3698

3334

3029

2768

2542

2345

2171

9-0

2810 i

2611

2433

!•

9-5

31496

20964

15688

12514

10392

8870

7724

6828

6107

5513

5015

4591

4224

3904

3621

3369

3143

2967

2751

38138

25387

19000

15158

12589

10748

9361

8277

7406

6688

6087

5574

5131

4745

4403

4100

3827

3580

3356

38962

25936

19412

15487

12864

10983

9567

8460

7570

6838

6224

5700

5248

4854

4506

4196

3918

3766

3438

48115 j 32033 23978 I 19135 | 15897 ! 13577 | 11830 10466 | 9369 : 8467 | 7711 I 7067 6511 ' 6026 5598 I 5217 | 4876 : 4568 4288 !

10-0

10- 5 110

11- 5

12- 0

58203

38751

29010

23153

19238

16434

14322

12674

11348

10259

9345

8568

7897

7312

6796

6337

5926

5554

5217

57914

38560

28867

23040

19145

16354

14254

12613

11295

10210

9302

8529

7862

7279

6766

6310

5901

5532

5197

15036 J 19404 13468 I 17388 12179 j 15731 11099    14344

10180 I 13164 9388 | 12147 8697    11260

8087 ! 10479 7544 j 9785 9164 8604 6226 [    8096

7061

6623

129163

86025

64429

51451

42782

36575

31908

28266

25342

22940

20931

19222

17751

16468

15340

14338

13442

12635

11904

11237

10626

10064

9545

Die

Gewichtsangaben beziehen sich auf Schweißeisen mit spezifischem der österreichischen Profile sind

Die Nummern

G-e wichte

7-80; bei Flußeisen sind die nach deren Höhe in Zentimeter bezeichnet.

Gewichte

1 Prozent höher.

Tragfähigkeit des „frei aulliegenden“ I-Trägers für gleichmäßig verteilte Belastung W — Widerstandsmoment; / = Länge in Zentimeter;

Querschnitts-Dimensionen in Millimeter

3-9

5-9

m:

06

i-h:

00T

OTT

H—Ir

<-------->

120

OST

140

Nummer des Profils

80

90

100

110

120

130

140

Gewicht pro Meter in Kilogramm

71

8-3

96

11 1

126

14-3

Trägheitsmoment in Zentimeter

78-4

118

172

241

331

441

579

OOOOOiOO 2 S .1 H (jl tl 0) Ci -f

III--

19-6

26-2

344

43 8

55 1

67-8

82-7

1562

1036

772

612

505

2089

1386

1034

821

677

574

496

2744

1822

1359

1080

892

757

655

3494    |

2322

1733

1378

1139

968

838

4397

2922

2182

1735

1436

1221

1058

Spannweite L = Meter

4- 5

5- 0 55

6-0

6*5

7-0

7-5

8-0

8'5

90

9-5

100

10- 5

11- 0 11-5

Il20

574

509

735

653

930

926

5411

3597

2687

2138

1770

1506

1306

1149

1022

917

828

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Schweißeisen mit spezifischem Ge-Die Nummern der deutschen Profile sind

8 K .IV

— g Z, wenn IC = 1000 kg pro Quadratzentimeter; I, = Länge in Meter ; g = Gewicht pro Meter in Kilogramm

in Kilogramm; I¹ -

u........^

150

16

743

99

150

7904

5256

3928

3128

2592

2207

1916

1688

1504

1352

1224

74

G-G

9-5

160

170

s ®

•feß*

]>u

180

80

!) J

i

10-8

J

11-8

93

7-5

OTS

s-i

Ti

'X. v

12-2

190

200

210

220

17 9

19-8

219

24

26 • 2

28-5

31

945

1177

1460

1779

2162

2587

2587

INI

139

162

187

11100

7384

5520

4399

3647

3108

2701

2382

2125

1913

1735

1582

1450

12938

8607

6436

5129

4254

3626

3152

2781

2483

2236

2029

1851

1698

14936

9937

7432

5924

4915

4190

3644

3216

2872

2588

2349

2146

1969

K I—¹

I    I    I    I    1    I    I    I    I    I

! I    I    I    I    I    I    I    I    ICCGCtNSOlOtNS^^GC^GCGCCi    i;    5t

246

3090

19652

13077

9783

7801

6475

5523

4806

4245

3794

3421

3109

2842

2612

22449

14940

11178

8915

7400

6314

5496

4856

4341

3917

3561

3257

2994

2765

2562

7-80; bei Klußeisen sind die Gewichte

wichle

nach deren Höhe in Millimeter bezeichnet.

zirka 1 Prozent höher.

Tragfähigkeit des „frei

ifliegenden“ I-Trägers für gleichmäßig verteilte Belastung TV = Widerstandsmoment; l = Länge in Zentimeter;

Querschnitt Dimensionen in Millimeter

230

₄--------_>

OTE

©

263

³ tf-H:

<.........>

»IHH,

300

§ If-Hi

137

088

18-3

Nummer des Profils

240

260

280

300

340

Gewichts pro Meter in Kilogramm

S

Ci

36-2

41-9

47 9

54-1

68

Trägheitsmoment in Zentimeter

3642

4288

5798

7658

9888

12622

15827

iif

I¹!

317

357

446

547

659

789

931

1- 5

2- 0

2-5

3-0

35

40

4-5

50

5'5

6'0

6- 5 70

7- 5 8 0

25327

16856

12613

10060

8353

7128

6206

5485

4905

4427

4026

3684

3388

3130

2902

28524

18986

14208

11334

9411

8033

6995

6184

5531

4994

4543

4159

3827

3537

3280

35638

23724

17756

14167

11768

10048

8752

7740

6927

6257

5695

5217

4804

4443

4125

8-5

43712

29101

21784

17384

14443

12335

10748

9509

8513

7693

7006

6421

5916

5475

5087

4741

4431

9-5

10 0 10-5 11 0 11 • 5 12-0

52666

35066

26252

20953

17411

14874

12964

11472

10274

9288

8462

7759

7153

6624

6157

5743

5371

5036

4731

63059

41989

31438

25096

20857

17821

15536

13752

12319

11141

10154

9314

8590

7959

7402

6907

6464

6065

5702

74412

49551

37104

29622

24623

21042

18348

16245

14556

13168

12005

11016

10164

9421

8766

8184

7664

7194

7768

6379

6023

5695

5391

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Schweißeisen mit Die Nummern der deutschen

87i'. W

— g L, wenn K = 1000 kg pro Quadratzentimeter; L - Länge in Meter; g -- Gewicht pro Meter in Kilogramm

in Kilogramm : P

>h:=

e

’H*

088_

~ K “ z

761

19766

1098

87764

58446

43768

34946

29052

24831

21656

19178

17188

15552

14183

13019

12016

11141

10371

9687

9075

8523

8023

7567

7148

6763

6407

09S

OOJ

425

2

475

g    ⁸

450

*    a

500

550

83-9

92-3

103-7

115-2

127-6

140-5

167

24208

29446

37266

46204

56912

69245

99838

1274

1754

2054

2396

2770

3630

101836

67821

50792

40558

33721

28826

25144

22271

19965

18069

16483

15135

13973

12960

12069

11277

10569

9931

9353

8826

8343

7898

7487

117668

78368

58695

46873

38976

33323

29071

25754

23091

20903

19073

17517

16177

15009

13982

13070

12254

11519

10853

10246

9690

9179

8706

140216

93391

69953

55869

46462

39728

34665

30716

27546

24942

22764

20914

19320

17932

16710

15627

14658

13785

12995

12275

11616

11009

10449

164205

109374

81930

65440

54428

46545

40619

35997

32288

29243

26695

24531

22668

21045

19618

18353

17221

16202

15280

14440

13671

12964

12311

191552

127595

95585

76353

63511

54319

47410

42021

37698

34149

31181

28660

26490

24600

22939

21466

20149

18965

17892

16915

16022

15200

14442

221460

147523

110519

88289

73445

62823

54838

48612

43618

39518

36090

33179

30674

28493

26576

24876

23358

21992

20755

19629

18600

17654

16781

290233

193350

144866

115743

96299

82387

71932

63782

57245

51882

47398

43591

40317

37468

34964

32745

30764

28982

27370

25904

24563

23332

22196

7'80; bei Flußeisen sind die nach deren Höhe in Millimeter bezeichnet.

Gewichte

Gewichte

zirka 1 Prozent höher.

Tabelle der Tragfähigkeit für genietete Träger.

Die Tabelle ist unter der Annahme aufgestellt, daß die Träger an beiden Enden »frei aufliegen«.

Die häufig noch gemachte Annahme, daß die Träger »fest eingespannt« seien, trifft in der Praxis nie zu, denn die Einmauerung an und für sich, auch wenn dieselbe sorgfältig ausgeführt wird, schafft nicht jene Bedingungen, welche erfüllt werden müßten, damit die Träger als eingespannt betrachtet und darnach berechnet werden können.

Die Inanspruchnahme ist mit 1000 kg pro 1 cm² angenommen. Es wird dringend abgeraten, dieselbe noch größer anzunehmen, weil genannte Zahl die noch zulässige Grenze der Inanspruchnahme darstellt, besonders mit Rücksicht darauf, daß es sich häufig um Belastungen handelt, welche stoßweise wirken.

Die einzelnen Profile sind numeriert; die Höhe derselben steigt in Zwischenräumen von je 20 mm, in der Tabelle aber nur von je 40 mm von 200 bis 808 mm.

In der Tabelle bedeutet:

H die Höhe des Trägers (ohne Nietköpfe) in Millimeter;

P die über den Träger gleichmäßig verteilte Gesamtbelastung in Kilogrammen.

welche ein Träger bei einer Spannweite von 1 m und einer Maximalbeanspruchung von 1000 kg pro Quadratzentimeter tragen kann;

G das Gewicht des Trägers pro 1 m Länge in Kilogrammen. Dabei ist das

spezifische Gewicht zu 7*85 angenommen.

Beim Gewichte der Träger wird eine Toleranz von 5 % beansprucht. Haben die Träger eine solche Länge, daß Stoßplatten und Stoßwinkel oder Versteifungen nötig werden, so wird das Gewicht der Träger entsprechend höher.

Bei der tabellarischen Zusammenstellung der Höhen der genieteten Träger war maßgebend, daß die Höhe der Stehbleche von 200 mm aufwärts immer um 20 mm zunimmt.

Statt der in den Tabellen angegebenen Winkel

70X70

65X65

10

und

65X65

12

70X70

können gegebenenfalls die Winkel

werden, indem sich dadurch sowohl Gewicht als Tragfähigkeit der Träger nur ganz unwesentlich ändern.

Die genieteten Träger können auch mit schwächeren Stehblechen, als in den Tabellen angegeben, ausgeführt werden; natürlich vermindert sich dann die Tragfähigkeit entsprechend. Da die Firmen jedoch diese schwächeren Stehbleche nicht auf Lager führen, erfordert die Lieferung solcher Träger einen etwas längeren Termin.

beziehungsweise

11

— verwendet

Anwendung der Tabelle.

Für einen beiderseits »frei aufliegenden« Träger hat man ganz allgemein:

100 M —

2 KJ

worin bedeutet:

M das Moment der angreifenden äußeren Kräfte in Kilogrammeter; J das Trägheitsmoment des Profilquerschnittes in Zentimeter; li die Trägerhöhe des Profilquerschnittes in Zentimeter ;

—j— = W das Widerstandsmoment des Profilquerschnittes in Zentimeter ; K die Maximalbeanspruchung des Materiales in Kilogrammen pro 1 cm'².

¹

Diese Holzsorten sind in Wien kurante Ware.

Wenn K — 1000 kg, so ist

1. M— 10 W.

Für gleichmäßig verteilte Belastung erhält man, wenn Q die über den Träger verteilte Belastung in Kilogrammen und L die Länge in Meter bedeutet:

2. Q L = 80 W.

Q L ist aber nichts anderes als jene gleichmäßig verteilte Belastung, welche der Träger von 1 m Spannweite tragen könnte, also = P der Tabelle. Deshalb ist:

80*

3. p = 80 W und W = —

Bekanntlich ist auch:

4. P kg — 8 M kg m.

Man kann, wie man aus Gleichung 4 ersieht, die Tabelle auch dann benützen, wenn die Belastung nicht gleichmäßig über den Träger verteilt ist, nur muß man das Maximalmoment der äußeren Kräfte kennen. Multipliziert man letzteres mit 8, so erhält man jene gleichmäßig verteilte Belastung, welche den Träger bei 1 m Spannweite gerade so beansprucht als die faktischen Belastungen.

W — —— ) zeigt 80/ S

Gleichung 3) ^

Die

daß man das Widerstandsmoment eines

Trägerquerschnittes erhält, wenn die in der Tabelle angegebenen Belastungen durch 80 dividiert werden.

Anmerkung. Bei der Berechnung der Werte der Trägheitsmomente ist die Verschwächung der Querschnitte durch die Nieten berücksichtigt worden, und zwar sind bei den Trägern ohne Kopf- und Fußblech zwei horizontale, durch die Winkel gehende Nietlöcher, bei den Profilen mit Kopf- und Fußblechen und den zweistegigen Kastenträgern vier vertikale, durch die Kopf-und Fußbleche gehende Nieten und bei den dreistegigen Kastenträgern acht vertikale Nietlöcher abgezogen. Als Nietdurchmesser ist durchgehends 20 mm angenommen.

Tragfähigkeit „frei aufliegender“ Träger bei K = 1000 Kilogr. pro Quadratzentimeter. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Schweißeisen mit spezifischem Gewichte von 7'85; bei Flußeisen sind die Gewichte um zirka 1 Prozent höher.

Trägerhohe

SIS

SIS

© I© CC I

L CkJ

SIS

L_

H mm

Pkg

& kg

Pkg

G kg Pkg

Gkg Pkg

Gkg

540    109150

580    120850

600 126860

400

Trägerhöhe

o | © © I r-i

56

59

62

64

67

70

72

75

79

80

84

87

88

31300

40260

49620

54500

64650

75250

80720

92000

103700

109750

122100

134900

141470

63

66

69

71

74

78

79

82

86

87

91

94

96

33220

42650

52670

57890

68700

80010

85830

97830

110280

116680

129800

143360

150300

66

69

72

74

77

80

82

85

89

90

93

97

98

37810

48610

60040

65970

78220

90980

97540

111010

124940

132070

146680

161730

169420

75

78

81

83

86

89

91

94

98

99

102

106

107

•HI

-j| S

r r=r

SIS

r * nr

GO

vO 1 © © ItH

lOj

nr

VC I CO © I T—(

k:

H mm

Pkg

Gkg Pkg

G kg P kg I G kg P kg I G kg

200

Ol 04 CC CC CO

400

440

480

500

540

580

600

36940

48400

66520

66800

79760

93220

100130

114320

128960

136450

151780

167560

175630

80

39320 51760

87    64870

88    71670 92 85680 95 100210 97 107660

100 122920 103 138660 105 146690 108 163120 111 179980 113 188580

84

104    106220

107    121040

110    136320

112    144140

115    160100

118    176520

120    184910

91

96

99

42160 87    55280

69040 76160 90810 98    105980

100    113740

103    129600

106    146000

108    154320

111    171440

115    188880

116    197870

84

90

92

95

91

94

97

99

102

105

107

110

114

O CO

T-l rH rH

322

123

Trägerhöhe

GIS

■f

k:

Kl Ci

o I d

k:

180

w¹³

NI

10

mm\

G kg P kg

pkg

(; kg

P kg I G kg

204

244

284

304

344

384

404

444

484

504

544

584

604

40060

52210

65040

71680

85360

99550

106820

121730

137110

144970

161010

177550

185980

85

89

92

94

97

100

102

105

108

110

113

42380

55500

69330

76480

91220

106460

114310

130260

146730

155140

172280

189900

198850

93

96

99

101

115

117

120

124

125

43530

56450

70050

77070

91510

106470

114130

129810

145950

154190

171020

188310

197120

89    45860

59740 74340 81870 101    97370

104    113380

106    121580

109    138330

112    155560

114    164350

117    182270

121    200660

122    21C000

93

96

98

97

100

103

105

108

111

113

116

119

121

124

128

129

13

14

15

16

Trägerhöhe

180

180

Tiir¹⁰

üir¹⁰

10

200

80 /

Io \    ¹⁰

80 /

12 ¹⁰

SIS

—- 10

80 / 12 \

X-— 10

L-

L_

11 mm

P kg | G kg

Pkg I G kg

Pkg

G kg

Pkg

II

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

86140 :

93840 101670 109650 ! 117750 125980 i 134340 142820 151410 5 160130 168970 177910 186980 196170 ! 205450 [ 214860 224390 ! 234000 I 243740 ! 253600 | 263560 I 273630 : 283810 -294110 I 304500 |

4^ 4^ C3 MWCOWCötötOtöWWWtOMMHMi-iKOOOO 00 r-CXw.4 00 ^OGCCi^OOKOXO^WKOGCCiOiOO

93050 101450 109990 118670 127480 136430 145500 1547C0 164020 173470 183030 192710 202510 212430 222450 232590 242850 253220 263700 274290 284990 295810 306730 317770 I 328910

112

114

116

117

119

122

124

125

127

129

130

132

134

135

137

138

140

142

143

145

147

148

90940 98960 107120 115410 123840 132390 141060 149860 158780 | 167810 176970 i 186240 ; 195620 205130 214730 224460 234310 i 244250 254310 264480 274760 j 285150 295650 306270 316980

106

108 ||

110

138

139

141

143

144

146

97860

106570

115430

124430

133560

142830

152230

161740

171390

181150

191030

201030

211150

221390

231730

242200

252770

263460

274260

285170

296200

307330

318570

329930

341390

120

122

124

125

127

129

130

132

134

135

137

138

140

142

143

145

147

148

150

152

153 155

Trägerhöhe

80

220

71

12

Tö \

><..... 10

-JL_

£0 / 12 \

220

220

220

71

12

71

12

71

12

- 10

10° /

1Ö7 ><-- ¹⁰

100 / 12 \

l_

-J

H mm

Pkg

G kg

Pkg

G kg

Pkg

G kg

Pkg

Gkg

14^

544

584

604

624

664

764

804

103780

130860

140160

159130

178600

188510

208690

229340

239810

250420

271930

293960

305120

327770

350870

117

122

130

132

135

138

140

142

145

148

150

153

156

110610

139780

149800

170190

191110

201740

223370

245480

256700

268040

291060

314520

326440

350580

375160

126

131

133

136

139

141

144

147

149

151

154

157

159

162

165

113530

143780

154180

175410

197180

208250 j

230800 !

253830 |

265510 I

277330 !

301300

325730

338120

363240

388800 I

130

135

137

140

143

145

148

151

153

155

158

161

163

166

169

122170

155150

166480

189590

213260

225300

249760

274730

287400

300190

326120

352520

365900

392980

420530

142

147

148

152

155

156 160

163

165

166

170

173

X ,r-i L— GC

tH tH tH

21

22

23

I!

24

Trägerhöhe

©| ©

210

210

210

210

10

10

71

10

71

10

— 10

Kl©

■f

10

™./ 10 10 \

100

"isT \    ¹⁰

l_

JL

-I

H mm

Pkg

Gkg Pkg

Gkp-

Pkg

G kg || Pkg j G kg

II

320

340

980

400

440

480

500

540'

580

600

620

720

II

100560

109210

126940

136010

154510

173510

183180

202890

223060

233300

243670

264730

286250

297160

319340

341950

113

115

118

120

123

126

128

131

134

136

138

141

144

146

149

152

107470

116820

135960

145740

165680

186120

196520

217680

239320

250300

261400

283950

306940

318600

342260

366360

122

124

127

129

132

135

137

140

143

145

147

150

153

155

158

161

110420 I 120120 , 140000 I 150170 i 170940 ; 192240 203090 I 225160 ! 247730 259170 I 270750 ! 294250 | 318200 i 330350 354990 380070

126

128

131

133

136

139

141

144

147

149

151

154

157

159

162

165

119180 129770 151490 I 162600 185250 208460 220270 ! 244270 | 268770 , : 281200 ! 293760 319210 345140 358280 ! 384890 | | 411980

138

139

143

144

148

151

153

156

159

161

162

166

169

171

174

177

l|

Trägerhöhe

SIS

3 y=_x_=i

M K.. - ^

10

240

71

12

100

12 \

iL

240

240

71

12

71

12

-(

10 \

>*-— 10

100 /

U \

L.

H mm

Pkg 1 Gkg

Pkg_1 Gkg

Pkg

G kg

Pkg

(’kg

109560 118830 I 137780 ! 147460 157270 ! 167200 1 187430 197730 218680 229320 250950 273060 295580 307020 318560 341990 365850

116380 i j 126350. | 146710 I 157090 167610 178260 | 199940 210960 233370 | j 244740 267840 291410 315420 j 327600 ; | 339880 i 364790 | 390140

IllÜIillllllil

HriT-nrH.HHHHnr'HnHnTiH

134

136

139

141

142

144

147

149

152

154

157

160

163

165

127950 139140 162080 173790 185650 197660 222100 234520 2597"0 272560 198540 325000 | 351940 365580 379340 407200 ¹ 435510

146

154

155

160

160

164

165

169

172

175

177

178

GO GO Ci tc

Ci

CM

53

32

Trägerhöhe

si§

5| o

o o    o

r-4 r-4    W

Hl CO ol o

t ir

200

!<:>

10

_JL

H mm Pkg | Gkg

Pkg

G kg

Pkg

G kg

p kg

Gkg

320

340

380

400

440

460

500

540

580

600

620

660

700

720

760

780

800

107320

116950

136680

146760

168330

177810

199150

220980

243280

254620

266050

289290

312970

324970

349330

361670

374130

113170

123460

144560

153693

177300

188490

211250

234520

258270

270330

282500

307200

332350

345090

370930

384010

397200

140    116340

142    126600

145    147610

147    158330

150    180170

152    191290

154    213900

158    237010

161    : 260590

163    272570

165 jl 284640 168    309150

171    334100

173    346750

176    372390

178    385380

179    398470

138    111180

139    133120

143    155490

144    166900 190140 201970

152 -| 226000 250550 275580

161 | 288280 301690 327060 353490 i 366880 393990 407710 421550

148

149

156

159

162

166

169

170

174

176

177

147

148

152

153

178

i_i ^ ^ 1—

GC CO 00 -3 05    05 CO

3.3

34

35

36

Trägerhöhe

SIS

220

220

220

220

M MM

O U) to

71

12

12

80 / 12 \

X-— 10

-J

L_

“1

10

—1-=- 12

Ti r i2

X-— 10

L_

Hrtim

p kg

G kg ii p kg

Cr kg P kg

G kg

P kg G kg

328    140720

159

146420

168

148830

172

156020

183

368    164860

162

171890

171

174930

175

183850

187

408

189300

165

198000

174

201760

178

212470

190

428

202180

167

211270

176

215420

180

227030

192

468

227760

170

238260

179

243210

183

256660

195

508

253850

173

265770

182

271560

186

286880

198

528

267090

175

279720

184

285940

188

302200

200

548

280450

177

293800

186

300460

190

317670

201

588

307520

180

322320

189

329880

193

349000

205

(528

335070

183

351320

192

359790

198

380840

208

0)48

349020

185

365990

194

374930

198

396950

210

(588

377260

188

395700

197

405580

201

429530

213

708

391550

190

410720

199

421070

203

446000

214

748

430470

193

441110

202

452420

206

479310

218

768

435110

195

456490

204

460270

208 .

496140

219

808

4647(0

198

487550

207

500310

211

530140

223

1000 kg pro Quadratzentimeter.

Tragfähigkeit „frei aufliegender“ Träger bei K Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Schweißeisen mit spezifischem Gewichte von 7-85; bei Flußeisen sind die Gewichte um zirka 1 Prozent höher.

Zeit

Stunden

«N    ©1    d

^rH - CM ^>C0 ~ rH (M CO rfH

*1

©<    d CI    d • d

^>0 >-tr >~CC ^>0 O O In CO o

-N    ©4

O ^>rH 8.^CM rH O h

0-42 .; 0-44

8188881888

rH CT

1381882883

rH rH rH rH Ol

llgggSlg³⁰

CTCTCTTOCOCOCOCOrH

rHCTTOrHiOTOCrCO©

TOOtr©rHTOOI>-©

CTCTCTCTTOTOTOTOTO

88188

rH rH 3 O 1

81831

rH rH rH rH ©

Stundenlohn-Tabelle bei einem Lohnsätze in Kronen.

0-18    0-20    0-22    0-24    0-26    0‘28 j 0 30 i 0-32    0-34    0 36    0‘38    0-40

8888888888

rH CT

O © O © rH rH rH

888888888

CTCTCTCTCOCOCOCOCO

©8883

rH 2 rH hH rH

CO

QONCCTOrUCOCTHO

COOtrC5HCOiONC5

882881881

CTCTCTCTCTTOTOTOTO

00 © 2 CO 8 CO CO rH -rH rH

2318883183

831883318

rHCTCTCTCTCTTOTOTO

83328

TO TO TO rH rH

'21183838S2

O O © © © rH rH

1118l§8338

tHCTCTCTCTCTCTTOTO

© t- rH rH CO H lO t- C5 O

CO CO CO CO rH

3881382818

2388288888

O O O O O O *-H tH tH rH

HGO(M0OHCC^OO H ^ iC 1- X J5 H ^ H

TOtOCSCTiOCOHrJ trO HCTCOiOCOt-CSOHTO

rH

CTrHCOCOOCTrHTOCO©

rHCTTOrHCOI>-GC©©CT

OOOOCOOOtHtH

rHCTTOrHOCOC-CO©©

rHCTTOrHOCOC~CO©rH

0©©©0©©0©rH

8888888888

8288318218

833183831

rHrHCTCTCTCTCTCTCO

888888888

rHrHrHCTCTCTCTCTCT

1888318S8

HHHHCTCTCTCTCT

TOtCOCTiOCOHrfN

rHOCOCO©©CTCOrH

HHHrHHCTCTCTCT

813833133

CT CT CT

188188188

HHHHHHHH(M

882881881

T-! H H

88881 TO TO TO OT TO

88888

TO CO TO TO TO

31388

Ol CT TO TO TO

83882

CT CT CT CT TO

© CT rH CO GO rH O © t- 00

CT CT CT CT CT

CT TO 8 © 1 CT CT CT CT CT

88888 CT CT CT CT CT

33813

rH rH r^ 09 <M

0-14    0-16

8313838188

ooööoööööö

1118888888

©©©©©©©©©©

881388318

© © 8

rH rH rH

211888888

S83i§

82118

0-12

8221838318

8881.83182

OCCCOCHHi-

83881

ri ri r"! H t-1

010

©828888888

08888888©

OOOOOOOOO

88328

rH ,rH r-^. tH rH

Zeit

Stunden

'N /M    <N    ^

~<rH i>CT ^~TO ^~rH > - r- CT TO rH

i“.

©1    d    ©J    't'¹    C<

^>0    ^>00

O CO t- GO ©

C*    CJ

O ^>rH ^><M

^-OhHH rH    t—1

M- u

o

ro to

© GO «<1    © Ci

C ©C CCC

t©    t-i    ti    to    to

^ CO    to M- *->

CJi<^ ^*<1    tO<^ M>>

bi    CO    t-i    fO

Zeit

Stunden

Oi Ol Oi #*■ 4»

Öl to 6 GC 03 t© CO © 05 ©

#»#»05 05 05 05lOCOlO

05P-COC3rfPCOCC-3Oi

P]4^ppGOOitOCO©05

Oi Oi Oi Ol P

-3 © t© © CO © t© 00 4» ©

4p4P4*C0050S0St©t©

888£88£35£

tsO tsS M- i—I—*■

gS&£äg5i$8&Sg

tOtOPK

—i m fcö o o? to o

O^CÜIOÜ'O C< o ci

fc© t© I© pp

0-46    0-48    0-50

03 © Ol © ©

4p t© CO © 4p CC pP 4- -3 ©

Oi4p4p4»4p©5 05 051©

588 8852^

pp © © ©

-34PM-00©05©CcÖifc© ©CO©©tOO<GCPPpp—J

t© t© t©

0-54

(03 03 03 00 Ol

OiOiriPpPp-ppOSOSOS

ÖibSOOWO-lH^K M-tO05#-Oi©—3GOCO

MIOMBH^I-iOOO

co©05©-3#»ppoooiti

©l-PtOC>5#»Oi©-3COCO

ÖlOiOi#»#»rf»»#»OSW

88i388£S;3£

03WMMh-*Kr»OOO *

•<1 © ©

ma

©Ot0i0i#p#»#-0505

jssssss&sgig

MtObSbSKHHOOO

00 00 —J —3 -3

88888

©©0<0i0i#»#»#»05

ggggggggg

OSOStOtSbEKKHOO

ÖiPPCC,7hp-3#-©-3C)5

OOlOOlOOlOOlOüi

00 GO CC —3 -3

8§SS38

—3©©OiOiOipppp#»

05 05 tv(5U)MHHOO

-305COOitOCC#-M--305 00503C0100100I—¹■ 4p —3

CO 00 00 05 —3

05 CO Oi pp 05 03 -1 00 O O

-1 -J 03 03 Ol Ol Ol rf»#

#»003t000#»003t0 pPtOOOrfPOi©—3GOCO

05 05 05U)l(5r-##00

O Ol # -1 05 O Oi H -1 '05 CHC005i#Üi03-J00O

CO 03 CO 00 05

-3—3©©©OiOi#p#p

#»0505tOtOlNSpPpP©©

© CO CO CO GC

CC —3 —3 03 03 03 Oi Oi 4p

05 00 4p O 03 to CO 03 05 O

M-3 05 03 ^0Ü1K-3 -3#»M-O00it0c00305

#■ 05 05 05 IO 15 M K O O dsd5#*©ÖiM--3tÖ>C*5#»

©—34PpPCCOitOCC©05

0-58 i 0-62    0-66 | 0-70 I 0‘74    0-78    0-82 j 0-86

CO CO CO

aooc-3-3©©oioi#»

858858&I8

Iti !(i 05 03 W M H K O O

S88£^g88&

r-¹ O O CO CO

0000-3-30303010101

lf» #■ 05 CO tO W H M O O

PPM

I—1 © ©

pp pp pp pp

PPOOtD

SSSS8

KHKM

PPOOO

—3 tö —3 fcO 00

03 -3 00 CO O

KMMMH

tOPPOO

88888

co co

CCOO—3 —3 —303030101

CO' 05 CC -3 -3 03 03 Ol OI

COOOGC-3-3©©OiOl

C0C0CCCC-3-3©©01

S888S8S88

PPCOCOtOKJMPOO

—3 tO —3 tO 00 05 CO 4» CO 4» O05 03C0t5Oi00PP—3

#»#»05 05tsStOpPpP©0

#»#-0505lOtOpppp©©

C04pC04pC04pC04pC04p ©pptOOS4POi©—30DCO

ÜiHPHPOOOSIOlNSPJ-HPO

8S8S8S8S8S

0-92    0-94 ! 0-96 I 0-98    1-00

Stundenlohn-Tabelle bei einem Lohnsätze in Kronen.

12

117-2

11

7iot

10

97-2

7,8

Al

7i9

5V,

7if

7i8

7.s

7,1

*/.

Zeit

Stunden

VIII.

Ballführung, Kostenübersehläge, Baubedingnisse und Baureehnungen.

Unter Bauführung versteht man im allgemeinen den Inbegriff aller zur Verwirklichung¹ eines Bauwerkes erforderlichen Arbeiten. Vor allem die Projektverfassung', die Kostenüberschläge, dieLiefernngsakkorde und deren Bedingung'en, und schließlich die Bauleitung und Überwachung'.

Die großen Unterschiede in der Bauführung', welche einerseits durch die Staats- oder Kommunalbehörden oder durch Private bedingt erscheinen, kennzeichnen sich immer durch bestimmte Formalitäten und direkte Vorschriften, hingegen hat sich die Bauführung selbst mit sehr verschiedenen Disziplinen zu befassen.

Über die Anfertigung derBauprojekte undVerfassung von Bauplänen (Abschnitt I: »Allgemeines über Kunstbehelfe«), über Baumaterialien lehre (Abschnitt II: »Bemerkungen über die gebräuchlichsten Baumaterialien«), über Preisanalysen (Abschnitt III: »Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten«), sowie über die summarischen Einheitspreise (Abschnitt IV) ist bereits ausführlicher Bericht über diese, zur Bauführung' notwendigen Lehren erstattet, so daß nur mehr über die spezielle Bauausführung, über die Kostenüberschläge, über die Vergebung der diversen Arbeits- und Materiallieferungen und über die schließliche Abrechnung des ganzen Baues das Wichtigste besprochen werden muß.

Die Bauausführung.¹)

Im allgemeinen gilt für die Organisation des Baudienstes:

Bei jeder Bauausführung, einerlei, ob sie durch die Organe einer öffentlichen Behörde oder durch einen unbeamteten Techniker bewirkt wird, sind vier Faktoren zu unterscheiden: 1. Der Bauherr, 2. die Bauleitung-, 3. der Bauführer und 4. die Baubehörde.

Als Bauherr kann der Staat, vertreten durch eine^/erwaltung-s-behörde, eine Kommune oder einen anderen selbständigen, öffentlichen Verwaltung-skörper, ferner eine oder mehrere Privatpersonen, bzw. eine als juristische Person aufzufassende Gesellschaft, ein Verein etc, erscheinen. Zur Vereinfachung der Geschäftsgebarung wird meist eine einzelne Person, ein Komitee, eine Kommission o. dgl. bestellt, welchen die Befugnisse des Bauherrn übertragen werden.

Der Bauherr veranlaßt den Bau und bestreitet dessen Kosten ; —• prüft und genehmigt die Projekte und Kostenberechnungen; — erteilt den Auftrag zur Ausführung; — weist die Baug*elder an; — entscheidet über im Verlauf der Ausführung vorgeschlagene Änderungen der genehmigten Baupläne oder ordnet aus eigener Initiative solche an; — übernimmt den fertiggestellten Bau nach erfolgter Kollaudierung; — revidiert und genehmigt die Bauabschlußrechnung. Er bedient sich hierbei seiner sachverständigen Beamten. Sofern der Bauherr eine nicht sachverständige Privatperson ist, bedient er sich bei Ausübung- seiner Funktionen eines sachverständigen Beirates.

Die Bauleitung wird entweder durch einen oder durch mehrere, vom Bauführer unabhängige Sachverständige (Beamte oder Privattechniker), welche dem Bauherrn verantwortlich sind, gebildet. An ihrer Spitze steht der Bauleiter, welcher dem Bauführer und den Behörden gegenüber, den Bauherrn vertritt. Bei größeren öffentlichen Bauten werden häufig einzelne Abteilungen, Baulose, Sektionen u. dgl. gebildet, welche einzelnen Bauleitern (Los-, Sektionsbauleiter), und diese wieder dem eigentlichen obersten Bauleiter (Baudirektor) unterstehen.

stellt die

Der Bauleiter überwacht die Bauausführung; ordnet den Beg'inn derselben an; sorgt für die plangemäße und den Bedingnissen entsprechende Ausführung; stellt die generellen Dispositionen für den Verlauf des Baues fest; — sorgt für die Erfüllung aller, seitens des Bauführers im Vertrage übernommenen Verpflichtungen; —führt die wichtigeren Vermessungen und Absteckungen durch; wichtigeren, oft auch alle Detailentwürfe für die Bauausführung fest; — erteilt die erforderlichen technischen Instruktionen; — kontrolliert die Ausführung in Bezug auf technische Tüchtigkeit und zeitlichen Verlauf; — überprüft die Baurechnungen und übergibt schließlich den fertigen Bau und die Bauabschlußrechnung* an den Bauherrn.

Wichtige Verhandlungen und Vorfallenheiten insbesondere zwischen der Bauleitung und dem Bauführer, wie Übergabe der Baustelle, Absteckungen, Vermessungen, die als Grundlage für die Abrechnung dienen, der Stand der Arbeiten, Übernahme fertiger Arbeiten werden protokollarisch in ein Baujournal aufgenommen und sind sowohl vom Bauleiter als auch von der Unternehmung* zu fertigen.

Die Beziehungen zu den die Baupolizei ausübenden Behörden, sowie zu anderen Verwaltungsstellen oder Privatpersonen, welche zu der Bauausführung- infolg-e irgendwelcher Interessen rechtlicher oder anderer Art in Beziehung- treten, vollzieht eine der beiden genannten Instanzen, je nach der Natur des Gegenstandes. Im allgemeinen wird die Erledigung rechtlicher Fragen Sache des Bauherrn, polizeilicher Fragen, welche nur die Baustelle betreffen, Sache der Bauleitung sein.

Der B au f ü h r e r ist der zur Bauausführung- berechtigte Unternehmer, dem die Herstellung durch den Bauherrn übertragen wird.

Bauten selbst auszuführen sind außer den Behörden, konzessionierten Eisenbahngesellschaften etc. nur die Inhaber eines konzessionierten Baugewerbes — Gesetz vom 26. Dezember 1903, R. G. Bl. Nr. 193 — und die behördlich autorisierten Privattechniker berechtigt.

Der Bauführer stellt die Bauten unter eigener Oberaufsicht und Verantwortung her; — trägt die Verantwortung für Einhaltung der Bauvorschriften; — haftet für die Folgen, die sich aus nicht entsprechender Ausführung-, Verwendung schlechten Materiales oder un-vorsichtig'em Vorgehen ergeben; — stellt die erforderlichen Geräte, Werkzeuge, Gerüste, Maschinen etc. bei und entlohnt die Arbeiter und deren Aufsichtsorgane.

bei

Er ist verpflichtet, den Baubeginn rechtzeitig der Baubehörde anzuzeigen; die vor geschriebenen Warnungszeichen, und wenn über Nacht Baumaterialien oder Requisiten im Freien gelassen werden müssen, beleuchtete Laternen unter Aufsicht aufzustellen; Grabungen an einem öffentlichen AVege für eine vollkommene Versicherung der Gruben Sorge zu tragen; bei Einplankung des Bauplatzes gegen öffentliche Wege, falls die wirkliche Besitzgrenze überschritten wird, das Maß von 2-00 m von der Baulinie einzuhalten; im Falle von Hinterlegung von Baumaterial außerhalb der Einplankung bei der Baubehörde um Zuweisung eines Materiallag-erplatzes besonders anzusuchen.

Zu seiner Vertretung am Bauplatze bestellt der Bauführer den Polier, welcher die Arbeiter zu leiten und zu überwachen, und für deren Sicherheit die nötigen Vorsorgen zu treffen hat. Er übernimmt die Lieferungen, sorgt für deren rechtzeitige Zuführung und nimmt A^ermessungen und Absteckungen vor.

Die Schreibgeschäfte am Bauplatze besorgt der Bauschreiber.

Die Begrenzung der Funktionen der für die Bauleitung bei größeren Bauten bestimmten Organe kann nach einzelnen Richtungen sehr verschieden geregelt sein. Als Extreme lassen sich denken:

1. Die Tätigkeit des Bauleiters bleibt g-anz auf die Anordnungen und Kontrollen auf der Baustelle, die Beziehungen zu den Unternehmern, den Abschluß von Akkorden und kleineren Verträgen, die Rechnungsabwicklungen beschränkt, während der Baudirektor als

38

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Oberleitung’ alle für die Bauausführung- erforderlichen Projektierungsarbeiten — bis auf Herstellung der Arbeitszeichnung-en — und die erheblicheren Vertragsabschlüsse besorgt.

2.    Der Bauleiter führt den Bau nach den Festsetzungen des Kostenanschlages, der Erläuterung-sberichte und Projektsentwürfe, unter Feststellung aller Detailentwürfe und Abschluß aller Verträge, aus. Die Bauoberleitung steht also von der Genehmigung der Projekte ab, ohne eigentliche Initiative, genehmigt nur die größeren Verträge und vorgeschlagene Änderungen am Projekte, hat die Rechnungen zu revidieren und die größeren Rechnungen anzuweisen. Zwischen beiden steht das System :

3.    Für die Ausführung behält sich die Bauoberleitung die Feststellung aller wichtigen Detailentwürfe, namentlich aller derjenigen vor, welche am besten durch Spezialisten gefertigt werden und für welche Normalien für alle Baustellen gegeben werden können, während die spezielle Bauleitung in einem gegebenen Rahmen sich in ihren Dispositionen frei bewegt, alle gewöhnlichen Details und die Arbeitszeichnungen feststellt. Bezüglich der Vertragsabschlüsse und der Rechnungsanweisung verhält sich die Bauoberleitung wde bei einem der beiden Systeme ad 1 und 2.

Welches der drei Systeme im gegebenen Falle das beste sei, hängt ganz von der besonderen Natur der Bauausführung, der räumlichen Entfernung der beiden Organe der Bauleitung und in zahlreichen Fällen auch von Personalfragen ab.

Die Systeme ad 1 und 3 haben den Vorzug, daß die größere Reife und Erfahrung des Baudirektors in allen Stadien der Bauausführung von Einfluß bleibt und Vergeudung durch Dezentralisation aller oder eines Teiles der Projektierungsarbeiten und durch die Aufstellung von Normalien in einem Zentralbureau einer Verzettelung von Arbeitskraft vorgebeugt wird, und daß es möglich ist, in dem Zentralbureau für Spezialitäten besonders geeignete Kräfte zu halten.

Ist die Beziehung des Zentralbureaus zu den Baustellen auch räumlich eine sehr enge, so kann das System ad 1 mit bestem Erfolge angewandt werden. Ist dies nicht der Fall, so ist das System ad 3 das geeignete; doch sind und bleiben einfache Formen des inneren geschäftlichen Verkehres zwischen den einzelnen Organen V oraussetzung.

Das System ad 2 hat den Vorzug, durch die große Unabhängigkeit der speziellen Bauleitung eine flotte und einfache Geschäftsbehandlung zu ermöglichen, macht aber, namentlich bei größeren Bauausführungen, hohe Ansprüche an den Bauleitenden in Bezug auf Vielseitigkeit der theoretischen, künstlerischen und praktischen Ausbildung, vermög-e deren er allen vorkommenden Spezialfragen gewachsen sein muß; in einem solchen Falle ist also die Anwendbarkeit des Systems ganz besonders von Personalfragen abhängig.

Der vorstehend charakterisierte ist der ideale Typus für die Organisation einer Bauausführung*. Derselbe muß notwendig-erweise in den Hauptzüg*en immer zugrunde lieg*en, ist aber namentlich in der ständigen Organisation des staatlichen Baudienstes oft bis zur Unkenntlichkeit verwischt, da sich diese Organisation nach ihrer historischen Entwicklung wohl oder übel in das vorhandene Schema der Organisation der Verwaltungsbehörden hat einfügen müssen, ohne Rücksicht auf die eigenen speziellen Bedürfnisse. Namentlich ist die Bauoberleitung meistens auf mehrere Instanzen verteilt, mit den Funktionen des Bauherrn in weitgehender Weise verquickt und hierdurch, sowie durch ihre Verbindung mit den rein administrativen Körperschaften der Einheitlichkeit und Initiative, besonders in den Zwischeninstanzen, vielfach beraubt.

Dagegen werden den großen Eisenbahnbauten nicht allein die hohe Entwicklung der modernen Technik, sondern auch die Ausbildung mustergültig*er Formen der technischen Administration verdankt.

Neuerdings ist oft bei anderen größeren Bauausführungen eine aus dem Rahmen der ständigen Gliederung* des Baudienstes fast ganz herausg'elöste Bauleitung nach dem vorangeführten Typus geschaffen worden.

Da die Darstellung* des tatsächlichen Bestandes der Organisation der staatlichen Bauverwaltung in eigenen Schriften näher ausgeführt erscheint, so brauchen an gegenwärtiger Stelle nur die typischen Verhältnisse der Details der formalen Behandlung des Dienstes zur Sprache gebracht zu werden.

Die Bauoberleitung und das Zentralbureau.

Während für die Wahrnehmung der Geschäfte des äußeren Dienstes der Oberbau-(Zentral-)Leitung die Bauleitungen der einzelnen Baustellen unterstellt sind, ist für die Wahrnehmung des inneren Dienstes ein Zentralbureau erforderlich, welches sich im allgemeinen in eine administrative und eine technische Abteilung gliedert.

Die administrative Abteilung umfaßt bei großem Personale und sehr spezieller Durchbildung der Organisation gewöhnlich die folgenden Bureaus:

1.    Das Sekretariat. Dasselbe besorgt alle Geschäfte rein administrativer Natur, soweit dieselben nicht einem der nachstehend genannten anderweitigen Bureaus zufallen; es führt außerdem die Personalien der Beamten und besorgt die Hausverwaltung.

2.    Die Registratur. Sie hat die Sammlung, Ordnung und Bewegung der Schriftstücke und Akten zu bewirken, also alle Aus- und Eingänge zu journalisieren und über den Verbleib aller Schriftstücke Kontrolle zu üben. Diese müssen daher stets bei Ein- und Ausgang*, auch während ihrer Bewegung bloß in den Zentralbureaus, durch die

38*

Registratur gehen. Peinliche Ordnung in diesem Bureau ist ein unerläßliches Erfordernis für die Promptheit des gesamten Geschäftsverkehres. Bei großen Verwaltungen wird die Registratur in kleinere Einzelregistraturen zerlegt, deren Einteilung* sich nach derjenigen der Akten richtet. Die Einzelregistraturen stehen unter einem Vorsteher der Haupt-(Gesamt-)Registratur.

3.    Die Kanzlei. Dieselbe besorgt die Vervielfältigung der Schriftstücke, sei es durch Abschreiben, sei es auf mechanischem Wege, die Beförderung und Empfangnahme der Korrespondenz sowie Inserate und Bekanntmachungen. Sie verwaltet die Schreibmaterialien und die Druckformulare und besorgt den Ankauf und die Ausgabe derselben an die einzelnen Beamten.

4.    Die technische Rechnungsrevision besorgt die Revision der eingehenden Rechnungen nach technischen Gesichtspunkten, auch bezüglich Angemessenheit und Vertragsmäßigkeit der Preise, Richtigkeit der Rechnungsvormerke.

5.    Der Kalkulatur liegt ob, die kalkulatorische Feststellung der Anschläge und Rechnungen, sowie deren formale Revision und die Vorbereitung der auf das Rechnungswesen bezüglichen Vorlag*en.

6.    Die Buchhaltung besorgt die Buchung der von der Zentralstelle angewiesenen Gelder. Die Spezialbuchung ist meistens Sache der Baustellen.

7.    Die Kasse ist nicht notwendig*, mit der Bauleitung verbunden zu sein; meistens werden die Zahlungen durch eine besonders bestimmte anderweitige Kasse geleistet.

Bei Verwaltungen mit kleinerem Geschäftsumfang werden oft mehrere der ad 1 bis 7 genannten Bureaus zusammengefaßt, wie: Registratur und Kanzlei, Kalkulatur und Buchhaltung. Oft wird die ganze administrative Abteilung* in ein Bureau zusammengezogen, einem Sekretär oder Bureau Vorsteher unterstellt und nur die technische Rechnungsrevision getrennt belassen oder mit der technischen Abteilung vereinigt. Bei solcher vereinfachten Gliederung ist eine Verbindung der kalkulatorischen mit der technischen Revision sehr empfehlenswert, da durch sie insbesondere manche Vereinfachungen im Rechnungswesen ermöglicht werden.

Die technische Abteilung umfaßt nach Bedarf verschiedene Projektierungsbureaus unter eigenen Vorstehern (Architekturbureau, Konstruktionsbureau, maschinentechnisches Bureau usw.) oder man begnügt sich mit einem Projektierungsbureau; überhaupt ist die Zusammensetzung ganz von den speziellen Verhältnissen abhängig. Den Vorstehern ist zur Besorgung der laufenden Schreibgeschäfte usw. oft ein administrativer Beamter (Sekretär) beigegeben. Die bezüglichen Kanzleigeschäfte werden meistens in der Hauptkanzlei erledigt. Zur technischen Abteilung gehört ferner die in der Regel als selbständiges Bureau bestehende Plan kämm er, welche die

Sammlung⁻, Ordnung⁻ und Bewegung* der Zeichnungen zu bewirken hat. Die Plankammer besorgt auch die erforderlichen geometrischen Arbeiten (wenn dieser Geschäftszweig überhaupt dem Zentralbureau zugewiesen ist), ferner die Vervielfältigung der Zeichnungen, die Aufbewahrung der Autographien und deren Ausgabe, oft auch das Kopieren der Zeichnungen auf nicht mechanischem Wege. Endlich beschafft die Plankammer die in den Bureaus erforderlichen Zeichenmaterialien und Apparate (Reißbretter, Mappen etc.) und sorgt für deren ordnungsmäßige Verwaltung. Bei kleinem Geschäftsumfange, wo die Einrichtung der Plankammer entfallt, werden die Geschäfte derselben von einem Beamten des Projektierungsbureaus besorgt.

Die Bibliothek wird nach Maßgabe der besonderen und persönlichen Verhältnisse entweder vom Sekretariat, von der Plankammer oder von einem Beamten der technischen Abteilung verwaltet.

Eine Prüfungsstation für Baumaterialien ist verhältnismäßig selten vorhanden; wenn sie vorkommt, ist sie der Bauoberleitung als selbständige Abteilung⁻ unmittelbar unterstellt. Eigentlich sollte die Prüfungsstation niemals fehlen und immer sollte sie in der Lage sein, nicht nur (wie freilich meistens der Fall) Festigkeitsproben für Zement, Steine und Eisen, sondern auch einfachere chemische Untersuchungen auszuführen. Indessen wird es dann meistens an geeigneten Persönlichkeiten fehlen.

Die Bauleitung.

An der Spitze derselben steht der bauleitende Ingenieur, dem zu seiner Unterstützung eine Reihe von weiteren Beamten und Hilfsorganen beigegeben sind, welche sich bei größerem Umfange der Geschäfte in Beamte des inneren und äußeren Dienstes gliedern. Der innere Dienst konzentriert sich in einem Bureau, welches bei größerem Personal in den reduzierten Formen des Zentralbureaus gegliedert wird. Gewöhnlich genügt zur Besorgung⁻ der Kanzlei- und Registraturgeschäfte ein Beamter, dem zur Beschaffung⁻ der Abschriften, eventuell ein oder mehrere Schreiber beigegeben werden, und, zur Besorgung aller nichttechnischen Kalkulaturarbeiten, der Rechnungsausfertig'ung und der Buchführung, ein Rechnungsführer.

Für die Anfertigung⁻ der Detailprojekte und Werkzeichnungen, für technisches Rechnungswesen etc. sind bei größeren Bauten einige jüngere Techniker (Assistenten, Praktikanten), sowie Zeichner zur Anfertigung von Kopien erforderlich.

Bei kleineren Baustellen können sämtliche Bureaugeschäfte von einem Bauschreiber besorgt werden, von dem mitunter eine niedere technische Bildung gefordert wird (welche durch längeres Arbeiten in technischen Bureaus erworben sein kann), um auch bei Herstellung von Zeichnungskopien, sowie geringfügigen Projektzeichnungen etc. verwendet zu werden.

Für den äußeren Dienst sind bei größeren Baustellen zur steten persönlichen Kontrolle der Arbeiten Ingenieure, Baumeister, Architekten etc. und Poliere, Bauaufseher etc. erforderlich. Falls beide letztgenannten Organe vertreten sind, liegendem Bauaufseher die Wahrung von Disziplin und Ordnung auf der Baustelle, die vorbereitenden Arbeiten für die Abnahme, Materialienkontrolle, die Kontrolle von Taglohnarbeiten und Führung der Taglohnslisten und sonstige zur Unterstützung des Bauleiters erforderliche Arbeiten ob. Die Poliere haben vor allem die Messungsarbeiten und Abnahmen in Bezug auf Maß und Zahl zu machen und die bezüglichen Atteste auszustellen, beziehungsweise die Rechnungen auf Richtigkeit der Lieferungen zu bescheinig'en. Im übrigen werden die Geschäfte des äußeren Dienstes auf die einzelnen Organe nach Maßgabe der speziellen Verhältnisse verteilt.

Umfangreiche Baustellen bedürfen eines eigenen Materialienverwalters, welcher die Anlieferung, Aufbewahrung und Ausgabe der Materialien besorgt und die erforderlichen Bücher und Listen führt.

Auf ganz kleinen Baustellen reduziert sich das Personal zuweilen auf den Bauaufseher allein, welcher oft auch die Bureau-geschäfte mit besorgt. Es ist indessen für den Bauleitenden immer vorteilhafter, auf den Bauaufseher als auf den Bauschreiber zu verzichten, da die technische Kontrolle und Anordnung stets den Schwerpunkt der Tätigkeit des Bauleitenden bildet und er vor allem nötigenfalls unter persönlicher Übernahme des ganzen äußeren Dienstes, auf Entlastung von den Bureaugeschäften bedacht sein muß, für deren Besorgung sich stets mit leichter Mühe geeignete Persönlichkeiten gewinnen lassen. Ein Bauaufseher aber, der einen Teil des Bureaudienstes und des äußeren Dienstes besorgen soll, wird sich oft entweder zur einen oder anderen Arbeit nicht hinreichend qualifizieren.

Für Bureaureinigung, Heizung, niedere Bureaugeschäfte (Aktenheften, Aufziehen der Zeichnungen usw.), sowie für Botengänge ist ein Bureaudiener, für die Bewachung der Baustelle sind Nacht-und Tagewächter erforderlich. Bei kleinen Baustellen läßt man die Bureaudienergeschäfte durch einen von dem Unternehmer der Maurerarbeiten zu stellenden Arbeiter besorgen, dessen Dienste nach Stunden berechnet werden. Oder es wird ein Bauwächter angestellt, welcher geringfügige Aufseher- und niedere Bureaugeschäfte mit versieht. Die Anstellung eines Nachtwächters wird oft erst nach Fertigstellung des Rohbaues erforderlich; derselbe muß mittels Kontrolluhr kontrolliert werden und bei ausgedehnten Baustellen zur Haltung eines Wachthundes verpflichtet werden.

Hervorzuheben ist, daß die Geschäfte der Bauleitung fast immer am intensivsten im letzten Stadium des Baues, kurz vor der Vollendung bis zur Abwickelung der Abschlußgeschäfte, sind.

Es kommt wohl vor, daß dem Bauleitenden gerade in diesem Stadium Hilfskräfte entzogen werden, wenn die im Anschlag- für Bauleitung vorg-esehenen Mittel erschöpft sind. Man sei in dieser Beziehung- bei Veranschlag-ung- vorsichtig- und hüte sich namentlich davor, im Anfänge des Baues das Hilfspersonale über das allerdringendste Bedürfnis hinaus zu vermehren.

Besondere technische Bestimmungen bei der Vergebung der verschiedenen Arbeiten.

Sobald der Kostenüberschlag für einenBau genehmigt ist, handelt es sich zunächst um die Art der Verg-ebung der Lei-stungen an betreffende Unternehmer und Lieferanten. Es können dabei folgende Weg-e eingeschlagen werden:

a)    Die Arbeiten werden entweder auf Rechnung nach akkordierten Einheitspreisen oder im Taglohne, die Lieferung-en werden nach vereinbarten Einheitspreisen und später erst festzustellenden Massenbeträgen vergeben.

Diese letztere Art der Ausführung ist bei kleinen Ausführungen eine durchaus angemessene. Bei Instandsetzungen sind aber Pauschalsummen usw. meist nicht sehr billig und dieses Verfahren erfordert auch eine sehr sorgfältige Überwachung des Baues.

b)    Die sämtlichen Arbeiten und Lieferungen werden einem Unternehmer zur fertigen Herstellung des Baues übertragen.

Bei einem derartigen Akkorde wird meistens am billigsten gebaut, auch weiß der Bauherr die Kosten genau vorher und kann sich auch in Bezug auf die fertige Herstellung zu einer bestimmten Frist durch Vertrag sichern. Andrerseits ist hierbei aber die strengste Aufsicht eines bei der Unternehmung unbeteiligten Sachverständigen nötig, um den Bauherrn vor schlechter Ausführung und Verwendung unbrauchbarer Materialien zu sichern.

c)    Die verschiedenen Arbeiten und Lieferungen werden nach ihren Zweigen und Arten gesondert vergeben. Es ist dies das im allgemeinen übliche Verfahren.

Bei Privatbauten, auch städtischen Bauausführungen, kann die Ermittlung- geeigneter Unternehmer nach Verabredung- mit dem Bauherrn entweder aus freier Hand erfolgen oder es wird das Anbietung-sverfahren (Submission) eingeschlagen.

Im öffentlichen Anbietungsverfahren kann dasselbe mündlich oder schriftlich erfolgen.

Bei dem mündlichen sogenannten Lizitationsverfahren werden die Angebote von den an einem besonderen Termin erschienenen Unternehmern zu Protokoll gegeben, nachdem

sie Kenntnis vom Voranschläge und den Anschlag*spreisen erhalten haben.

Dieses Verfahren wird in Deutschland nur selten mehr

angewendet. In Frankreich ist aber dasselbe noch heute in Übung, mit der Maßgabe, daß die Lizitation in dem Augenblicke geschlossen wird, als eine brennende Kerze von vorschriftsmäßiger Länge und Gewicht aufgezehrt ist und der letzte Anbieter bedingungslos den Zuschlag erhält.

Das schriftliche öffentliche Anbietungsverfahren setzt allgemeine Bekanntmachung in den g*elesensten Fachblättern voraus, worin angegeben ist, um welche Arbeiten oder Lieferungen es sich handelt, wann und wo die Bedingungen einzusehen sind usw. Die Angebote sind schriftlich, versiegelt und unter Beifügung* der Proben vor oder in dem Termine einzureichen, und werden zum Termine im Gesamtergebnis verlesen. Auch ist die Wahl vorzubehalten und eine Verhandlung* aufzunehmen.

Es empfiehlt sich dies Verfahren hauptsächlich bei Lieferungen von Baumaterialien: Steine, Kalk u. dgl., wo es darauf ankommt, möglichst viele Lieferanten, auch solche, die dem Baubeamten noch unbekannt sind, heranzuziehen.

Im sogenannten beschränkten Anbietungsverfahren werden Auszüge der betreffenden Maurer-, Zimmer- usw. Arbeiten ohne Preise in mehreren Stücken, meist durch Umdruck gefertigt, und bekannten, bewährten Meistern zugeschickt, welche ihre Preisangebote einzusetzen und versiegelt einzusenden haben. An einem vorher festgesetzten Termine werden sämtliche Eingaben eröffnet und dem Mindestfordernden die Arbeit zuerteilt.

Dasselbe ist das einzig richtig'e Verfahren bei Vergabe aller Arbeiten, welche ein unbedingtes Vertrauen auf die Tüchtigkeit und Verläßlichkeit des Unternehmers voraussetzen, wie z. B. bei Tischlerarbeiten, wo kein Sachverständiger dem Holze an der fertigen Arbeit anzusehen vermag, ob die richtige Behandlung vorausgegangen. Da hierbei nur Unternehmer aufgefordert werden, welche dem Bauleitenden als tüchtig bekannt oder empfohlen sind, so muß, wenn nicht ganz außerordentliche Verhältnisse, wie besondere, seitens der Beteiligten in den Angeboten gestellte Bedingungen oder Veränderungen vorliegen, dem Mindestfordernden der Zuschlag* erteilt werden.

Die Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferung*en im öffentlichen oder beschränkten Anbietungsverfahren sind g*ewöhnlich folgende, z. B.:

Für die Bestellung ständiger städtischer Kontrahenten sämtlicher kurrenten Arbeiten und Lieferungen bei der Gemeindeverwaltung der k. k. Reiehshaupt- und Residenzstadt Wien gelten jetzt die Bedingnisse:

§ 1. Kurrente Arbeiten und Lieferungen.

Unter kurrenten Arbeiten und Lieferungen sind jene Leistungen verstanden, deren Kostenbetrag⁻ nach den Ansätzen der städtischen Preistarife berechnet (veranschlagt), bei den Baumeisterarbeiten den Betrag⁻ von 6000 Kronen, bei den Steinmetz-, Zimmermann-, Speng-ler-, Schlosser-, Bautischler-, Ziegel- und Schieferdeckerarbeiten, ferner bei Pflasterungen, zu welchen von Kontrahenten neues Steinmaterial beigestellt wird, den Betrag von 4000 Kronen, bei den Holzstöckelpflasterungen, bei allen übrigen Gewerben und den Pflasterungen, wenn kein Steinmaterial beigestellt wird, aber den Betrag von 2000 Kronen für je ein Objekt nicht übersteigt, und welche Leistungen entweder

a)    zur Erhaltung bereits bestehender Objekte oder zur Bedeckung der in den verschiedenen Verwaltungszweigen (nach der zur Zeit des Vertragsabschlusses bestehenden Einrichtung) wiederkehrenden Erfordernisse, oder

b)    bei Neubauten oder überhaupt bei Eintritt neuer Bedürfnisse des städtischen Haushaltes notwendig werden.

§ 2. Kurrentunternehmer.

Zur Besorgung der kurrenten Arbeiten und Lieferungen bestellt die Gemeinde auf die Dauer eines oder mehrerer Jahre Geschäftsleute, „Kurrentunternehmer“ genannt, welche sich verbindlich machen, diese Arbeiten und Lieferungen gegen die vereinbarte Entlohnung auszuführen.

§ 3. Umfang der Bestellung.

Die Bestellung der Kurrentunternehmer erfolgt entweder für einzelne oder für mehrere Gemeindebezirke, beziehungsweise für einzelne außerhalb des Gemeindegebietes gelegene städtische Anstalten.

§ 4. Art der Bestellung*.

Die Kurrentunternehmer werden für die verschiedenen gewerblichen Arbeiten und Lieferungen, für welche städtische Preistarife bestehen, abgesondert bestellt und es bezieht sich demnach die Verpflichtung, rücksichtlich Berechtigung aus der Bestellung nur auf die in dem bezüglichen Einzeltarife bezeichneten Leistungen ; es kann jedoch für mehrere Einzeltarife auch ein und derselbe Unternehmer bestellt werden.

§ 5. Berechnung der Entlohnung.

Die Entlohnung für die vertragsmäßig geleisteten Arbeiten und Lieferungen wird nach den Preisansätzen des städtischen Tarif es unter Zurechnung des vereinbarten, in Prozenten ausgedrückten, auf alle Leistungen gleichmäßig sich beziehenden Zuschlages zu denselben, oder Abrechnung des vereinbarten Prozentnachlasses von den Tarifansätzen berechnet.

§ 6. Offertverhandlung.

Zur Erlangung* von Anboten wird eine öffentliche Offertverhandlung ausgeschrieben. Die Unternehmer werden durch öffentliche Kundmachung oder auf eine andere zweckdienliche Weise aufgefordert, ihre Anbote (Offerten) bis zu dem verlautbarten Termine einzubringen-Bis dahin können in den, in den Verlautbarungen bekannt-g'egebenen Amtslokalen die städtischen Preistarife entweder einzeln oder zusammen, sowie diese Bedingnisse eingesehen und bei der städtischen Hauptkassa gegen den vorgeschriebenen Betrag bezogen werden.

Die Eröffnung* und Bekanntgabe der eingelangten Anbote findet zum verlautbarten Schlußtermine öffentlich statt. Berücksichtig'ung finden nur Anbote von gewerbebehördlich zur Selbstausführung' der betreffenden Arbeiten und Lieferungen berechtigten Geschäftsleuten.

§ 7. Einrichtung der Anbote.

Die Anbote sind auf einem Briefpapierbogen in Form eines an den Wiener Magistrat gerichteten, nach T. P. 44ad) und 60, Punkt 4 des Gebührengesetzes stempelfreien Geschäftsbriefes zu stellen, und haben die eigenhändige Unterschrift des Bauwerbers, sowie die Angabe seines Berufes und Wohnortes zu enthalten.

Diese Anbote (deren Formulare ist in den Bedingnissen enthalten) sind unter verschlossenem Umschläge zu überreichen, auf welchem der Gegenstand des Anbotes, die Tarifnummer und Arbeitsgattung ersichtlich zu machen sind.

§ 8. Angeld, Kaution.

Der Bewerber hat vor Überreichung seines Anbotes bei der städtischen Hauptkassa das im § 9 dieser Vorschrift für die Tarifnummer, auf welche sein Anbot sich bezieht, festgesetzte Angeld zu erlegen. Der Erlagschein ist der Offertverhandlungskommission vorzuweisen.

Die Angelder, welche mindestens drei Tage vor dem Offertverhandlungstage bei der städtischen Hauptkassa zu erlegen sind, dürfen nur bei dieser erlegt werden, und ist es verboten, die Angelder selbst den Anboten beizuschließen; bei Außerachtlassung dieses Verbotes übernimmt die Gemeinde keinerlei Haftung' für derartig erlegte Ang'elder.

Dieses Angeld kann in Barem oder in Einlagsbüchern der Ersten österr. Sparkassa, der Neuen Wiener Sparkassa oder der Wiener Kommunalsparkassen oder in inländischen pupillarsicheren Wertpapieren bestehen.

Sämtliche Wertpapiere werden nach dem letzten — jedoch höchstens 14 Tage alten — Kurse der Wiener Börse, und niemals über den Nennwert, bzw. den Betrag des kleinsten Treffers angenommen.

Angelder derjenigen Bewerber, deren Anbote nicht angenommen wurden, werden sofort nach der Beschlußfassung des Stadtrates gegen Einziehung des Erlagscheines zurückgestellt.

Die Angelder der Ersteher werden als Kaution während der Dauer des Vertrages und während der im § 14 bedungenen Haftzeit von der Gemeinde zurückbehalten und haften derselben als Pfand zur Sicherstellung aller ihr geg*en den Unternehmer zustehenden Rechte.

Das im Baren erlegte Angeld (Kaution) wird nicht verzinst.

Wenn der Kurswert der als Kaution erlegten Wertpapiere so weit sinkt, daß sie nach dem erwähnten Maßstabe zur Kautionsleistung nicht mehr hinreichen, so ist der Unternehmer verbunden, über Aufforderung der Gemeinde die Kaution nach den vorstehenden Bestimmungen bis zur festgesetzten Höhe zu erg'änzen. Ebenso hat er für die Ergänzung der Kaution im Falle der gänzlichen oder teilweisen Einziehung derselben zu sorgen.

§ 9. Umfaßt die Höhe des Angeldes (Kaution).

§ 10. Verständig*ung der Bewerber.

Von der Beschlußfassung der Gemeinde über die eingelangten Anbote werden die sämtlichen Bewerber durch den Magistrat verständigt.

§ 11. Beginn und Dauer der Haftung der Bewerber.

Auswahl.

Der Bewerber bleibt an sein Anbot vom Tage der Einbringung an gebunden und ist von den durch dieselbe übernommenen Verbindlichkeiten erst von dem Zeitpunkte enthoben, in welchem er die Verständigung der erfolgten Ablehnung seines Anbotes erhält.

Der Gemeinde bleibt die vollständig freie Auswahl unter den Bewerbern, aber auch die Ablehnung aller Anbote und die Einleitung* jeder weiteren Maßnahme gewahrt.

§ 12. Vertragsabschluß und Gebühren.

Der Vertrag ist zwischen der Gemeinde und dem Offerenten rechtsgültig abgeschlossen, sobald letzterer von der Annahme seines Anbotes durch den Wiener Magistrat verständigt worden ist. Diese Verständigung erfolgt in der Weise, daß dem Ersteher oder dessen Stellvertreter die Annahme seines Anbotes seitens der Gemeinde durch den Magistratsreferenten oder den hierzu beauftragten Beamten mündlich bekanntgegeben wird; der Ersteher ist sohin verpflichtet, der Gemeinde die erfolgte Verständigung in Form eines ebenfalls nach den im § 7 zitierten Bestimmungen des Gebührengesetzes stempelfreien Geschäftsbriefes binnen 48 Stunden zu bestätigen.

Die Gemeinde behält sich die Ausfertigung eines förmlichen schriftlichen Vertrages über die Vergebung* der obigen Arbeiten vor.

Die Gemeinde ist ferner berechtigt, die Beglaubigung der Unterschrift des Unternehmers auf der Vertragsurkunde oder auch nachträglich auf dem Anbote zu verlangen.

Die auf das Rechtsgeschäft bezüglichen Behelfe bleiben in Verwahrung der Gemeinde. Der Unternehmer erhält auf Verlangen und auf seine Kosten einfache oder beglaubigte Abschriften.

§ 13. Rechtliches Verhältnis zwischen der Gemeinde und dem Kurrentunternehmer.

Die gegenseitigen Rechte und Verbindlichkeiten zwischen der Gemeinde und dem Kurrentunternehmer werden durch diese Be

dingnisse in Verbindung mit dem von der Gemeinde angenommenen Anbote geregelt.

§ 14. Haftzeit.

Die Haftzeit erstreckt sich bei solchen größeren Reparatursarbeiten, bei welchen die Verdienstsumme den Betrag von 100 Kronen übersteigt und bei denen ihrer Natur nach eine nicht beding*nisg*emäße Leistung* auch nach Verlauf einer längeren Zeit noch konstatiert werden kann, sowie bei solchen Neuherstellungen, bei welchen eine Haftung* nach der Art der Leistungen überhaupt bedungen werden kann, auf den Rest des Jahres, in welchem die Ausführung* erfolgte, und auf das ganze nächstfolgende Jahr, längstens aber auf ein Jahr nach dem Ablaufe der Vertragszeit, insoferne in den Regulativen der einzelnen Preistarife nicht eine andere Haftzeit ausdrücklich bedungen ist.

§ 15. Haftungspflicht von Kollektivunternehmern, Todesfall, Konkurs, Kuratel, Geschäftsauflösung*.

Mehrere Personen, die gemeinschaftlich auf eine und dieselbe Arbeit oder Lieferung anbieten, haften zur ungeteilten Hand für die genaue Erfüllung aller ihnen aus dem Vertrage obliegenden Verbindlichkeiten. Die gleiche Haftung obliegt den mehreren Erben eines Unternehm ers.

Wenn ein Einzelunternehmer (physische oder juristische Person) in Konkurs verfällt, ist die Gemeinde Wien berechtigt, den Vertrag als aufgelöst zu erklären. Dasselbe Recht steht der Gemeinde Wien auch dann zu, wenn der Unternehmer unter Kuratel gestellt wird, sein Geschäft auflöst oder mit Tod abgeht.

Die Gemeinde kann jedoch in diesen Fällen auch die Arbeiten oder Lieferungen auf Kosten und Gefahr des Unternehmers, beziehungsweise seiner Erben anderweitig unter beliebigen Bedingungen vergaben oder in eigener Regie ausführen und sich in allen den vorerwähnten Fällen (Konkurs, Kuratel, Geschäftsauflösung und Tod)

wegen des ihr etwa erwachsenden Nachteiles an dem Vermögen des Unternehmers, beziehungsweise der Erben desselben schadlos halten.

Diese Rechte stehen der Gemeinde Wien auch in dem Falle zu, daß einer von den mehreren Teilnehmern an einer Arbeit oder Lieferung in Konkurs verfällt, unter Kuratel gesetzt wird, aus dem Geschäfte austritt oder mit Tod abgeht.

§ 16. Stellvertreter und Arbeitsleute des Unternehmers. Direkte Haftung des letzteren.

Der Unternehmer hat im Falle seiner Abwesenheit oder Verhinderung einen fachkundigen, gehörig bevollmächtigten Stellvertreter zu bezeichnen, welcher berechtigt sein muß, in dessen Namen und mit Rechtsverbindlichkeit für denselben mit der Gemeinde und deren

Org'anen zu verkehren und etwaige Weisungen, Zuschriften Urkunden usw. entgegenzunehmen. Der Stellvertreter sowie jede Änderung in der Person desselben ist der Gemeinde zur Kenntnis zu bringen.

Wenn der Stellvertreter des Unternehmers oder eine andere von

letzterem bei den städtischen Arbeiten oder Lieferungen beschäftigte Person sich als unfähig zeigt oder sich gegen die Org*ane der Gemeinde unangemessen beträgt oder einer unredlichen Gebarung verdächtig werden sollte, hat der Unternehmer über Aufforderung der Gemeinde eine solche Person unverzüglich von diesen Arbeiten oder Lieferungen zu entfernen und durch eine geeignete zu ersetzen.

Der Unternehmer ist für alle Handlungen und Unterlassungen der von ihm beschäftigten Personen, wodurch der Gemeinde ein Schaden entsteht, direkt verantwortlich und zur Genugtuung verpflichtet.

§ 17. Umfang der Verpflichtung des Kurrentunternehmers.

Der Kurrentunternehmer hat die Verpflichtung, alle kurrenten Arbeiten und Lieferungen (§ 1), welche von seiten der Gemeinde, insbesonders auch seitens der städtischen Unternehmungen während der Vertrag'sdauer bei ihm bestellt werden, zu übernehmen und vertragsmäßig auszuführen.

Wenn die Bestellung der Leistung* vor Ablauf des Vertrages erfolgte, so ist der Unternehmer zur vertragsmäßigen Ausführung* auch dann verpflichtet, wenn diese erst nach Ausgang der vereinbarten Vertragsdauer stattfindet.

Die Kurrentunternehmer sind ferner verpflichtet, wenn ihnen Neuarbeiten bei Hochbauten, welche die Gemeinde gegen Brandschaden versichert, übertragen werden, die auf ihre Arbeiten entfallenden Versicherungsprämien zu tragen. Diese werden nach unteilbaren Jahresbeiträgen berechnet.

§ 18. Umfang der Berechtigung des Kurrentunternehmers.

Einen Anspruch auf Übertragung der kurrenten Arbeiten hat der Kurrentunternehmer nur riicksichtlich der unter § 1, lit. d), bezeich-neten Leistungen, nämlich nur bezüglich jener Arbeiten und Lieferungen, welche zur Erhaltung bereits bestehender Objekte oder zur Bedeckung der bei den verschiedenen Verwaltungszweigen in ihrer bestehenden Einrichtung wiederkehrenden Erfordernisse nach dem Ermessen der Gemeinde notwendig werden und nur insoferne, als die Regulative der einzelnen Preistarife nicht eine Ausnahmsbestimmung* enthalten und als für diese Arbeiten oder Lieferungen in den einzelnen Tarifen Preise bestimmt sind.

Die Gemeinde ist daher nur verpflichtet, diese Arbeiten und Lieferungen durch den Kurrentunternehmer ausführen zu lassen, während sie die unter § 1, lit. fr), bezeichneten Leistungen wohl bei demselben bestellen kann (§ 17), jedoch hierzu nicht verbunden ist.

Die protokollierten städtischen Unternehmungen, nämlich „Gemeinde Wien — städtische Gaswerke“, „Gemeinde Wien — städtische Elektrizitätswerke“ und „Gemeinde Wien — städtische Straßenbahnen“ sind berechtigt, die bei ihnen vorkommenden kurrenten Arbeiten und Lieferungen durch andere gewerbsberechtigte Unternehmer ausführen zu lassen.

Auch bleibt der Gemeinde das Recht gewahrt, solche Arbeiten in dringenden und besonderen Fällen durch städtisches Dienstpersonal in eigener Reg*ie ausführen zu lassen oder, wenn es nach der Sachlage möglich ist, diese Arbeiten in Bestellung zu g*eben.

Die Anschaffung von Amtserfordernissen für ein städtisches Amt, welches in einem anderen Gemeindebezirke seinen Sitz hat, als für welchen es bestellt wurde, darf nur bei den für den Bezirk des Amtssitzes bestellten Erstehern geschehen.

§ 10. Art der Arbeitsausführung.

Der Kurrentunternehmer hat die bestellten Arbeiten und Lieferungen nach den von den städtischen Verwaltungsorganen in Bezug auf die Beschaffenheit, die Zeit und den Ort der Leistung gegebenen Weisungen und in Gemäßheit des städtischen Tarif es und der dazu gehörigen Regulative auszuführen. Insoweit städtische Mustersammlungen bestehen, hat sich der Unternehmer an diese Muster zu halten.

Arbeiten, welche im betreffenden städtischen Tarife nicht enthalten sind, dürfen vom Unternehmer nur auf Grund einer voraus-gegang*enen Vereinbarung* mit der Gemeinde ausgeführt werden, bei welcher auch der Preis für solche Arbeiten festg*esetzt wird. Wurde vom Unternehmer versäumt, eine solche Vereinbarung zu treffen, so werden die Preise für solche Arbeiten von der Gemeinde im Verhält-

nisse zu den städtischen Tarifpreisen bestimmt, welche Preise für den Unternehmer bindend sind, ohne daß ihm dagegen ein Rechtsmittel zusteht.

Arbeiten und Lieferungen, welche nicht in dem betreffenden städtischen Preistarife, wohl aber in einem anderen Teile enthalten sind, werden, wenn sie ausnahmsweise durch einen für einen anderen Tarif bestellten Unternehmer gelegentlich der ihm übertragenen Arbeiten oder Lieferungen ausgeführt werden, auf Grund der einschlägigen Tarifpreise mit Zugrundelegung der für den betreffenden Tarif und Bezirk geltenden Erstehungsprozente verrechnet werden.

§ 20. Anschaffung der Arbeiten und Lieferungen.

Die Bestellung der Arbeiten und Lieferungen erfolgt schriftlich, entweder durch Bestellzettel oder Bestellscheine.

Die Bestellzettel (auch Interimsbestellscheine genannt) müssen vom Stadtbauamte oder von den Leitern der magistratischen Bezirksämter oder den Bezirksvorstehern oder von anderen hierzu berufenen Verwaltungsorganen ausgefertigt werden; sie enthalten den Umfang* und die Beschaffenheit sowie den Ort oder das Lokal der zu leistenden Arbeiten und Lieferungen mit Angabe des Vollendungstermines und Hinweisung auf die Tarifposten. Die Bestellzettel müssen behufs Rechnungslegung* durch gleichlautende Bestellscheine ausgewechselt werden.

Die Bestellscheine müssen bei bauämtlichen Anschaffungen nebst der Unterschrift des bezüglichen Ingenieurs noch mit der Fertigung* des Amtsvorstandes oder eines der Abteilungsvorstände, bei Anschaffung der magistratischen Bezirksämter mit der Fertigung des Bezirksamtsleiters, bei jenen der Bezirksvorsteher mit der Unterschrift derselben oder ihrer Stellvertreter, bei Anschaffungen der Versorgungshausverwaltungen mit der Fertigung des Verwalters und Kontrollors, endlich in allen übrigen Fällen apßer mit der Unterschrift der berufenen Beamten noch mit der Fertigung des betreffenden Referenten des Magistrates oder Amtsvorstandes und in allen Fällen mit dem Visum der Stadtbuchhaltung versehen sein. Die Gemeinde behält sich das Recht vor, die Bestimmungen bezüglich der Bestellscheine im Bedarfsfälle abzuändern.

Die Gemeinde anerkennt nur jene Arbeiten und Lieferungen als für ihre Rechnung geleistet, bei welchen die Bestellung nach den vorstehenden Bestimmungen erfolgte, weshalb der Kurrentunternehmer vor Einhändigung der ordnungsmäßig ausgefertigten Bestellung keine Arbeit auszuführen und die auf die Bestellung bezüglichen Belege seiner Rechnungsvorlage (§ 26) anzuschließen hat.

Der Unternehmer ist verpflichtet, die bestellten Arbeiten auf Grund des erhaltenen Bestellzettels auszuführen.

§ 21. Taglohnarbeiten.

Bei tarifmäßiger Beistellung von Arbeitern im Taglohne, welche nur dann zulässig ist, wenn sie in den Bestellscheinen oder in den Kostenanschlägen ausdrücklich verlangt worden ist, müssen die betreffenden doppelt ausgefertigten Wochenlisten längstens an dem auf die verflossene Arbeitswoche folgenden Montage dem Besteller eingehändigt werden, da jede später einlangende oder erst der Rechnung beigelegte Liste aus der Gesamtrechnung ausgeschieden und der darin verrechnete Betrag nicht bezahlt werden würde.

Das Original der Wochenliste wird dem Unternehmer zurück-g-estellt, das Duplikat behält der Besteller. Beide Exemplare müssen vom Unternehmer und vom Besteller der Arbeit gefertigt sein.

Als Tageszeit gelten vom 15. März bis 15. Oktober die Stunden von 6 Uhr früh bis 8 Uhr abends, vom 16. Oktober bis 14. März von 7 Uhr früh bis 6 Uhr abends. Die übrigen Stunden gelten als Nachtzeit.

Die Tagesarbeit wird mit einstündiger Mittagspause und einer Frühstückspause von halbstündiger Dauer in der Zeit vom 15. März bis 15. Oktober von 7 Uhr früh bis 6 Uhr abends, vom 16. Oktober bis 14. März von halb 8 Uhr früh bis 5 Uhr abends festgesetzt.

Der volle Nachtlohn wird mit einer Aufzajilung von 50% auf den Taglohn festgesetzt und wird für einen Zeitraum von 9 Stunden, wovon wenigstens 7 Nachtstunden sein müssen und worin eine ein-stündige Pause um Mitternacht inbegriffen ist, gezahlt.

Einzelne Arbeitsstunden werden im allgemeinen mit 10% des Tag*- oder Nachtlohnes vergütet. Wenn jedoch zu einer Leistung weniger als eine volle Tag- oder Nachtschicht erforderlich ist, so wird in dem Falle, als durch die Natur der Sache und die Entfernung* des Arbeitsortes von der Werkstätte ein Zeitversäumnis bedingt ist, zur Arbeitszeit eine Stunde als Arbeitsstunde zugeschlagen, jedoch höchstens der volle Tag- oder Nachtlohn bezahlt.

Überstunden werden mit 12% des Tag- oder Nachtlohnes ver

gütet.

Für Arbeiten, die ausnahmsweise an Sonn- oder Feiertagen auszuführen sind, wird eine 50%ige Erhöhung auf die Werktagslöhne bezahlt.

§ 22. Abwägung der Gewichtsgegenstände. Aufrechnung von Transportkosten.

Die Unternehmer sind verpflichtet, alle nach Gewicht zu verrechnenden Gegenstände in Gegenwart des Bestellers oder eines hierzu designierten Gemeindeorganes abwägen zu lassen, worüber ihnen der amtliche Wagschein eingehändigt wird, welcher bei der Rechnungslegung der Rechnung beigeschlossen werden muß. Für den Fall des Verlustes eines solchen Wagscheines kann dem Unternehmer über sein Ansuchen ein Duplikat ausgefertigt werden.

Jene Gewichtsgegenstände, welche amtlich abgewogen sind, dürfen nicht mehr in die Werkstätten oder Depots der Unternehmer zurückgeführt, sondern müssen direkt von der Ab wage gleich auf das betreffende Bauobjekt gebracht oder, wenn dies aus besonderer Ursache nicht zulässig sein sollte, an einem vom Besteller anzugebenden Orte bis zur wirklichen Verwendung- hinterlegt werden. Der Unternehmer muß sich diesen Transport oder diese Hinterlegung noch am nämlichen Tage von dem Besteller auf der Rückseite des Wagscheines bestätigen lassen, widrigens der Wagschein seine Gültigkeit verlieren würde.

Für den Transport zu und von der Wage sowie überhaupt für die Verführung von zu reparierenden Gegenständen aus den städtischen Gebäuden und Anstalten in die Werkstätten und wieder zurück, darf — Kanalgitter ausgenommen — eine Entlohnung nicht aufgerechnet werden, insofern in den einzelnen Tarifen eine Vergütung nicht ausdrücklich vorgesehen ist.

Jeder Unternehmer hat das Abladen der von ihm gelieferten Gegenstände selbst zu besorgen.

§ 23. Altes Material. Fundgeg-enstände.

Bei Reparatursarbeiten haben die Unternehmer die sich ergebenden alten Materialien nach Anordnung der betreffenden Bestellungsorgane entweder in ein städtisches Depot oder auf andere, von denselben bestimmte Arbeitsplätze oder Verwendungsorte unentgeltlich abzuliefern und sich über diese Ablieferung- entweder von dem städtischen Materialverwahrer oder von dem betreffenden Beamten eine Abgabsbestätigung ausstellen zu lassen, welche der Rechnungbeigeschlossen werden muß.

Die Unternehmer haften bis zur erfolgten Übernahme durch die Gemeindeorgane für jeden Abgang an diesem alten Materiale.

Der Wert des abgängig-en Materiales ist von dem Bauamte zu ermitteln, von der Buchhaltung zu überprüfen und von der Forderung sogleich abzuziehen.

Wenn bei Demolierungen oder Ausgrabungen auf Geg-enstände gestoßen wird, welche für die Topographie der Stadt Wien oder für die Geschichte von Wichtigkeit sein können oder welche numismatischen oder künstlerischen Wert haben, hat der Unternehmer sofort dem Magistrate die Anzeige zu erstatten und mit den bezüglichen Arbeiten innezuhalten und darf derselbe hiermit erst dann fortfahren, wenn ihm hierzu die Bewilligung erteilt wurde.

Erkennt die Gemeinde, daß derartige Gegenstände einen historischen, numismatischen oder künstlerischen Wert haben, so steht ihr das Recht zu, diese Gegenstände als ihr Eigentum zurückzuhalten.

39

Abel, Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

§ 24. Saumseligkeit. Fristüberschreitung. Vertragswidrige Leistung*. Konventionalstrafe. Streik und

Boykott.

Wenn der Kurrentunternehmer die bestellten Arbeiten und Lieferungen nicht rechtzeitig beginnt oder so saumselig vorgeht, daß die rechtzeitige Ausführung der Leistungen in solider Weise innerhalb des festgesetzten Termines nicht zu gewärtigen steht, so haben die mit der Überwachung der Arbeiten betrauten Gemeindeorgane den Unternehmer zum alsogleichen Beginne, rücksichtlich zur raschen Förderung der Leistungen schriftlich zu ermahnen.

Wenn die erwähnte Mahnung unbeachtet blieb oder der neuerlich festgesetzte Termin fruchtlos verstrich oder wenn wegen offenbarer Unfähigkeit oder Unzuverlässigkeit des Unternehmers oder wegen Dringlichkeit des Bedarfes sogleich eine anderweitige Vorkehrung zu treffen ist, so sind die städtischen Organe, denen die Bestellung und Überwachung der Arbeiten (§ 20) zugewiesen ist, unter Zustimmung des Magistratsreferenten, beziehungsweise des Bezirksamtsleiters berechtigt, den Unternehmer zur genauen Erfüllung des Vertrages zu verhalten und für jeden Tag der Überschreitung des Lieferung*stermines eine von der Verdienstsumme abziehbare Konventionalstrafe von 10 Kronen per Tag festzusetzen oder die abgängigen Arbeiten und Lieferungen auf Gefahr und Kosten des Kurrentunternehmers durch andere Unternehmer zu welchen Preisen immer beistellen oder ergänzen zu lassen.

Sollte der Unternehmer bei einer weiteren Bestellung seinen vertragsmäßigen Verpflichtungen nicht nachkommen oder sich seine Unfähigkeit und UnVerläßlichkeit heraussteilen oder liegt Gefahr im Verzüge vor, so ist die Gemeinde berechtigt, vom Vertrage abzugehen oder alle weiteren Arbeiten oder Lieferungen auf Gefahr und Kosten des Unternehmers anderweitig unter was immer für Bedingungen zu vergeben oder in eigener Regie auszuführen und in allen diesen Fällen den Ersatz des erweislichen Schadens von dem Unternehmer zu begehren.

Wenn der Unternehmer die von ihm gelieferten, aber als vertragswidrig nicht übernommenen Gegenstände binnen der gegebenen Frist von dem betreffenden Depot oder Bedarfsort nicht entfernt, so ist die Gemeinde berechtigt, dem Unternehmer diese Gegenstände auf seine Gefahr und Kosten zuzusenden.

Gegen die Verfügungen der Gemeindeorg'ane steht dem Unternehmer innerhalb acht Tagen der schriftlich einzubringende Rekurs an den Stadtrat, jedoch ohne aufschiebende Wirkung zu.

Wenn durch andere Personen die Arbeit und Lieferung besorgt wird, hat der Kurrentunternehmer auf ein Ersparnis, welches allenfalls hierbei erzielt wurde, keinen Anspruch.

Bei Streik oder Boykottierung einer Werkstätte treten die Bestimmungen über die Konventionalstrafe, die Entziehung der Arbeit, sowie die Ausführung auf Gefahr und Kosten des Unternehmers nicht ein, wenn nachgewiesen ist, daß der Streik oder die Boykottierung nicht durch den Unternehmer selbst verschuldet ist. Die Beurteilung'^ ob ein Verschulden des Unternehmers vorliegt oder nicht, steht mit Ausschluß des Rechtsweges der Gemeinde zu.

§ 25. Gerichtliche Beanstandung, unredliches Gebaren des Unternehmers.

Wenn der Unternehmer wegen eines Verbrechens oder wegen der Übertretung' des Diebstahls, der Veruntreuung, der Teilnehmung an einer dieser Übertretungen oder des Betruges in Untersuchung gezogen wurde, so ist die Gemeinde berechtigt, mit der Erteilung weiterer Aufträge bis zur gerichtlichen Feststellung' innezuhalten und die in der Zwischenzeit vorkommenden Arbeiten und Lieferungen auf Gefahr und Kosten des Unternehmers anderweitig ausführen zu lassen. Wenn der Unternehmer wegen einer der oben angegebenen strafbaren Handlungen zu einer Strafe verurteilt wurde, oder wenn er bei Ausführung der ihm übertragenen städtischen Arbeiten oder Lieferungen einer unredlichen Gebarung auch nur außergerichtlich überwiesen wurde, so ist die Gemeinde berechtigt, vom Vertrage abzugehen, oder alle weiteren Arbeiten oder Lieferung'en auf Kosten des Unternehmers anderweitig unter was immer für Bedingungen zu vergeben oder in eigener Regie auszuführen, und in allen diesen Fällen den Ersatz des erweislichen Schadens von dem Unternehmer zu begehren.

§ 26. Format, Verfassung und Überreichung der Rechnungen.

Das Format der Rechnungen soll eine Höhe von 34 cm und eine Breite von 21 cm haben; auffällig dagegen verstoßende Formate werden zurückgewiesen.

Die Rechnungen über geleistete Arbeiten und Lieferungen müssen eine genaue Beschreibung der Leistung unter Ang'abe der bezüglichen Tarifpost enthalten und mit den im § 20, beziehungsweise 21 erwähnten Nachweisen (Bestellschein, Gegenschein, Wagschein, Ausmaß usw.) belegt sein.

Diese Rechnungen sind ohne vorausgegangene Erinnerung binnen zwei Monaten nach Vollendung der Leistung bei den Bestellorganen gegen einen Empfangschein zu überreichen.

Nach dieser Zeit können die Rechnungen nur mehr beim Wiener Magistrate mit besonderem Gesuche überreicht werden.

Erfolgt die Vorlage der Rechnung erst nach zwei Monaten, jedoch noch vor Ablauf eines Jahres, so findet ein 5°/oiger Abzug von der adjustierten Verdienstsumme als Konventionalstrafe wegen verzögerter Überreichung statt, welcher auf 10% erhöht wird, falls sich die Vorlage der Rechnung über ein Jahr verzögert. Reklamationen über nicht liqui-

39*

dierte Rechnung*en müssen das Bestellorg'an bezeichnen und mit dem erwähnten Empfangschein beleg't sein.

§ 27. Bezahlung der Rechnungen.

Die Bezahlung der Rechnungen wird nach erfolgter Prüfung durch den Besteller und nach buchhalterischer Adjustierung geleistet.

Rechnungen über Leistungen, welche von den Bezirksvorstehern bestellt wurden, werden bis zum Betrage von 100 Kronen für ein Objekt nach vorausgegangener buchhalterischer Adjustierung* bei den Verlagskassen dieser Bezirke berichtigt.

Auf vorschriftsmäßig verfaßte Rechnungen wird dem Unternehmer über Ansuchen und über Gutachten des Bestellers und der Buchhaltung eine Teilzahlung, beziehungsweise ein Vorschuß von 85% der Verdienstsumme zugestanden. Bei bereits kollaudierten Arbeiten, beziehungsweise solchen Arbeiten, die im Sinne der Kollaudierungsvorschrift vom Stadtbauamte allein vermessen und rechnung*smäßig geprüft werden, können bis 95% erfolgt werden. Es darf jedoch die für die betreffende Leistung g*enehmigte Summe nicht überschritten werden.

Über Verlang*en des Unternehmers werden auch die restlichen 5% gegen Erlag von pupillarsicheren Wertpapieren ausbezahlt.

Bei Arbeiten und Lieferungen, deren richtiger Kostenbetrag jederzeit bestimmt werden kann und auf denen keine weitere Haftung lastet, kann nach buchhalterischer Prüfung auch der volle Verdienstbetrag geleistet werden.

Nach Ausbezahlung der von den städtischen Organen adjustierten Schlußrechnung ist der Unternehmer mit allen seinen Anforderung*en als vollständig befriedigt anzusehen, und ist derselbe daher nicht berechtigt, eine weitere wie immer geartete Forderung an die Gemeinde Wien zu stellen.

§ 28. Beschädigung* durch Zufall.

Der Kurrentunternehmer hat nur für die wirklich geleisteten und von der Gemeinde übernommenen Arbeiten und Lieferungen Anspruch auf die vereinbarte Entlohnung; er trägt daher bis zur erfolgten Übernahme, das ist bis zur erfolgten Anerkennung der vertragsmäßigen Ausführung der bestellten Leistungen, den an denselben durch Zufall, ins besonders durch Feuer herbeigeführten Schaden.

Die Übernahme der ausgeführten Arbeiten und Lieferungen wird von den Gemeindeorganen spätestens innerhalb vier Wochen vorgenommen werden, nachdem der Unternehmer die Anzeige erstattet hat.

§ 29. Abänderungen der Erstehung*spreise während der Vertragsdauer. Schiedsgericht.

Wenn infolge Änderung der Materialpreise oder Taglöhne die Einheitspreise des städtischen Preistarifes nicht mehr entsprechen, so kann

ein nach den folgenden Bestimmungen gebildetes Schiedsgericht die Erhöhung oder Herabsetzung derselben beschließen. Eine solche Änderung- ist in Prozenten auszudrücken, hat sich auf alle Ansätze eines Tarifes gleichmäßig zu beziehen und ist für alle bestellten Unternehmer vom 1. Januar des auf die rechtskräftig gewordene Beschlußfassung folg-enden Jahres gültig.

§ 30. Zusammensetzung des Schiedsgerichtes.

Das Schiedsgericht besteht aus neun stimmberechtigten Mitgliedern, und zwar aus:

1.    drei Mitgliedern des Gemeindeausschusses zur Vornahme der Herausgabe eines neuen städtischen Preistarifes;

2.    einem Vertreter des Magistrates;

einem Vertreter der Stadtbuchhaltung und einem Vertreter des Stadtbauamtes, und

3.    aus drei Mitgliedern der jeweilig beteiligten Genossenschaft; sollte für die betreffende Arbeitsgattung eine Genossenschaft nicht bestehen, so sind an Stelle der drei Genossenschaftsmitglieder aus den betreffenden städtischen Unternehmern drei von denselben zu wählende Mitglieder einzuberufen; sollten aber für die betreffende Arbeitsart weniger als drei Unternehmer bestellt sein, so haben die erstgenannten sechs Mitglieder des Schiedsgerichtes über das Stimmenverhältnis dieser Unternehmer oder wegen Zuziehung eines oder zweier Sachverständiger als Schiedsrichter zu beschließen.

§31. Beschlüsse des Schiedsgerichtes. Deren Veröffentlichung.

Die Beschlüsse des Schiedsgerichtes werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt, und sind von Jahr zu Jahr im städtischen Amtsblatte zu veröffentlichen.

§32. Erhöhung oder Herabsetzung der Erstehung-spreise.

Beschlüsse des Schiedsg-erichtes über Preiserhöhungen oder Herabsetzungen der Ersteherpreise werden entweder über Ansuchen der beteiligten Genossenschaften, beziehungsweise städtischen Unternehmer, oder über Antrag der Mitglieder des obig-en Gemeinderatsausschusses oder der städtischen Ämter gefaßt.

§ 33. Genehmigung des Gemeinderates. Rekurs recht.

Beschlüsse des Schiedsgerichtes über Preiserhöhung-en bedürfen der Genehmigung des Gemeinderates; gegen Beschlüsse über Preisherabsetzungen steht den beteiligten Genossenschaften und den städtischen Kurrentunternehmern ein Rekursrecht an den Gemeinderat zu. Der Rekurs ist binnen 14 Tagen, vom Tage der Verlautbarung des

Schiedsgerichtsbeschlusses im städtischen Amtsblatte g-erechnet, schriftlich beim Magistrat einzubringen.

Die Betretung des Rechtsweges gegen Entscheidungen des Schieds-g-erichtes und des Gemeinderates ist unzulässig.

§ 34. Verletzung über die Hälfte.

Die Gemeinde und der Kurrentunternehmer verzichten auf die Bestreitung des Vertrages wegen Verkürzung über die Hälfte.

§ 35. Gerichtsstand.

Für alle aus diesen Verträgen etwa entstehenden Rechtsstreitig*-keiten, welche nicht kraft Gesetzes vor einen ausschließlichen besonderen Gerichtsstand gehören, sind in erster Instanz die sachlich zuständigen Gerichte im I. Wiener Gemeindebezirke ausschließlich zuständig.

§ 36. Besondere Verpflichtungen des Kurrentunternehmers fürTarif Nr. 1 (Baumeister arbeiten im I. Bezirke).

Der Kurrentunternehmer für Tarif Nr. 1 (Baumeisterarbeiten) im ersten Bezirke hat außer den allgemeinen Verpflichtungen (§ 13) noch die Verbindlichkeit, in der Feuerwehrzentrale bei Tag zwei Maurer zur augenblicklichen Verwendung* im Falle des Bedarfes bereit zu halten. Diese Maurer haben sich während der Nacht, sowie an Sonn-und Feiertagen auch am Tage in der Zentrale aufzuhalten, erhalten daselbst unentgeltliche Unterkunft, müssen unverheiratet sein und dürfen nur selten gewechselt werden. Die Verwendung dieser Maurer bleibt dem Stadtbauamte im Einvernehmen mit dem Feuerwehrkommando überlassen, insoweit dies mit dem Zwecke der Bereithaltung für den Fall des Bedarfes vereinbarlich ist. Der Unternehmer erhält jedoch nur bei ihrer wirklichen Verwendung im Falle des Bedarfes und nach Maßgabe derselben für sie die vertragsmäßige Entlohnung.

§ 37. Besondere Verpflichtungen betreffs Arbeiten an den Wienflußregulierungsanlagen und in der Umgebung* des Gemeindegebietes.

Die Kurrentunternehmer aller vom Wienfluß berührten Bezirke . sind verpflichtet, jedoch nicht ausschließlich berechtigt, Arbeiten an den Wienflußregulierungsanlagen bis zu einer Entfernung von 100 m vom Bezirke zu den gewöhnlichen Erstehungspreisen auszuführen.

Die Kurrentunternehmer für Baumeister- und Zimmermannsarbeiten in diesen Bezirken sind verpflichtet, über Aufforderung jederzeit sofort bei Hochwassergefahr für diesen Dienst taugliche Arbeitsleute und Aufsichtspersonen gegen Entlohnung* nach den dreifachen Sätzen des städtischen Preistarifes zur Verfügung zu stellen. Diese Entlohnung erfolgt in der Reg*el nur bis zu 12 Stunden nach erfolgter Bestellung, kann

jedoch bei lange anhaltenden Hochwässern oder Regengüssen auch auf längere Zeit ausgedehnt werden.

Die Kurrentunternehmer für den XIII. Bezirk sind verpflichtet, Arbeiten an den Wienflußregulierungsanlagen und Gebäuden auch im Gebiete der Gemeinde Hadersdorf-Weidlingau auszufühfen, ohne daß sie auf diese Arbeiten einen Anspruch haben.

Für die Hin- und Rückfahrt nach, beziehungsweise von den Weidlingauer Anlagen und Gebäuden wird außer der Fahrtvergütung je eine Stunde Arbeitszeit vergütet.

Die Kurrentunternehmer in den äußeren Bezirken sind verpflichtet, Arbeiten und Lieferungen an den städtischen Objekten, welche außerhalb der Gemeindegrenze gelegen sind, zu ihren Vertragsbedingungen auszuführen, falls die Entfernung von der Grenze jenes Bezirkes, für welchen sie bestellt wurden, nicht mehr als 1 km beträgt.

Ausführung der Erd- und Baumeisterarbeiten.

Die Aushebung der Baugrube geschieht genau nach den besonderen Vorschriften des Bauleitenden ; derselbe bestimmt die Tiefe und Breite der Ausschachtung und die der Baugrube zu gebende Böschung. Der Unternehmer kann bei eigenmächtiger Überschreitung der ihm vorgezeichneten Abmessungen unter keinen Umständen eine Forderung für die geleistete Mehrarbeit machen, er muß sogar für etwa durch dergleichen Mehrarbeit anderweitig entstehende Baukosten aufkommen. Die Böschungen sind derart anzulegen oder erforderlichenfalls durch Absteifungen so zu sichern, daß ein Nachstürzen verhindert wird. Etwa durch Vernachlässigung oder durch Unterlassung dieser Absteifungen eintretende Rutschungen des Erdreiches oder dadurch hervorgerufene Beschädigungen fallen dem Unternehmer zur Last. Neben den Bankettgräben muß noch beiderseits ein entsprechender Streifen je nach der Tiefe der Gründung als Arbeitsraum übrig bleiben. Die Sohlen der Fundamente müssen in wagerechten Ebenen lieg'en, also bei verschiedener Tiefe mit Abtreppungen hergestellt sein. Der Unternehmer hat für den vereinbarten Preis auch die etwa vorhandenen Baum wurzeln, alten Fundamente, Holzteile, überhaupt sämtliche Hindernisse zu beseitigen. Die Grund- und Kellermauern sind in Lagen von höchstens 20 cm Stärke zu Verfällen; jede Lage ist zu nässen und abzustampfen. Behufs besserer Austrocknung der äußeren Kellermauern soll die Verfüllung erst nach der vollständigen Aufführung des Sockelmauerwerkes vorgenommen werden.

Der Inhalt der Baugrube und aller Fundamentgräben über den Banketts wird nach ihren wirklichen Abmessungen durch Höhen- und Flächenmessungen des Bauleitenden ermittelt. Bei den Bankettgräben wird der Inhalt des Bankettmauerwerkes ermittelt und diesem Inhalte

für Böschungen und Nachstürzen ein Sechstel bis ein Drittel je nach Bedarf zugeschlagen.

Das Trockenhalten der Baugrube, das Vorhalten aller nötigen Rüstungen, Geräte, Karren, Karrendielen usw. ist Sache des Unternehmers, so daß außer den im Preisverzeichnisse aufgeführten, und betreffs festzusetzenden Kostenbeträgen keine Leistungen vergütet werden.

Abnahme. Die Berechnung der Massen erfolgt im gewachsenen Boden derart, daß die Fundamentgräben, Baugruben usw. nach ihren wirklichen Abmessungen durch Nivellement und Messungen des Bauleitenden ermittelt werden. Ein Zuschlag für Auflockerung wird' nicht g-ewährt. Das Quantum der von der Baustelle abzufahrenden Erde wird nach Fuhren kontrolliert, deren Inhalt vorher annähernd ermittelt wird. Eine Kontrolle über die Zahl der Fuhren erfolgt durch abgestempelte Marken, die der Unternehmer den Interimsrechnungen beizufügen hat.

Sofort nach Fertigstellung der Erdarbeiten wird eine Situationszeichnung- der Baugrube aufgenommen, welche der Abrechnung zug-runde gelegt wird und demnächst vom Unternehmer zu unterschreiben ist. Versäumt der Unternehmer bei der Aufnahme zu erscheinen, so ist die Feststellung des Bauleiters allein für die Abrechnung maßg-ebend.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Erd- und Baumeisterarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Erd- und Baumeisterarbeiten bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind außer den Bestimmungen des Tarifes auch noch die folgenden Normen einzuhalten.

§ 1. Tag lohnarbeite n.

Bei Arbeiten im Taglohne, welche nur ausnahmsweise und über ausdrückliche Anordnung der Gemeindeorgane verkommen und mittels der Wochenlisten auszuweisen sind, dürfen keine Poliere verrechnet werden. Es darf auch zu den tarifmäßigen Taglöhnen kein Zuschlag für Aufsicht und Requisiten in Rechnung gestellt werden, nachdem diesfalls in den Preisen der Taglöhne bereits Rechnung getragen ist.

§ 2. Deichgräberarbeiten.

Das bei der Aushebung zur Verführung kommende Material ist auf die vom Bauamte bestimmten oder im Kostenvor-anschlage bezeichneten Abladeplätze zu verführen.

Erdanschüttungen dürfen nur in Schichten von 2 dm Höhe hergestellt werden und sind, wenn nicht schon durch Überfahren eine Komprimierung herbeigeführt wird, gehörig zu begießen und mit eisernen, mindestens 10 kg schweren Stößeln festzustampfen.

Bei der Anschüttung- von Kanal- und Rohrkünetten sind von 2 m unter der Erdoberfläche angefangen, beständig viermal so viel Arbeiter beim Stampfen als beim Einwerfen zu verwenden. Die Berechnung der Aushebung erfolgt nach dem Ausmaße des auszuhebenden Körpers.

Für Volumsvermehrung bei der Bewegung des Aushebemateriales wird keine Vergütung geleistet.

Hohlräume im auszuhebenden Körper werden von der Aushebung in Abzug gebracht.

Vorgefundenes altes Mauerwerk wird als abzubrechendes, eventuell auch durchzubrechendes Mauerwerk nach den bezüglichen Tarifposten verrechnet, und es darf der kubische Inhalt dieses Mauerwerkes nicht noch einmal als Aushebung in Rechnung gebracht werden. Das durch den Abbruch gewonnene Stein- und Ziegelmaterial ist Eigentum der Gemeinde. Überhaupt ist das sämtliche bei Aushebungen oder Abgrabung-en gewonnene Material Eigentum der Gemeinde. Im Falle der Verwendung solchen Materiales durch den Kontrahenten hat derselbe hierfür eine Vergütung nach den bezüglichen Tarifposten, unter Anwendung der Erstehungsprozente, zu leisten.

Der Kontrahent hat keinen Anspruch auf Vergütung für die Beseitigung des in die Baug-rube eindring-enden Regenwassers und er trägt den durch Zufall herbeigeführten Schaden.

Der rücksichtlich der Aushebungspreise festgesetzte Zuschlag-für Pölzung wird auch dann für den vollen Aushub nach der ganzen Tiefe, jedoch nur auf die Länge des ganzen Pölzwerkes verrechnet, wenn das Pölzen nur in einem Teile erfolgte. Es wird jedoch diesfalls bestimmt, daß, falls ein Aushub bis auf eine Zwischensohle (Kellersohle, Absatz einer Einschnittsböschung etc.) ohne Pölzung- erfolgt und von dieser weiter erst Aushubkörper mit Pölzung Vorkommen, oder das Umgekehrte stattfindet, der Zuschlag für Pölzung nur für jenen dieser Teile nach obiger Bestimmung verrechnet werden darf, bei welchem die Pölzung stattgefunden hat. Die Kubatur des allenfalls in der Baugrube belassenen Pölzholzes wird bei der Berechnung der Anschüttung, respektive Verführung nicht berücksichtigt.

Das zur Sicherung der Baugrube oder der Künette in derselben belassenen Pölzholz wird mit zweidrittel von den Preisen des Zimmer-mannstarifes, ausschließlich Zufuhr und Anarbeitung, mit Anwendung der Erstehungsprozente der Zimmermannsarbeiten berechnet. Im Falle neues Holz zur Verwendung gelangt, wird der volle Wert desselben vergütet. Das Dichtungsmaterial, als: Gestrüpp, Mist, Moos, Stroh, Holzteile von Kalkfässern etc. wird nicht besonders vergütet.

§ 3. Berechnung verminderter Arbeitsleistung.

Da im Tarife neben dem Preisansatze für die Arbeitseinheit (z. B. 1 m⁵ Mauerwerk) auch die Einzelpreise für die Bestandteile, aus welchen sich die Gesamtleistung zusammensetzt, angegeben werden, so ist der Unternehmer verpflichtet, die Arbeit auch nach Ausscheidung eines oder mehrerer dieser Bestandteile auszuführen.

Die der Berechnung der Entlohnung zu Grunde liegende Tarifpost für die verminderte Leistung wird dadurch gefunden, daß vom Tarifsätze für die Gesamtleistung die angegebenen Einzelpreise der ausgeschiedenen Bestandteile abgerechnet werden.

§ 4. Neues Material.

Wo neues Material in Verwendung kommt, muß dasselbe von anerkannt guter Qualität sein. Es dürfen daher nur verwendet werden:

d) Vollkommen gute, lagerhafte, nicht tonhaltigeBruch-steine, welche AVasser nicht merklich ansaugen dürfen;

S) vollkommen gut gebrannte, feste, kalkfreie Ziegel,

<?) vollkommen gut gebrannter, gelöschter und abgelagerter Weißkalk und vom Romanzement und den Portlandzementen nur jene Sorten, welche vom Bauamte mit Rücksicht auf die einzelnen Arbeiten als zulässig erklärt werden;

d)    erd freier, rescher und zweimal geworfener Grubenoder Flußsand;

e)    sowohl der geschlögelte Kiesschotter als auch der Gebirg'sschlö gelschotter muß aus Steinen bestehen, deren Größe das Maß von 125 cm* nicht überschreitet, und muß das Material in dieser Hinsicht gleichförmig sein. Sowohl diese zwei Gattungen als auch der Gebirg'srieselschotter und der Gestättenrieselschotter müssen rein und frei von fremden erdigen Bestandteilen sein. Gebirgsschlögel-und Rieselschotter müssen durch Schlögelung von Bruchsteinen und nicht als A b r a u m erzeugt sein;

/) der Mauerschutt darf Ziegeltrümmer, deren Maß 125 cm* überschreitet, nicht enthalten.

g) die Verwendung von alten Stein- oder Ziegelmaterial darf nur über ausdrückliche Zustimmung des Bauamtes erfolgen und wird hierfür die Vergütung nach der Anmerkung zu Abschnitt II, bzw. nach den Bestimmungen des Abschnittes IV des Baumeister-tarifes geleistet.

§ 5. Beschaffung des Wassers.

Für die Beschaffung des zu den Arbeiten erforderlichen Wassers hat der Unternehmer auf seine Kosten zu sorgen, es wird ihm jedoch das Stadtbauamt nach Möglichkeit zu diesem Behufe die unentgeltliche Benützung der in der Nähe des Arbeitsplatzes befindlichen, der Gemeinde gehörigen Brunnen, sowie die Benützung' der städtischen Wasserleitung-, diese jedoch nur geg'en Bezahlung des für Industrieunternehmungen gültigen Preises, gestatten. Hierdurch darf jedoch die normale Wasserabgabe an die den Auslauf benützenden Parteien nicht behindert werden.

§ 6. Mört.e 1.

Wenn in der Tarifpost das Mischungsverhältnis nicht ausdrücklich angegeben erscheint, so darf nur solcher Mörtel verwendet werden, welcher im Verhältnisse von mindestens einem Teile Kalk und drei Teilen Sand bereitet wurde.

Wird Mörtel bei Regiearbeiten beigestellt, so ist die Gemeinde zu fordern berechtigt, daß derselbe in geeichten Gefäßen zur Gebrauchsstelle gebracht werde.

§ 7. Bauplatz.

Der Unternehmer der Erd- und Baumeisterarbeiten hat für Abschließung (Einplankung, Abschrankung usw.), Bewachung' und Beleuchtung des Bauplatzes nach den Polizeivorschriften, sowie für Aufrechterhaltung der Ordnung auf denselben ohne Anspruch auf irgendeine Vergütung, mit Ausnahme der für den Bauwächter und für die Beleuchtung' im Tarife getroffenen Bestimmungen zu sorgen, den Verkehr auf den Straßen gegen Unterbrechung oder Gefahr zu sichern und fremdes Eigentum g'egen Beschädigung zu schützen.

Einen allenfalls nach den Bestimmungen der Bauordnung erforderlichen Materialplatz hat der Ersteher auf eigene Kosten zu beschaffen.

Allfällig erforderliche Brückenherstellungen werden tarifmäßig vergütet. Wenn der Unternehmer bei der Erdaushebung auf Kanäle, Wasserleitungsrohre, Gasrohre, Kabel, Telegraphenleitungen oder andere unterirdische Einbauten stößt, von welchen ihn die Bauleitung nicht in Kenntnis gesetzt hatte, so hat derselbe sofort die Anzeige zu erstatten und in allen Fällen die Maßregeln zur Sicherung dieser Objekte zu treffen, damit deren Betriebsfähigkeit nicht g'estört werde. Röhren städt. Leitungen, welche bei der Erdaushebung angetroffen und beseitigt werden müssen, bleiben Eigentum der Gemeinde und ist der Unternehmer für jeden Abgang ersatzpflichtig.

§ 8. Die Haftung für Gegenstände anderer Unternehmer.

Der Unternehmer der Erd- und Baumeisterarbeiten haftet als Verwahrer für alle von der Gemeinde auf den Bauplatz gelieferten und ihm oder seinen Bestellten übergebenen, für den Bau bestimmten Gegenstände, zu welchen auch die Rohre, Schieber und andere Gas-und Wasserleitung'sgegenstände gehören.

§ 9. Anarbeitung des Mauer Werkes.

Bei Anarbeitung des Mauerwerkes sind die folgenden Normen einzuhalten:

a)    Betonmauerwerk ist nach dem in den Tarifposten angeführten Mischungsverhältnisse in 15 cm hohen Schichten herzustellen.

b)    Bei dem Bruchsteinmauerwerk, welches in Schichten herzustellen ist, ist die Dichtung nicht durch übermäßiges Stampfen und durch Zertrümmerung der Steine herbeizuführen, sondern durch sorgfältiges Lagern der Steine und Auszwicken derselben mit kleineren Steinen derselben Qualität oder mit Ziegeln herzustellen. Die Schichtenhöhe darf im Maximum nur 60 cm betragen, und es obliegt dem Unternehmer, auf Anordnung der Gemeinde auch Schichten von geringerer Höhe herzustellen.

Das Hinabschaffen des Steinmateriales in die Baugrube hat nicht durch Hinabwerfen, sondern durch sorgfältiges Hinablassen auf Rutschen oder in ähnlicher Weise zu geschehen, damit nicht durch das wuchtige Auffallen der Steine auf das bereits hergestellte Mauerwerk letzteres in seinem Verbände gelockert werde.

c)    Die Fugenbreite des Ziegelmauerwerkes wird mit 13 mm festgesetzt.

d)    Wird mit Zementkalk oder mit Portlandzementmörtel gemauert, so sind die Ziegel ausgiebig zu nässen.

e)    Bei Rohr mauerwerk mit Verkleidungsziegeln ist eine gleiche Fugenverteilung zu beachten, daher mit Verwendung von Fugenleisten zu mauern, und es sind nur vollkommen reinkantige, gleichfarbige Ziegel in Verwendung' zu bringen.

/) Fertiges Mauerwerk ist durch Auflage von Ziegeln oder Pfosten vor Regen, Frost und Schnee zu schützen.

§ 10. Berechnung des Mauerwerkes.

A. Des geraden Mauerwerkes.

Die hier sowie im Abschnitte B. angegebenen Maße sind im Rohbau gemessen

zu verstehen.

Für die Berechnung des geraden Mauerwerkes gelten folgende Bestimmung'en:

a)    Bei durch Zwischendecken unterteilten Gebäuden wird die Höhe der einzelnen Geschosse von 15cm unter dem Fußboden des einen Geschosses bis 15 cm unter dem Fußboden des nächsten Geschosses gerechnet.

b)    Bei Gebäuden, welche nicht durch Zwischendecken unterteilt sind, oder bei Räumen, deren lichte Höhe über 5'00 m beträgt, ist die Höhe von 4 m als Geschoßhöhe anzunehmen.

c)    Bei Berechnung des Mauerwerkes werden alle Öffnung'en wie: Tore, Türen, Fenster, dann sonstig*e Öffnungen, deren Größe in der Fläche der Mauer gemessen 0’4 nr übersteigt, mit der g'anzen Mauerdicke in Abzug gebracht und wie folgt berechnet:

a) Öffnungen mit geradem Sturz, die Lichthöhe mit der Lichtweite.

ß) Öffnungen mit ungeradem Sturz, die lichte Höhe bis zum Bogenanlauf, mit der lichten Weite. y) Bei Öffnungen, welche mit Stöcken verkleidet sind, wird das Lichtmaß des Stockes, bzw. bei ins Futter aufgehenden Türen die größere Futterlichte in Rechnung gezogen, im übrigen jedoch nach den in a) und ß) enthaltenen Bestimmungen vorgegangen.

Tor-, Tür- und Fensterbögen, Fensterparapetmauern, Spalett-herstellungen, Versetzung* von Tor-, Tür- und Fensterstöcken, Gewände u. dg*l. dürfen nicht separat verrechnet werden, weil das Äquivalent für diese Leistungen bereits dadurch geboten wird, daß nach der unter a) und ß) festgesetzten Berechnung der Lichtöffnungen nur das Lichtmaß, bzw. nur das Maß bis zum Bogenanlauf in Abrechnung gebracht wird.

Nischen (worunter auch Blindtür- und Blindfensteröffnungen gehören) werden, wenn deren Öffnung in der Mauerfläche 0*4 m² übersteigt, von der Mauerwerkskubatur mit ihrem wirklichen Ausmaße in Abzug gebracht.

Fensterparapetnischen werden nicht abgezogen, jedoch wird die in diese Nische fallende Beschüttung und eventuell Ziegel-pflasterung nicht vergütet.

Schläuche werden nur dann abgezogen, wenn der auf ihre Richtung orthogonal gemachte Querschnitt 0*4 m² übersteigt.

Ziegelkreuzscharen bei Fundamentmauerwerk werden in die Kubatur desselben einbezogen.

d)    Steinverkleidungen an den Fassadeflächen werden mit ihrer verglichenen Dicke, ohne Rücksicht auf Tor oder Fensterleibungen von der Mauer in Abzug gebracht, dagegen wird auf die Einbindung einzelner Werkstücke keine Rücksicht genommen.

e)    Bei Berechnung der Umfangsmauern von runden Räumen, wie z. B. runden Stiegenhäusern, Nischen etc., wird, wenn der lichte Raum 20 m² nicht übersteigt, dieser Hohlraum nur mit ⁵/₆ seiner Grundfläche abgezogen. Übersteigt die Grundfläche des Hohlraumes das vorangegebene Ausmaß von 20 m²y so ist derselbe mit dem vollen Flächenmaße in Abrechnung* zu bringen.

f)    Im Bogen laufende Mauern werden bezüglich ihrer Länge im äußeren Umfange gemessen.

g)    Bei Ausmauerung von Riegel wänden wird für die An-arbeitung* der Ziegel an die dreieckig'en Friktionslatten an den Mauerwerksbegrenzungen keine besondere Vergütung geleistet, weil von dem Quadratmaße der Riegelwände die Holzstärken nicht in Abzug gebracht werden.

¹

Bezughabende Literatur. Handbuch der Baukunde: Bauführung und Baurecht. Handbuch der Architektur: Bauführung. H. Daub: Hochbäukunde. H. Engel: Die Bauausführung. C. Benkwitz: Die Bauführung.

B. Des Gewölbemauerwerkes.

Für die Berechnung’ des Gewölbemauerwerkes kommen nachstehende Regeln zur Anwendung-:

a) Bei der Berechnung der Gurten und Tonnengewölbe ist als Umfang die Spannweite, mehr der Pfeilhöhe, mehr einhalbmal verglichene Dicke anzunehmen.

Tonnengewölbe (Platzel) bis zur Pfeilhöhe von 30 cm und Stärke von 15 cm werden nach dem Flächenmaße der senkrechten Projektion auf die Anlaufebene verrechnet. Bei der Ausführung dieser Gewölbe zwischen Traversen wird die Stegdicke nicht in Abrechnung gebracht.

b)    Bei Berechnung der Kreuzgewölbe wird wegen der schwierigen Arbeit und wegen besonderer Eingerüstung der Grate die eine der Durchkreuzungstonnen, und zwar diejenige nach der Längenachse des Gewölbes als ganz, die andere als halb angenommen.

c)    Die Berechnung der böhmischen Platzelgewölbe geschieht, indem man den Umfang als Länge wie bei den Tonnen, die Breite jedoch ebenfalls als gekrümmte Linie annimmt, wobei die Steigung* als Pfeilhöhe gilt.

d)    Kuppel- und Kappengewölbe werden berechnet, indem die Umfangslinie im Anlaufe des Gewölbes als Länge, die halbe Spannweite, mehr der Pfeilhöhe, mehr eineinhalbmal verglichene Dicke als Breite zu gelten hat.

e)    Schilder werden bei keiner Gewölbsform separat verrechnet.

J) Bei B erechnung der Gewölbfüßel (vorspringende Gewölbs-auflager) wird die Länge mit der Ausladung und Höhe der Füßel als Prisma gerechnet.

g)    Allfällige Gewölbseinsätze (vertiefte Gewölbsauflager) in den Gurten und Mauern werden nicht separat vergütet.

h)    Ist das Gewölbe abgesetzt, d. i. die Herauswölbung aus dem Gewölbefuße dicker als die Einwölbung am Schlüsse, so wird aus beiden Gewölbedicken das Mittel genommen und als verglichene Gewölbedicke in Rechnung gebracht.

t) Die Gewölbsnachmauerung wird, wenn sich eine solche als notwendig herausstellt und von der Bauleitung in Anschaffung kommt, als gerades Mauerwerk ohne Verputz bezahlt.

k) Aufmauerungen auf Gurten werden als gerades Mauerwerk in Rechnung gebracht.

§ 11. Berechnung der Gesimse, Fassaden und Gerüste.

Bei der Berechnung der Gesimse wird zur Ermittlung des Querschnittes die volle rechteckige Figur, welche sich aus der ganzen Ausladung und der Höhe des Gesimses ergibt, angenommen.

Bei Gesimsen mit Konsolen oder Kragsteinen (Tragsteinen) wird die Höhe nur von der Simakante bis zur Unterkante jenes Gliedes gemessen, welches unmittelbar unter der Hängplatte sitzt. Das Architravglied wird für sich als Gesimse gerechnet, der Fries ist in der Höhe des Gesimses nicht einzubeziehen, das Versetzen der Konsolen und Tragsteine wird separat vergütet. Für die zur Verwendung kommenden Gesimsziegel, sowie für das Aufziehen und Versetzen der steinernen Hängeplatten darf kein Betrag verrechnet werden.

Die Länge der Gesimse, dieselben mög'en gerade oder gekrümmt sein, wird in der Simakante des Gesimses gemessen.

Für jede einspringende Wiederkehr wird der doppelte, für jede ausspringende Wiederkehr der einfache Gesimsvorsprung zur Länge des Gesimses hinzugerechnet.

Unter Auslegen wird die Herstellung des Gesimses in rohem Zustande ohne Putz, und zwar alle Arbeit, die Beigabe aller Materialien (Maurer- und Gesimsziegel und Mörtel), Gerüstung, diese jedoch nur bei Neubauten, Schablonen, Aufsicht und Requisiten verstanden. Unter Ziehen ist das vollständige Anwerfen und Fein verputzen nach bestimmten Profilen mit aller Arbeit, Beigabe des Mörtels, Gerüstung {bei Neubauten,) Schablonen, Aufsicht und Requisiten verstanden.

Werden die Fassaden nach dem Flächenmaße verrechnet, so wTird weder das Auslegen (Mauerwerk der Gesimse) noch das Ziehen der Gesimse separat vergütet.

Die Fläche der Fassade wird als Produkt der Fassadenhöhe von der Simakante des Hauptgesimses bis zum Trottoire, bei Steinsockel bis zur Sockeloberkante und der Länge derselben in der Vertikalprojektion verrechnet. Mit Portalen verkleidete Flächen von mindestens 12 m'² Ausmaß werden von der Fassadenfläche in Abzug gebracht. Öffnungen bis zur Größe von 5 m³ werden nicht abgezogen und Seitenflächen von Risaliten erst bei einem Vorsprung der letzteren von mehr als 50 cm separat vergütet. Aufbauten oberhalb des Hauptgesimses werden mit ihrer Vertikalprojektion in die Fassadenfläche einbezogen.

Diese Berechnungsweise hat sinngemäß auch auf die Gerüste Anwendung zu finden.

§ 12. Beschüttung* der Decken.

Der zur Beschüttung der Decken zu verwendende Mauerschutt muß vollkommen trocken, möglichst frei von Stein- und Ziegeltrümmern sein und darf auch keine anderen fremden Bestandteile (Holz und Rohrabfälle usw.) enthalten.

Er muß in vollkommen trockenem Zustande aufgezogen werden, weshalb der am Bauobjekte vorrätige, durch Reg*en oder sonst durchnäßte Mauerschutt von der Verwendung ausgeschlossen ist.

Die Beschüttung- der Dippel- und Tramböden darf erst dann vorgenommen werden, wenn von den Gemeindeorganen unter Zuziehung des Zimmermeisters die Trockenheit der Holzkonstruktion und des Schuttes konstatiert ist.

§ 13. Verputzen und Weißen.

Beim Verputzen, Weißen und Färbein wird, wenn sich diese Herstellungen mindestens auf eine ganze Mauerfläche erstrecken, das Ausmaß sowohl bei Fassaden, wie im Inneren der Gebäude nach dem wirklichen Flächenmaße, ohne Abzug der Tür-, Fenster- oder sonstigen Öffnungen gerechnet, dagegen darf die Fläche der Fenster-und Türspaletten nicht verrechnet werden. Ein Abzug der Öffnungen hndet nur dann statt, wenn die g*esamte Ansichtsfläche der Öffnungen in je einer Wand mehr als die Hälfte der einseitig gemessenen Fläche der letzteren beträgt. Plafonds werden nur nach ihrer horizontalen Projektion, d. i. der Fußbodenfläche, verrechnet; kleinere Verputzarbeiten werden nur nach dem wirklichen Ausmaße vergütet. Bei gewölbten Räumen g-ilt die größte lichte Raumhöhe als Wandhöhe, als Äquivalent für die bloß in der Horizontalprojektion vergüteten Plafonds.

Bei Weißigungen, Färbelungen bis zur Höhe von 8 m und bei Verputzherstellungen bis zur Höhe von 5 m über dem Fußboden wird eine Gerüstung nicht vergütet.

Ji

Der Gemeinde steht es auch frei, Weißigungen, Färbelungen und damit in Verbindung stehende Verputzausbesserungen und Reinigungsarbeiten ohne Rücksicht auf den Umfang der Arbeit durch jemand anderen ausführen zu lassen.

§ 14. Pflasterungen.

Bei Pflasterung'en mit anderen als mit Ziegelmaterialien wird bei verputzten Mauerflächen der Eingriff unter der Putzfläche mit durchschnittlich 2 cm in Rechnung gebracht.

§ 15. Berechnung der Kanal- und Rohrgrabenherstellungen.

d) Das Aufreißen des Straßenpflasters, sowie das Aufschichten der Steine in Figuren, selbst wenn sie mit Schiebtruhen verfuhrt werden müssen, ist vom Unternehmer zu besorgen, wofür ihm die Aushebung und Anschüttung in der Pflasterdicke gerechnet wird. Bei Minierungen erfolg't die Verrechnung der Erdbewegung und zwar der Ausgrabung und Anschüttung, in derselben Weise, wie bei einer licht ausgehobenen Künette; das oberhalb des minierten Profiles liegende Material wird hierbei nur als gewöhnliches Erdmaterial in Rechnung gebracht, wenn es auch schwerer zu bearbeitendes Material sein sollte. Die Verführung

wird nur mit dem Volumen des Kanalkörpers in Rechnunggestellt. Wenn ein neu zu erbauender Kanal in die Trasse eines bestehenden fällt, so wird dem Unternehmer die Erdbewegung, ohne Rücksicht auf den hohlen Raum und das beim Abbruche sich ergebende Ziegelmaterial, für voll gerechnet und vergütet.

Betreffs Versicherung* der Künette gelten die Bestimmungen des § 2, letzter Absatz dieses Regulatives.

b)    Ein Abzug der Öffnungen für die Kanalschachte bei dem Kanalgewölbe findet nicht statt, dagegen findet auch für die Gurtungen unter dem Schacht keine separate Vergütung* statt.

c)    Die Gewölbe werden in der im § 10 angegebenen Art berechnet und werden die Öffnungen der Einsteigschachte nicht abgezogen.

d)    Die Höhe der Kanalschachte ist von der halben Gewölbs-dicke bis unter den Stock des Gitters oder Deckels zu rechnen. Der Lichtraum der Schachte wird ohne Unterschied des Querschnittes von 0*09 m¹ angefangen in Abzug gebracht; desgleichen auch bei Wasserläufen.

e)    Das muldenförmige stehende Pflaster wird nach der lichten Kanalbreite unter Zuschlag der Muldentiefe in Rechnung gebracht.

/) Die Unterschieferung dieses Pflasters wird als gerades Kanalmauerwerk vergütet.

^Kanäle und Wasserläufe werden ohne Unterschied ihres Gefälles im Niveau der Straße gemessen. Die Länge der Kanäle wird von der äußeren Vorkopf wand bis in die Längenachse jenes Kanales gemessen, in welche der Kanal einmündet, dagegen darf für die Einbindungsarbeiten des neuen in den alten Kanal keine separate Aufrechnung* erfolg'en. Bei der Kreuzung eines Kanales durch eine neue Mauer wird die Mauerdicke zur Kanallänge nicht hinzugerechnet, dagegen die Lichtöffnung des Kanales von der Mauer nicht in Abzug gebracht.

h)    Pfeiler und Mauern zur Sicherung* von Rohrleitungen werden nicht als Kanal-, sondern als Fundamentsmauerwerk verrechnet.

i)    Ein Abzug der Rohrkörper, welche in das zur Sicherung der Rohrleitung* herg*estellte Fundament- oder Betonmauerwerk ein-greifen, findet nur dann statt, wenn deren Querschnittsfläche 0-4 w² übersteigt.

k) Die vorstehende^ Bestimmungen haben auch für Wasserleitungsund Ventilationsherstellungen sinngemäße Anwendung zu finden.

§ 16. Berechnung der Ab- und Aufbrechungen.

a) Das Ausbrechen von Türen, Fenstern oder einzelnen Werkstücken darf nicht separat verrechnet werden, wenn die betreffende Mauer im ganzen abgebrochen und verrechnet wurde.

40

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

b) Bei den unter Abschnitt XI des Baumeistertarifes angeführten Abbrechungsarbeiten ist die erforderliche Gerüstung und Pölzung schon in den betreffenden Preisen mit inbegriffen.

§ 17. Berechnung der Versetzungen.

Bei den unter Abschnitt XIII angeführten Versetzarbeiten ist die erforderliche Gerüstung' und Pölzung in den betreffenden Preisen enthalten.

Beim neuen Mauerwerk ist das Versetzen der Tür- und Fenstersteine, der Traversenunterlagssteine, der hölzernen Tür- und Fensterstöcke, der hölzernen Schließen, welche innerhalb der Fläche des Mauerwerkes liegen, ausgenommen eiserne Schließen und Traversen, schon in den betreffenden Mauerwerkspreisen mit inbegriffen.

Für das Versetzen von steinernen Stufen, Werkstücken usw. sind die im Tarife hierfür angesetzten Preise für das volle Ausmaß dieser Stücke anzuwenden, wobei die den letzteren umschriebene rechtwinklige Figur der Berechnung zugrunde zu legen ist.

§ 18. Schuttverführung.

Das Aushub material, bzw. der Schutt, welcher durch Arbeiten des Unternehmers entsteht, ist von demselben alsogleich wegzuführen. Wird Schutt oder Aushub material zu Zwecken der Gemeinde benötigt, so ist der Bedarf an solchem unentgeltlich zu belassen, bzw. auf die dem Unternehmer zu bestimmenden Plätze zu verführen.

§ 19. Gerüste, Pölzholz.

Bei Arbeiten an bestehenden Objekten werden die erforderlichen besonderen Gerüste, insoferne dieselben in den bezüglichen Tarifposten nicht bereits berücksichtigt sind, nach dem wirklichen Ausmaße vergütet. Für leihweise beigestelltes Pölz- oder Gerüstholz wird außer dem Fuhrlohne für das Hin- und Zurückführen noch ein Fünftel des Preises der betreffenden Holzgattung nach dem Zimmermannstarife, unter Berücksichtigung der zugehörigen Erstehungsprozente, für den Gebrauch und Verschnitt vergütet.

Ausführung der Stukkaturarbeiten.

Die zu stukkaturenden Flächen setzen sich aus der Summe der in die Grundrisse eingetragenen Flächeninhalte der mit einer Balkendecke geschlossenen Räume zusammen.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Stukkaturarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Stukkaturarbeiten bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind außer den Be-

Stimmungen des Tarifes auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten :

§ 1. Materialien.

Es ist nur gesundes, trockenes Rohr, ausgeglühter Draht, gut galvanisch verzinkte Nägel, reiner rescher Flußsand, guter Gips und guter Weißkalk, und zum feinen Verputz nur Wellsand zu verwenden.

§ 2. Glatte Stukkatur.

Glatte Stukkaturungen, horizontal oder vertikal, müssen in die Latte gezogen werden, weshalb vorerst Leisten in die Latte g-erichtet herzustellen und sodann nach letzteren die Stukkaturungen in die Latte auszuziehen sind. Zur 15 cm hohen Hohlkehle sind Rohrbüschel zu verwenden.

§ 3. Berechnung.

Für die Hohlkehle werden bei Bemessung- des Plafonds, sowohl in der Länge als in der Breite des Plafonds, an jedem Wandanschlusse 15 cm zugeschlagen.

Der Querschnitt der Gesimse ist das Produkt aus der Breite oder Höhe des Gesimses und dem Sprunge (Ausladung).

Bei vertikalen oder horizontalen Stukkaturungen werden Öffnungen, welche größer sind als 0-4 w² Querschnitt, von dem Flächenmaße der Stukkaturung in Abzug gebracht, und wird zur Flächenausmittelung bei Türen und Fenstern die Stocklichte in Rechnung genommen.

Diese Bestimmungen gelten sowohl für die Herstellung als auch für das Abschlagen von Stukkaturung-en.

Ausführung der Steinmetzarbeiten.

zu

Die Zeichnungen für alle Details und Ornamente liefert stets die Bauleitung. Die erforderlichen Werkzeichnungen und sämtliche Modelle hat aber der Unternehmer ohne besondere Entschädigung anfertigen lassen. Dieselben sind zur Probe in der entsprechenden Höhe provisorisch anzubringen und eventuell nach Angabe des Bauleitenden zu verändern. Falls der Unternehmer eine Änderung der in den Vertragszeichnungen angegebenen Schichten- und Gesimsteilungen wünscht, hat er dieserhalb dem Bauleiter einen diesbezüglichen Plan zur Ge-nehmig-ung vorzulegen; indessen sind nennenswerte Abweichungen in der Größe der Werkstücke unzulässig.

Die Schwellen und Stufen dürfen stets nur aus einem Stück bestehen.

Der Sandstein muß für die ganze Lieferung nur aus einem und demselben Bruche bezogen werden; die Steine müssen gleichmäßig in der Farbe und ohne die geringsten Risse, Sprünge, Ton-g-allen oder Eisennieren sein; auch dürfen vorgenannte Fehler nicht durch Einsetzen von Stücken oder Verkittungen verdeckt werden. Der

40*

Granit muß gleichmäßig in Farbe, Korn und Zusammensetzung, frei von Rissen, Sprüngen, Drüsen und Nestern sein.

Die Berechnung- des Körperinhaltes geschieht immer nach den kleinsten Abmessungen, innerhalb dessen die fertigen Werkstücke gezeichnet werden können, ohne Bruchzugabe. Für die Einbindung in das Mauerwerk gilt die vom Bauleitenden gegebene Vorschrift; für tieferes Einbinden wird keine Mehrvergütung berechnet.

In den Einzelpreisen sind auch noch folgende Arbeitsleistungen und Lieferungen inbegriffen:

Die Anfertigung der Schablonen, das Nacharbeiten, Reinig-en, die Lieferung und das Einsetzen der Dippel und Klammern, das Zuführen und Aufziehen der Werkstücke mit Hilfe des Maurers, falls nicht das Versetzen von Steinmetzen allein besorgt wird, und die Beistellung der Krane, Taue, sowie aller sonst erforderlichen Gerätschaften; ferner das Vergießen und Vermauern der etwa zwischen den Werkstücken und dem Zieg-elmauerwerk verbleibenden Räume, inso-ferne das Versetzen nicht bei den Baumeisterarbeiten in Anschlag gebracht ist.

Auch sind die Gerüste in den Preisen inbegriffen, wenn solche nicht bereits bei dem Maurer berücksichtigt oder bei dem Zimmermann besonders veranschlagt sind.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Steinmetzarbeiten.

Bei Ausführung im Tarif für Steinmetzarbeiten bezeichneten Leistungen und bei Anwendung- der Preisansätze sind außer den Bestimmung-en des Tarifes auch noch die nachstehenden Normen einzuhalten.

§ 1. Beschaffenheit und Druckfestigkeit des Materiales.

Alle Steinstücke sind rein, ohne Lassen, Risse, Verkittung und Vergipsung zu liefern.

Unqualitätsmäßig-e, sowie nicht vollkommen maßhältig-e Stücke sind von der Verwendung ausgeschlossen und über Aufforderung der Gemeindeorgane sofort vom Unternehmer vom Bauobjekte zu entfernen und durch qualitätsmäßige Steine zu ersetzen.

Zur Verwendung werden nur vollständig wetterbeständige Steingattungen zugelassen.

Alle Steinstücke, welche auf Druck in Anspruch genommen werden, müssen folgende Druckfestigkeit besitzen:

a)    Weiche Steine eine Druckfestigkeit von mindestens 100 kgfcm²>

b)    mittelharte Steine eine Druckfestigkeit von mindestens 150    »

c) ganz harte Steine eine Druckfestigkeit von mindestens 600    »

Der Unternehmer hat sein Anbot mit Mustern zu belegen und anzug-eben, wo die angebotenen Steine gewonnen werden. Im Falle einer Änderung⁻ des Bezug*sortes ist die Genehmigung* der neuen Muster einzuholen.

Die Gemeinde ist berechtigt, wenn ihr die vorgelegten Angaben über Druckfestigkeit nicht genügen, diese auf Kosten des Offerenten erheben zu lassen.

Die Druckfestigkeit ist zu erheben an Würfeln mit 7 cm Seitenlange, mit gehobelten Druckflächen ohne Zwischenlagen zwischen Druckplatten liegend, von denen eine nach allen Seiten hin frei beweglich sein muß.

Die Festigkeit ist senkrecht und parallel zum Lager, und zwar für jede Richtung⁻ an mindestens drei Probestücken zu prüfen.

Die Probekörper müssen vor ihrer Verwendung bei einer Temperatur von 30° C bis zur Erreichung* des konstanten Gewichtes getrocknet werden.

§ 2. Bearbeitung der Steine.

Die einzelnen Steinstücke müssen genau nach den Weisungen und Detailang*aben der Gemeindeorg*ane bearbeitet werden.

§ 3. Steingattung*.

Die im Preistarife angesetzten Preise beziehen sich im allgemeinen auf Arbeiten, als Kalksteinsorten, und zwar:

a) Weiche Steine.

Als: Loretto, Breitenbrunner, Kroisbacher, Zogels-dorfer (Eggenburg*er), Margarether u. a.

b)    Mittelharte Steine.

Als: Zog*elsdorfer (Egg*enburg*er), Sommereiner, Kroisbacher, Margarether, Kaiserstein u. a.

c)    Ganz harte Steine.

Als: Sommereiner, Müllendorfer, Lindabrunner, Brunner (bei Wr.-Neustadt), Wöllersdorfer, Almaser (bei Komorn)j Hundsheim er, Oszloper, Mannersdorfer, Kaiserstein, Untersberger u. a.

Die Bestimmung, welche von den angeführten Steing*attung*en je nach dem Zwecke ihrer Verwendung und der erforderlichen Widerstandsfähigkeit zulässig ist, erfolgt durch die Gemeinde.

Werden die im Tarife angeführten Arbeiten statt aus Kalksteinsorten über spezielle Anschaffung aus Sandsteingattungen (Rekawinkler, Gablitzer, Preßbaumer etc.) hergestellt, so tritt gegen die Tarifpreise für ganz harten Stein eine Ermäßigung* um 25 Prozent ein, jedoch müssen die Steingattungen eine Druckfestigkeit von mindestens 450 kgjcm² besitzen.

§ 4. Lieferung-, Fuhrwerk und Ab laden.

Die Ablieferung der bestellten Stücke auf die von der Gemeinde angewiesenen Plätze hat jedesmal an dem bei der Bestellung bestimmten Tage zu geschehen; der Fuhrlohn ist in den Ansätzen des Tarifes mit inbegriffen; wenn das Abladen bestellter Stücke durch den Steinmetz besorgt werden muß, so wird diese Leistung im Tag-lohn vergütet.

§ 5. Versetzen.

Bei dem Versetzen der einzelnen Stücke ist die nötige Beihilfe, Nacharbeit, sowie das Ausarbeiten der Klammerlöcher und die Verkittung nebst Beigabe des Kittes ohne besonderes Entg-elt zu leisten.

§ 6. Berechnung.

Die Berechnung der Arbeiten hat in folgender Weise zu g-eschehen:

a)    Steine, deren Dimensionen nach zwei Richtungen ni cht über 30 cm betragen, sowie überdies die im Tarife angesetzten gesamten Stufen und Rinnen werden nach Kurrent maß,

b)    Steine, bei welchen nur eine Dimension nicht über 30 cm beträgt, werden nach Quadratmaß, und

c)    Steine, deren Dimensionen nach allen drei Richtungen über 30cm betrag-en, werden nach Kubikmaß berechnet.

d)    Werkstücke, bei welchen alle drei Dimensionen, Länge, Breite und Dicke, unter 30 cm betragen, sowie solche Werkstücke, deren Dimensionen im Vergleiche zu den Herstellungskosten unbedeutend sind, wie z. B. Baluster, Säulenschäfte unter 30 cm Durchmesser, nebst den dazu gehörigen Basen, Kapitälen und Postamenten etc., werden per Stück in Rechnung g-ebracht;

e)    bezüglich der nach Kurrentmaß zu verrechnenden Steine wird festgesetzt, daß Fälze unter einzumauernde Teile mitgemessen werden und daß im Bogen gearbeitete Steine rücksichtlich ihrer Länge im äußeren Umfange gemessen, eineinh alb m al in Rechnung zu bringen sind. Bei Stufen ist für die Bestimmung des Querschnittes die größte Breite und Höhe in Berücksichtigung zu ziehen;

f)    bei Steinen nach Quadrat- und Kubikmaß hat zur F est-stellung des Ausmaßes der einzelnen Stücke stets die in dem fertigen Werkstücke umschriebene kleinste rechteckige Figur zu gelten;

g)    die Aufrechnung von Tag-löhnen und Material (Post 1 bis 15) ist nur dann zulässig, wenn die Gemeinde die Steine selbst beistellt oder deren Überarbeitung dem Unternehmer speziell anordnet, oder wenn überhaupt alle Steinwerkstücke zur Umarbeitung oder Ausbesserung gelangen.

Ausführung der Zimmermannsarbeiten.

Die Zimmermannsarbeiten sind nach der in der Preisanalyse angegebenen Art und Weise und auf Grund der Bauzeichnungen auszuführen; die hierin, bzw. in der Holzberechnung enthaltenen Stärken der einzelnen Hölzer müssen genau eingehalten werden. Abweichungen von den Holzstärken oder von der vorgeschriebenen Konstruktion der Balkenlagen, Verbände usw. dürfen nur im Einverständnis mit dem Bauleiter gemacht werden; ein eigenmächtig angenommenes Mehr an Holzstärken oder ohne schriftlichen Auftrag ausgeführte Mehrarbeiten an den einzelnen Holzkonstruktionen bleiben unbezahlt, ebenso wird bei der Ausführung für Verschnitt nichts vergütet. Es kommen nur die wirklichen Längen (einschließlich der Zapfen gemessen) in Anrechnung.

Die erforderlichen Stichmaße hat der Zimmermeister auf dem Bau selbst zu nehmen; etwaige Abweichungen gegen die Zeichnung sind der Bauleitung zur Entscheidung vorzulegen. Fehlerhafte und nach unrichtigen Maßen ausgeführte Arbeiten sind sofort zu beseitigen, anderenfalls geschieht dies auf Kosten des Unternehmers.

In den kontraktlichen Preisen sind folgende Leistungen inbegriffen: Transport zur Baustelle und Aufziehen aller Verbandhölzer. Das Liefern sämtlicher Nägel einschließlich der Sparrennäg-el und der zum Verband notwendigen eichenen Holznägel, sowie des sämtlichen Eisenzeug-es zur Verbindung und Befestigung der hölzernen Stiegen; die Herstellung* der Nutungen der Trame und Fachwandhölzer; das Befestigen des zum Holzverband gehörigen, von der Bauleitung gelieferten Eisenzeuges (wie Klammern, Bolzen, Schließen, Anker); die Ausführung des Karbolineum-anstriches der mit dem Mauerwerk in Verbindung kommenden Holzteile, wie: Mauerlatten, Balkenköpfe, Türstöcke, wozu jedoch das Karbolineum von der Bauleitung geliefert wird. Der Unternehmer ist auch gehalten, von allen schwierigen Konstruktionen eigene Werkzeichnungen anfertigen zu lassen und dieselben der Bauleitung zur Genehmigung vorzuleg-en.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Zimmermannsarbeiten.

Bei Ausführung- der im Tarife für Zimmermannsarbeiten bezeichnten Leistung-en und bei Anwendung- der Preisansätze sind außer den Bestimmung-en des Tarifes auch die folg-enden Normen einzuhalten:

SS.

1.

Behält sich die Gemeinde die Bestellung- eines eig-enen Unternehmers für die Erhaltung der städtischen Donau-, Donaukanal- und Wienflußbrücken vor.

§ 2. Taglohnarbeiten.

Bei Arbeitslöhnen, welche mittels Wochenlisten verrechnet werden, darf bei Verwendung von weniger als 4 Zimmerleuten nur in jenen Fällen, bei welchen von seiten der Bauleitung die Beistellung eines Poliers verlangt wird, derselbe als Vorarbeiter in Rechnung gestellt werden.

Zur Beaufsichtigung von mehr als 3 Zimmerleuten ist jedenfalls ein Vorarbeiter beizustellen und zu verrechnen.

Für Arbeiten im Wasser ist ein Zuschlag' von 50 Prozent zu verrechnen, jedoch nur dann, wenn dieselben im Taglohn verrechnet werden, und darf dieser Zuschuß auf die Materialien nicht Anwendung finden.

Für Arbeiten während der Nachtzeit findet die Vergütung nach den Bestimmungen der allgemeinen Bedingnisse statt.

Für Arbeiten in dunklen Räumen während der Tagzeit werden um 10°/₀ höhere Taglöhnungen für Beleuchtung und erschwerte Arbeit vergütet.

§ 3. Umfang der Leistung.

Bei sämtlichen Arbeiten und Lieferungen ist der Transport auf den Bauplatz, die Herrichtung' und Anarbeitung sowohl am Zimmerplatze als auch am Bauplatze in den Einheitspreisen mit inbegriffen. Bei selbständiger Ausführung- von Bauten hat der Unternehmer überdies die zur Sicherung- des Verkehres erforderliche Einplankung des Bauplatzes, wie auch die erforderliche Bewachung und Beleuchtung zur Nachtzeit ohne Entg-elt zu leisten.

§ 4. H o 1 z g a 11 u n g.

Es darf nur vollkommen trockenes, nach den bekanntgegebenen Dimensionen, reinkantig bearbeitetes Holz verwendet werden; es wird jedoch eine Baumwalze bis l/₈ der Höhe gestattet. Die Preise sind festgesetzt für weiche (Tannen- und Fichten-), lärchene und eichene Hölzer.

§ 5. Gehobelte Arbeiten.

Die gehobelten Arbeiten müssen rein, die Verschalungen ohne Löcher und Risse sein, die Fälze sind genau rechtwinkelig auszustoßen.

Abfasungen sind nur nach der wirklichen Fasenlänge zu verrechnen.

Bei g'ehobelten Arbeiten wird für jede gehobelte Fläche bloß eine Restringier ung- der Holzdimensionen im Maximum von 2'/₂ mm zug'estanden.

Über Auftrag »astarm« gelieferte Hölzer dürfen auf 1 vi¹ nicht mehr als 4 Äste von höchstens 2 cm Größe haben und müssen diese gut verwachsen sein.

§ 6. Berechnung'.

Für die Berechnung- gelten folgende Bestimmungen:

A. Piloten und Spundwände.

In den Einheitspreisen für Pilotierungen sind sowohl das Entrinden der Piloten als auch die Beistellung' aller erforderlichen Hilfs-g'eräte inbegriffen.

Die Piloten werden nach Kurrentmeter, und zwar in jener Läng'e verrechnet, in welcher sie bestellt, abgeliefert und angesetzt werden.

Für nicht der ganzen Länge nach einrammbare Piloten ist daher kein Abzug an Material zulässig, jedoch sind die Abfälle Eigentum der Gemeinde Wien und wird das Abschneiden der nicht eingerammten Pilotenköpfe nicht separat vergütet.

Das Einrammen der Piloten wird nach Quadratmeter der Pilotenmantelfläche, und zwar nur für den wirklich eingerammten Pilotenteil vergütet.

Die Pilotenmantelfläche ist das Produkt aus dem mittleren Umfang mit der Länge des eingerammten Teiles der Piloten.

Als Verrechnungsnorm für das Eindringen per eine Hitze zu 25 Schlägen, mit einem Hoyer (G) von 200 kg Gewicht bei einer Hubhöhe von h = 3-00 m wird angesetzt:

a)    für schweren Boden (grober Schotter, Tegel) 0—1*5 cm,

b)    für mittleren Boden (mittlerer Schotter, Lehm) P5—3-5 cm,

c)    für leichten Boden (Sand, Anschüttungsmaterial) über 3'5 cm.

Bei einem anderen Hoyergewicht (Gx) und einer anderen Hubhöhe (/zx) sind diese Maße umzurechnen nach der Formel

G X h Gl X h\

Die Einraminungstiefe wird von der Künettensohle an, welche beim Ansetzen der ersten Pilote vorhanden war, gemessen und der durch das Pilotieren eintretende Auftrieb des Erdreiches nicht in Rechnung gebracht, dagegen auch für das freie Eindringen durch das Gewicht kein Abzug gemacht.

Piloten schuhe, Nägel und sonstige Eisenteile werden nach Gewicht separat vergütet.

B. Röste.

Grundröste, aus Lang- und Querschwellen bestehend, werden mit Inbegriff des Legens und der Anarbeitung nach Meter der Länge ihrer einzelnen Bestandteile in Rechnung g-ebracht.

C. Deekenkonstruktionen.

Das Ausmaß der T r a m- und Dippelböden wird nach Quadratmaß der lichten Fläche der überdeckten Räume vom rauhen

Mauerwerke gemessen, mit Hinzurechnung eines 15 cm breiten Streifens an jeder Auflagseite berechnet.

Bei einer das Maß von 15 cm übersteig-enden Auflagläng-e wird nur die Zuschlagbreite von 15 cm vergütet, falls nicht eine größere Auflage ausdrücklich bedungen wird.

Bei Tramböden sind die Träme auf eine Entfernung von 80 bis 95 cm von Mittel zu Mittel zu legen.

Der Sturzboden ist aus 2-6 cm starken gefügten Laden mit Fugendeckleisten, die gesprengte Stukkaturschalung aus T5 cm starken Laden herzustellen.

Dippelböden aus geschnittenen Bäumen sind zweimal, solche aus behauenen Bäumen jedoch dreimal zwischen beiden Auflagen mit 2'6 cm starken lärchenen Dippeln zu verbinden.

Bei Tram- und Dippelböden zwischen Traversen ist für die Mehrarbeit:

bei Tramböden ein 10 prozentig'er,

bei Dippelböden ein 20 prozentiger Zuschlag zu den Tarifpreisen zu rechnen.

Die Köpfe der Bäume sind über dem Traversen unter-gurt mit Klammern zu verbinden und wird hierfür nur das Gewicht der Klammern zu dem Tarif preise vergütet.

Bei einzelnen Traversen wird von der Fläche des Tramoder Dippelbodens die Stegstärke der Traverse nicht in Abzug' gebracht, bei gekuppelten Traversen wird hing'egen von der Fläche der Decke die Fläche zwischen den beiden Traversensteg'en abgerechnet.

Die erforderlichen Aus Wechselungen werden nicht separat vergütet, hierbei aber die Wechselkammern zu den Tarifpreisen nach Gewicht verrechnet.

Hölzerne oder blecherne Tram kopfkasteln werden separat verrechnet.

Versteifungen bei Tramböden werden nach den verwendeten Hölzern, eventuell bei Eisenzugstangen nach Gewicht vergütet, und müssen vorg'enommen werden, wenn das Verhältnis der Trambreite zur Höhe unter 3 : 10 herabsinkt.

Rastschließen, Rast-, Hirn- und Deckladen werden separat verrechnet und sind im Tarifpreise für die Deckenkonstruktionen nicht inbegriffen.

Rastschließen dürfen, wenn sie nicht von durchaus gleicher Stärke bedungen sind, am Spitzende um ein Drittel schwächer sein als am Stammende.

Bei Herstellung neuer Dippel- und Tramböden in alten Gebäuden tritt zu den Tarifposten ein Zuschlag von 10 Prozent ein. Bei Herstellung zwischen Traversen entfällt dieser Zuschlag und wird nur der oben festgesetzte gerechnet.

D. Dachstühle.

Die Berechnung’ des Ausmaßes bei allen Dachstühlen, mit Ausnahme derjenigen, bei welchen Attikaaufmauerungen oder eingelegte Rinnen zur Anwendung kommen, geschieht nach Quadratmeter der horizontalen Projektion der Dachfläche, gemessen in der Dachsaumkante, und bilden die Eindeckung’, Einschalung oder Einlattung gesonderte Berechnung’sposten. Für Ichsen und Grate wird pro Kurrentmeter ein Quadratmeter Dachstuhl vergütet.

Die zur Ein Schalung der Gesimse etwa erforderlichen Anzug el sind im Preise für den Dachstuhl inbegriffen.

Bei Dachstühlen mit einer Attika wird der horizontale Querschnitt der Attikamauer in die Fläche des Dachstuhles nicht eingerechnet, jedoch wird die außer der Attika liegende Gesimsschalung etc. separat verrechnet.

Oberlichten, Lichthöfe und über das Hauptdach aufgemauerte Stiegenhäuser, welche in der horizontalen Projektion das Ausmaß von 4 m¹ überschreiten, sind bei der Dachstuhlberechnung in Abzug zu bringen.

Bei über das Hauptdach aufgemauertenStiegenhä usern über 4 m‘ Horizontalfläche wird die Bedachung samt Gesimsvorsprung separat in Rechnung gebracht.

Abgekappte Ecken und Abrundungen bei den Dachstühlen, welche, am Mauergrunde gemessen, eine Länge von 4 m nicht überschreiten, wobei bei Abrundung’en die Sekante der Krümmung zu messen ist, werden als voll berechnet.

Teilweise und ganz abgerundete Dächer sind nach dem umschriebenen Rechtecke zu verrechnen.

Für Kuppel- und Turmdächer sind die Preise separat zu vereinbaren.

Bei durch Mittelmauern unterstützten Dachstühlen sind die Bundträme im Maximum auf 5 m Entfernung von Mitte zu Mitte zu legen und ist bei sonstigen Dachstühlen diese Entfernung der Spannweite des Dachstuhles und der entsprechenden Holzdimension anzupassen. Die Sparrenentfernung darf, von Mitte zu Mitte gemessen, 100 cm nicht überschreiten.

Sind nicht besondere Dimensionen der Hölzer schon im Überschläge und Plan bedungen, so sind die einzelnen Dachstuhlbestandteile mit folgenden Dimensionen herzu stellen:

Bei der Spannweite des Dachstuhles

bis 10 m

bis 22 m

über 10 m über 14 m über 18 m bis 14 m bis 18

die Mauerbänke » Bundträme » Pfetten . .

» Stuhlsäulen

.    16/16    cm    16/16    cm    18/18    cm    18/18 cm

bis 10 m

Bei der Spannweite des Dachstuhles

über 10 m über 14 m über 18 m bis 14 m

bis 18 in

bis 22 m

die Sprengriegel (Brustrieg.) 16/16 cm    16/18    cm    18/18    cm    18/21 cm

Die vorstehenden Holzquerschnitte sind unter folgenden Annahmen statisch ermittelt:

» Fußbänder

» Zangenhölzer » Sparren . . » Kopfbänder .

a) Belastung der Dächer, d. i. Eigengewicht der Eindeckung, Schneelast und Winddruck (letzterer je nach Eindeckungsart und dadurch verschiedenem Neigungswinkel ermittelt). Dachpappedach und Blechdach — 140 kg/m² Projektionsfläche

Schindeldach

Schieferdach . .

Falzziegeldach Doppelziegeldach Für Holzzementdach mit 10 cm hoher Anschotterung' = 350 kgjtri1 Projektionsfläche sind die Holzquerschnittsdimensionen von Fall zu Fall zu ermitteln.

ri) Zulässige Inanspruchnahme der Dachstuhlhölzer in kg fern¹ des Querschnittes:

auf Zug = 80 kgjcm2 » Druck oder Zerknickung » Biegung = 90 kgjcnri » Schub = 5 kg/cm1 c) Konstruktion: Stehender Dachstuhl, Binderteilung' bis höchstens 5*00 m, Pfettenunterstützung' durch abgenagelte Kopfbänder, freie Brustriegellänge bis höchstens 5'00 m, Sparrenlänge bis höchstens 4'00 m zwischen den Stützpunkten nach der Schräge

60 kgjcni¹

gemessen;

Sparrenteilung bis l'OO m von Mitte zu Mitte, bei freitragendem Bundtram (8 cm über Bodenpflaster) wird Hängewerkskonstruktion angeordnet.

Werden Dachstühle mit mehr als einer Sparrenunterstützung' ausgeführt, die Bundträme auch in der Mitte unterstützt, die Entfernung* der Bundprofile verringert oder eine leichtere Eindeckungsart gewählt, so können dementsprechend nach Maßgabe der statischen Berechnung geringere Holzdimensionen verwendet werden.

Die Tarifpreise gelten für Dachstühle mit einem Neigungswinkel von 20 bis 36°.

Bei einem Winkel unter 20° findet ein Abzug von 10 Prozent, bei einem solchen über 36° ein Zuschuß von 10 Prozent zum Tarifpreise statt.

Die Tarifpreise gelten ferner nur für Dachstühle, bei welchen die äußerste Gesimskante nicht höher als 80 cm über dem Dachbodenpflaster liegt.

Liegt die Gesimskante bei Doppeldachstühlen bloß auf einer Seite höher als 80 cm über dem Dachbodenpflaster, so wird zum Tarifpreise ein Zuschuß von 5 Prozent, und wenn diese Überhöhung auf beiden Seiten vorhanden ist, ein Zuschuß von 10 Prozent zu den Tarifpreisen vergütet.

Bei Flugdachstühlen ist, wenn die Gesimsüberhöhung mehr als 80 cm über dem Dachbodenpflaster beträgt, ein Zuschuß von 10 Prozent zu den Tarifpreisen zu verrechnen.

Klammern, Schrauben, Halsen und sonstige Eisenbestandteile sind in den Dachstuhlpreisen mit inbegriffen, dürfen daher nicht separat verrechnet werden.

E. Daeheinlattungen und Einsehalungen.

Diese werden nach der Länge und Breite der einzelnen Dachflächen in der Dachneigung gemessen und in Quadratmeter berechnet, wobei Öffnungen bis zu 1 z/z² als voll gelten.

Die Einlattung und Einschalung wird nur nach dem Ausmaße der wirklich eingelatteten oder eingeschalten Fläche berechnet..

Rinnenausschalungen (Zwuseln) sind nach Quadratmeter in der developierten Fläche zu verrechnen.

Den Tarifposten für die Einlattung sind folgende Lattenentfernungen zugrunde gelegt:

. . 32

Für Schindel- und Ziegeleindeckung'. . . . 16 cot » Falzzieg-eleindeckung* . .

20 *

10 »

» einfach gedeckte Schiefer » doppelt gedeckte Schiefer

F. Schindeleindeekung.

Die Schindeleindeckungen sind zweierlei Art, und zwar entweder als direkte Dachdeckung- oder als Unterlage für Schiefereindeckung oder Dachpappe und werden immer nach der Dachneigung gemessen und berechnet. Schindeleindeckungen, die als Unterlage für Schiefer dienen, werden nur nach der wirklich eingedeckten Fläche ohne jeden Zuschlag verrechnet. Bei Schindeleindeckung* als direkte Dachdeckung wird für jedes Kurrentmeter First, Grat oder Ichse 1 zzz², für 1 w Säume, Feuermauereinfassung oder Halb first ^j^m² zugeschlagen.

G. Sonstige Objekte an Dächern.

Dachbodenrinnen und Rohrleitungsschutzkästen werden nach Kurrentmeter, und zwar nach der größten abgewickelten Länge gemessen, verrechnet.

Dachbodenlauftreppen sind nach Quadratmeter zu verrechnen und sind deren Unterstützungen im Preise mit inbegriffen.

Dachbodenabteilung' swände werden inklusive Gerippe und Türen nach Quadratmeter verrechnet; Türbeschläge sind nicht mit inbegriffen.

Stufen über die Bundträme und Bodenrinnen gehören nicht zu den Lauftreppen und werden separat verrechnet.

Schneetreppen werden nach Quadratmaß verrechnet.

H. Fußbodenbelegungen.

Bei Fußböden wird die Fläche innerhalb der rein verputzten Mauer gemessen, wobei Öffnungen bis zu 1 m² als voll gelten, für den Untergriff an jeder Mauerfläche werden 2 cm zugeschlag'en.

I. Riegelwände, Pfostenwände usw.

Die Berechnung der Riegelwände usw. erfolgt nach dem Kurrentmaß der verwendeten Hölzer samt Zapfen und Verbindungsteilen gemessen, wobei das Abbinden und Aufstellen sowie der Transport zur Baustelle im Einheitspreise inbegriffen ist.

Die zu den Holzwänden erforderlichen Eisenteile, wie Klammern, Schrauben, sind separat zu vergüten.

K. Einfriedungen.

Einfriedungen jeder Gattung sind nach Kurrentmeter zu verrechnen und sind Tore und Türen separat zu verg'üten.

Für diese Tore und Türen wird die doppelte Länge mit dem Einheitspreise der betreffenden Einfriedungsgattung vergütet.

Hingegen ist die Beistellung der erforderlichen Erdstreben bei den Torpfeilern, das Teeren der eingegrabenen Säulenteile sowie das Auf stellen samt Erdarbeit im Einheitspreise inbegriffen.

§ 7. Leihweise Verwendung von Hölzern.

Für das Ausleihen von Hölzern wird außer dem Fuhrlohne für das Hin- und Zurückführen noch 20 bis 80°/o des Preises der betreffenden Holzgattung, je nach der Leihdauer, vergütet.

Ausführung der Spenglerarbeiten.

Vor Beginn der Dacheindeckung hat sich der Unternehmer rechtzeitig von der Beschaffenheit der Schalung zu überzeugen und von Mängeln, als auch ihrer Beseitigung Anzeige zu erstatten, da er auf die Erhebung' späterer Einwände in dieser Beziehung ausdrücklich verzichtet. (Über die Art der Schalung: Richtung und Breite der Schalbretter usw., sind hier besondere Angaben aufzunehmen und die weiteren Bestimmungen sind nach Maßgabe des gewählten Eindeckungs-systems zu treffen.)

Die Berechnung- der eingedeckten Flächen erfolgt nach den wirklichen Maßen, mit Zuziehung der Aufbiegungen. Für Überlötungen und Falze kommt nichts in Anrechnung. Dachrinnen und Abfallrohre werden nach Länge, ohne Rücksicht auf Zusammenstöße und Überlötungen, berechnet.

Wenn in den Preisanalysen nicht etwa anderes vorgeschrieben ist, so soll zur Dachdeckung Zinkblech Nr. 13, zur Abdeckung von Gesimsen, Fensterbänken usw., sowie zur Elinfassung von Rauchfängen zur Sicherung der Dachanschlüsse an höher gehende Mauern und zu den Dachrinnen Zinnblech Nr. 12, zu den Abfal 1-röhren Zinkblech Nr. 11 und zu den Haften starkes verzinntes Eisenblech verwendet werden.

Bei allen Arbeiten muß darauf gesehen werden, daß das Zink sich nach allen Richtungen hin leicht ausdehnen und wieder zusammenziehen kann. In den Falzungen müssen scharfe Umbiegungen vermieden werden.

Die Anlage sämtlicher Arbeiten hat genau nach Angabe und Zeichnung unter Anbringung- von Stütz-, Rinnen- und Schelleisen in der von der Bauleitung als nötig befundenen Anzahl zu erfolgen.

Im allgemeinen werden, wenn im Anschläge oder von der Bauleitung nicht andere Bestimmungen getroffen werden, die einzelnen Arbeiten, wie folgt, auszuführen sein.

Bei Eindeckungen mit Zinkblech ist eine Lötung der Tafeln * zu vermeiden. Nach der französischen Methode werden auf der Dachschalung, dem Gefälle folgend, in Entfernung der Zinktafelbreite Latten von 3-5 bis 4-0 cm Höhe und 5 bis 6 cm Stärke aufgenagelt. An denselben werden die Ränder der Blechtafeln 5 cm breit auf-g-ebogen. In Entfernungen von 50 bis 60 cm voneinander werden unter den Latten, Hafte von starkem verzinnten Eisenblech (4 auf jede Tafellänge), welche die oberen Ränder der aufgebogenen Zinktafeln fassen, befestigt. Die Latte selbst wird mit einem Zinkstreifen überdeckt, dessen Ränder von beiden Seiten übergreifend, mit den Haften und Tafelrändern zusammengefalzt werden. Die Horizontalstöße der Tafeln werden ebenfalls zusammeng-efalzt.

Der Unternehmer ist verpflichtet, gleich nach der Erteilung des Auftrages die Beschaffung des erforderlichen Materiales einzuleiten. Die Arbeiten sind in einzelnen Intervallen und in der Aufeinanderfolge, wie selbe der Fortgang der Dachdecker- und Maurerarbeiten verlangt, spätestens aber innerhalb von...Tagen, vom Tage der Bestellung an gerechnet, auszuführen. Die Gerüste des Maurers können vom Spengler insoweit benützt werden, als die Maurerarbeiten dadurch nicht aufgehalten werden.

Wird die Ausführung der Spengler arbeiten durch verspätete Vollendung der Maurer- oder Zimmerarbeiten verzögert, so erwachsen dem Unternehmer außer der entsprechenden Fristverlängerung für die

Ausführung seiner Arbeiten keinerlei Ansprüche auf Preiserhöhung*, Entschädigung oder dergleichen.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Spenglerarbeiten.

Bei Ausführung der im Preistarife für Spenglerarbeiten bezeich-neten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind außer den bereits angeführten Bestimmungen auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

COl

h-⁴-

Die Preise verstehen sich iür fertige Arbeit oder Ablieferung am Bauplatze, an Ort und Stelle gebracht, samt Beig*abe von Haften, Nägeln und fertiger Lötung. Bei Weißblech- und Eisenblecharbeiten ist ein zweimalig*er Ölfarbenanstrich auf beiden Seiten im Preise inbegriffen. Rinnen und Rohr haken, Zinkblech und verzinkte Eisenblecharbeiten sind ohne Anstrich berechnet.

Alle aus Zink auszuführenden Arbeiten sind in der Weise herzustellen, daß sich das Zink in den verschiedenen Temperaturen frei bewegen, also sowohl ausdehnen wie auch einziehen kann, weshalb es unzulässig ist, Zinkblech bei Nahtstellen der Rinnen, Einfassungen^ Gesimse u. dgl. direkt an die Unterlage zu nageln.

Die Bindung der Teile vor der Lötung hat vielmehr nur mit Haften und Splinten aus Schüssel- oder verzinktem Eisenblech, und zwar in so ausreichender Weise zu erfolgen, daß die dem Winde ausgesetzten Objekte durch denselben nicht gelockert werden können* auch sind Vorkehrungen zu treffen, daß sich der freistehende oder hängende Bestandteil infolge der eigenen Schwere nicht setzen kann.

Hafte oder Splinten dürfen nie aus Zinkblech hergestellt werden.

Die Bindungsstelle oder Naht soll mindestens 1 cm breit mit Zinn durchflossen sein und überdies eine mindestens 2 mm starke Zinnschichte auf weisen.

Arbeiten aus verzinktem Eisenblech sollen nur durch doppelte Falzung oder Nietung mit Lötung an der Verbindungsstelle gebunden sein; unzulässig ist die Nagelung der Nahtstellen an einer schwer zugänglichen Stelle.

§ 2. Art der Berechnung.

a) Arbeiten, welche im Kurrentmaße verrechnet werden, sind immer in der größten Länge zu messen.

Ablauf rohre und Dunstrohre werden nach Maßg*abe des Durchmessers nach Kurrent maß verrechnet und sind die Befestigungshaken im Preise mitbegriffen. Bei den Dunstrohren wird die Abdeckungsscheibe vergütet, dagegen das Rohr nur mit seiner wirklichen Länge verrechnet.

b) Arbeiten nach dem Quadratmaße.

Bei Rinnen, Abfall- und Dunstrohren, Mansardgesimsen, Simas, Graten u. dgl. werden für jeden Winkel 50 cvt zur Länge zugeschlagen.

Das Ausmaß der Dachflächen und Dachsaum eindeckung wird ohne Verstreckung der Leisten und Fälze ermittelt.

Saumstreifen und der über demselben zurückgeschlagene Umbug werden separat gemessen.

Dachfenster und aus der Dachfläche herausragende Mauerwerkskörper werden bis einschließlich 2 »2a von der Dachfläche nicht abgezogen und wird die senkrechte Einfassung in Rechnung gestellt.

Bei Gesimseindeckungen wird bei jeder Wiederkehr die Größe des Vorsprunges zur Länge geschlagen, dagegen werden die Wasserabweiser nicht separat vergütet.

Stirnbleche werden nach dem Quadratmaße aus der größten Horizontal- und Vertikaldimension gerechnet.

Steineindeckungen werden mit einem 50 % igen Zuschläge zu den Preisen berechnet.

Bei neuen Rinnen sind die Vorköpfe im Einheitspreise inbegriffen. Bei Taglohnarbeiten darf für jeden Gehilfen- oder Lehrjungentag im Maximum x/₂ kg Salzsäure und 8 kg Kohlen verrechnet werden.

§ 3. Schutz gegen Feuersgefahr.

Der Ersteher bleibt für jeden Schaden aus der Verwendung des Feuers zu den Lötungen verantwortlich, und ist verpflichtet, in Fällen, wo bei Wind gearbeitet wird, eine Wache am Bauobjekte zu belassen und die nötigen Vorkehrungen zu treffen, um Feuersgefahr zu verhüten.

Ausführung der Ziegeldeekerarbeiten.

Die Dachziegel sind den auf Seite 35 aufgeführten Maßen entsprechend scharf durchgebrannt, hell klingend anzuliefern. Windschiefe oder rissige Dachziegel sind von der Verwendung auszuschließen.

Die Dachlatten, vollkantig, aus kernigem guten Holze, sind den Dachkonstruktionen gemäß in den richtigen Entfernungen wagrecht zu legen und gut zu befestigen. Die Ziegel sind im Verbände einzudecken.

Brandgiebel, Schornsteine sind mit Kalkleisten zu versehen. Beim Verstreichen der Ziegel soll der Mörtel mit Kälberhaaren vermischt werden.

Die alten Dachziegel bei umzudeckenden Dächern sind wieder auf dieselbe Seite zu legen und nicht mit neuen Steinen zu mischen.

41

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Ziegeldeekerarbeiten.

Bei Ausführung der im Preistarife für Ziegeldeckerarbeiten bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind außer den angeführten Bestimmungen auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ 1. Materiale.

zum

Es sind nur Ziegel bester Qualität zu verwenden; Mörtel ist reiner, rescher FlulSsand und g'uter, gelöschter Kalk zu benützen.

§ 2. Berechnung'.

Die einzelnen Dachflächen sind nach ihrer wirklichen Begrenzung zu rechnen, und wird dem so berechneten Ausmaße für schwierigere Arbeit noch zugeschlagen:

a) Für 1 Kurrentmeter Doppel first, Grat oder I c h s e 1 m², für 1 Kurrentmeter Fuß- oder Ortssaum, Halb first, Halbgrat oder Halbichse x/₂ m¹ ;

3) Wetter- und Feuermauerleisten sind bei Neueindeckungen und Umdeckungen im Preise inbegriffen;

c)    bei mit Ziegeln gedeckten Dachfenstern bis zu 80 cm Breite darf für die Herstellung der erforderlichen Eindeckung nichts abgesondert in Rechnung gebracht werden, jedoch wird für jedes solche Dachfenster ein Zuschlag von 4 w² vergütet; größere Dachfenster (Erker) werden nach ihrem wirklichen Ausmaße nach dem Verrechnungsmodus Punkt a) vergütet, dagegen die von solchen Fenstern in der Dachresche eingenommene Fläche in Abzug gebracht;

d)    Öffnungen bis zur Größe von 4 m? bei Bl'echdach-fenstern, Oberlichten, Rauchfängen und sonstigen Schläuchen etc. werden vom Flächenmaße des Daches nicht in Abzug gebracht, dageg'en darf jedoch die Ein-säumung bei demselben nicht separat in Rechnung gebracht werden;

e)    Blechichsen werden als Öffnungen behandelt;

/) die Berechnung der Öffnungen geschieht nach Länge und Breite von Ziegel zu Ziegel, somit unter Berücksichtigung der außer der Ziegeleindeckung bleibenden Blechdeckung;

g) runde oder kuppelförmige Dachflächen werden mit dem Eineinhalbfachen ihrer wirklichen, ohne Zuschläge ermittelten, Fläche berechnet;

Ji) bei Abtragung eines Ziegeldaches ist nur das wirkliche Ausmaß, ohne Berücksichtigung der unter Punkt a), c) und g) normierten Zuschläge in Rechnung zu nehmen, dagegen werden Öffnungen bis zur Größe von 4 w² nicht in Abzug gebracht.

Ausführung der Schieferdeekerarbeiten.

Den Offerten sind Proben der Schiefer und der zur Eindeckung-der Grate dienenden besonderen Stücke mit Ang-abe des Bruches, aus welchem die Schiefer bezogen werden sollen, sowie Proben der Schiefernägel beizufügen, wodurch sich aber nichts an der Haftbarkeit des Unternehmers für die Güte des Materiales ändert.

Die Eindeckung mit Schiefer erfolgt auf Schalung oder auf Lattung nach sogenannter englischer Manier in horizontalen Reihen mit 10 cm Überdeckung jedes dritten Steines.

Die von dem Schieferdecker zu liefernden Latten müssen vollkantig, astfrei und durchaus gesund sein. Bei Eindeckung auf Schalunghat vor Beginn der Arbeit der Unternehmer sich von der Beschaffenheit der Schalung zu überzeugen und etwaige Einwände rechtzeitig vorzubringen.

Der Schiefer soll gleichmäßig in Farbe und Stärke sein; er muß den Witterungseinflüssen vollkommen widerstehen, dicht, feinkörnig und hellklingend sein und darf keine Beimischungen fremder Körper, als Ouarzkörner, Schwefelkies etc. enthalten, welche locker werden oder den Schiefer zersprengen könnten. (Siehe Seite 27.)

Zur Erzielung einer wasser- und schneedichten Eindeckung sind die Seitenkanten der Steine in den Stößen genau und solid aneinander zu fügen. Die reinste Seite der Platten soll, nach oben gekehrt, gelegt werden. Tafeln von nicht ganz gleichmäßiger Stärke sind derart zu legen, daß die dünnere Kante die überdeckte, die dickere aber die überdeckende wird. Jede Platte wird mittels zweier Nägel auf der Schalung befestigt. Die Nagellöcher sind so zu hauen, daß die durch das Aussplittern entstehende trichterförmige Erweiterung der Löcher bei dem verlegten Steine sich auf der Oberseite befindet. Eine Ausnahme machen die sogenannten Bußnagellöcher der Schlußsteine, welche in umgekehrter Richtung zu liegen kommen. Außer an den Schlußsteinen dürfen in der ganzen Dachfläche keine Nagelköpfe sichtbar bleiben. Die Eindeckung der Grate soll mit bestem Schiefer, welcher an den Enden gefalzt ist, erfolgen, wobei unter den Stößen Bleilagen von 5 cm Breite anzuordnen sind, deren Befestigung mit verzinnten (verbleiten oder verzinkten) Schrauben erfolgt.

Die Schiefernägel sollen 3 cm lang, aus zähestem Eisen und verzinnt (verbleit oder verzinkt), nicht gepreßt, sondern geschmiedet sein. Ihre Stärke bestimmt sich dadurch, daß auf 1 kg höchstens 140 Stück gehen.

Die Leiterhaken sind aus zähem sehnigen Eisen zu fertigen und mit 3 Stück 8 cm langen, an den Kanten aufgehauenen Näg-eln in der Dachfläche zu befestigen. Die Haken sind in heißem Zustand in Leinöl zu legen und später mit einem Asphaltüberzug'e zu versehen. Pro 20 mc Dachfläche sind 3 Haken anzubringen.

41*

Bei Berechnung⁻ des Umfanges der ausgefiihrten Arbeit findet ein Abzug an Fläche für Schornsteine und kleine Dachfenster, sowie der in Zinkblech ausgedeckten Kehlen nicht statt.

Während der gebräuchlichen dreijährig-en Garantiezeit hat der Schieferdecker alle Reparaturen, sofern solche nicht durch nachweislich ungeschicktes Betreten des Daches veranlaßt wurden, binnen 8 Tag'en vom Datum der Zustellung einer schriftlichen Aufforderung* an gerechnet zu veranlassen, widrig*enfalls dieselben ohne weiteres auf seine Kosten ausgeführt werden können.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Sehieferdeekerarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Schieferdeckerarbeiten be-zeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind außer den bereits ang-eführten Bestimmungen in der Preisanalyse auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ 1. Materiale und Arbeitsausführung.

Sämtliche Materialien sind nur in bester Qualität zu liefern und ist über Verlangen vor Beginn der Arbeit ein Muster beizubringen.

Die Überdeckung (das Übereinandergreifen) der Schiefer

hat dort, wo die Tariftextierung keine andere Breite vorschreibt, 8 cm zu betragen.

§ 2. Berechnung.

Bei Neu- und Um deckungsarbeiten wird zum wirklichen Ausmaße der eingedeckten Fläche für schwierigere Arbeiten noch hinzug'erechnet:

d) Für jedes Kurrentmeter D opp elf irst, Grat oder Ichse l»², für jedes Kurrentmeter Fuß- oder Orts säume, Halb first, H a 1 b g r a t oder H a 1 b i c h s e x/₃ m²;

b)    dagegen sind dort, wo statt der gewöhnlichen 5 cm Überdeckung der Firste und Grate mit Schiefer-, First- oder Gratbleche zur Verwendung kommen, diese, und zwar von verzinktem Eisenblech in der Breite von 20 cm samt Kreuznägel unentgeltlich beizugeben und zu befestigen;

c)    für die Herstellung der Schiefereindeckung bei stehenden Da chfenstern bis zu 80 cm Lichtenbreite wird zur vollen Dachfläche ein Zuschlag von 4 m² pro Fenster gerechnet, dagegen dürfen Umsäumungen etc. nicht in Rechnung gebracht werden; größere Dachfenster (Erker) werden nach ihrem wirklichen Ausmaße nach dem Verrechnungsmodus Punkt a) vergütet, dagegen die von solchen Fenstern in der Dachrösche eingenommene Fläche in Abzug gebracht;

d)    Öffnungen bis zur Größe von 4 m² bei liegenden Dachfenstern, Oberlichten, Rauchfängen und sonstigen Schläuchen etc. werden vom Flächenmaße des Daches nicht in Abzug gebracht, dagegen darf jedoch auch die Einräumung bei derselben nicht separat in Rechnung gebracht werden;

e)    Blechichsen werden als Öffnungen behandelt;

/) die Berechnung der Öffnungen geschieht nach Länge und Breite von Schieferende zu Schieferende, somit unter Berücksichtigung der außer der Schiefereindeckung bleibenden Blechdeckung ;

g)    runde oder kuppe 1 f örmige Dachflächen werden mit dem Eineinhalbfachen ihrer wirklichen, ohne Zuschläge ermittelten Fläche berechnet;

h)    bei Abtragung eines Schieferdaches ist nur das wirkliche Ausmaß ohne Berücksichtigung der im Punkte a), c) und g) normierten Zuschläge in Rechnung zu nehmen; dagegen sind Öffnungen bis 4 m² nicht in Abzug zu bringen.

Ausführung der Kupfersehmiedearbeiten.

Außer den in der Preisanalyse angeführten Punkten sind für die Lieferungen keine weiteren Normen im Gebrauche und die Ausführung hat stets genau nach den Angaben des Bauleiters zu erfolgen.

Ausführung der Bautisehlerarbeiten.

Für die Ausführung der einzelnen Arbeiten, sowie für die Lieferung der Materialien gelten, soweit solche nicht bereits aus den Preisanalysen hervorgehen, im besonderen noch folgende Bestimmungen :

Die Tischlerarbeiten sind einschließlich sämtlicher für die Ausführung und Befestigung derselben erforderlichen Materialien nach der Verwendungsstelle im Neubau zu liefern. Alle inneren Türen und Glaswände sind einzusetzen, alle Verkleidungen, Futter und Verdachungen an Ort und Stelle gut zu befestigen und sämtliche hierzu erforderliche Dippel, soweit solche nicht bereits eingemauert sind, sowie etwa erforderliche Ausfütterungen vom Unternehmer zu liefern und zu befestigen.

Das zu verwendende Holz muß vollständig ausgetrocknet, splintfrei, gesund, gerade gewachsen, möglichst astfrei, außer der Saftzeit gefällt, ferner darf es nicht rissig oder kernschälig, wurm- oder raupen-fräßig, oder auch blau gefleckt sein. Lose, faule und harzige Aste, oder solche über iy₂ cm Durchmesser sind unbedingt unzulässig. Das Holz muß mindestens drei Jahre vor seiner Verwendung schon in Bohlen, bzw. Bretter geschnitten gewesen sein. Eichenholz oder Buchenholz muß aber außerdem noch gedämpft und ausgelaugt werden.

Der Unternehmer hat auf Anordnung der Bauleitung den Ausweis hierüber beizubringen und den genügenden Vorrat an trockenen

Hölzern nachzuweisen. Falls ein genügender Nachweis nicht geführ werden kann, steht unter Umständen der Verwaltung⁻ das Recht zu, das Angebot unberücksichtigt zu lassen.

Die zu liefernden Arbeiten müssen sämtlich rein und genau nach den gegebenen Zeichnungen, bzw. Probestücken gearbeitet sein. Sämtliche Verbindungen müssen aufs genaueste zusammengepaßt, bzw. dauerhaft verleimt, alle Kanten scharf und genau im richtigen Winkel hergestellt werden.

Alle sichtbar bleibenden Flächen müssen glatt und vollkommen fluchtrecht gehobelt, gekehlt und rein abgezogen werden, so daß die einzelnen Hobelstöße nirgends sichtbar bleiben. Mit besonderer Sorgfalt und Reg*elmäßigkeit sind die Kehlstöße auszuhobeln.

Die Dicke der Zapfen und Federn soll in der Regel ein Drittel der Holzstärke betragen. Hirnleisten werden mit Nuten, abgefasten Federn und in angemessenen Entfernungen überdies durch Zapfen verbunden, welche wenigstens zwei Dritteile der Hirnleistenbreite eingestemmt werden. Eingeschobene Federn sind aus Eichen- oder Weißbuchenholz anzufertigen.

Überall, wo Rahmen und Füllungen verbunden werden, müssen die Schlitzzapfen des einen Rahmstückes durch die ganze Breite der beiden anderen damit verbundenen reichen, und sind dieselben an den Ecken durch Holznägel zu verbinden. Dasselbe gilt für die Rahmen der Fenster, sowie die der einzelnen Flügel. Die Kehlstöße zwischen Rahmen und Füllung dürfen niemals aufgeleimt werden, sie sind vielmehr je nach Zeichnung mit dem Rahmenholz aus dem Ganzen herzustellen oder aus einem besonderen Holzstück mit Feder zwischen Rahmen und Füllung einzufügen, die Gehrungen sind auf das sauberste zusammenzuschneiden und dürfen bei späterem Austrocknen durchaus nicht klaffen, sondern müssen stets dicht schließend erscheinen. Für jeden Fall sind Zinkstreifen sorgfältig einzulegen. Die Füllungen müssen mindestens um 6 mm tiefer in die Rahmstücke eingreifen, als die Kehlstöße breit sind.

Die Quer- und Strebefriesen bei den glatten Türen sind auf Schwalbenschwanz einzuschieben.

Bei Anfertigung der Türen und Fenster sind die Rahmenhölzer so zu legen, daß beim etwaigen Werfen und Krümmen der obere und der untere Teil der Rahmen noch in den Falz schlägt und nur der mittlere Teil hineinzudrücken bleibt. Die Wasserschenkel und die äußere Schlagleiste der dem Wetter ausgesetzten Fenster sind mit den Rahmenhölzern, an denen sie sitzen, aus einem Stücke herzustellen. Die übrigen Schlagleisten an Fenstern, sowie die der Türen können aufgeleimt und mit hinreichend langen Holzschrauben befestigt werden.

Das Beschlagen der Tischlerarbeiten, welche einen Anstrich erhalten, darf nach dem Ermessen des Bauleitenden in der Regel erst

dann begonnen werden, wenn der Grundstrich aufgetragen und getrocknet ist.

Nach Fertigstellung des Anstriches ist der Unternehmer der Tischlerarbeiten verpflichtet, alle Schlösser, Riegel usw. zu untersuchen, die Farbe, welche die leichte Bewegung derselben hindert, zu entfernen, mit Bimsstein abzuschleifen und dieselben in leichten Gang zu setzen.

Alle erforderlichen Abmessungen hat der Unternehmer auf dem Baue selbst nehmen zu lassen, etwaige Abweichungen gegen die Zeichnungen aber vorher dem Bauleitenden anzuzeigen und von demselben die nötigen Anweisungen entgegenzunehmen.

Von allen Gegenständen sind auf Verlangen des Bauleitenden Probestücke anzufertigen und zur Genehmigung vorzulegen, auch sind dieselben so lange abzuändern, bzw. umzuarbeiten, bis sie für tauglich angenommen sind. Nach diesen Probestücken, welche nur, wenn sie auch verwendet, bezahlt werden, erfolgt die Anfertigung der betreffenden Gegenstände. Die Verkleidungen der inneren Türen sind rechtzeitig anzuschlagen, daß beim Verputzen der Wände kein Aufenthalt entsteht, der Wandputz vielmehr gleich bis an dieselben herangeführt werden kann.

Die Abrechnung erfolgt bei den nach Stückzahl aufgeführten Gegenständen genau nach dem Preisverzeichnis, und bei den nach Längen und Flächen berechneten Arbeiten nach den als ausgeführt ermittelten Maßen gemäß der Einheitssätze des Preisverzeichnisses.

Der Unternehmerder Tischlerarbeiten ist verpflichtet, nach Bestellung sogleich zu beginnen, und solche demnächst im richtigen Verhältnisse zu der angegebenen Vollendungsfrist jederzeit auf das kräftigste zu fördern.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Bautischlerarbeiten.

Bei Ausführung* der in der Analyse für Ba utischlerarb eiten bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind außer den Bestimmungen der Einheitspreise auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten.

§ 1. Materiale.

Es ist nur gesundes, trockenes, reines und möglichst astfreies Holz zu verwenden.

Bei allen Neuherstellungen ist nebst der Beigabe des Holzes und des sonstigen Materiales auch die volle Anfertigung bedungen; ebenso ist bei Reparaturen nebst der Handarbeit auch die Beistellung des nach dem Inhalte der bezüg'lichen Tarifpost hierzu benötigten Holzes und übrig*en Materiales in den eingesetzten Preisen mit inbeg*riffen.

§ 2. Art der Berechnung-.

Die Türen und Fenster werden nach dem Licht maße der betreffenden Stöcke, seien dieselben aus Holz, Eisen oder Stein, bzw.der Futterlichten im Quadratmaß verrechnet. Bei ins Futter aufgehenden Türen ist der eigentliche Türstock, d. i. jener mit den kleineren Dimensionen für die Stocklichte, in Rechnung zu bringen.

Bei neuen Fenstern dürfen Kämpfer und senkrechte Mittelteile des Fensterstockes nicht separat verrechnet werden.

Die Mehrarbeiten der Türfutter über ein Vielfaches von 15 cm, welche sich durch den stärkeren Verputz ergeben, werden nicht vergütet.

Fußböden werden in ihrem Ausmaße nur innerhalb der rein geputzten Mauerflächen gemessen und für den Untergriff unter den Putz bei Längen- und Breitendimension an jeder Mauerfläche 2 cm zugeschlagen. Bei harten Böden und Sockeln ist das einmalige Einlassen mit Wachs oder mit Ölfirnis im Herstellungspreise inbegriffen.

Die zur Befestigung von Parapetstöcken, Türbekrönungen, Abteilungswänden und Windfängen erforderlichen Winkel- und Bankeisen sind in den Tarifposten nicht inbegriffen.

Holzlieferungen sind nach dem Zimmermannstarife mit einem Aufschlag von 5O°/₀, Eisenwaren nach dem Schlosser-, bzw. Eisenwarentarife unter Anwendung der für den bezüglichen Tarif gültigen Erstehungsprozente beizustellen.

§ 3. Nachbesserungen.

Der Ersteher ist verpflichtet, alle Nachhilfen und Nachbesserungen auch nach dem Beschlagen und Anstreichen ohne besondere Entlohnung vorzunehmen.

§ 4. Ablieferung.

In den Tarif preisen ist auch die Zufuhr, sowie das Ab laden und V ertragen, sowohl der Materialien, als auch der fertigen Arbeiten mitbedungen.

Ausführung der Sehlosserarbeiten.

Alle Beschläge an Fenstern, Türen und sonstigen Bauteilen sind durch den Schlosser anzubringen, anzuschlagen, zu befestigen und in den beweglichen Teilen gangbar zu machen.

Der Tischler hat nur die Löcher für die Einsteckschlösser einzustemmen.

Für alle Beschädigungen der Holzteile usw., welche durch das

Beschlagen veranlaßt werden, ist der Unternehmer der Schlosserarbeiten verantwortlich.

Auf Verlangen sind Probestücke von den Beschlägeteilen vorzulegen und so oft abzuändern, bis sie durch den Bauleitenden gutgeheißen werden. Die Ausführung muß den Probestücken genau ent

sprechen.

Im übrigen müssen alle Beschlagteile kräftig und gut gearbeitet sein. Unsolide und nicht vorschriftsmäßige Arbeit wird zurückgewiesen.

Der Bauleitende ist auch befugt, die Arbeiten in der Werkstatt des Unternehmers zu besichtigen.

Das zu verwendende Schmiedeeisen muß durchaus von sehnigem Gefüge, gut geschweißt und von sehnigem Bruch, weder kalt- noch rotbrüchig sein, auch eine rein ausgewalzte, weder durch Schiefer noch durch Schlacken verunreinigte Oberfläche zeigen. Die gebogenen Stellen sollen frei von Kanten- und Längenrissen, die geschweißten Stücke innig verbunden sein. Alle Kanten müssen geradlinig und scharf, alle Flächen, besonders bei Blechen, eben, nicht windschief oder wellig sein.

Das zu verwendende Messing muß weich und zähe sein und auch in der Farbe den Messingteilen der Probebeschläge entsprechen.

Gegossene Beschlägegarnituren sind, den Proben entsprechend, zum Angreifen bequem, in blasenfreiem, sauberem, scharfem Eisen-, Messing-, Rot- oder Bronzeguß zu liefern.

Die Schlösser sind sämtlich zweitourig, die Drücker bei den eingesteckten Schlössern mit schließender, bei den Kastenschlössern mit hebender Falle herzustellen; dieselben dürfen nicht zu viel Spielraum haben; die Federn müssen so stark sein, daß sie auf die Dauer den Drücker wagrecht zu halten vermögen und, niedergedrückt, ihn kräftig zurückschnellen. Die Schlüssel, geschmiedet, sauber abgefeilt und nachpoliert, dürfen nicht länger sein, als zum bequemen Auf- und Zuschließen erforderlich ist, und müssen leicht sperren. Dieselben müssen verschieden sein, so daß ein Schlüssel nicht zu mehreren Türen paßt. Sämtliche Schlösser, mit Ausnahme jener der Keller-, Boden- und Aborträume, sind so herzurichten, daß sie mit je einem Hauptschlüssel geschlossen und geöffnet werden können; letztere sind doppelt und unentgeltlich mitzuliefern.

Die Aufsatzbänder sollen auf dem Zapfen laufen und muß deshalb zu letzterem besonders gutes Material verwendet werden.

Zu den Schlössern der Innentüren sind Je zwei, zu denjenigen der Außentüren und zu sämtlichen Flur- und Treppenhausabschlüssen je drei Schließ- und Schnappschlüssel ohne besondere Entschädigung zu liefern.

Der Fensterverschluß ist überall so einzurichten, daß er beim Schließen durch Gleiten auf einer abgeschrägten Fläche ein allmählich zunehmendes Andrücken der Rahmen gegeneinander bewirkt.

Sämtliche Beschlagteile sind durch Schrauben mit versenkten Köpfen zu befestigen.

Alle Arbeiten sind ohne Anstrich abzuliefern, nur zum Schutz gegen Rost mit Ol abzureiben. Die Schlösser sind bei der Prüfung mit abgeschraubter Deckplatte vorzulegen.

Die Lieferungen haben frei auf die Baustelle zu geschehen.

Der Unternehmer ist verpflichtet, mit der Anfertigung der Schlosserarbeiten sofort nach Erteilung des Auftrages zu beginnen, sich von dem Fortgange der Tischlerarbeiten und Glaserarbeiten in Kenntnis zu setzen und danach mit seinen Arbeiten fortzuschreiten. Jedenfalls hat derselbe die betreffenden Arbeiten so rechtzeitig abzuliefern, daß die einzelnen Tischlerarbeiten unmittelbar, nachdem dieselben fertig sind, beschlagen werden können.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Sehlosserarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Schlosserarbeiten bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind außer den Bestimmungen des Tarifes auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten.

§ 1. Beschlägearbeiten.

Von sämtlichen Beschlägeartikeln für Tore, Türen, Windfänge, Fenster, Jalousien etc. werden Muster im Stadtbauamte aufgestellt. Bei den Preisen für Anschlägen der Beschläge ist die Beigabe von Nägeln, Stiften, Keilen, Schrauben, Nieten, Unterlagsplatten, Vergußmaterialien etc. und ebenso bei Beschlägen an Holz sämtliche Stemmarbeit für das Einlassen inbegriffen. Zur Befestigung von Scheinhaken bei Fenstern ist die Verwendung von Patentschraubennägeln zulässig.

§ 2. Eisengattung.

Zu den Schließen, Klammern, überhaupt zu allen schmiedeeisernen Gegenständen ist nur bestes Schmiedeeisen zu verwenden.

Das Gußeisen muß bester Qualität, von dichtem, graufärbigem, regelmäßigem und zackigem Bruch sein, es darf weder Sinter, Sandteile, Blasen, Kalkbrüche oder sonstige Fehler haben, welche der Festigkeit, sowie dem guten Aussehen der einzelnen Bruchstücke Abbruch tun. Es muß gleichzeitig fest und geschmeidig mit dem Meißel und der Feile leicht angreifbar sein.

§ 3. Schlösser, Kegel, Rieg*el.

Der Unternehmer ist verpflichtet, alle Schlösser, Kegel und Riegel vor der Übergabe zu schmieren und die Schlüssel vollzählig zu übergeben.

§ 4. Musterstücke.

V on allen Bestandteilen, wo eine größere Anzahl Stücke angefertigt wird, und von welchen keine Muster im Stadtbauamte aufliegen, sind P r o b e s t ü c k e beizustellen, welche zu beschlagen und so lange abzuändern sind, bis sie als Muster für die weitere Arbeit genehmigt worden sind.

§ 5. Gewichts g* egenstände, Verguß material.

Bei den nach Gewicht zu liefernden Gegenständen dürfen die von den Gemeindeorganen angegebenen Querschnittformen und Maximalgewichte ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung derselben nicht geändert, respektive überschritten werden, indem sonst für ein Mehrgewicht keine Vergütung geleistet wird.

Bei Gegenständen mit Miniumgrundierung hat die Abwage nach dem Grundieren stattzufinden; es ist jedoch die Abwage auch vor dem Grundieren zulässig, in welchem Falle jedoch eine Gewichtsvergütung' für die abgängige Grundfarbe nicht geleistet wird.

Das Vergußmateriale (Blei, Gips, Zement etc.) wird nach Post 4 bis 9 vergütet.

§ 6. Fuhrlohn, Abwage.

Bei allen Arbeiten und Lieferungen ist der Fuhrlohn bis auf die Baustelle, die Beistellung der Arbeiter und einer geeichten Wage zur Ab wage nach den Einheitspreisen des Preistarif es mit inbegriffen.

Im Falle der Ab wage auf einer städtischen Brücken wage hat die Waggebühr zu entfallen.

§ 7. Schwärzen des Eisens.

Bei Reparaturarbeiten darf ein Schwärzen des Eisens nicht vorgenommen werden, indem sonst derlei geschwärzte Eisenbestandteile nicht als neue Bestandteile bezahlt werden würden.

§ 8. Gerüste.

Etwa erforderliche Gerüste sind seitens der Gemeinde beizustellen.

Ausführung der Anstreieherarbeiten.

Sämtliche Fugen im Holzwerk sind mit einem Kitt (aus Kreide und Firnis bestehend) auszufüllen. Aste und harzige Stellen sind mit einem Schellacküberzug zu decken.

Die anzuwendenden Farbstoffe müssen von bester Qualität sein und sind in feinst geriebenem Zustande anzuwenden. Die Basis der mit Leinöl abzureibendem und mit Terpentinöl zu verbindenden Farben muß aus reinem Bleiweiß und Zinkweiß bestehen; der Zusatz von Kreide, Schwerspat und ähnlichen Stoffen ist untersagt; das Leinöl muß klar und wasserfrei sein.

Beim Ölfarbenanstrich auf Holz ist der Grundanstrich von reinem Leinölfirnis mit geringem Farbezusatz mittels eines steifen Pinsels so aufzutragen, daß er überall in das Holz eindringt. Nach dem Trocknen dieses Anstriches hat der Unternehmer alle Schrauben und Nagelköpfe sauber und haltbar einzukitten.

Das Tränken des Holzes mit Leimwasser vor der Grundierung ist strenge untersagt.

Beim Eisen ist der Grundanstrich mit Bleimennige (Minium) herzustellen. Der zweite und dritte Anstrich darf jedesmal erst nach dem vollständigen Trocknen des vorigen aufgetragen werden.

Dem Ölanstrich auf Stein und Kalkputz geht das Ölen der durchaus trockenen Fläche vorher; auf Zementputzflächen soll vor dem Grundieren das Annässen mit einer schwachen Säure-, Eisenvitriol- oder Ammoniaklösung, und darauf ein sorgfältig-es Abspülen mit reinem Wasser vorgenommen werden.

Die Ölfarbe muß in langen Pinselzügen aufgetragen werden, der Anstrich muß durchaus deckend sein und weder Flecken noch Streifen zeig-en. Falls mit drei Anstrichen keine vollständige Deckung erreicht ist, hat der Unternehmer ohne besondere Entschädigung einen vierten Anstrich aufzubringen. Es darf niemals ein neuer Anstrich erfolgen, bevor nicht der vorangegangene vollständig trocken war.

Wo beim Anstrich Holzstruktur nachgeahmt werden soll, sind mit der Arbeit besonders geschickte Arbeiter zu beauftragen, der Anstrich ist dann rein mit Bimsstein abzuschleifen, die Holzfaserung in Essigfarbe durch Schlagen, Kämmen, Adern, Malen naturgetreu nachzuahmen und sind die behandelnden Flächen schließlich mit einem Überzug von Kopallack zu versehen.

Beim Kiefernholz ist der Anstrich stets in der Richtung der Längsfasern auszuführen; soll das Holz nur geölt oder gefirnißt werden, so ist der erste Anstrich ganz ohne Farbezusatz aufzutragen, zum zweiten und dritten Anstrich ist etwas Ocker zuzusetzen. Wo Eichenholz nur geölt werden soll, ist gereinigtes Leinöl in kochendheißem Zustande zweimal aufzutragen.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Anstreieherarbeiten.

Bei Ausführung der im vorstehenden Tarife für Anstreicherarbeiten bezeichneten Leistungen bei Anwendung der Preisansätze und außer den Bestimmungen der Preisanalyse noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ 1. Berechnung,

Fenster werden in der Stocklichte von einer Seite voll gemessen.

Das Steinfutter, der Stock und das Fensterbrett werden separat gemessen.

Bei Fenstern mit ungeradem Sturz gilt die größte Höhe als lichte Stockhöhe.

Glaswände, Glastüren und Wind fange werden in der Höhe des Parapetes voll und beiderseits gerechnet, während die verglaste Höhe nur auf einer Seite voll berechnet wird.

Die Kämpfer und Parapetstöcke werden separat berechnet.

Bei Türen, welche in der Stock-, bzw. Gewände- oder Futterlichte gemessen werden, dann bei Blindspaletten, Spalettläden, Mauern und Holzwänden, werden die sämtlichen Flächen, und zwar stets in einer Projektion voll gerechnet. Es werden daher größere oder kleinere Gesimsausladungen, Kehlungen, Vorsprünge usw. nicht besonders berücksichtigt.

Bei Fassaden werden Fenster- und Türöffnung'en nicht in Abzug gebracht.

Einfache Fenster- und Türgitter aus geradlinigem Flachoder Rundeisen und einfache Stiegengeländer, welche beiderseits gestrichen sind, werden nur von einer Seite voll berechnet.

Verzierte Gitter und Stiegengeländer werden nach dem vollen Ausmaße beiderseits voll berechnet.

Liegende Gitter mit bis 4 cm breiten LichtöfFnungen, sowie Jalousien, werden mit dem dreifachen Ausmaße einer Fläche berechnet.

Drahtschutzgitter und gestrickte Einfriedungsgitter werden in ihrem vollen Ausmaße beiderseits berechnet. Staketengitter werden beiderseitig voll gerechnet.

§ 2. Art des Anstriches.

a) Die Grundfarbe muß in Leinölfirnis fein gerieben und mit demselben Firnis verdünnt werden; die Grundfarbe ist dünnflüssig aufzutragen, damit das Holz mit Fettstoff imprägniert wird und darf nur schwach decken.

8) Die grundierten Gegenstände sind nach erfolgter Trocknung* der Grundfarbe mit Bimsstein, Glaspapier etc. gut abzuschleifen, vollkommen gut mit Leinölkitt auszukitten, abermals rein zu schleifen und sodann zweimal mit reiner Ölfarbe anzustreichen, wobei der zweite Anstrich erst nach vollständiger Trocknung des ersten zu erfolgen hat.

Die Ölfarbe hat bei weißem Anstrich nur aus Bleioder Zinkweiß, ohneBeimengung von Erdfarben, bei fär-bigem Anstrich aus denselben Metallfarben, unter Beimengung von bloß so viel Ocker, Satinober etc., als zur Herstellung der Nuance unmittelbar notwendig ist, zu bestehen.

Die Ölfarbe darf für jene Gegenstände, welche den Witterungsverhältnissen ausgesetzt sind, nur mit Leinölfirnis, für jene Gegenstände im Innern der Lokale aber zur Hälfte mit Leinölfirnis und zur anderen Hälfte mit Terpentin verdünnt werden.

c)    Holzimitationen jeder Art müssen bei Gegenständen, die der Witterung ausgesetzt sind, ausschließlich mit Firnislasuren hergestellt werden. Für Gegenstände, die sich im Innern von Lokalen befinden, ist die Verwendung von Essig--lasuren zulässig. Zum Lackieren darf nur bester Lack verwendet werden; Kolophoniumlack darf nicht beigemengt werden. Die Imitationen sind aus freier Hand, ohne Matrizen auszuführen.

d)    Die Verwendung von Leim Substanzen, Gelatine usw. ist bei Ölanstrichen gänzlich ausgeschlossen.

§ 3. Zahl der Anstriche.

Die in dem Tarife angesetzten Stückpreise bedingen, wo nicht die Leistung näher bestimmt ist, einen dreimaligen Anstrich. Das Lackieren lasierter Flächen hat in der Regel nur einmal zu geschehen.

Die Verrechnung der Reinigung von zu streichenden Holzflächen ist nur bei alten, bereits gestrichenen Gegenständen zulässig. — Die Haftzeit für diese Arbeiten wird auf zwei Jahre verlängert.

Ausführung der Glaserarbeiten.

Die vertragsmäßigen Preise beziehen sich auf die fertiggestellte Verglasung inklusive Verstiften und Verkitten der Scheiben (bzw. auch Einbohren der Löcher in die eisernen Sprossen), Lieferung der erforderlichen Materialien sowie Transport derselben zur Baustelle.

Das Glas muß in bezug auf Stärke, Färbung und Durchsichtigkeit genau den Proben entsprechen; es muß widerstandsfähig- gegen die Einwirkungen der Sonne und der Atmosphärilien, eben und frei von auffallenden Blasen, Falten und Verkrümmungen sein. Spiegelglas muß weiß, eben geschliffen, von g*anz gleichmäßiger Stärke und völlig blasenfrei sein.

Die erforderlichen Maße für die Scheibengröße hat der Unternehmer auf der Baustelle selbst zu nehmen.

Die Scheiben müssen mit entsprechendem Spielraum in die Falze passen; die zur Befestigung erforderlichen Stifte sind bei hölzernen Sprossen von Weißblech, bei eisernen Sprossen von hartem Holze zu fertigen und bei letzteren in die Bohrlöcher einzufügen.

Der Glaserkitt ist aus Bleiweiß und Kreide mit Leinölfirnis von bester Qualität so herzustellen, daß derselbe dauernd einige Elastizität behält. Vor dem Einsetzen des Glases in die Kittfalze müssen letztere mit Kitt dünn ausgelegt, dann die Tafeln in den Kitt eingedrückt mit der erforderlichen Anzahl von Stiften befestigt und über den Stiften mit einem glatt gezogenen Kittsaume (Kittleiste) überstrichen werden.

Die Verglasung darf nicht früher ausgeführt werden, als bis die Holz-, bzw. Eisenteile der Fenster usw. einmal gestrichen (grundiert) worden sind. Wenn der Unternehmer gegen diese Bestimmung-handelt, so hat er auf Erfordern des Bauleitenden die Scheiben wieder herauszunehmen und ohne Vergütung demnächst von neuem einzusetzen. Das Säubern, Reinigen und Putzen der Scheiben bei Vollendung des Baues fällt dem Unternehmer zur Last; erst nach dieser Reinigung findet die Übernahme statt.

Das Herausnehmen und Einhängen der Fensterflügel beim Verglasen ist Sache des Glasers; zur Vermeidung von Verwechselungen soll kein Flügel zum Behufe der Verglasung aus dem betreffenden Raume fortgeschafft werden.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Glaserarbeiten.

Bei Ausführung der in dem Tarife für Glaserarbeiten bezeich-neten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind außer den Bestimmungen der Preisanalyse auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ 1. Materiale.

Die Verglasungen mit geblasenem Tafelglas haben mit Tafelglas dritter Wahl zu geschehen. Ein solches Glas muß möglichst rein, ohne wesentliche Wellen, Rippen, Blasenund Knöpfe sein und es ist nur „guter“ Glaserkitt, oder dort, wo es bedungen, guter Miniumkitt zu verwenden.

§ 2. Verglasung, Bruch.

Die Verglasung hat bei neuen Arbeiten sogleich nach dem Grundieren zu geschehen.

Die Tafeln sind nicht streng einzuschneiden, ordentlich mit Blechstiften zu verstiften, mit Kitt rein abzustreichen, nach der Stärke des Falzes zugeschnitten zu verkitten. Für Bruch, welcher eine Folge des zu strengen Einschneidens ist, wird keine Vergütung geleistet.

§ 3. Berechnung.

Die Berechnung des Ausmaßes, mit Ausnahme jenes des Spiegelglases, geschieht:

a) Bei Holz fenstern nach der Stocklichte. ö) Bei Eisenfenstern nach der Lichte der Mauer-, Steinoder Eisenwände (Rahmen) mit einem Zuschläge von 25°/o-In beiden Fällen werden die Holz- oder Eisensprossen und Flügelrahmen nicht abgezogen.

c)    Glaswände und Glastüren werden voll gerechnet und wird hiervon die Fläche des Parapetes (d. i. Länge mit der Höhe bis. zum Falz) und des Kämpfers abgezog'en.

d)    Friese über 10cm breit werden mit der Mehrbreite in Abzug gebracht.

e)    Runde und nichtrechtwinkligbegrenzteTeile werden nach der Fläche des umschriebenen Rechteckes berechnet.

/) Polygonf örmig eingeteilte Glaslichten aus Holz erhalten einen Aufschlag von 20%, solche aus Eisen einen Aufschlag von 40%, wobei jedoch der unter b) bestimmte Zuschlag bereits berücksichtigt ist.

Spiegelscheiben werden unter Berücksichtigung der unter

e) enthaltenen Bestimmung in der Lichte des Kittfalzes gemessen, und werden hierbei überdies zur Länge und Breite je 2 cm zugeschlagen..

Die Verrechnung mit den Preisen des Abschnittes III hat nur dann zu erfolgen, wenn einzelne usw. Tafeln eing'eschnitten werden; dagegen sind bei vollständigen Verglasungen von Fenstern, Türen, Glaswänden die für die Verglasung nach dem Quadratmaße normierten Preise in Anwendung zu bringen, ohne Rücksicht darauf, ob diese Gegenstände neu oder von altem Bestände sind.

Verglasungen mit Guß- und Gußschnürlglas, sowie mit Dachglas und Spiegelglas sind stets nach dem Quadratmaße zu verrechnen,, wobei Tafelübergreifungen im Ausmaße zugeschlagen werden.

Ausführung von Hafnerarbeiten.

Nach dem

Handbuch der Bau künde«, herausgegeben von der »Deutschen Bauzeitung«, Berlin 1887, bestehen folgende Normen:

Die vertragsmäßigen Preise beziehen sich auf die Ausführung der betreffenden Arbeiten wie auch der Lieferung sämtlicher Materialien, auch wenn solche im Anschlag nicht ausdrücklich genannt sind. Außer den zu den Heizkörpern selbst erforderlichen Materialien, als. Kacheln, Dach- und Mauerziegel, Lehm, Draht, Garniturteile, ist die Lieferung der Ofeneinfassung und der auf den Fußboden zu nagelnden Schutzbleche vor der Feuerung inbegriffen. Die Herstellung der Ofenfundamente, respektive der Ausbohlungen unter den Heizkörpern übernimmt die Bauleitung.

Einer Offerte sind Proben der zu liefernden Kacheln und eine Musterkarte von fünf verschiedenen Gesimsbekrönungen unter Angabe der Bezugsquellen (Fabrikant) beizufügen.

(Für die Ausführung der Arbeit und die Bestimmung der Qualität der Materialien siehe die Normalbestimmung'en des Berliner Baumarktes für die Klassifizierung der Kachelöfen, Seite 60 dieses Werkes.)

Sämtliche Heizkörper sind auch nach Maßgabe der polizeilichen Vorschriften aufzustellen.

Die Kacheln sind glasiert, dageg'en Friese, Obergesimse, Aufsätze etc. unglasiert anzuliefern. Die Formstücke müssen geradlinig’ und ebenflächig, die Ornamente sauber und scharf sein. Krumme Stücke dürfen nicht verwendet werden. Es ist gestattet, zu den der Wand zugekehrten Ofenflächen Kacheln von einer geringeren Qualität zu verwenden. Jeder Ofen ist auf einem vom Unternehmer zu liefernden Holzrahmen (Ofeneinfassung) zu setzen, der mindestens die Stärke einer Dachlatte haben soll. Die Kacheln sind in den der Wirkung des Feuers zunächst ausg’esetzten Schichten mit gut gebrannten Tonklammern, sonst in jeder Schicht durch starken Ofendraht, der auf den Schichten liegt, zu verbinden und mit Dachziegel in Lehm auszufüttern. Die erste, bzw. zweite Fußschicht der Ofen darf nicht mit Kacheln an die Zimmerwände stoßen, sondern muß vom Fußboden ab mit einer Kachelecke oder höchstens einer Verkröpfungsschicht versehen sein.

Die Wandungen der Ofen und die Steigezüge sind von doppelten Dachziegeln in Lehm auszuführen, die liegenden Züge (Zug- oder Feuerdecken) müssen aber aus mindestens 4 cm starken Schamotteplatten gefertigt werden (nicht aus Ofeneisen mit Dachziegeln). Die Schamotteplatten des im Fuße des Ofens isoliert stehenden Heiz-respektive Feuerkastens müssen eine Stärke von 5 cm haben und mit einem geschmiedeten Bande fest zusammengehalten werden. Alle Ofen sind für Kohlenheizung’ mit Rostfeuerung, Aschenfall und luftdichten * Türen einzurichten.

Als Heiz- und Aschenfalltüren sind aufgeschliffene Balkentüren nach vorzulegender Probe zu liefern, die Heiztür ist extra stark im Guß mit einer 1 cm starken Innentür (Zug'tür, diese ringsherum mit starkem Bandeisenbeschlag' versehen), mit starkem geschmiedeten Balken mit Messingolive montiert, anzuliefern. Die Aschentür ist u/₃₂ cm groß, im übrigen wie die äußere Heiztür zu liefern. Sämtliche Eisenteile sind sorgfältig zu reinigen und zu graphitieren und alle Rauchrohre mit Eisenlack zu überziehen.

Die Kochherde, welche direkt auf dem gemauerten Fundament stehen, erhalten eine zurückgesetzte halbe Kachelschicht als Sockelschicht und drei überstehende Kachelschichten, ferner eine Rostfeuerung für die Kochherdfeuerung und eine Gußplattenbedeckung' für die ganze Herdfläche. Ein Bratofen ist ohne Rostfeuerung mit ¹⁵/₂₀ cm großer Heiztür, geschmiedetem Bratkasten mit Gußunterplatte und Falltür herzustellen.

Jeder Ofen und Herd ist vom Unternehmer vor der Abnahme durch leichtes Feuer auszutrocknen, das Brennmateriale dazu liefert die Bauleitung'.

Von der guten Beschaffenheit und normalen Konstruktion der für

42

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

die Feuerungen bestimmten Rauchabzugsröhren hat der Unternehmer sich vor der Ausführung der Arbeiten selbst zu überzeugen und auf etwaige Mängel aufmerksam zu machen. Der Unternehmer darf bei späteren Klagen über schlechten Zug oder Rauchen der Ofen diese Mängel nicht der fehlerhaften Anlag-e der Schornsteinrohre zur Last legen, hat vielmehr alle Mängel auf seine Kosten zu beseitigen, ebenso hat der Unternehmer allen Schaden, der durch etwaige Benützung unrichtiger Rohre entsteht, zu tragen. Die Arbeiter des Unternehmers haben sich der größten Reinlichkeit zu befleißigen, den von seinen Arbeiten herrührenden Schutt und Schmutz hat der Unternehmer nach Fertigstellung der Arbeiten in jedem einzelnen Gebäudestockwerk zu entfernen.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Tonöfen.

Bei den Ausführungen der im Tarife über Hafnerarbeiten bezeichnet en Leistungen sind außer den dort angeführten Bestimmungen auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ 1. Material und Taglohn.

Der zu verwendende Ton muß feuerfest sein.

Bei Taglohnarbeiten, welche übrigens nur bei Ausbesserungen und nur dann Vorkommen dürfen, wenn sie ausdrücklich schriftlich bestellt werden, werden die Arbeitslöhne nach den Taglohnpreisen des Tarifes ohne Aufzahlung für Aufsicht und Requisiten vergütet. Der bei den Hafner arbeiten entfallende Schutt und Ruß ist ohne Entschädig'ung zu beseitigen und zu verführen.

Sämtliche Leistungen verstehen sich ab Aufstellungsort.

§ 2. Öfen.

Die Öfen sind auf Kohlen- oder Koksfeuerung einzurichten.

Die Kacheln müssen gleichmäßig in Farbe und in Form sein. Sämtliche Fugen müssen gleich breit und genau wagrecht oder senkrecht sein, weshalb die Kachelränder sauber zu behauen und zu schleifen sind. Die Kacheln sind untereinander mittels ung'eglühtem, 3 mm starkem Eisendraht zu verbinden und an den Rümpfen mit Flacheisen zu verklemmen. Die Schamotteplatten des im Ofenfuße gesondert angebrachten Feuerkastens haben eine Stärke von mindestens 5 cm zu besitzen. Die Öfen müssen ihrer Größe entsprechend mit Vertikalzügen versehen sein, so daß der Brennstoff gut ausgenützt wird. Die Wahl des Kachelmusters steht dem Besteller nach dem Musterbuche des Unternehmers, welches auch dem Angebote beizuschließen ist, frei. Jeder Ofen soll imstande sein, auch unter den ungünstigsten Witterungs- und Orts Verhältnissen den betreffenden Raum auf 20° C zu beheizen.

§ 3. Herdbestandteile.

Die im Abschnitt VI angeführten Herdbestandteile müssen g'lasierte Schmelzkacheln sein. Flußkacheln, bei welchen die Farbe aus einem lichtblauen Untergründe gebildet ist, sind nicht zulässig.

Ausführung von Asphaltiererarbeiten.

Die »Deutsche Bauzeitung« gibt folgende Normen an:

»In den kontraktlichen Preisen ist das Vorhalten und Anfahren der Kochkessel, das Liefern des Brennmateriales und aller zur Asphaltierung notwendigen Materialien inbegriffen.

Es darf nur natürlicher Asphalt aus den Gruben und Goudron bester Qualität zur Verwendung kommen. Die Beimischung von fremden Materialien, welche Steinkohlen- oder Braunkohlenteer oder Pech, Harz und Harzrückstände enthalten, ist untersagt.

Die Herkunft der Materialien ist in der Offerte anzugeben und für die ganze Ausführung beizubehalten.

Der Asphalt ist in Originalbroden unzerschlagen zur Baustelle zu bringen und darf erst verwendet werden, nachdem die Fabrikszeichen vom Bauleitenden geprüft sind.

Der Goudron muß bei der Temperatur von 10° C völlig erstarrt, bei 40 bis 50° C flüssig sein, bei der Handwärme zwischen den Fingern sich zu langen Fäden ausziehen lassen. Beim Wiedererhärten nach dem Schmelzen müssen Sprödigkeit und Härte unverändert geblieben sein.

Der Kies sowie der Streusand müssen durchaus lehmfrei g'ewaschen und von gleichmäßiger Korngröße sein.

Der Unternehmer darf nur g'eübte Arbeiter bei der Ausführung anstellen. Er muß fortwährend

soweit nicht Reg'enwetter oder Kälte Hindernisse bilden — mit wenigstens zwei Ofen arbeiten. Die Ofen müssen dem Orte der Verwendung so nahe als möglich gestellt werden, damit die Masse beim Zutragen nicht zu stark abkühlt.

Die Heizung der Kessel ist auf das vorsichtigste zu behandeln, da für allen durch die Arbeiter veranlaßten Feuerschaden der Unter

nehmer der Asphaltierungen aufzukommen hat.

Der Asphalt ist auf Faustgroße verkleinert in den Kessel zu bringen, und damit ein etwa vorhandenes Mineralöl völlig entweicht, das Kochen so lang*e fortzusetzen, bis gelblich grüne Dämpfe emporsteigen.

Der Kies, rein, scharf und von Erbsengroße, soll nach und nach in den Kessel gebracht werden, so daß er sich nicht am Boden setzen kann. Dem Gemisch ist durch Zusatz von Goudron (Bitumen) die gehörige Fette zu geben.

Vor dem Aufträgen des Asphaltes hat der Unternehmer die Unterlage auf Reinheit, guten Fugenschluß und Trockenheit zu unter-

42*

suchen. Bei der Ausführung⁻ sollen die Arbeiter sich nur eiserner Schienen von der vorg-eschriebenen Auftragsdicke bedienen, werden schwächere Schienen auf der Baustelle angetrofien, so kann die Beseitigung der damit ausgeführten Arbeit gefordert werden. Der Asphalt ist ohne Anstöße wasserdicht zu verlegen, die Fugen müssen dicht geschlossen sein. Auf den Anschluß der Asphaltierung* an vertikale Mauerflächen muß eine besondere Sorgfalt verwendet werden.

Bei allen Flächen, die nicht überschüttet werden, muß Streusand, in Vogeldunstgröße, auf die Asphaltfläche, und zwmr zur Zeit, wo die Masse noch heiß ist, aufgebracht und entweder eingewalzt oder eingerieben werden.

Da die Unterlage bei der Arbeit nicht zu kalt sein darf, sind Arbeiten nur bei einer Temperatur von über 5° R auszuführen.

Die Bestimmung- der zuzusetzenden Kiesmenge bleibt gewöhnlich dem Unternehmer überlassen, der aber für die sichere Erfüllung seiner Kontraktbeding'ungen Garantie zu leisten hat.

Die durchgängig in 1 cm Stärke aufzubringenden Isolierschichten müssen die aufsteig-ende Erdfeuchtigkeit vollständig zurückhalten, für die Mörtelfeuchtigkeit undurchdringlich und unangreifbar, auch so hart sein, daß unter Einwirkung der Sonnenwärme nicht ein Hervorquellen aus den Mauern stattfindet.

Die Beläge der Korridore, Durchfahrten usw. dürfen keine Risse, noch Sprünge, noch Blasen zeigen, auch an Stellen, wo die Sonnenstrahlen nicht unmittelbar Zutritt haben, bei der höchsten Sommertemperatur nicht weich werden,wie bei Winterkälte nicht reißen.«

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Asphaltiererarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Asphaltiererarbeiten bezeich-neten Leistungen sind außer den Bestimmung-en der Preisanalyse noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ 1. Material.

a) Für Kunstasphalt.

1.    Die Asphaltierung mit Kunstasphalt ist auf der Ziegelpflaster- oder Betonunterlag-e aus bestem und reinstem Asphalt und Pech, mit Beigabe des erforderlichen reinen, gesiebten und gleichförmigen Steinriesel nach den angegebenen Flächen in durchaus gleicher Dicke aufzutragen und an die Saumsteine und Mauern gut anzuschließen.

2.    Der zum Ausg'ießen der Pflasterungen in Verwendung kommende Kunstasphalt muß beim Eingießen in die Fugen dünnflüssig sein. Die Pflasterfugen müssen in einer solchen Weise ausgegossen wTerden, daß sie nach Erkältung der Asphaltmasse bis auf die Oberfläche des Pflasters ganz voll sind. Der

beim Aufbrechen gewonnene und vom Unternehmer zu übernehmende alte Kunstasphalt darf am Objekte nicht zur Wiederverwendung gelangen, sondern ist sogleich vom Unternehmer abzuführen.

b) Für Naturasphalt.

1.    Die Herstellung- der Arbeiten mit Naturasphalt (Asphalt com prim 6) hat in der Art zu erfolgen, daß auf eine Betonschichte in der im Preistarife angegebenen Dicke der in feiner Pulverform beigestellte und erhitzte natürliche bituminöse Kalkstein in einer solchen Höhe in vollkommen gleichmäßiger Schichte aufgetragen wird, daß dieselbe nach vollkommener Komprimierung die bedungene Dicke hat.

2.    Die Ausführung des Gußasphaltes hat ebenfalls auf Beton zu erfolgen, und ist der aus reinem Asphaltpulver mit Trinidad-Bitumen geschmolzene Asphalt, mit Perlkies gemengt, in flüssigem Zustande gleichmäßig auf eine Höhe von 2 cm auszubreiten.

3.    Der Beton ist aus Portlandzement oder Schlackenzement der Marke Königshof bester Qualität, aus reschem, reinem, erd- oder lehmfreiem Flußsande oder aus gleichwertigem Gestättensande und aus reinem Rundschotter im Mischungsverhältnisse von 1:3:5 aufzutragen, und darf dessen Bereitung nur unmittelbar vor der Verwendung erfolg'en.

§ 2. Vorkehrungen aus Verkehrsrücksichten.

Der Unternehmer ist verpflichtet, ohne daß eine besondere Vergütung* hierfür geleistet wird, während der ganzen Zeit der Arbeitsherstellung für die notwendigen Straßenabsperrung*en durch Aufstellung* von Absperrzeichen, für die notwendigen Vorkehrung*en zur Sicherung* der Passage, für die Aufstellung der erforderlichen Nachtwachen und Anbringung von Signallaternen zur Nachtzeit und überhaupt für eine entsprechende Überwachung des Objektes Sorge zu tragen, um Unglücksfälle und die Entwendung von Materialien zu verhindern.

§ 3. Wegräumung von Materialien.

Materialabfälle, welche aus den Arbeiten entstehen, müssen unentgeltlich weg'geräumt werden.

§ 4. Berechnung.

Bei Asphaltierungen in Lokalitäten wird der Eingriff unter die Putzfläche mit 2 cm in Rechnung g*ebracht.

Für die Herstellung von Wandleisten wurden bei Bemessung der Fußbodenfläche, sowohl in der Länge, als in der Breite, bei jedem Wandanschlusse 5 cm zugeschlagen.

Alle Öffnungen, Lesenen und im Straßenkörper befindlichen

Objekte, deren Querschnitt 04 m- und darüber beträgt, werden von der Asphaltfläche in Abzug gebracht.

Für die zu den Haustoren herzustellenden Einfahrtsrampen (zwischen Fahrbahn und Randstein) wird keine besondere Vergütung geleistet.

Ausführung von Zimmermalerarbeiten.

Wände, welche mit Leimfarbe gemalt werden sollen, müssen vorher vom Maurer »geschlemmt«, dann gemilcht oder geseift sein. Die Farben dürfen nur gleichmäßig aufgetragen werden und sollen so fest an den Wänden haften, daß sie beim Reiben mit dem Finger oder einem Stück Tuch nicht abfärben. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Fußböden und andere fertiggestellte Bauteile durch die Malerarbeiten nicht beschmutzt oder beschädigt werden, und ist für jeden Schaden verantwortlich. Alle fertigen Arbeiten sind gehörig gereinigt zu übergeben.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Zimmermalerarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Zimmermalerarbeiten bezeich-neten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind außer den Bestimmungen dieses Tarifes auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ 1. Berechnung der Arbeiten.

Bei Berechnung der Malerarbeiten werden die Fenster, Türen und sonstigen Öffnungen von dem Flächenmaße nicht abgeschlagen. Der Plafond wird zum Flächenmaße des Zimmers hinzugerechnet und er ist nach den Bestimmungen der bezüglichen Tarifposten auszuführen. Ebenso sind die Fensterparapete und Spaletten entsprechend der Malerei, jedoch ohne weitere Aufrechnung, herzustellen, weil hierfür in dem Nichtabzuge der Fensteröffnungen die Kompensation geboten ist.

Gewölbte Plafonds werden nach dem l¹/«fachen Ausmaße der Horizontalprojektion vergütet.

§ 2. Taglohnarbeiten.

Die Verrechnung nach Taglohnarbeiten ist nur bei Reparaturarbeiten gestattet.

Ausführung der Tapeziererarbeiten.

Die Tapeziererarbeiten werden meistens ausschließlich der Lieferung* von Tapeten vergeben, aber einschließlich sämtlicher Be-festigungsmaterialien.

Das Unterlagepapier (Makulatur), bzw. Tapete ist nach Bestreichen der Wand mit Alaun- und Leimwasser scharf aneinander,

nicht mit Rand übereinander zu kleben. Zum besseren Halt der Tapeten sind Bandstreifen an der Hohlkehle und in den Winkeln, wenn nötig-, zu leg-en. Das Muster ist passend aneinander zu kleben.

Ausführung der Holzjalousien (Fensterpersiennen).

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes über Lieferung der Holzjalousien.

Bei Ausführung der im Tarife für Holzjalousien bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind außer diesen Bestimmungen auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ 1. Materialien.

Zu den Jalousien müssen Brettchen aus vollkommen schönem und trockenem Resonanz holze, geflochtene Schnüre und Bänder aus dem besten Leinen zwirn verwendet werden.

§ 2. Berechnung.

Bei Ausmittelung des Flächenmaßes wird die Futter-, bzw. Stocklichte des Fensters in Rechnung- genommen. Seitenblenden werden besonders vergütet.

Ausführung der Pflasterungsarbeiten.

Die Unterbettung ist je nach der Ausführung*sweise . . . cm stark in Kies, Asphalt läge, Stein schlag oder Beton herzustellen und gehörig festzustampfen.

Die Steine sind den vorgeschriebenen Abmessungen und den Arten entsprechend anzuliefern und möglichst im Verband zu versetzen. Die Steine sind fest zu unterstopfen, dicht aneinander zu setzen, bei gewöhnlichen Steinen mit den Spitzen nach unten. Nach dem Steinsetzen ist das Pflaster mit Kies und Sand zu beschütten, so daß die Fugen g-eschlossen werden, und folgt dann das Festrammen mit 40 kg schweren Stößeln unter Anfeuchtung. Geborstene Steine sind durch neue zu ersetzen. Die Wölbung* ist durch Schablonen genau einzuhalten und das Pflaster selbst 4 bis 6 cm höher zu setzen, da durch das Stampfen ein Tiefertreiben stattfindet.

Bei Frost oder starkem Regen dürfen Pflasterung-sarbeiten nicht ausgeführt werden.

Von den Steinen sind Proben bei Abgabe der Angebote unter Angabe des Bruches, bzw. Fundortes beizufügen.

Aus dem Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Pflasterungsarbeiten.

Ausführung der Arbeiten. Verkehrsrücksichten.

Die Arbeiten sind möglichst schnell und mit tunlichster Vermeidung von Verkehrsstörungen auszuführen. Bei der

Herstellung⁻ von ganzen Gassen hat die Pflasterung⁻ mit einem Male nach der g'anzen Straßenbreite zu g*eschehen, und nur wenn zwingende Momente des Lokalverkehres es bedingen, kann nach halben Straßenbreiten gearbeitet werden, in welcher Beziehung die Weisungen der berufenen Organe g*enau einzuhalten sind. Bei Pflasterreparatursarbeiten müssen an jedem Tage die aufgebrochenen Pflasterteile auch wieder hergestellt werden, so daß die Straße zur Nachtzeit für den Verkehr vollkommen benützbar ist.

Der Unternehmer ist verpflichtet, ohne daß eine besondere Vergütung hierfür geleistet wird, während der ganzen Zeit der Arbeitsherstellung' für die notwendigen Straßenabsperrungen durch Aufstellung von Absperrzeichen, für die notwendigen Vorkehrungen zur Sicherung derPassage, für die Aufstellung der erforderlichen Nachtwachen und Anbringung' von Signallaternen zur Nachtzeit und überhaupt für eine entsprechende Überwachung des Objektes Sorge zu trag'en, um Unglücksfälle oder Beschädigungen an kommunalen oder privaten Objekten und die Entwendung von Materialien zu verhindern.

Auf dem Arbeitsplätze dürfen wegen mög'lichster Freihaltung der Passage keine großen Vorräte an Steinen, Sand und anderen Materialien, sowie keine Erdmassen von Aushebungen liegen gelassen werden, sondern es ist nur so viel, als zur ungehinderten Arbeit nötig, zuzuführen, und besonders zur Nachtzeit möglichst wenig* Material in den Straßen liegen zu lassen. Das Werfen von Sand oder Mauerschutt auf der Straße ist nicht gestattet.

Bei Zufuhr von Pflastersteinen darf das Abladen am Arbeitsorte nur in der Weise geschehen, daß die Steine durch Taglöhner vom Wagen herabgehoben und ohne Werfen an Ort und Stelle deponiert werden.

Steinüberg'abe an den Unternehmer.

Die zu den Pflasterungen erforderlichen Steingattungen werden in der Regel von der Gemeinde beigestellt. Dieselben werden dem Unternehmer auf den städtischen Vorratsplätzen übergeben, von welchen er sie gegen die veranschlagte Vergütung des Kostenvoranschlages an den Ort der Verwendung zu überführen hat.

Es dürfen jedoch nur so viel Pflastersteine zug'eführt werden, als am Gesamtobjekte Verwendung finden.

Findet dies dennoch in erheblichem Maße statt, so ist der Unternehmer verpflichtet, die überflüssig'en Steine ins städtische Materialdepot zurückführen zu lassen. Für die Zufuhr dieser Steine aus dem Depot und zurück wird keine Vergütung geleistet.

Die entfallenden alten Steine hat der Unternehmer auf die ihm bezeichneten Plätze g'egen Vergütung' zu überführen und daselbst in Figuren aufzuschlichten.

Der Unternehmer ist übrigens der Gemeinde für jede Beschädigung und jeden Abgang des ihm zur Verfügung oder Verwendung-überg-ebenen Steinmateriales verantwortlich und ersatzpflichtig.

Wegräumung- von Materialabfällen.

Materialabfälle, welche aus den Arbeiten entstehen, müssen unentgeltlich weggeräumt und, insoweit sie der Gemeinde gehören, auf jene Plätze verführt werden, welche dem Unternehmer von der Bauleitung bestimmt werden.

Verführung und Deponierung des Abhub materiales.

Das durch Abgrabung gewonnene, ein Eigentum der Gemeinde bildende Material ist über Weisung der Gemeindeorgane von dem Unternehmer an jene Orte zu verführen und zu deponieren, welche ihm von denselben bezeichnet werden.

Für den Fall als von Seite der Gemeindeorgane derlei Plätze nicht angewiesen werden, hat der Unternehmer sich selbst die erforderlichen Ablagerungsplätze zu verschaffen.

Beistellung von Aufspritz wägen.

In dem Tarifpreise für die Beistellung der Pferde mit Wasser-wäg-en ist die Beischaffung des Wassers ohne besonderes Entgelt mit inbegriffen.

Qualität der Steine.

Die Granitpflastersteine jeder Gattung, sowie die Randsteine müssen genügende Härte und gleichmäßiges Korn besitzen, auch frei von Lassen sein, daher ihr Bezug- nur aus jenen Brüchen stattlinden darf, welche den geeigneten Stein besitzen.

Bei der Lieferung der Granitpflastersteine dürfen Steine aus verschiedenen Brüchen und mit verschiedener Härte nicht zusammen-g-emengt werden, sondern die Lieferung'en sind so einzurichten, daß die Lagerung der Steine nach Brüchen und Härten in gesonderten Figuren auf den hierzu bestimmten Plätzen erfolgen kann.

Stein gattun gen.

Die Granitwürfel- und Parallelepipedsteine müssen regelmäßig scharfkantig- und rechtwinkelig bearbeitet, mit ebenen Seitenflächen versehen, und bezüglich ihrer Dimensionen so beschaffen sein, daß bei derselben Steing-attung alle Kanten die gleiche Länge besitzen.

Zwickelsteine, d. i. Steine, in der Form eines dreiseitigen Prismas (diagonal halbierte Würfel), müssen ebenso bearbeitet sein wie die Würfel und in ihren Dimensionen mit demselben übereinstimmen. Form steine sind fünfeckige, rein bearbeitete Steine.

Halbwürfel, Steine mit quadratischer Kopf- und Lagerfläche, letztere kann um 3 cm kleiner sein als die Kopffläche.

Ordinäre Pflastersteine werden rauhe, mit dem Spitzeisen nicht bearbeitete Steine genannt, deren Kopffläche nahezu im rechten Winkel und deren Lagerflächen zur ersteren nahezu parallel und ziemlich eben bearbeitet sind. Die Seitenflächen müssen möglichst senkrecht zur Kopffläche stehen und dürfen keine zu großen Unebenheiten haben.

Die Köpfelsteine haben eine quadratische Kopffläche und eine Lagerfläche, welche kleiner sein kann als die Kopffläche, so zwar, daß diese Steine eine konische Gestalt haben können; die Kopffläche muß regelmäßig bearbeitet sein, die übrigen Seitenflächen können jedoch rauh belassen werden.

Die Trottoirplatten müssen genau rechtwinkelig'e, mit dem Stockhammer rein und eben gearbeitete Kopfflächen, und zu diesen möglichst parallele Lagerflächen besitzen; die Seitenflächen müssen in einer Breite von 001 m von den Kanten der Kopffläche abwärts mit der letzteren rechte Winkel bilden und in dieser Breite ebenfalls mit dem Stockhammer rein bearbeitet sein.

Die Halbgutsteine müssen ebene, quadratische Kopfflächen, zu diesen mögdichst parallele Lagerflächen besitzen und dürfen keine zu großen Unebenheiten haben.

Die Randsteine müssen pro Stück mindestens 1-50 m lang* und im Querschnitt möglichst rechtwinkelig sein; die Kopffläche und die vordere (äußere) Seitenfläche sind ganz, die innere Seitenfläche auf die Breite von 001 m von der Kopffläche abwärts vollkommen rein, scharfkantig und rechtwinkelig mit dem Stockhammer zu bearbeiten und die obere äußere Kante mit einer 0-015 m breiten Fasche zu versehen. Die unteren Flächen müssen möglichst parallel mit den Kopfflächen, dann eben und lagerhaft sein; an den beiden rechtwinkelig* und rein zu bearbeitenden Stirnflächen sind dreieckförmige Fälze von 0-05 m Länge, rücksichtlich Tiefe herzustellen.

Schotter und Sand.

Das für Rechnung der Gemeindeverwaltung zu liefernde Schotterund Sandmaterial muß rein und ohneBeimengung von erdigen oder anderen Substanzen und durchgehends von gleicher und guter Qualität sein, und muß den von den Offerenten überreichten, von der Gemeinde angenommenen Mustern entsprechen.

Der Gebirgsschlögelschotter muß in der Weise geliefert werden, daß die Größe der einzelnen Stücke das Ausmaß von 90 cm% nicht überschreitet und das Materiale in dieser Beziehung überhaupt ein möglichst gleichförmiges ist. Die Lieferung von, aus sogenanntem Abraumstein erzeugten Schotter ist unzulässig.

Der Gebirgsrieselschotter muß aus demselben Materiale wie der Schlögelschotter erzeugt werden und dürfen die einzelnen Stücke nicht größer als 8 cni³ sein.

Bei Rundschotter darf die Größe der einzelnen Stücke ebenfalls das Maß von 90 cm³ nicht überschreiten.

Der Rieselschotter muß im Korn gleichförmig sein.

Der Sand muß in jener Qualität geliefert werden, daß er dem Zwecke, dem er dienen soll, vollkommen entspricht.

Hydraulische Bindemittel.

Die hydraulischen Bindemittel müssen von einer Fabrik bezogen werden, deren Fabrikat vom Stadtbauamte erprobt, in die I. Kategorie eingereiht wurde und den vom österreichischen Ingenieur- und Architektenvereine aufgestellten Bestimmungen für die einheitliche Lieferung⁻und Prüfung dieser Materialien vollkommen entsprechen.

Er darb eiten.

Die bei Abgrabungen entstehende Volumsvermehrung, sowie die bei Anschüttungen durch das Komprimieren eintretende Volumsverminderung wird nicht berücksichtigt, sondern es wird nur das wirkliche Ausmaß des Erdkörpers, im ersteren Falle vor der Abgrabung, im letzteren Falle nach vollkommener Herstellung der Anschüttung gerechnet.

Bei den Anschüttungen muß in Schichten gearbeitet und jede einzelne Schichte überfahren werden.

Bei allen Abgrabungen und Anschüttungen ist die neue Oberfläche auszugleichen.

Als Schotterkruste ist nur jene Schichte der Schotterstraße zu betrachten, welche ein fest zusammengefügtes, eine Kruste bildendes Schottermateriale enthält, der darunter befindliche weitere Teil wird als Erdabgrabung' behandelt.

Pflaster aufbrechungen.

Beim Aufbrechen bestehender Pflasterungen und Deponieren der Steine ist darauf zu sehen, daß jede Beschädigung des Materiales vermieden wird, und es ist der Kontrahent für allfällige, durch die Schuld seiner Arbeitsleute entstandene Beschädigung ersatzpflichtig.

Stein pflasterungen.

Als unmittelbare Unterlage unter den Pflastersteinen ist entweder Schotter mit einem Überzüge von Donausand oder letzterer allein in der bei den einzelnen Pflasterg'attung'en normierten Höhe zu verwenden. Bei allen Pflasterungen sind die einzelnen Steine so dicht aneinander zu stellen, als es die Steingattung gestattet, und es ist hierbei sorgfältig auf die Einhaltung des regelrechten Bundes zu sehen; weiters sind die durchlaufenden Pflasterfug*en in möglichst geraden

Linien herzustellen und in ein und derselben Schar gleich breite Steine zu verwenden, daher das Steinmaterial vor der Verwendung unentgeltlich zu sortieren ist. Die dem Unternehmer zur Einbesserung* bei Umpflasterung übergebenen neuen Steine müssen in einer zusammenhängenden Fläche eing'epflastert werden.

Wenn nicht ein anderes Fugenausfüllungsmaterial bedungen wird, so ist bei allen Pflasterungen hierzu D o nausan d zu verwenden, welcher für alle Pflasterungen, mit Ausnahme jener aus ordinären Steinen, fein gesiebt, bei letzterer aber mindestens zweimal geworfen sein muß.

Die Verdichtung* des Sandes in den Fugen, welche entweder durch öfteres Üb er stoßen oder mit dem Stopf eisen durch eigens hierzu bestellte Arbeiter vorzunehmen ist, sowie das Überstoßen jedes in Sand g*elegten Pflasters hat täglich, und zwar in der ganzen Ausdehnung der am letzten Tage gepflasterten Strecke zu geschehen. Selbstverständlich muß das Überstoßen bei solchen Pflasterungen, wo die Fugen mit Mörtel oder Asphalt auszagießen sind, vor dem Ausgießen vorgenommen werden. Der Mörtel, welcher bei Pflasterungen zur Unterlag*e und zur Fugenausfüllung verwendet wird, ist im Mischungsverhältnisse des Kalkes zum Sand wie 1:2 zuzubereiten, nur ist jener für Fugenausfüllung dünnflüssig herzustellen.

Bei allen Pflasterungen werden Objekte, welche mehr als 1 m² Fläche in Anspruch nehmen, vom Ausmaße der hergestellten Pflasterung in Abzug gebracht.

Würfelpflasterungen.

Als Regel hat zu gelten, daß in allen Straßen mit einer Steigung* von 1:40 in Fischgrätenform zu pflastern ist.

Bei neuen Würfelpflasterungen ohne Schotterunterlage wird die Höhe der Sandunterlage im Minimum mit 8 cm festgesetzt.

Plattentrottoire.

Wenn bei Trottoiren die Platten in Mörtel gelegt werden, so muß derselbe eine solche Dichtigkeit haben, daß er gleichförmig* ausgebreitet werden kann; die Herstellung von sogenannten »Nestern« aus Mörtel ist aber nicht gestattet.

Bei sämtlichen Plattentrottoiren muß die Oberfläche vollkommen eben und gleichförmig sein, daher jede einzelne Platte nach beiden Richtungen in die Latte zu legen ist.

Randsteinversetzung'.

Zur Untermauerung* dürfen nur Ziegel von guter Qualität und hydraulischer Mörtel im Mischungsverhältnisse von Kalk zu Sand wie 1:2 verwendet werden.

Die Randsteine sind sowohl bezüglich ihrer geraden Richtung,

als ihrer Lage genau nach Schnur und Latte einzurichten, und es sind alle Zwischenräume zwischen Stein und Untermauerung sorgfältig mit Ziegelschiefern und Mörtel auszuzwicken, so zwar, daß die Randsteine vollkommen fest liegen.

Halbguttrottoirpflaster.

Bei Neupflasterungen dieser Art muß die Sandunterlage in einer Höhe von mindestens 8 an hergestellt werden; bei Umpflasterungen ist die alte Unterlage nach Erfordernis bis 8 an Tiefe abzugraben und durch neuen Sand zu ersetzen.

Ordinäres Granitpflaster.

Für die Unterlage bei Pflasterungen dieser Gattung, deren Höhe bei Neuherstellungen mindestens 10 an, bei Umpflasterungen nach Erfordernis bis 10 cm betragen muß, darf der Donausand auch groben Rieselschotter enthalten.

Holzstöckelpflasterungen.

Der Kalkmörtelschutt für die Unterlage muß frei von Stein und Ziegeltrümmern sein und darf auch keine anderen Materialien (z. B. Holz- und Rohrabfälle etc.) beigemengt enthalten. Er muß im vollkommen trockenen Zustande aufgezogen werden, daher am Objekte vorrätiger, durch Regen oder anderweitig durchnäßter Mauerschutt von der Verwendung ausgeschlossen ist.

Stein würfe und Taluspflasterungen.

Bei Herstellung von Steinwürfen sind die vorgeschriebenen Profile-genau einzuhalten, und es ist die Verwendung von größeren und kleineren Steinen so einzurichten, daß dieselben möglichst dicht aneinander liegen.

Zur Unterlage der Taluspflasterungen darf außer Flußsand auch rescher, schotteriger Gestättensand verwendet werden.

Wiederholung des Sandüberzuges, Anpflasterung

an Geleise.

Bei den Pflasterreparaturen, für welche eine eigentliche-Haftung'szeit nicht besteht, hat der Kontrahent die Verpflichtung zur Wiederholung des sogleich wieder zu entfernenden Sand-überzug'es, so oft sich die Fugen in den reparierten Pflasterteilen entweder ganz oder teilweise entleeren. In Straßen mit Straßenbahngeleisen haben die städtischen Kontrahenten über Anordnung der Gemeindeorg'ane die Anpflasterung bis an die äußeren Schienen und fallweise noch zwischen den Schienen der Geleise unter den Vertragsbedingnissen auszuführen.

Taglohnarbeiten.

Bei Arbeiten im Taglohn, welche nur ausnahmsweise und über ausdrückliche Anordnung der Gemeindeorgane Vorkommen und mittels Wochenlisten auszuweisen sind, dürfen keine Poliere verrechnet werden.

Aus dem Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für die Lieferung

von Tonwaren.

Bei der Lieferung und Ausführung der in diesem Tarife be-zeichneten Leistung*en und bei Anwendung der Preisansätze sind außer den Bestimmungen des Tarifes auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ 1. Zufuhr und Abladen, Haftung für Bruch.

Bei allen im Tarife enthaltenen Lieferungen ist in den Einheitspreisen sowohl die Zufuhr zur Verwendungsstelle wie auch das Abladen mit inbegriffen.

Sämtliche Gegenstände sind in unversehrtem Zustande zu liefern, und werden demnach in beschädigtem Zustande ankommende oder beim Abladen gebrochene Waren nicht übernommen.

§ 2. Beschaffenheit der Fabrikate.

Alle Fabrikate müssen von ganz gleichartiger Masse, vollkommen durchgebrannt, ohne Risse, Sprünge und Hohlräume sein, und dürfen keine Verziehung der Formen zeigen.

Rohre sollen kreisrund und von durchaus gleicher Wandstärke sein. Abweichungen von der Kreisform dürfen nicht mehr als 2u/₀ des Durchmessers betragen.

Platten müssen scharfe und gerade Kanten, rechtwinkelige Ecken und glatte Oberflächen haben, die Lagerflächen derselben sollen rauh sein.

Klinkerfabrikate müssen vollkommen gesintert sein, dürfen auch an der Bruchfläche kein Wasser einsaugen und an der Oberfläche muß sich ein Tintenstrich wieder abwaschen lassen. Die Druckfestigkeit muß mindestens 1800 kg betragen.

Bei Rohren aus Steinzeug sollen die Muffen innen mindestens 60 mm lang und deren lichter Durchmesser um mindestens 80mm größer als der äußere Rohrdurchmesser sein. Die innere Rohrfläche muß glatt sein, während die innere Muffenfläche, sowie der korrespondierende Teil der Außenfläche des Rohres rauh herzustellen ist.

Alle Steinzeugfabrikate dürfen sich weder an der Oberfläche noch an der Bruchfläche mit glashartem Stahle ritzen lassen und müssen eine Druckfestigkeit von mindestens 400 kg pro Quadratzentimeter besitzen.

Die Drainagerohre, sowie die dazu gehörigen Muffen sind aus

g’ut gebranntem porösen Tone zu liefern. Die Wandstärke des laufenden Rohres wird mit 10, jene der Muffe mit 15 mm festgesetzt. Der lichte Durchmesser der Muffen soll um mindestens 20 mm größer sein als der äußere Rohrdurchmesser.

§ 3. Art der Verrechnung,

Bei Rohrleitungen werden die Fassonstücke in die Baulänge mit eingemessen und ist diese Länge bei g-ekrümmten Stücken immer nach dem größten Halbmesser zu messen. Außerdem wird für jedes der in der Leitung enthaltenen Fassonstücke der in dem Preistarife normierte Zuschlag vergütet, wobei bei Kreuzstücken, T- und Zweig'röhren die größte am Fassonstücke vorkommende Rohrweite für den Zuschlag als Basis genommen wird. Bei Abzweigungen wird von der Mitte des Hauptrohres weg gemessen.

Ausführung von Brunnenmeisterarbeiten.

Die Ausführung- der Schachte richtet sich nach der Art und Tiefe der Brunnen und der Beschaffenheit des Erdreiches; infolgedessen ein Bretter-, Pfosten-, Stein- oder Ziegelkranz mit dem entsprechenden Überstand vorzuschreiben sein wird.

Bei Sammelbrunnen sind die Stoßfugen durch Mörtel nicht zu dichten, sondern nur durch Moos oder mit porösen Stoffen auszufüllen, damit das Wasser durchsickern kann.

Bei Quellbrunnen sind die Fugen dagegen gut zu dichten. Das Brunneninnere sogar unter Umständen mit Zementmörtel zu schützen oder Betonkränze zu verwenden.

Die Brunnenkränze sind senkrecht zu senken, das innere Erdreich durch Ausg-raben oder durch den Sackbohrer zu entfernen. Die Abteufung hat so weit zu erfolgen, daß eine genügende Wassermenge vorhanden ist. Im mindesten werden 3 m Wassertiefe vorzuschreiben sein.

Über die Güte des Wassers sind Untersuchungen durchzuführen und der Unternehmer hat für die Lieferung wirklich brauchbaren Wassers die Gewähr zu übernehmen.

Die Brunnenrohre sind mit Saug-korb 60 cm über Sohle des Brunnens zu legen. Der Kolben ist leicht beweglich, aber engschließend einzuführen und gut zu verledern.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Brunnenmeisterarbeiten.

Bei Ausführung- 'der im Tarife für Brunnenmeisterarbeiten be-zeichneten Leistjungen und bei Anwendung- der Preisansätze ist außer den Bestimmungen der Preisanalyse auch noch die nachfolgende Norm einzuhalten:

Taglöhnungen und Fuhrwerk.

Bei Taglohnarbeiten wird kein Zuschlag für die Aufsicht und für die Beistellung der Werkzeuge gerechnet, weil hierauf in den Taglohnpreisen Rücksicht genommen ist.

Beim Wasserschöpfen, sowie bei den sonstigen Regiearbeiten, als Ausgrabungen im Taglohn, Dienstleistungen beim Fuhrwerk, werden bloß Brunnentaglöhner passiert und nur als Aufsicht kann für je eine Partie Taglöhner ein Gehilfe auf gestellt und verrechnet werden.

Bei sämtlichen Tarifpreisen ist der Fuhrlohn mit inbegriffen.

Der Ersteher hat die zu den Brunnenarbeiten erforderlichen Werkzeuge hin- und zurückzuschaffen, ohne hierfür eine Fuhrlohnentschädi-gung ansprechen zu können.

Ausführungen für Wasser-, Gasrohrleitungs- und Gaseinriehtungsarbeiten.

Die vertragsmäßigen Preise beziehen sich auf die Herstellung* der Arbeiten einschließlich Lieferung aller Materialien, Verschnitt, Bedarf an Lötzinn, Blei, Dichtungs- und an Feuerungsmaterialien (letzteren zu den Lötungen etc.). Ausgenommen ist der zur Dichtung* der Tonrohrleitungen erforderliche Zementbedarf, welcher von der Bauleitung gedeckt wird. Ferner ist in die Preise die Befestigung der Rohre an den Wänden mit Blechkloben, Rohrhaken, Dippel und Schrauben eingeschlossen, sowie die Beistellung aller Requisiten, Gerüste, Werkzeuge und die Ausführung* der Druckproben. Die erforderlichen Stemmarbeiten werden vom Maurer ausgeführt.

Den Offerten sind gewöhnlich auch Probestücke beizufüg'en, und

zwar:

Für die Gasleitung: 1 Rohrstück 20 cm lang; 1 gerade Muffe; 1 Langgewinde; 1 Rohrhaken; 1 Deckenscheibe.

Für die Wasser- und Entwässerungsleitung: 1 Stück Bleirohr 20 cm lang; 1 Niederschraubauslaufhahn; 1 Ausgußmuschel; 1 Tonrohr.

Ferner ist mit der Offerte ein vollständiger Preistarif einzureichen, dessen Angaben für die Bezahlung* etwaig*er außerkontraktlicher Arbeiten maßgebend sein sollen.

Materiale. Das zu den Rohrleitungen zu verwendende Material muß tadellos sein. Das Gewicht der Bleirohre muß dem im Reg*u-lativ der Wasserwerke für Überlassung von Wasser vorgeschriebenen entsprechen. Die gußeisernen Rohre nebst den dazu gehörig*en Schiebern, Hähnen, Ventilen müssen den Normalien (Seite 78) entsprechen. Sie müssen aus feinkörnigem, zähem, grauem Eisen in homogenem blasenfreien Guß hergestellt sein. Die Gußfläche muß ein gleichmäßiges dichtes Aussehen haben. Mit Schlacken, Sandlöchern, Luftblasen, Zellen, zusammengehämmerten oder gepflöckten Löchern versehene Rohre werden nicht angenommen. Das Eisen der Rohre darf nicht spröde sein, sondern muß sich mit Feile, Bohrer und Meißel gut bearbeiten lassen. Die Wandstärken müssen gleichmäßig' sein und dürfen keine Differenzen über 2 mm zeigen. Die Enden der Rohre müssen rechtwinkelig zur Achse abgeschnitten sein. Die Rohre sind auf beiden Seiten zu asphaltieren; die Asphaltierung muß dünn, zähe und nicht spröde sein. Das Material der schmiedeeisernen Rohre soll so zähe sein, daß scharfe Kröpfungen keine erkennbaren Strukturveränderungen ergeben; zugleich sollen die Biegungen keine Ouer-schnittsverengungen enthalten und darf bei öfterem starken Biegen kein Offnen der Schweißnaht stattfinden.

Die Verschraubungen der Niederschraubhähne sind mit Kontre-muttern zu versehen. Die metallenen Verbindungsstücke, die in die Bleirohre eingelötet werden, müssen gut verzinnt sein.

Die Ton rohre müssen gut gebrannt und auf ihrer ganzen Oberfläche innen und außen gleichmäßig' glasiert, für Flüssigkeiten undurchdringlich, hart, fest, homogen, genau zentriert, kreisrund, frei von Rissen, Sprüngen, Blasen u. dgl. sein, auch beim Anschlägen einen hellen Klang geben. Die am ganzen Umfange möglichst gleiche Wandstärke soll für das Schwanzende nicht unter ein Zehntel des lichten Rohrdurchmessers betragen; in den Muffen muß eine entsprechend größere Stärke vorhanden sein.

Die Muffen müssen im Innern schraubenförmige Rillen haben; eine gleiche Rillung soll das andere Ende der Rohre auf dem Anfangsteile zeigen. Hinsichtlich der Fabrikation der Rohre wird die Bedingung gestellt, daß die Muffen nicht eingesetzt sein dürfen, sondern unter Benützung der Röhrenpresse gleichzeitig eingepreßt werden müssen.

Gasrohre. Die Verwendung von schmiedebarem Eisenguß zu den Verbindungsstücken etc. ist untersagt. Die Hähne und alle Abschlußstücke, Endstücke, Wand- und Deckenscheiben etc. sollen aus Gelbguß bestehen. Alle zusammengehörigen, nicht mit Griffen versehenen Hähne, Verschlußstücke, Pfropfen sollen auf denselben Schlüssel eingerichtet sein.

Die Gas- und Wasserrohren sind in Schmiedeeisen (Gußeisen, Kupfer, Blei oder Kompositionsmetall) auszuführen, die Kniee können in Kupfer gefertigt werden, alle Röhren, welche in Zimmern verlegt sind, sollen in Schlitze g'elegt oder verputzt werden. Die Verbindungen der einzelnen Teile und deren Befestigungen sind derartig zu konstruieren, daß ein Undichtwerden der Röhrenverbindungen, sowie die Beschädigung an Decken und Wänden ausgeschlossen bleibt.

Die Anlage der Röhren, der Auslässe, der Wand- und Deckenarme, beziehungsweise Aufstellung der Waschbecken, Ausgüsse, Niederschraubhähne, Klosetts usw. ist genau nach Angabe des Bauleiters herzustellen.

43

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Aus dem Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Gasrohrleitungsund Gaseinrichtungsarbeiten.

Bei Ausführung* der im Tarife Nr. 23 für Gasrohrleitungs- und Gaseinrichtungsarbeiten bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind außer den Bestimmungen dieses Tarifes auch noch die nachstehenden Normen einzuhalten:

§ 1. Für alle im Tarife angeführten Gegenstände, ausgenommen Gußrohre und deren Verbindungsstücke, erliegen bei der Beleuchtungsabteilung des Stadtbauamtes Muster, an welche sich bei der Lieferung sowohl hinsichtlich der Qualität als der Form und dem Gewichte nach strengstens zu halten ist.

Die Gußrohre und deren Verbindungsstücke müssen mit dem für das Straßennetz in Verwendung stehenden egal sein und bezüglich des Gewichtes dem deutschen Normale entsprechen.

Der für Verbindungsstücke sowie für Decken und Wandscheiben zur Verwendung gelangende schmiedbare Eisenguß muß von solcher Beschaffenheit sein, daß derselbe bei Bearbeitung mit dem Hammer weder Risse noch Sprünge zeigt.

Gegenstände, welche den vorstehenden Bedingungen nicht vollkommen entsprechen, sind von der Verwendung ausgeschlossen und müssen, falls sie dennoch bereits verwendet worden sein sollten, über Auftrag des Bauamtes sofort entfernt und durch entsprechende ersetzt werden.

§ 2. Die schmiedeeisernen Gasleitungsrohre sowie deren Verbindungsstücke müssen vor ihrer Verwendung einen zweimaligen Miniumanstrich erhalten, wofür jedoch eine separate Vergütung nicht g*eleistet wird.

§ 3. Die zu Gasleitungen zu verwendenden Röhren müssen bezüglich ihrer Stärke und Luftdichtigkeit gemäß den Bestimmungen des Regulatives für die Ausführung von Gasrohrleitungen und Gasbeleuchtungsanlagen geprüft werden.

§ 4. Neu ausgeführte Gasrohrleitungen dürfen behufs Auffindungundichter Stellen niemals mit Wasser, ebensowenig aber mit gesäuertem Wasser, um etwa das Zurosten undichter Stellen zu erreichen, g*efüllt werden. Die Übertretung dieses Verbotes zieht eine Konventionalstrafe von 200 K nach sich und hat der Unternehmer außerdem die betreffende Leitung ohne Anspruch auf Entschädigung zu kassieren und neu zu legen.

§ 5. Ist die Gasrohrleitung vollendet, so wird die Probe bezüglich ihrer Dichtigkeit unter Intervention des Stadtbauamtes vorgenommen, und es hat der Kontrahent alles zu dieser Prüfung Erforderliche beizustellen, ohne hierfür eine besondere Entschädigung ansprechen zu können.

§ 6. Die vollendete Gasrohrleitung wird übrigens in quantitativer

Beziehung-, d. i. bezüglich ihrer Länge und bezüglich der bei derselben vorkommenden Verbindungsstücke g-eprüft und ist vom Unternehmer ein Materialverwendungsausweis getrennt nach den einzelnen Räumen vorzulegen.

Von der Vornahme dieser Vermessungen wird der Unternehmer verständigt und es steht demselben frei, der Prüfung entweder selbst oder durch einen Bevollmächtigten beizuwohnen.

§ 7. Bei sämtlichen in den Seite 359 angeführten Rohrgattungen sind die Legekosten sowie die Anarbeitungskosten der Fassonstücke in den Preisen nicht mit inbegriffen, dagegen sind die Transportkosten der Röhren und Fassonstücke bis auf den Ort der Verwendung in diesen Preisen enthalten.

§ 8. Die Gaseinrichtungsgegenstände (Luster, Wandarme etc.) haben in allen jenen Teilen, welche bestimmt sind, das Gas aufzunehmen, aus vollkommen dichtem, Beschädigungen widerstehendem Materiale (Schmiedeeisen, Kupfer etc.) zu bestehen und es darf das Gas niemals durch die etwa an das Röhrensystem angemachte Zinkgußverzierung, sondern ausschließlich nur durch das Röhrensystem selbst bis zum Brenner geleitet werden.

Die Verbindung der einzelnen Teile des Röhrensystems hat durch Verschraubung oder mindestens mittels Hartlötung in vollkommen verläßlicher Weise zu geschehen. Pfropfen und Kappen bei Gasleitungen dürfen nur dann verrechnet werden, wenn dieselben nach Anbringung der Luster und Wandarme an der Leitung belassen worden sind, daher solche, welche bloß bis zur Anbring'ung der Be-leuchtungsg'eg'enstände an der Leitung verbleiben, nicht verrechnet werden dürfen.

§ 9. In den für Beleuchtungsobjekte auf Seite 361 angesetzten Preisen sind die Bronzierung — welche der Bestellung gemäß zu geschehen hat — das Befestigen an die Plafond- und Wandscheiben (Aufmachen), der Transport der Objekte an den Ort der Verwendung, das Anmachen der Brenner und überhaupt alle erforderlichen Nebenarbeiten mit inbegriffen, und es darf bei Neulieferungen für diese Arbeiten keine besondere Aufrechnung stattfinden.

Ebenso unzulässig ist sowohl bei Gasrohrlegungen als beim Aufmachen von Lustern die besondere Aufrechnung für Gerüstvorrichtungen, solange die Höhe der Rohrtrasse oder der Lusteraufhänge-punkte über dem Zimmerboden die Höhe gewöhnlicher Wohnräume, d. i. bis 5 Meter, nicht übersteigt.

Über diese Höhe hinaus wird es von den speziellen Umständen abhängen, ob und welche Gerüstvorrichtungen zu einer separaten Vergütung berechtigen.

§ 10. Die Preise der hängenden Beleuchtungsobjekte, als: Pen-dents, Lusters, Lyras etc. sind ohne Wendekugel und ohne Brenner und nur bis zu einer Lusterlänge von 1-6 Meter angenommen; für

43*

Luster von größerer Länge ist der Kontrahent berechtigt, die auf Seite 362 angegebene Vergütung für die Mehrlänge der Luster anzusprechen.

§ 11. Der Ersteher der kurrenten Arbeiten ist verpflichtet, die etwa vorkommenden Gasleitungsgebrechen sofort nach erhaltenem bauämtlichen Aufträge zu beseitigen. Bei Anzeigen über Gasausströmungen in städtischen Objekten hat derselbe auch ohne bauämtlichen Auftrag sofort Abhilfe zu treffen, hiervon jedoch binnen 24 Stunden bei der bauämtlichen Beleuchtungsabteilung Meldung zu erstatten.

Eisenwaren.

Alle zu liefernden eisernen Gegenstände dürfen die von der Bauleitung vorgeschriebenen Stärken nicht überschreiten. Einer jeden Rechnung sind amtlich beglaubigte Wagscheine beizufüg'en. Für gewalzte Träger können die Angaben der Musterbücher der bezüglichen Walzwerke als maßgebend angenommen werden. Die Bauleitung behält sich das Recht vor, die im Anschläge vorgeschriebenen Profile und Längen der gewalzten Träg'er zu ändern und darf daraus keine Verzögerung der Lieferung oder eine Preisänderung entstehen.

Das Schmiede- und Walzeisen muß eine glatte Oberfläche, scharfe, nicht schiefrig'e Kanten besitzen, im Innern, im Querbruch hellgraue Farbe mit mattem silberhellen Glanze zeigen, welch letzterer besonders beim Längsbruch neben feinen, glatten Fäden hervortreten muß, auch darf es weder kalt- noch rotbrüchig sein. Die Gußarbeiten sind von weichem, grauem Roheisen herzustellen, welches sich bohren, feilen, drehen und hobeln lassen muß. Die Gußarbeiten selbst müssen rein, dicht und ganz sowie auch die angegebenen Profile genau eingehalten sein. Jeder Träger muß unbedingt mit der vorgeschriebenen Bezeichnung und dem Widerstandsmomente durch Ölfarbe bezeichnet werden.

Die Schraubenbolzen und Muttern sind sorgfältig zu schmieden und, soweit sie mit bearbeiteten Teilen in Berührung kommen, selbst rein zu drehen und zu feilen, stets aber mit guten und scharf ausgeschnittenen Gewinden zu versehen. Schrauben von gleichem Durchmesser müssen gleiche Muttern und Köpfe haben. Beim Einpassen der Konstruktionsteile auf der Baustelle müssen die Gewinde der Schrauben geölt werden.

Nietverbindungen sind überall nur durch warme Nietung zu bewirken; der Schließkopf soll nach der Vollendung im Schatten noch dunkelrot glühend erscheinen. Sämtliche Nieten einer Verbindung müssen in parallele Lagen kommen. Aufeinanderliegende oder gegeneinander stoßende Flächen sind rein und dicht schließend miteinander zu verbinden. Die durch mehrere Eisenstärken reichenden Nietlöcher für einen und denselben Niet müssen eine gemeinschaftliche Achse haben, kongruent aufeinander passen und nur durch geringes Nachreiben mit einem Reibstahl innen gleichmäßig gdatt herzustellen sein.

Die auf Seite 365 angesetzten Einheitspreise sind einschließlich aller Modell- und Nebenkosten zu verstehen.

Die Gegenstände sind auch ohne Anstrich und frei von Rost zur Abnahme vorzulegen und werden nach dem Gewichte, welches an einer öffentlichen Wagestelle auf Kosten des Unternehmers oder auf dem Bauplatze von einem Beamten der Bauleitung festzustellen ist, ab genommen.

Wo die Gewichte nach den Eisenstärken vorher ermittelt werden können (in welchem Falle dem Unternehmer bei Einhändigung der Einzelzeichnungen auch die Gewichtsberechnung beigegeben wird), darf dieses Gewicht bei Schmiedearbeiten höchstens um 3 Prozent, bei Gußeisen höchstens um 5 Prozent überschritten werden. Darüber hinausg-ehende Gewichte werden nicht bezahlt, Mindergewichte werden in Abzug g*ebracht. Bei Säulen, Treppenwangen und Trägern bleibt eine auf Kosten des Unternehmers vorzunehmende Probebelastung bei der Abnahme Vorbehalten, welche nach Angabe der Bauleitung ohne besondere Entschädigung* der Unternehmer zu veranstalten und darzutun hat, daß die Gegenstände mindestens eine fünffache Sicherheit bieten gegen jene Inanspruchnahme, welche der Berechnung zugrunde gelegt ist. Nach der Abnahme sind sämtliche gußeisernen und schmiedeeisernen Teile (ausgenommen der Rohrleitungen, welche in der Erde liegen), sowie diejenigen Teile, für welche eine reine Bearbeitung vorgeschrieben ist, nach sorgsamer Reinigung außer der Minium-g'rundierung mit einem guten, fetten grauen Anstrich von Bleiweißfarbe unter Zusatz von Beinschwarz zu versehen. Die rein bearbeiteten Teile sind für die Anfuhr gut einzuölen.

Den Lieferungen von Eisenwaren sind unter anderem auch die Normalbedingungen für die Lieferung von Eisenkonstruktionen für Brücken- und Hochbau, auf gestellt vom Verbände deutscher Architekten- und Ingenieurvereine, unter Mitwirkung des Vereines deutscher Ing*enieure und des Vereines deutscher Eisenhüttenleute vom Jahre 1886 zugrunde gelegt; und zwar finden sich im Handbuche für Baukunde, I. Abteilung (Bauführung und Baurecht), Berlin 1887, über die Lieferung und Aufstellung von Eisenkonstruktionen folgende Normen:

Umfang* der Verpf lieh t ung*en.*)

In die vertragsmäßigen Einheitspreise sind eingeschlossen:

Die Anfertigung und Verbindung sämtlicher Konstruktionen, deren Transport zur Baustelle, Montierung und Aufstellung, Transport

*) Unter Zugrundelegung der beim Bau der Berliner Stadteisenbahn gebrauchten

Bedingungen.

und Beistellung-, beziehung-sweise Aufstellung- und Abbruch aller erforderlichen Gerüste und Schutzvorkehrung-en, sowie Beistellung- der Geräte und Werkzeug-e;

die Ausführung- der erforderlichen Materialprüfung-en;

die Herstellung- der Werkzeichnung-en und Modelle;

die Reinig-ung- der Konstruktionsteile und Herstellung- der vor-g-eschriebenen Anstriche;

die bei der Aufstellung- und Montierung- erforderlichen Messung-en im Anschluß an die von der Bauleitung- dem Unternehmer g-eg-ebenen Achsen, Höhenpunkte und Auflag-er.

W erkzeichnung-en.

Die Ausführung- der Arbeiten und Lieferungen hat g-enau nach den der Verdingung- zugrunde lieg'enden Zeichnungen zu erfolg-en, von denen dem Unternehmer bei der Zuschlagserteilung beglaubigte Kopien ausgehändigt werden sollen.

Auf Grund der letzteren hat der Unternehmer g-enaue Werkzeichnungen in einem Zehntel der natürlichen Größe anzufertigen, aus welchen alle Maße und die Anordnung der Nieten zu ersehen sind, (Von näher zu bestimmenden Teilen sind eventuell Zeichnungen in natürlicher Größe zu fertigen.)

Die Werkzeichnungen sind . . . Wochen nach Abschluß und Übergabe des Vertrages in 2 Exemplaren mit Unterschrift des Unternehmers der Bauleitung zur Genehmigung einzureichen. Ein Exemplar der revidierten Zeichnungen, welche der Ausführung und der Abnahme zugrunde gelegt werden, erhält der Unternehmer spätestens . . Tage nach der Einsendung zurück. Wird dieser Zeitraum von der Bauleitung überschritten, so soll dem Unternehmer eine dieser Verzögerung entsprechende Verlängerung des Termines für die Fertigstellung seiner Arbeiten gewährt werden.

Etwaige, dem Unternehmer wünschenswerte Änderungen gegen die Vertrags zeichnunge n sind vor dem Einreichen der Werkzeichnungen zu beantragen.

Mit der Vorlage der Zeichnungen hat der Unternehmer der Bauleitung diejenigen Hüttenwerke namhaft zu machen, aus denen er die zur Herstellung der übernommenen Konstruktionen erforderlichen Materialien bezieht. Diese Angaben dürfen, soweit die Deutlichkeit der Zeichnung darunter nicht leidet, durch Einschreiben in die letztere bewirkt werden.

Gewichtsberechnung.

Die von der Bauleitung aufgestellte Gewichtsberechnung der Konstruktion wird dem Unternehmer mit den Vertragszeichnungen übergeben. Der Unternehmer ist verpflichtet, dieselbe zu prüfen und etwaige Fehler zur Anzeige zu bringen.

Ist der Submission nur eine überschlägige Gewichtsberechnung zugrunde gelegt worden oder treten bei Ausführung der Konstruktion vom Unternehmer beantragte oder von der Bauleitung angeordnete Änderungen ein, so hat Unternehmer eine neue Gewichtsberechnung aufzustellen und der Bauleitung mit den Werkzeichnungen in zwei Exemplaren mit seiner Unterschrift zur Revision einzureichen. Eines der Exemplare erhält der Unternehmer revidiert zurück.

Den Gewichtsberechnungen sind folgende Einheitsgewichte pro Kubikmeter zugrunde zu legen: für Stahl, respektive Flußeisen 7850 kg; für Gußeisen 7250 leg; für Schweißeisen (Schmiedeeisen) 7780 kg.

Qualität und Prüfung der Materialien. Schmiedeeisen. Das zu verwendende Schmiedeeisen muß

von sehniger Textur, vollkommen tadellos und weder warm- noch kaltbrüchig sein. Dasselbe darf im Äußeren auch nach den weiter unten bestimmten Biegeproben keine unganzen Stellen, eingewalzte Schiefer oder Schlacken, noch sonstige Mängel zeigen. (Bezüglich der vorzuschreibenden Festigkeitszahlen für Schmiedeeisen und Stahl und Qualitätsproben vergleiche den betreffenden Abschnitt »Baumechanik«.)

Gußeisen. Die Gußeisenteile müssen aus grauem, weichem Eisen sauber und in den vorgeschriebenen Dimensionen herg*estellt werden. Dieselben dürfen weder Blasen noch Löcher oder Risse

enthalten, nicht krumm gezogen sein oder sonstige Mängel haben. Ein gegen die scharfe Kante des Gußstückes geführter Schlag mit dem Hammer muß einen Eindruck zurücklassen, ohne daß die Kante abspringt.

Die Minimalfestigkeit muß bei Gußeisen betragen:

Gegen Zug.. .1100 kg pro tw², gegen Druck. . . 6000 kg pro cm*.

Gußeiserne Säulen und Stützen werden bis zur doppelten Höhe derjenigen Belastung, für welche sie konstruiert sind, geprüft.

Differenzen in den Wanddicken sind nur so weit zulässig*, daß die größte Differenz der Wanddicken nie mehr als 3 mm bei vorgeschriebenen Wandstärken von 10 mm, 4 mm bei solchen von 15 mm, 5 mm bei größeren vorgeschriebenen Wandstärken betragen darf. Abgesehen hiervon darf die ausgeführte Querschnittsfläche nie geringer sein, als in den Zeichnungen und Berechnungen vorgeschrieben ist.

Reinigung und Anstrich.

Vor dem Zusammensetzen der einzelnen Teile der Eisenkonstruktion ist der an denselben befindliche Rost und Hammerschlag zu entfernen.

Die Reinigungsmethode bleibt zunächst dem Unternehmer überlassen; doch ist vor deren Anwendung der Bauleitung Mitteilung* zu machen und sind etwaige Bedenken durch entsprechende Änderungen des Reinigungsverfahrens zu beseitigen. Im Falle der Reinigung auf chemischem Wege bleibt der Unternehmer für das etwaige Nachrosten infolge nicht genügend sorgfältigen Entfernens der Säure verantwortlich.¹)

Die gereinigten Stücke sind unmittelbar nach der Reinigung mit einem Anstrich von siedend heißem Leinöl satt zu streichen.

Bis der Leinölfirnis gehörig angetrocknet ist, sind die gestrichenen Eisenteile in geeigneter Weise unter Schutz zu halten.

Die zusammengesetzten Konstruktionsteile dürfen bis zur vorläufigen Abnahme mit keinerlei weiterem Anstrich versehen werden; nach der Abnahme sind die einzelnen Stücke mit einem Anstrich von Bleimennige (Minium) zu versehen. Nach erfolgter Aufstellung wird dem gesamten Eisenwerk eine nochmalige Grundierung mit Minium gegeben, nachdem sämtliche Fugen an den Berührungsflächen je zweier Stücke mit Miniumkitt gehörig und sorgfältig ausgestrichen sind. Außerdem müssen alle zwischen den Konstruktionsteilen sich bildenden Räume, worin Wasseransammlungen möglich sind, mit Asphaltkitt gut ausgefüllt werden.

Ist eine Verzinkung von Eisenteilen vorgeschrieben, so muß dieselbe als ein vollkommen gleichmäßiger Überzug hergestellt werden, so daß weder einzelne Stellen des Eisens unbedeckt bleiben, noch andere Stellen hervortretende Zinkteile aufweisen. Die verzinkten Teile müssen bis zum Bruche hin und her gebogen werden können, ohne daß sich die Verzinkung in g-esonderten Metallblättchen ablöst. Der Zinküberzug muß bleifrei sein.

Bearbeitung und Verbindung der Materialien.

Die sämtlichen Konstruktionsteile müssen genau den dem Vertrage zugrunde liegenden Zeichnungen, beziehungsweise den revidierten Werkzeichnungen entsprechen und folgende Bedingungen erfüllen:

a) Die durch Nietung oder Verschraubung zu vereinigenden Eisenteile sind so auszurichten, daß die Fugen vollständig dicht schließen.

Das Verstemmen der Fugen vor der Prüfung' und Abnahme ist untersagt.

b) Sämtliche Eisenteile müssen entsprechend den in den Zeichnungen angegebenen Dimensionen aus dem Ganzen gewalzt, beziehungsweise geschmiedet sein und dürfen nicht durch Zusammenschweißen einzelner Stücke gebildet werden. Ausnahmen sind besonders festzustellen.

c)    Das Eisen in den Kröpfungen und Biegungen darf weder verbrannt sein, noch durch die Bearbeitung gelitten haben. Der Querschnitt in den Kröpfungen und Biegungen muß der gleiche sein wie in den geraden Stücken.

d)    Mit Ausnahme der schmiedeeisernen Platten, in welche die Nietlöcher gebohrt oder gedrückt sein können, sollen alle Schrauben und Nietlöcher mit dem Bohrer hergestellt werden. Wo mehrere Löcher in zu verbindenden Teilen aufeinandertreffen, sind Verschiebungen von höchstens 4 Prozent des Durchmessers zulässig. Dieselben müssen jedoch durch Aufreiben vollständig ausgeglichen werden.

■e) Die Nietlöcher müssen genau den vorgeschriebenen Durchmesser und bei allen Konstruktionsteilen die in der Zeichnung vor-g-eschriebene Stellung und Versenkung erhalten. Auch sind dieselben vor dem Einsetzen der Niete von jedem Grat zu befreien und mittels eines Wischers gehörig zu reinigen.

J) Die einzuziehenden Nieten sind zuvor auf ihre ganze Länge hellrot warm zu machen und durch Aufschlagen von dem etwa ansitzenden Glühspan zu befreien. Nach dem Einsetzen muß der aufzustauchende Kopf so lang*e bearbeitet werden, bis die Glühhitze vorüber ist.

Nach der Vernietung ist zu untersuchen, ob die Nieten vollkommen festsitzen und nicht prellen. Alle nicht fest eingezogenen Nieten sind wieder zu entfernen und vorschriftsmäßig durch andere zu ersetzen, in keinem Falle aber kalt nachzutreiben.

g)    Vorschrift über die den Nieten zu gebende Form. Die in den Zeichnungen angegebene Stärke, Form und Entfernung" der Niete ist genau einzuhalten; willkürliche Abweichungen sind in keinem Falle g-estattet. Die Nietköpfe müssen zentral sitzen, in allen Punkten ihres Umfanges dicht anschließen und dürfen keinerlei Risse zeig-en.

h)    Die vorkommenden Schraubengewinde müssen nach der Withworthschen Skala (Seite 97) angefertigt und so rein ausgeschnitten sein, daß die zugehörigen Muttern weder schlottern noch einen zu festen Gang haben.

Auflagerung*.

Die Auflagersteine werden dem Unternehmer in richtiger Höhenlage überwiesen; auch werden die Mittellinien der wichtigen Achsen durch deutliche Merkmale ang'egeben. Vor dem Beginn der Aufstellungsarbeiten hat der Unternehmer an Ort und Stelle genaue Stichmaße von den Auflagermauern und deren Entfernungen voneinander nehmen zu lassen und über etwaige Differenzen g'egen die Angaben der Zeichnung die Bestimmung der Bauleitung über die Ausgleichung derselben einzuholen; anderenfalls ist der Unternehmer für die entstehenden Nachteile verantwortlich. Bei diesen Messungen des Unternehmers wird auf Antrag demselben seitens des bauleitenden Beamten Assistenz gewährt. Die richtige und genaue Lagerung der Hauptträger wird dem Unternehmer ganz besonders zur Pflicht gemacht.

Die Aufstellung des Auflagers soll so erfolgen, daß die Druck-abg'abe auf dasselbe und von diesem auf den Unterlagsquader eine vollständig gleichmäßige ist. Zu diesem Zwecke ist zwischen der Grundplatte des Auflagers und dem Widerlags-, beziehungsweise Auflagersteine durch Eintreiben von schlanken Keilen eine Fuge von 10 bis 13 mm Weite herzustellen und diese durch Eingießen von Zement (beziehungsweise eines aus Blei und Antimon bestehenden Hartmetalles) auszufiillen. Nach dem Erhärten des Zementes (des Metalles) sind die Keile zu entfernen. Das Verlegen und Vergießen der Auflagerplatten (einschließlich der Beschaffung des Metalles, ausschließlich des Zementes) hat der Unternehmer ohne besondere Vergütung zu bewirken: die etwa erforderlichen Maurer- und Steinmetzarbeiten veranlaßt die Bauleitung.

Gerüste und Aufstellungsmethoden.

Die für die Aufstellung der Eisenkonstruktionen zu wählende Methode, sowie die Konstruktion der Gerüste bleibt im allgemeinen dem Ermessen des Unternehmers überlassen.

(Falls besondere Verhältnisse auf die Anordnung und Konstruktion der Gerüste und die Art der Montierung bedingend einwirken, sind dieselben hier oder in besonderer Anlage in klarer und erschöpfender Weise, eventuell unter Beifügung von Skizzen darzulegen.)

Zeichnungen der Gerüste im Maßstabe 1 : 100 müssen .. Wochen nach dem Vertragsabschlüsse der Bauleitung zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden. Durch diese wird die etwa erforderliche baubehördliche Genehmigung der Gerüstkonstruktion eingeholt werden.

Den Anordnungen der Baubehörden hat der Unternehmer in der gestellten Frist nachzukommen, widrigenfalls die Bauverwaltung berechtigt sein soll, das Erforderliche ohneweiters für seine Rechnung zu veranlassen.

Den betreffenden Aufsichtsbehörden ist behufs der eventuellen erforderlichen Bekanntmachung rechtzeitig von dem Unternehmer der Termin der Inangriffnahme des Gerüstbaues anzuzeigen.

Nach beendeter Aufstellung der Eisenkonstruktion sind die Gerüste sogleich wieder abzubrechen (und die zur Unterstützung derselben etwa eingerammten Pfähle auszuziehen).

Alle bei den Aufstellungsarbeiten aus irgendwelcher Veranlassung vorkommenden Unfälle und deren Folgen fallen lediglich dem Unternehmer zur Last.

Überwachung und Kontrolle der Arbeiten.

Die Revision des zur Verwendung kommenden Materiales, sowie der fertigen Konstruktionsteile behufs ihrer vorläufigen Abnahme erfolgt in den Werkstätten der Fabrikanten durch einen dazu von der Bauleitung abgeordneten Techniker. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß dem kontrollierenden Beamten hierbei stets und überall der Zutritt zu den Werkstätten gestattet, sowie jede gewünschte Auskunft erteilt wird. Dem Beamten sind bei den vorzunehmenden Prüfungen die erforderlichen Werkzeuge, Vorrichtungen und Arbeiter unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Besitzt der Unternehmer nicht die erforderlichen Einrichtungen für die vorgeschriebenen Prüfungen der Elastizität und Festigkeit der zu verwendenden Materialien, so läßt die Bauleitung dieselben auf Kosten des Unternehmers ausführen.

Für Materialien, welche bei den vorzunehmenden Proben etwa

zerstört werden, hat der Unternehmer keine Entschädigung zu beanspruchen.

Die Revision des Materiales, sowie die vorläufige Abnahme der fertigen Konstruktionsteile hat der Unternehmer mindestens 8 Tage vorher schriftlich zu beantragen.

Behufs der Revision des Materiales werden durch die kontrollierenden

Beamten von jeder Gattung des zu untersuchenden Eisens mehrere Stücke beliebig ausgewählt. Je nach dem Ausfälle der Proben soll dann angenommen werden, daß das gesamte zur Prüfung vorgelegte Quantum der betreffenden Gattung die verlangten Eigenschaften besitzt oder aber zu dem verlangten Zwecke nicht verwendet werden darf und durch besseres vertragsmäßiges Material zu ersetzen ist.

Sollten bei der Revision der fertigen Konstruktionsteile Mängel in der Ausführung einzelner Stücke wahrgenommen werden, so ist der Unternehmer verpflichtet, die mangelhaften Stücke' auf eigene Kosten durch andere vorschriftsmäßig zu ersetzen, ohne daß ihm hieraus ein Anspruch auf Verlängerung der Vollendungstermine oder auf Erlaß der Konventionalstrafe erwächst.

Prüfung und Abnahme des fertigen Lieferungsobjektes.

(Hierfür sind in jedem einzelnen Falle spezielle Bedingungen auszuarbeiten, bei welchen die Möglichkeit der Ausführung der Probebelastung in dem konkreten Falle zu überlegen ist.)

Gußeiserne Säulen und Träger sind mit dem doppelten Gewichte, welches sie demnächst zu tragen haben, zur Probe zu belasten.

Eine geringe bleibende Durchbiegung nach der ersten Probebelastung soll nicht der fehlerhaften Ausführung der Konstruktion zugeschrieben werden, wenn hierbei keine bleibende Deformation der einzelnen Konstruktionsteile (Verbiegen der Vertikalen, Trennung an den Verbindungsstellen, Ausweichen der gedrückten Teile und ähnliches) nachgewiesen werden kann. Doch darf eine fernere bleibende Durchbiegung bei weiteren Versuchen nicht mehr wahrgenommen werden.

Die gemessenen elastischen Durchbiegungen bei ruhender und bei bewegter Last dürfen die berechneten keinesfalls um 15% übersteigen. Die Bauleitung behält sich das Recht vor, die rechnungsmäßig zulässige Durchbiegung für jeden Fall festzustellen und das Ergebnis der statistischen Berechnung beizufügen.

Bei Ausführung der Probebelastungen sind die nötigen Rücksichten auf die etwa eintretenden TemperaturdifFerenzen, besonders aber auf das ungleichmäßige Erwärmen der Konstruktionsteile durch die Sonnenstrahlen zu nehmen.

Der Bauleitung steht es frei, das Verhalten einzelner Trägerteile auch durch unmittelbares Messen ihrer Deformationen innerhalb der Grenzen der bedingungsmäßigen Tragfähigkeit durch passende Apparate zu prüfen.

Alle Mängel, welche sich bei der Probebelastung an der Konstruktion herausstellen und wTelche auf Fehler in der Ausführung oder im Materiale zurückzuführen sind, hat der Unternehmer innerhalb einer von der Bauleitung vorzuschreibenden Zeit zu beseitigen.

Die Kosten der Probebelastung trägt die Bauleitung.

Abnahme und Garantie.

Die Revision der ausgeführten Arbeiten behufs ihrer Gesamtabnahme soll binnen.. .Wochen nach vollständig bewirkter Aufstellung erfolgen. Der Unternehmer bleibt jedoch von diesem Zeitpunkte an, noch ein Jahr für den normalen Zustand und die gute vorschriftsmäßige Ausführung der Eisenkonstruktion verantwortlich.

Ausführung von Möbeltischlerarbeiten.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Mob eltisehlerarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Möbeltischlerarbeiten bezeich-neten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind außer den Bestimmungen des Tarifes auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

Berechnung von Leistung*en mit anderen als den tarif-mäßig*en Dimensionen.

Wenn bei dem Kontrahenten Einrichtungsgegenstände bestellt werden, welche andere Dimensionen haben als jene, für welche Preisansätze im Tarife bestehen, so wird der der Berechnung seiner vertragsmäßigen Entlohnung zugrunde zu legende Preisansatz für diese Leistungen in nachfolgender Weise bestimmt:

Wenn die Änderungen nach einer oder mehreren Richtungen gemessen 5 cm nicht übersteigen, so bleibt der Tarifansatz unverändert und es findet weder eine Zu- noch Abrechnung statt.

Bei größeren Dimensionen wird der Preisansatz nach dem Quadratmaß bestimmt, wobei für das Quadratmeter jener Preis zugrunde gelegt wird, welcher sich aus der korrespondierenden, sich zunächst anreihenden Tarifpost entwickelt.

Als Grundlage für das Quadratmaß wird bei Schreibkästen, Tischen jeder Art, dann bei Stehpulten und Waschkasten die Fläche des horizontalen Blattes, und bei Akten- oder sonstig-en Wandkästen die Fläche der vorderen vertikalen Wand angenommen.

Bei Objekten, welche, wenn auch im Tarife in Stücken ang'esetzt, sich, wie z. B. Bänke, zur Verrechnung nach dem Kurrentmaße eignen, geschieht die Ermittlung des Preisansatzes einfach nach dem Längenverhältnisse.

Anstrich der M ö b e 1 arb eiten.

Möbel aus hartem Holz (massiv eichen oder eichen furniert), sind je nach Anschaffung zu firnissen oder einzulassen, wofür jedoch eine separate Vergütung nicht geleistet wird.

Bezüglich des eichenfarbenen Anstriches wird bestimmt, daß derselbe nach der Tarif post des Anstreichertarif es zu geschehen hat, nämlich mit reiner flüssiger Leinölfarbe grundieren, die Sprünge gut auskitten, abschleifen, mit Ölfarbe zweimal anstreichen, lasieren und einmal firnissen. Zum Firnissen der Möbel ist nur durchsichtiger reiner Kopalfirnis zu verwenden.

Kostenübersehläge.

Die Abkürzung der in den Kostenübersehlägen und in den speziellen Rechnungen vorkommenden Maße und Gewichte.

A.    Längenmaße:

Kilometer ....

Meter.....

Zentimeter . . .

Millimeter . . .

B.    Flächenmaße:

Quadratkilometer Hektar.....

km

cm

mm

km² = qkm

ha

Ar

Quadratmeter . . . Quadratzentimeter . Quadratmillimeter .

m* — qm cm? = qcvi mm² = qmm

C. Körpermaße:

Kubikmeter

m³= cbm

hl

cmz

mm*

Hektoliter . . .

Liter.....

Kubikzentimeter

Kubikmillimeter

gr

D. Gewichte: .

Tonnen . . Kilogramm Gramm . Milligramm

mgr.

Den Buchstaben werden Schluß punkte nicht bei-gefügt. Die Buchstaben werden an das Ende der vollständigen Zahlenausdrücke — nicht über den Dezimalpunkt derselben — gesetzt; demnach ist zu schreiben : 5’50 m — nicht 5 m 37 und nicht 5 m 37 cm.

Zur Trennung- der Einerstellen von den Dezimalstellen dient der Dezimalpunkt, nicht das Komma.

Bezüg-lich der Berechnung-en in den Kostenüberschlägen und Baurechnungen ist folg-endes einheitliches und abgekürzte Verfahren vorgeschlagen:

1.    Mit Rücksicht auf die den vorgängigen oder späteren Ausmessungen ohnehin anhaftenden Fehler genügt es, wenn für jede der Raumabmessungen (Länge, Breite, Stärke) bei Berechnung von Arbeiten, beziehungsweise Materialien in Bauanschlägen und Abrechnungen durchwegs der Meter mit zwei Dezimalstellen als Einheit zugrunde gelegt wird. Bei Metallarbeiten ist jedoch die Stärkenabmessung mit drei Dezimalstellen in Rechnung zu bringen. Wenn es sich um die Ermittelung von Gewichtszahlen handelt, wie solche namentlich bei Eisenarbeiten Vorkommen, so ist die Kilogrammzahl als Gewichtseinheit im Allgemeinen mit einer Dezimalstelle einzusetzen; die Einschaltung einer zweiten ist nur bei einer Bezugnahme auf kleine Einheitsmaße, z. B. cm* oder mm? gerechtfertigt.

2.    Sind drei oder mehrere Faktoren zu multiplizieren, so sind der Regel nach miteinander zunächst die beiden größten zu multiplizieren, alsdann ist der dritte Faktor heranzuziehen. Sofern die Anschlagformulare eine bestimmte Reihenfolge der Multiplikation bereits vorschreiben, ist dann diese allerdings abweichend von dem vorstehend auf gestellten Grundsatz beizubehalten.

Bei Ausführung der Berechnung ist zunächst das aus der Multiplikation der beiden ersten Faktoren sich ergebende Produkt auf vier Dezimalstellen zu ermitteln. Die beiden letzten Dezimalstellen werden sodann abgestrichen und die verbleibende letzte Stelle in dem Falle um eins erhöht, daß die weggestrichene dritte Dezimalstelle gleich fünf oder größer als fünf ist. Demnächst wird das so ermittelte zweistellige Resultat mit dem dritten Faktor multipliziert, das Produkt auf zwei Dezimalstellen wie vor gekürzt und in dieser Form in die Massenberechnung eingestellt.

Ist der dritte Faktor (Metallstärken) dreistellig, so wird das Produkt zunächst mit fünf Dezimalstellen ermittelt, jedoch ebenfalls auf zwei Dezimalstellen gekürzt.

3. Bei Kostenanschlägen ist das aus den Massenberechnungen zu entnehmende Resultat auf eine Dezimalstelle in der Weise, wie oben angegeben, zu kürzen und als Vordersatz in die Kostenrechnung zu übertragen.

Bei Bauabrechnungen sind jedoch die in den Massenberechnungen ermittelten zwei Dezimalstellen auch für die Vordersätze der Kostenberechnung beizubehalten.

Hierbei ist zu bemerken, daß in die Verbindungsvorschläge die Vordersätze aus den Massenberechnungen, abweichend von den Kostenanschlägen mit zwei Dezimalstellen zu übernehmen sind; ebenso müssen in den Spalten für die Kosteneinzelbeträge auch die bei der Ausrechnung' sich ergebenden Heller seitens der Unternehmer ausgeworfen und bei Prüfung der Angebote ebenfalls berücksichtigt werden.

Der Kostenüberschlag ist eine ausführliche und richtige Berechnung sowohl aller Materialien, die zu einem auszuführenden Bau notwendig sind, als auch der Arbeitslöhne sämtlicher Profes-sionisten und Taglöhner, wie auch der etwaigen Transportspesen und des Fuhrlohnes, damit der Bauherr wisse, wie hoch ihm der beabsichtigte Bau zu stehen komme. Die Haupterfordernisse eines guten Bauanschlages sind daher Ordnung, Deutlichkeit und Richtigkeit.

Bei den Kosten Überschlägen erscheint hauptsächlich nur deren formale Seite berücksichtigt, bekanntlich variieren die Materialpreise je nach der Zeit und dem Orte so verschieden, daß solche schwankende Preisbemessungen selbst nur für einen ganz generellen Voranschlag keinen praktischen Wert haben können und jederzeit der Umsicht und persönlichen Erfahrung des Verfassers überlassen bleiben, und den besonderen Verhältnissen des Einzelfalles entsprechen müssen.

Damit in einem Kostenvoranschlage überhaupt eine entsprechende Übersicht herrscht, müssen alle Arbeiten, die zur Herstellung eines Bauobjektes notwendig sind, in gesonderte Arbeitskategorien eingeteilt werden. Diese Einteilungen dürfen in einem und demselben Bauelaborate immer nur in der gleichen Reihenfolge ersichtlich gemacht erscheinen.

Diese Einteilung geschieht in einzelne Titel, für welche die nachstehende Reihenfolge zweckmäßig erscheint:

1. Titel: Erdarbeiten.

Maurerarbeiten.

Stukkaturarbeiten.

Steinmetzarbeiten.

Zimmermannsarbeiten. 11.

Sp engl erarb eiten.

Dachdeckerarbeiten.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Titel: Kupferschmiedarbeiten.

9.

10.

12.

13.

Tischlerarbeiten.

Schlosserarbeiten.

Anstreicherarbeiten.

Glaserarbeiten.

Hafnerarbeiten.

Allerdings lassen sich die einzelnen Arbeitskategorien dann in einzelne Gruppen vereinigen, die aber dann doch in einem engeren Zusammenhänge stehen müssen; diese letztere Art und Weise ist besonders bei sehr umfangreichen Überschlägen gebräuchlich.

Nachdem die Spaltenteilung der Kostenvoranschläge und die diesbezüglichen Formulare sehr verschieden sind, so geben wir in einem beifolgenden Beispiele die allgemein gebräuchliche Form. Die Art der Kostenanschläge und die Anordnung der einzelnen Kolonnen ist leider allerorts verschieden, wodurch die Beurteilung für einen Bautechniker, der in verschiedenen Ländern beschäftigt ist, die allgemeine und momentane Übersicht des Elaborates sehr erschwert wird. Man sollte sich daher zu einem einheitlichen Formulare entschließen, welches nicht jeder Baumeister nach seinem Ermessen ändern darf. Bei den einzelnen Ansätzen ist auch zu berücksichtigen, daß in einem ordentlichen Vorausmaße nur in ganz besonderen Ausnahmsfällen drei Zahlen zur Multiplikation kommen, nämlich bei speziellen, einzelnen Kubaturen,, wie z. B.

. 2-60 m . 1-50 vi

— 11-70

lang breit hoch . 3"— m

besser und vorteilhafter ist es immer, wenn man nur mit zwei Ziffern das Produkt der Endsummen bildet, wonach sich dieses Rechenexempel daher immer so darstellen sollte:

= 11-70 w³

14. Titel:

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

cö ff

CM Ol

16

Ol

Zimmermalerarbeiten.

Tapeziererarbeiten.

V ergolderarbeiten. Bildhauerarbeiten. Jalousiearbeiten. Pflasterungsarbeiten. Asphaltarb eiten. Eisen- und Zinkgußwaren.

Kunststein-, Steinzeug-, Ton- und Schamottefabrikate. Schmiedearbeiten.

W asserleitungs-anlagen. Badezimmerein-richtung'en.

26. Titel: Abortanlagen.

Heizanlagen. Beleuchtung-sanlag-en. Telephon, Telegraph.

Schriftenmalerarbeiten.

Brunnenm eister-arbeiten. Rohrleitungen. Verschiedene Arbeiten.

Unvorgesehenes. Interkalarzinsen, Honorare etc. Bauführung.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

CO co

36.

Quadrat . 3-90 hoch . . . 3-00

da es sich in der Praxis immer als sehr vorteilhaft erwiesen hat, wenn man die einzelnen Teilsummen stets so viel als möglich zusammenzieht.

Um nun eine einheitliche Form der Kostenanschläge anzustreben, können die Normalien gelten, wie selbe z. B. für den Neu- und Zubau eines Landhauses im Plane, Kostenvoranschlag etc. zusammengestellt erscheinen. (Tafel 1 bis 9.)

Ist der Entwurf in der Skizze fixiert und von dem Bauherrn, bzw. der zuständigen Behörde genehmigt, so erfolgt die Bearbeitung des detaillierten Entwurfes und des (speziellen) d etail lierten Kostenanschlag'es; diese sind zur Revision und Genehmig*ung* vorzuleg*en. Auf Grund der in der Revision festgestellten Entwürfe und Anschläg-e geschieht die Ausführung, nachdem zu deren Beginn besonderer Auftrag’ erteilt worden ist.

Jeder Kostenanschlag umfaßt die Berechnung aller Baukosten (Arbeit und Lieferungen), muß daher die richtig’en Quantitäten, Qualitäten und Preisansätze enthalten und im vorhinein die Feststellung’ der Kosten ermöglichen. Er hat daher den Zweck, die voraussichtlich zu erwartenden Ausfiihrung’skosten möglichst genau zu ermitteln; dann ein Verzeichnis und die Beschreibung der einzelnen Bauarbeiten und Lieferungen zu geben, sowie den Umfang derselben festzustellen; ferner als Grundlage für die Buchführung* zu dienen, um in jedem Augenblicke eine Orientierung über den finanziellen Stand des Bauunternehmens zu ermöglichen, und schließlich die Grundlage für die Akkorde und Vergebung der Arbeiten zu bilden.

Um möglichst rasch ein Bild der Baukosten zu erhalten, insbesondere dann, wenn die Zeit für die Ausstellung eines detaillierten Kostenanschlag’es nicht zur Verfügung steht, so wird ein approximativer Kostenanschlag verfaßt. Derselbe soll immerhin, bis auf einen gering’en Prozentsatz von der Schlußsumme eine genaue Zusammenstellung* aller Kosten des Bauobjektes abgeben. Ein derartiger g’enereller Überschlag’ muß trotz seiner allgemein gehaltenen Form doch insoweit schon so richtig* sein, daß alle weiteren Abmachungen und Folgerung*en darauf basieren können.

Über die generelle Kostenberechnung (Kostenüber-schlag) für einen Neubau wäre noch zu bemerken, daß zu einer beabsichtigten Bauausführung* zunächst als Grundlage eine Skizze, gewöhnlich im Maßstabe 1 : 200, und ein genereller Kostenanschlag aufzustellen sind.

Die Verfassung* des letzteren erfolgt durch Veranschlagung:

1. nach ;;r verbauter Grundfläche.

pro

Man berechnet die vom eigentlichen Gebäude bedeckte Grundfläche des Erdgeschosses bei Abzug* der Höfe, Lichthöfe etc. und unter Hinweglassung niedriger An- und Vorbauten. Den Einheitspreis 1 m² entnimmt man von ausgeführten ähnlichen Bauten.

44

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

2.    nach m³ Gebäudeinhalt.

Man berechnet den Gebäudeinhalt durch Multiplikation der verbauten Grundfläche mit der Gebäudehöhe, d. i. der Höhenunterschied der Fundaments- und Hauptgesimsoberkante. Der Einheitspreis pro 1 m³ Gebäudeinhalt wird ähnlichen, bereits durchg’eführten Bauten entnommen.

3.    nach Nutzeinheiten.

Liegen aus zahlreichen Bauten abgeleitete Einheitssätze vor, so ergibt dieses einfache Verfahren hinlänglich genau die Baukosten. Man veranschlagt bei Schulen nach der Schülerzahl; bei Theatern nach der Sitzzahl; bei Krankenhäusern nach .Krankenbetten; bei Stallungen nach Pferdeständen; bei Magazinen nach nr Depotfläche; bei Kasernen nach Verbandseinheiten usw., und

4.    nach Anteilen der einzelnen Bauarbeiten an den Gesamtbaukosten.

Verwaltungen, welche viel nach Normalien arbeiten, können die Aufstellung der Massenberechnungen durch Feststellung von Masseneinheitssätzen für die Berechnung der Mauerquerschnitte, des Mauermaterialbedarfes und des Holzbedarfes erheblich vereinfachen.

Die Mauerquerschnitte lassen sich in Prozenten der Grundfläche der einzelnen Geschosse ausdrücken; die Einheitssätze ändern sich aber natürlich für die verschiedenen Geschosse; die Mauerquerschnitte der einzelnen Geschosse stehen aber in einem ziemlich konstanten Verhältnisse zueinander.

Diese Sätze müssen natürlich für jede bestimmte Grundrißtype besonders ermittelt werden; es sind also in diesem Falle nicht allgemein gültig'e Sätze aufzustellen.

Ist man über den zur Anwendung zu bringenden Einheitssatz zweifelhaft, so kann man den Mauerquerschnitt in einem Geschosse ermitteln und nach den Verhältniszahlen daraus die Mauerquerschnitte der übrigen Geschosse feststellen.

Das Mauerwerk der vorgelegten Freitreppen, Erker etc. muß besonders ermittelt werden, ebenso die etwa in Abzug kommenden Hausteinarbeiten.

In Dachräumen stehendes Rauchfangmauerwerk ist unter Angabe und Größe der darin befindlichen Röhren nur nach der Höhe zu berechnen.

Gewölbe, einschließlich Hintermauerung, werden nach der Größe der überdeckten Fläche (in plano) berechnet.

Für Pflasterungen gilt derselbe Ansatz unter Zuschlag der Sohlen in Gurtbogenöffnungen und größeren Nischen.

Bei Ermittelung der Putz-, bzw. Verfugungsarbeiten sind alle Öffnungen, deren Leibung geputzt oder gefugt worden sind, einseitig voll zu rechnen; daher bei Gurtbogen keine der beiden Seiten in Abzug zu bringen ist.

Bei der Berechnung⁻ der Ausmauerung, des Putzes und Verfugen von Fachwerkswänden werden Tür- und Fensteröffnungen nach dem Lichtmaß zwischen den Hölzern in Abzug g'ebracht, bei verblendeten Fachwerkwänden aber voll gerechnet.

Luftzuführungskanäle werden, wenn die Berechnung nach der Länge stattfindet, in ihrer Achse gemessen, wobei jedoch nur die zwischen den Umfassungs- und Scheidemauern liegende Länge zählt.

Gesimse werden nach der Länge berechnet und im Inneren gewöhnlich nach der Länge des Wandanschlusses gemessen. Bei äußeren Gesimsen wird meist die Läng'e an der Platte gemessen und werden Verkröpfungen mit berechnet.

Der detaillierte Kosten voran schlag* setzt sich zusammen :

1.    Aus dem Vorausmaße, (der Massenberechnung') und

2.    aus der Kostenberechnung.

Das Vorausmaß.

Dieses umfaßt die Massenberechnung, das Materialerfordernis, das Arbeitserfordernis, die Preisanalyse und erstreckt sich in der Regel:

d) Auf die Erdarbeiten,

b) »    » Arbeiten des Maurers,

» Steinmetz,

» Zimmermannes.

d)    »

e)    »    » Eisenarbeiten.

Eine nie außer Acht zu lassende Erleichterung bei allen Arbeits-kateg’orien bildet die richtige Postennumerierung', indem man sich bei späteren Ansätzen auf bereits früher berechnete Ausmaße beziehen kann, wie es im Beispiele durchgeführt erscheint.

Der Massenberechnung des Vorausmaßes kann einleitend auch eine Vorberechnung beigefügt werden, aus welcher zur bequemen Handhabung- bei der Aufstellung und Revision des Überschlages Folg'endes ersichtlich sein soll;

1.    Die Grundfläche des Bauplatzes;

2.    die Grundfläche der Höfe, Lichthöfe und dgl.;

3.    der äußere Umfang- des Gebäudes in jedem einzelnen Geschosse;

4.    die Gesamtfläche des Gebäudes in jedem einzelnen Geschosse;

5.    die Flächeninhalte der einzelnen Räume sämtlicher

44*

Grundrisse des Gebäudes, von den Fundamenten anfangend bis zum Dachboden;

6.    der Umfang sämtlicher Räume des Gebäudes, vom Kellergeschoß beginnend;

7.    ein Verzeichnis aller Gurtbögen, Tür- und Fensteröffnung*en, Nischen usw., deren körperlicher Inhalt bei der Materialberechnung in Abzug kommt;

8.    die Lichthöhen der Geschosse.

Hieraus ergeben sich für jedes Geschoß: die verbauten Grundflächen, die Grundflächen des Mauerwerkes, die Wand- und Deckenflächen der Räume und die Mauermassen.

Zur Aufstellung* des Vorausmaßes für die Erd-, Maurer- und Steinmetzarbeiten ist ebenso wie für die später folgenden Zimmermannsarbeiten dasselbe Formular zu benützen.

Die einzelnen Positionen des Vorausmaßes sind mit je einer Nummer zu bezeichnen, welche mit der entsprechenden Nummer der Kostenberechnung übereinstimmen muß, gleichviel, ob dabei Lücken in der Reihenfolge der Nummern der Massenberechnung entstehen oder nicht.

ohne Rücksicht auf den

Um die rechnerische Prüfung* zu erleichtern, sollen lange Zahlenreihen, welche sich über mehrere Zeilen erstrecken, vermieden werden. Die einzelnen Ansätze sind vielmehr

dadurch verursachten Mehrverbrauch von Papier — möglichst kurz, und wenn tunlich, nicht über eine Zeile reichend, untereinander aufzuführen. Wiederholungen von Rechnungsansätzen sind möglichst zu unterlassen; es genügt ein Hinweis auf diejenigen Positionsnummern, bei welchen die betreffenden Ansätze bereits Vorkommen.

In das Vorausmaß sind alle diejenigen Arbeiten aufzunehmen, deren Ermittelung die Aufstellung* von läng*eren, aus mehreren Ansätzen bestehenden Berechnungen erforderlich machten; die aus der Zeichnung unmittelbar durch einfaches Zusammenzählen zu entnehmenden Geg*enstände sind dageg*en von der Massenberechnung auszuschließen und gleich in die Materialien-, beziehungsweise Kostenberechnung zu übertrag*en, wenn sie auch der Übersichtlichkeit weg'en in den nachstehenden Erörterungen über die einzelnen Massenberechnungen teilweise mit behandelt worden sind.

Bei Bauten geringeren Umfanges kann die Ermittelung der Massen nebenbei im Texte der Kostenberechnung* erfolgen; ebenso verfährt man, wenn es sich selbst um größere Ausführungen handelt, wenn die Massenermittelungen der Arbeiten sehr einfach und kurz ausfallen. Umfangreichere Massenberechnungen werden aber immer von der Kostenberechnung getrennt aufgestellt. Abgesonderte Massenberechnungen sind aber im allgemeinen nur erforderlich für: Erdarbeiten, Maurer-, Steinmetz-, Zimmermanns- und Eisenarbeiten.

Veranschlagung- von größeren Reparaturen und Umbauten.

Die Veranschlagung von Reparaturen und Umbauten gehört zu den schwierigsten Aufgaben der Bauwissenschaft, da sich die Tragweite einer eing-eleiteten Renovierungsarbeit selten vorher vollständig übersehen läßt.

Es gäbt verschiedene Methoden der Kostenermittelung für derartige Bauausführungen. Zunächst wTird man sich ein ungefähres Bild von den Kosten machen können, wenn man die voraussichtlichen Veränderungen in einen Plan einträgt und hiernach die Daten für einen aufzustellenden Kostenanschlag zu gewinnen sucht. Dies Verfahren wird für wenig umfangreiche Reparaturen genügen. Handelt es sich dagegen um einen radikalen Umbau, so geht eine Methode dahin, sämtliche Arbeiten des vorliegenden Objektes wie als für einen Neubau bestimmt, zu berechnen und die Baukosten intakt g²e-bliebener Teile in Abzug zu bringen, dagegen die Kosten des Abbruches hinzu zu addieren, beziehungsweise dieselben durch den Erlös aus dem Abbruche zu kompensieren.

Am sichersten gelangt man zum Ziele, wenn man die Veranschlagung² erst nach Vollendung des Abbruches vornimmt, da sich erst dann klar übersehen läßt, was von dem alten Gebäude erhalten bleiben kann.

Die Kostenberechnung.²)

Wie schon bemerkt, sind in der Kostenberechnung die einzelnen Arbeiten nach Titeln so auseinander zu halten, wie dies ihre Herstellung durch einen Handwerker, bzw. Unternehmer erfordert. Es ist ferner in der Kostenberechnung der Umfang der Arbeiten, sowie deren Art g²enau erkennbar zu machen, auch sind darin namentlich alle diejenigen Leistungen aufzuführen, welche in dem Preise inbegriffen sein sollen. Demgemäß ist dem Wortlaute der betreffenden Position eine solche Fassung zu geben, daß aus demselben alle auf die Bemessung des Preises Einfluß übenden Einzelheiten ersichtlich werden, z. B. bei der Tischlerarbeit:

»527²42 ml gehobelter Fußboden aus möglichst astfreien, 2²5 cm starken, höchstens 25 cm breiten, weichen Brettern, auf ⁸/ö cm starken Polsterhölzern, einschließlich eingraben der letzteren; samt Liefern, Legen und Nägelbeigabe.« Hierdurch soll ermöglicht werden, daß die den Verdingungen und Verträgen zugrunde liegenden »besonderen Bedingungen« eine tunlichst kurze Fassung erhalten können und von Bestimmungen, die in den Text des Anschlages hineingehören, frei bleiben. Kommen Nebenleistungen allgemeiner Natur in Betracht, so sind dieselben am Kopfe des betreffenden Titels so ausführlich zu vermerken, daß Zweifel darüber nicht entstehen können, was für die abgegebenen Preise im ganzen und im einzelnen geliefert werden soll.

Mit Ausnahme der Maurerarbeiten, bei welchen oft die Materialien vollständig gesondert, und der Zimmermannsarbeiten, bei welchen ebenfalls entweder nur das Material für die Balken und Verbandhölzer, oder sämtliches Material getrennt zur Berechnung gelangt, sind aber alle anderen Arbeiten einschließlich des Materiales zu veranschlagen.

Die Kosten der Zufuhr der Materialien sind gewöhnlich in die für diese selbst anzusetzenden Preise mit inbegriffen.

Sobald die für einen Bau erforderlichen Baumaterialien nach ihrer Menge eine solche Bedeutung besitzen, daß es sich empfiehlt, sie von den eigentlichen Handarbeiten zu trennen, so stellt man dieselben in besonderen Unterabteilungen, unter eigenen Titeln des Kostenvoranschlages zusammen. Wenn aber die Rohstoffe eine sehr weitgehende Bearbeitung erfordern, wenn bedeutende Veränderungen mit denselben vorgenommen werden müssen, wie z. B. bei den Arbeiten des Schmiedes, des Schlossers, des Stukkateurs, der Eisenguß- und Wasserleitungsarbeiten; ferner wenn die Stoffe im wesentlichen erst von den Bauarbeitern zuzurichten sind, wie z. B. die Stoffe des Malers, des Anstreichers, und wenn endlich eine besonders sorgfältige Auswahl der Stoffe erforderlich ist, wie z. B. bei den Tischler-, Ofensetzer-, Glaser- oder Spenglerarbeiten, so Überträge man gewöhnlich den Werkmeistern oder Unternehmern auch zugleich mit den Arbeiten die Materiallieferung und führt letztere im Kostenanschlag nicht besonders auf.

Es findet danach im allgemeinen nur eine Trennung der Materialien von der Arbeit bezüglich der Veranschlagung bei den Arbeiten desMaurers und des Zimmer manne s statt, zuweilen auch bei denjenigen des Steinmetz und Dachdeckers.

Umfaßt eine Bauausführung mehrere Objekte, so ist für jedes einzelne derselben ein besonderes Konto anzulegen. Die Anordnung der Kontis ist durch den Kostenanschlag vorzuzeichnen. Die einzelnen Kontis, wie die für dieselben aufzustellenden Spezialanschläge erhalten die Bezeichnungen Lit. A, B etc., sind danach in dem generellen Kostenanschläge getrennt aufzuführen und zu unterscheiden.

Es ist bei größeren Bauausführungen selten möglich, alle speziellen Kostenanschläge gleichzeitig zur Feststellung zu bringen; dieselben werden vielmehr meist nacheinander und zum Teil erst nach Beginn des Baues angefertigt und später eingereiht.

Vorbemerkungen zu dem nachfolgenden Beispiele, den Zubau zu einem Landhause betreffend, nach den deutschen Normen.

Eine diesen Bestimmungen ³) gemäß angefertigte Berechnung der auf den beigefügten Tafeln 1 bis 9 befindlichen Bauzeichnungen würde das in Rede stehende System der Veranschlagung folgendermaßen veranschaulichen:

Die mit Benützung' des beigedruckten Formulares aufgestellte Vorberechnung und die nach demselben vorgenommene Massenberechnung erleichtert das Veranschlagen.

Z. B. Formular zum Vorausmaße und zur Massenberechnung der Maurerarbeiten.

Post

Raum-

Nr.

Stück

zahl

Gegenstand

Länge

Breite

Fläche

Höhe

Inhalt

Anmerkung

Meter

Meter

Qu.-M.

Meter

Kb.-M.

Beispiel für einen Kostenüberschlag.

Aus den Ergebnissen des Vorausmaßes und für Leistungen, die dort nicht erscheinen, werden durch direkte Berechnung' der Massen und aus den Einheitspreisen der Preistarife die Arbeiten und Lieferungen ermittelt.

Das verwendete Formular mit den entsprechenden Rubriken ist überall im Formate 21 zu 34 cm erhältlich und sollte nie ein größeres Format dazu verwendet werden, da auch die Pläne auf diese Größe zusammengefaltet werden.

Alle Einheitspreise sind in die betreffenden Rubriken einzusetzen.

entnommen.

■ Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Ein

heits

preis

Einzeln

Zu-

sammen

I. Erdarbeiter!.

I. a) Keller- und Souterrainaushub.

1. I Der Keller- und Souterrainaushub ist in den Räumen Nr. 19 bis 29:

2.

lang 32"63 breit 5⁻55 tief . . .

1125-58 1 /181 10 > 2-90 j

525-19

Der Aushub für die Lichtgräben ist in den Räumen:

lang 46’80 breit 9T8

J429 -62 |

3.

tief . .

1-90

816-28

Die beiden Senkgruben zusammen:

lang 7⁻00 breit 6-00 tief . . .

4.

iij 42-00 |    3-00

63-00

Der Erdaushub für die Rohrleitung:

ng 180-00 1 breit 0'50 f tief . .

la

90-00

3 -30 I

1297-00

5.

Für die Abortkanäle

300

I. a) Erdaushub für Souterrain, Keller und Kanäle an Requisitenbeigabe und aller Arbeit............

1704-47

m³

I. b) Fundamentaushub.

6.

Fundamente 1 m unter dem Terrain: Sämtliche Fundamentmauern betragen zusammen

tief. . .

1 m unter der Kellersohle:

Die Fundamentmauern betragen zusammen

tief. . .

25-281

oo||/

25-28

222-93

l-oo

\222-93

I. S) Fundamenterdaushub ohne Unterschied der Tiefe an aller Arbeit und Requisitenentschädigung........

248-21

?n³

7.

I. e) Erdverführung-.

Die Erdverführung beträgt laut den Posten 1 bis 6 zusammen............

I!

1952-68

m³

I. Summe der Erdarbeiten

8.

II. Maurerarbeiten.

II. a) Betonierung.

II. a) Beton unter den Fundamenten 0"20 m dick hersteilen.........

49-60

m³

9.

II. b) Fundamentmauerwepk.

II. b) Fundamentmauerwerk aus lagerhaften Bruchsteinen in Kalkmörtel.......

161-32

m³

Transport

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Ein

heits

preis

Einzeln

Zu-

sammen

I< \ h

Transport

II. e) Souterrainmauerwerk.

Höhe = 0*15 m unter Farterrefußboden bis 0T5 ?n unter Kellersohle:

10. 10 Mauern der Räume Nr. 20, 28, 29,

zusammen

lang 66-401 breit 0‘85/

4316

11.    2 Mauern der Räume Nr. 28 ä 3"55 m, zusammen

lang 7T0 breit 0 50 Zusammen . .    46"61

hoch . .

II. c) Souterrainmauerwerk, Höhe = 0 15 ?n unter dem Hochparterre-Fußboden bis 015 m unter Souterrainsohle...........

12.    19 Mauern der Räume Nr. 19 bis 27 zusammen

3-55

3-50

16348 m³

langl49⁻811 breit 0'65/

97-38

13. Die 4 Lichtgrabenmauern sind zusammen

lang 20T21 breit 0-50/

10-06

14. Die Verandamauern sind zusammen lang 5’90

breit 0'50

2-95

15.    4 Mauern zusammen

16. 2 Vorlagen zusammen

17. 1 detto

lang 12-401 breit 0"50/ lang 115 breit 030

lang 1-60

breit 0T5

6-20

0-30

0-24

Zusammen . . 117-18 hoch . .

4-00

468-72

II. b) Souterrainmauerwerk aus Bruchsteinen in hydraulischen Kalkmörtel mit beiderseitigem glatten Verputz und teilweiser einseitiger Lichtmauerung..............

632-20

7» ³

II. d) Souterrainmauerwerk

(aus Ziegeln).

18. 3 Gurten der Räume Nr. 19, 27, 28 zusammen

9 05

lang

breit 0 65

hoch . .

1 20)

705

19. 3 Mauern der Räume Nr. 20, 22, 26

zusammen

lang 1235 breit 0’32 hoch . . .

20.    1 detto beim Lichtgraben .... lang 3 00

breit 0-32 hoch . . •

3-95

4-00)

15*80

0-96) 0 95j

0-91

(Die Lineatur der Rubriken, welche auf Seite 690 probeweise durchgeführt ist, denke man sich auch auf den folgenden Seiten fortgesetzt.)

21. II. d) Souterrainmauerwerk aus Ziegeln in Weißkalkmörtel.............

23-76

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß, Gewicht, Stücke j'

Ein

heits

preis

Einzeln

Zu

sammen

K |h K \h

Transport

II. e) Parterremauerwerk.

Trakt A.

Höhe = 0"15 m unter dem Parterrefußboden bis 015 m unter dem Mansardfußboden -=

4‘65 7n\

22. 16 Mauern der Räume Nr. 1 bis 7, zusammen

lang 96"20 stark

0-50

48-10

23.    3 Mauern der Räume Nr. 1, 2 und Abortmauer

zusammen

lang ll⁻35

stark

0 32

3-63

24. Die Stiegenspindelmauer .... lang

3-98

stark (hl 6

0-64

Zusammen Fläche . .

hoch . .

52-37

4-65

243-62

Trakt B bis D.

Höhe = 0"15 ?n unter dem Hochparterrefußboden bis 0"15 m unter das Ziegelpflaster ■= 5'50 m\

25.    23 Mauern der Räume Nr. 8 bis 13 zusammen

lang 148*60 breit 0*50

26.    4 Mauern der Räume Nr. 8, 12, 13 und in den Aborten zusammen

74-45

lang 17-581 breit 0’32 /

5-63

27.

2 Mauern in den Aborten zusammen

lang breit 0'16 Zusammen Fläche . .

hoch . . .

6-22

0-99

81-07

5-50

449-35

28.    5 Gurten in den Gängen zusammen

lang 18'00 breit 0-50 hoch . . ,

}    900)

5-501

49-50

II. e) Reines Ziegelmauerwerk in Weißkalkmörtel, inklusive glatten und rauhen Verputz innen und außen .............

742-47

w;)

II. f) Mansardmauerwerk.

29.    4 Mauern des Raumes Nr. 17 sind zusammen

lang 26⁻00 breit 0’50 Zusammen Fläche . . . 13*00 hoch . . .

30.    7 Mauern der Räume Nr. 14, 15, 16 und des Stiegenhauses zusammen:

1300

5-15

66-95

lang 32-951 breit 0-50/

16-48

Zusammen Fläche . . .    16⁻48

hoch . .

0-50

8-24

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Ein

heits

preis

Einzeln

Zu-

sammen

K | h II 1< | h || K | h

Transport

75-19

31.    2 Mauern der Stiege zusammen .

lang 10551 breit 032/.

3-38

Zusammen Fläche . . .

hoch . . .

.....lang 3'60

breit 032 hoch . . ,

33. 3 Mauern der Räume Nr. 14, 15, 16 zusammen

32. 1 Mauergang

lang 24-541 breit 032/

Zusammen Fläche . .

hoch . .

34.    1 Mauerzulage beim Kamin . . . lang

breit 015

075

Fläche zusammen . .

hoch . .

3-38

3-40

1-15

1-55

7-85

7-85

3-40

Oll

Oll

3-40

Ausmauerung- der Riegelwände.

35. 3 Riegelwände im Raum Nr. 17 und 18

......lang

breit 0 32 Zusammen Fläche . . .

hoch . . .

sammen

11-49

T79

26-69

037

zu-

8-65

2-78

2 7K

3-40

9-45

II. f) Reines Ziegelmauerwerk mit beiderseitig rauhem und glattem Verputz in Weißkalkmörtel .................

124-98

II. g) Daehaufmauerung-.

.....lang 83-40\

breit 0-50 /

Zusammen Fläche . . .    4T70

hoch . .

36. 2 Mauern der Räume Nr. 17 und 18 sammen

Dieselbe ist zusammen

41-70

1-15

47-95

zu

lang 10301 breit 0'50/ hoch . . .

515

2-25

11-59

II. g) Daehaufmauerung aus Ziegeln in Weißkalkmörtel herstellen...........

59-54

37. 2 Kamine zusammen

38. 1 Kamin

II. h) Schornsteinmauerung.

.....lang T50

breit 0⁻45 hoch . . .

.....lang 0⁻75

breit 0'45 Zusammen Fläche . . .

hoch . . .

0-68

2-50

1-70

0-34

0-34

3-25

1-10

Post-Nr.

Gegenstand

j! Einheits-

Maß,

Dimensionen Gew,cht- P'«8 Stück !

Betrag

Einzeln

Zu-

saramen

Transport

2-80

39.    6 Kamine zusammen

40. 1 Kamin ist

lang 4‘50\ breit 045/    24)3

hoch . . . lang 0-45 breit 0'45

13-49

0 20

Zusammen Fläche . .

hoch . .

0-20

2-00

0-40

II. h) Schornsteinmauerwerk in hydraulischen Kalkmörtel und Verbrämen der Fugen mit Portlandzement.............

16-69    m³

II. i) Gewölbemauerwerk.

41. Das Gewölbemauerwerk der sämtlichen Platzein

in den Souterrainräumen von Nr. 19 bis 27 beträgt zusammen............

334-68

dick . . .

42. Das Gewölbemauerwerk im Stiegengang und den Kellerräumen Nr. 28, 29 beträgt zusammen

0-15

50-20

63-78

II. i) Gewölbemauerwerk in hydraulischen Kalkmörtel samt rauhen und glatten Verputz an den Innenseiten hersteilen.......

113-98 wi»

Diverse Arbeiten.

II. j) Ziegelpflaster.

43. Das Ziegelpflaster im Raum Nr. 28 ist lang 9 02\

breit 480/ lang 5-851 breit 5-85/ 700 breit 3'85 lang 4'65 breit 3⁻03 lang 4-681 breit 2'20/ lang 6-18 breit 3'85

44    1 Teil detto

45.

Raum Nr. 20 und Nr. 29 zusammen lang

46. Raum Nr. 20

47. Raum Nr. 22

48. Raum Nr. 23

II. /) Liegendes Ziegelpflaster im Keller und Souterrain, in hydraulischen Kalkmörtel gelegt, die Fugen ausgegossen........

II. k) Dachbodenpflaster

trocken gelegt mit Weißkalkmörtelguß . . .

. . . lang

breit 9⁻30 . . . lang 16-50 breit 13⁻00 . . . lang 13-00 breit 4*30

49.    1 Teil des Dachbodens

50. 1 detto

51. 1 detto

43-27

34-22

26-95

14-09

10-30

23-77

152 (50 mi

900

83-70

214-50

55-90

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Ein

heits

preis

Einzeln

Zu

sammen

\ K\h K I h

Transport .... 354-10 . .

52. In Abrechnung die Fläche der Kamine und Lichtöffnungen mit............

II. k) Ziegelpflaster am Dachboden trocken gelegt, herstellen und die Fugen ausgießen . 345"84

8-26

m²

II. 1) Beschüttung.

53.    Im Souterrain zusammen

54.    Parterre zusammen . .

55.    Mansarde zusammen . .

56.    Dachboden zusammen

429-14 517-16 191-87 345 84

II. /) Beschüttung der Decken, Gewölbe und Kellersohlen mit 8 cm hoher trockener Schuttlage

1484-01

, tri²

II. m) Fassadierung.

57.    11 Mauerflächen sind zusammen . lang 74"70

hoch 6‘84

58.    7 Mauern sind zusammen .... lang 49"70

hoch 500 lang 28-00 hoch 5-00

lang

breit 5⁻84

59.    2 Mauern zusammen

60.    2 Mauerteile zusammen

7-39

II. m) Fassadierung der Außenwände, bestehend aus 50 cm ausladendem Hauptgesimse mit Architrav, Fenster, Chambrancverdachung und Sohlbank, dann Sockelgesimse, in hydraulischen Kalkmörtel hersteilen.......

510-95

248-50

140-00

43-16

942 öl tri²

II. n) Fassadierung der Kaminköpfe nach Zeichnung.

61. Kamine 075/046 m 0-45/0-45 m

Stück

62.

II. o) Senkgrubenmauerwerk.

63. 4 Senkgrubenmauern sind zusammen lang 1100

breit 0'50 Zusammen Fläche . .

hoch . .

.....laug iroo

breit 050 Zusammen Fläche . .

hoch . .

II. o) Ziegelmauerwerk der Senkgruben in hydraulischen Kalkmörtel, inklusive geglätteten Zementverputz her stellen.........

64.    4 Mauern zusammen

5-50

5-50

5-50

5-50

19-25

16-50

35-75 m*

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Ein

heits

preis

ÜJL

Einzeln

Zu

sammen

Transport . . ,

65.    Unrathauskanal 0⁻60 und 0⁻75 m im Lichten weit, in hydraulischen Kalkmörtel herstellen

66.    Wasserablauf aus 20 cm weiten Steinzeugröhren legen...............

67.    Ziegelstufen aus Kantziegeln hergestellt mit

Portlandzement-Überzug..........

7-80

180

18-20

in

II. p) Versetzarbeiten.

68.    Eichene Holzstufen versetzen.......

69.    Steinerne Vorlegstufen versetzen und untermauern .................

Postamente versetzen...........

71.    Zargenstücke versetzen..........

72.    Balusterdeckplatten versetzen .......

73.    Baluster versetzen............

74.    Steingewände versetzen und die Fugen auskitten ..................

75.    Kamindeckplatten versetzen........

76.    Aufstandplätten bei den Abortkanälen versetzen ..................

77.    Fenster u. Türstöcke ohne Unterschied der

Größe versetzen und einmauern......

78.    Traversen versetzen............

79.    Mauerschließen versetzen und anziehen . . .

80.    Diverser Fenstergitter und Geländer versetzen

und einmauern..............

81.    Bodentüren versetzen...........

82.    Kaminputztürchen versetzen........

83.    Abortschläuche versetzen.........

84.    Dunstrohre versetzen...........

127-90

70.

26*90

3-90

4-80

12

117

4-81

107

7547

950

1340

32

903

364

Stück

Stück

Stück

Stück

kg

kff

ij ’o :2 c/3 cn

II. Summe der Maurerarbeiten

III. Deekenverputz- und Stukkaturarbeiten.

Einfache Stukkaturung

der Holzdecken (berechnet mit 025 m Zuschlag für die Hohlkehlen).

Räume Nr. 1 bis 8, 13, Gänge und Aborte. 85. 1 Raum

4-50

86. 1

• lang

breit 5-95

26-27

87. 1

88. 1

89. 1

90. 1

91. 1

lang 10 361 breit 5⁻45/ lang 6 50 breit 6'50 lang 14-801 breit 450/ . lang breit 2-50 • lang breit 1'85 . lang 5-681 breit 1-95/

56-46

42-25

66-60

5-50

300

13-75

555

11-08

Transport .... 220⁻96 .

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Ein

heits

preis

Einzeln

Zu

sammen

Transport ....    220⁻96

92. 1 Raum

93.    4 Räume zusammen

94. 3

95. 1 Raum

96. 1

.....lang 9'00

breit 4‘50 (Gänge und Aborte.)

.....lang 19‘34

breit 5’30

.....lang 23-18

breit 350

.....lang 350

breit 1‘90

.....lang 3"85

breit 312

40-50

1102-50 81-13

814

III. Stukkaturung der Decken, doppelte Rohrung, 015 m weit, genagelt, in Weißkalkmörtel hersteilen ..................

46088 w²

III. a) Zierplafonds.

Die Räume Nr. 9 bis 12 und Oberlichte samt Holzkehle zusammen .... lang 17"30

breit 5"00 lang 3"96 breit 1'50 lang 13'68 breit 4"50

lang

breit 293

97. 1 Raum

98. 2 Räume zusammen

99. 1 Raum

1-25

III. a) Stukkaturung der Decken in Gipsmörtel, Deckengesims, Mittelrosetten, Eckstücke und Hohlkehle nach Zeichnung......

86-50

5-94

61-56

3-66

15766 w²

III. Summe der Stukkaturarbeiten

IV. Steinmetzarbeiten.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

Yorlegstufen aus ganz hartem Stein profiliert 015 X 0-33 m inklusive Falz groß liefern . .    26"90

Postamente mit angearbeiteten Gesimsen 0'40 X 0‘40 X 1-50 m groß liefern .... Zargenstücke 0'35 X 0"30 m groß liefern . . Balusterdeckplatten 0⁻40 m breit, 0T5 hoch

mit Falz liefern.............

Steingewände mit angearbeiteten Falzen liefern Zargenstücke für das Geländer der Veranda

015 X 0'25 m liefern..........

Gedrehte Baluster aus Stein circa 065 m hoch

liefern..................

Aufstandplatten für die Abortkanäle 0'70 X 0"70 X 010 m groß liefern........

2-15

2 Stück

CO

Stück

3 Stück

IV. Summe der Steinmetzarbeiten

V. Zimmermannsarbeiten.

108. Der Dachstuhl über dem Trakte A (Mansarde) bestehend aus 18/24 cm starken Bundträmen,

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Ein

heits

preis

Einzeln

Zu-

sammen

¹

Die Reinigung erfolgt entweder mittels Anwendung von Drahtbürsten oder durch Beizen mit verdünnter Salzsäure. In letzterem Falle muß die nach dem Beizen zurückbleibende Säure durch Eintauchen der Konstruktionsteile in Kalkwasser entfernt, hierauf mit reinem Wasser abgespült werden.

²

Handbuch der Architektur. — H. Daub: Die Kostenanschläge der Hochbauten.

³

Dem Buche „Das Voranschlägen von Hochbauten“ von G. Benkwitz, Berlin 1891

Transport

21/25 an Mauerbänken, 18/21 12/23 cm Pfetten, 16/16

Säulen

Zargen, 11/16 Sparren, 18/22 cm Brustriegeln aufstellen, inklusive Beigabe aller Eisenbestandteile, und der Einlattung für Schindeleindeckung, u. zw.:

cm

cm

cm

109. Spitzdächer

110.

111.

112.

14-50 X 1015 = 14717

6- 15 X 4-00= 24 60 600 X 1-00 = 6-00

7- 00 X 3-60 = 2500

an aller Arbeit und Aufstellung

202-97

Tn'¹

Daehstuhl

64-00

m'¹

113. über den ersten Stockaufbau 8‘00 X 8"00 Spitzdach inkl. Einlattung hersteilen.....

Daehstuhl

über dem Haupttrakte B bis D (Walmdach)

bestehend aus 15/26 cm Mauerbänken, 15/12 cm Säulen, Streben, Sprenger, Stich und Wechsel, 21/24 cm Bundträmen, 11/16 cm Sparren und Bänder, inklusive Yerbandeisen und Einlattung für doppelte Schindeleindeckung herstellen . .

114.

115.

116.

15-00 X 18-50 = 277-50 9-00 X 1130 = 101-70 15 00 X 4-50= 67-50

Zusammen

446-70 nfl

Dachwerk über dem Erker,

bestehend aus Mauerbank, Sparren und rauher Bretteinschalung

112 X 4-96 =    5-56

Zusammen

117, Erkerdach aufstellen

44)6X2^4 ^ 1-3() =    ₄,₆₈

1024 nfl 10-24 w²

118.    Unterschalung der Sparren und Kehlbalken mit rauhen Laden für die Stukkaturung .....

119.    Holzgerippe für die Mansarderker, 012/0 12 m

starke Hölzer pro Meter..........

120.    Tramdecken, bestehend aus 10/15 cm Rost-cm Trämen, 3 cm starker

oberer rauher Schalung und 2 cm Rohrboden-anschalung...............

189-52 m*

schließen, 14/21

556-22

121. Doppelte Schindeleindeckung mit Nutschindeln 965"50    m'¹

m-

Fost-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Ein

heits

preis

Einzeln

Zu

sammen

Transport

122.    0-30 m breite und 0"15 m hohe Stiegenstufen

aus Eichenholz rein bearbeitet.......

123.    Holzstiege, aus 7 Stufen bestehend, 1 m breit,

samt Wangen aus weichem Holz    . .

124.    Holzstiege zum Dachboden, aus 12 Stufen be

stehend, 1-20 w breit, samt Wangen und hölzernem Geländer von weichem Holze........

127-90

7tl

1 Stück

1 Stück

125. Pfostenabdeckung der Senkgruben, mit 8 an einerseits gehobelt, und ver

stärken Pfosten 0"15/0-15 m starkem, mit einem Falze sehenem Kranze von Eichenholz . . .

12-88

Vl'²

V. Summe der Zimmermannsarbeiten

VI. Speng’lerarbeiten.

126.

127.

128.

Liegende Dachrinnen samt 0\35 m breitem Saum über den Gesimsen aus Zinkblech Nr. 3,

inklusive grauem Ölanstrich ........

Abfallrohre, 0"20 m im Lichten weit, inklusive Ölanstrich.............

13460

61-60

129.

130.

131.

132.

Blechabdeckung von Ichsen, Fensterverdachungen und Sohlbänken............

Eindeckung des Erkers mit Zinkblech .... 10-10 Dacherker aus Zinkblech mit getriebenen" Gesimsen und runder, 1 m im Durchmesser großer

Öffnung, inklusive Ölanstrich....... .

Dacherker wie vor, jedoch nur mit 0"50 m

großer runder Öffnung, inkl. Anstrich........

Dacherker

88

Stück

Stück

133.

mit getriebener Fensterchambrane und Spitzverdachung, Fenstergröße = 0-90 X 1'40 m, inklusive Anstrich . Helmstangen an den Firstspitzen von verschiedener Größe laut Zeichnung aus verzinktem Eisenblech, inklusive Ölanstrich.......

aus

Zinkblech

Stück

Stück

VI. Summe der Spenglerarbeiten

VII. Tischlerarbeiten.

Fußböden.

Souterrain.

134.

Die Räume Nr. 21.

, 24, 25

135.

Ausbau bei Raum Nr. 25

136.

„ 25    .

137.

24

n

zusammen

S'!!) «■

• • • S« SSl²'⁸¹

. . . lang 2.08t

breit 0-95J . . . lang

breit 3⁻85

1-98

6-75

138.

„ 27 zusammen

} 23-79

Sf, IS}»«

Zusammen an Fläche . .

129-69 . . Transport .... 129-69 . .

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Ein

heits

preis

Einzeln

Zu

sammen

K | h K \h

Transport .... 129-69 . . .

139. In Abrechnung eine Zulage .... lang 1*15} Q.gg

breit

Verbleiben . .

129-34

V) Parterre.

140. Das Ausmaß des Fußbodens beträgt zusammen 206-21

c) Mansarde.

141.    Das Ausmaß des Fußbodens in der Mansarde

beträgt zusammen............

142.    weichen gehobelten Fußboden aus 2’50 cm

starken Brettern und 8/5 cm starkem Polsterholz liefern und legen...........

191-87

527-42 nfl

Türen samt Beschläge.

143.    Einflügelige, glatte, gehobelte Kellertüren, im

Lichten 1-00/2-20 m groß.........

144.    Einflügelige Kreuztüren, mit gestemmten Futter

1-00/2-20 m groß.............

145.    Zweiflügelige Türen mit gestemmten, 0"60 cm

breiten Futter l-20/2'20 m groß......

146.    Einflügelige gestemmte Doppeltür samt gestemmtem Futter 1-20/2-50 m groß........

147.    Türverdachungen 1-60 m lang, aus weichem

Holz nach Zeichnung...........

148.    Zweiflügelige gestemmte Eingangstür mit rundbogenförmiger Oberlichte und feststehendem Kämpfer von Eichenholz

Türgröße = 2⁻20/2\50 m........

Oberlichten = 1T0 m groß hersteilen . .

149.    Einflügelige gestemmte Spieltür mit vollem gestemmten Parapet 1-00/2-10 m groß ....

150.    Gestemmte Glaswand 3'50 X 3*55 m groß, mit

vollem gestemmten Parapet und einer einflügeligen Glastür...............

3 Stück

24 Stück

2 Stück

1 Stück

12 Stück

1 Stück

1 Stück

1 Stück

Fenster samt Besehläge.

151.    Einfache Kellerfenster, Rahmenfenstern 0'50/0’80 m

152.    Kellerfenster mit verschiebbarem Flügel und

Spalettverkleidung l⁻20/2 m........

153.    Einfache vierflügelige Fenster mit Pfostenstock

1-30/2-60 m groß.............

154.    Vierflügelige doppelte Fenster mit glattem

Pfostenstock 1-30/2-60 m groß.......

155.    Doppelte Fenster mit gestemmter Spalettverkleidung 1-30/2-60 m groß

156.    Wie vor, jedoch 1-10/2-60

groß

CO rH

CO Ci CO H

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Ein

heits

preis

Einzeln

Zu

sammen

Transport .

157. Doppelfenster mit Blindspaletten T30/2*60 m

groß ..................

Doppeltes Holzfenster 1-00/1-65 m groß . . .

159.    Zweiflügelige Erkerfenster mit glattem Stock

0-90/1-40 m groß ... •.........

160.    Doppelte Fenster mit Blindspaletten und Laden

1/2-40 m groß..............

161.    Einfache Fensterrahmen der Dacherker . . .

162.    Stiegenanhaltstangen, von hartem Holze poliert

163.    Freistehende Abortverkleidungen von hartem

Holze hersteilen..............

164.    Oberlichtrahmen mit herumlaufenden Kehlleisten ..................

158.

rH iH O    CO

CO

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

in

VII. Summe der Tischlerarbeiten

VIII. Sehlosserarbeiten.

165.    Mauerschließen, Schlagklammern, inklusive

Ringen und Flatten liefern........

166.    Schmiedeeisernes Verandagitter, 5"90 in lang,

0-90 in hoch nach Zeichnung liefern und aufstellen ..................

167.    Schmiedeeisernes Lichtgrabengitter 9-95 m lang,

0*90 m hoch liefern und herstellen.....

168.    Schmiedeeiserne Lichtgrabentür, 1-40 X 1‘80 in

groß liefern...............

169.    Schmiedeeisengitter bei 18 Souterrainfenstern

herstellen und befestigen..........

170.    Verziertes Schmiedeeisengitter in die Oberlichte

des Eingangstores.............

950

150

250

(M    rH

CD y-H

t—    rH

<$•

VIII. Summe der Schlosserarbeiten

IX. Anstreicherarbeiten.

171.    24 Stück einflügelige Kreuztüren grundieren

und zweimal eichenartig auf beiden Seiten zu streichen, pro Stück 8'85 in'2 - 172.    3 Stück einflügelige glatte Kellertüren grun

dieren und eichenartig streichen, pro Stück

.    212-40

8"95 rri²

17-55

173.    1 Stück zweiflügelige gestemmte Doppeltür

17-48 in².................

174.    12 Stück Türverdachungen pro Stück 0"60 in² .

175.    1 Stück zweiflügelige Eingangstür samt Oberlichte ..................

176.    1 Stück einflügelige Spieltür........

177.    2 Glaswände 3⁻55 X 3’50 in groß, pro Stück

36*84 in'².................

17-48

7-20

16-00

4-40

73-68

Eichenartigen Anstrich herstellen

348-71    m'²

Fenster.

178. Der eichenartige Anstrich der sämtlichen Fenster und Spaletten beträgt...........

420 in²

45*

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Ein- | Bet heits-

preis I Einzeln

]' a g

Zu

sammen

K \_h j K | h

A~ 1 ll

Transport

179.    Abortverkleidungen grundieren und zweimal

eichenartig streichen...........

3 Stück schmiedeeiserne Gitter zweimal graphitschwarz streichen, und zwar:

180.    1 Stück 5-90 m lang, 0’90 tn hoch ....

181.    1 182. 1

„    9-95 m n

1-40 tn

0-90 m „ 1"50 m „

6 Stück

Zusammen

16-37

tri²

183.

Fenstergitter graphitschwarz streichen, und zwar: 2 Stück

184.

185.

186.

187.

. breit l-26tq.1n hoch 2-461d iU . breit 1-26 hoch 1-26 , . breit 0‘96 hoch 126 . breit 0⁻86 hoch l⁻26 . breit 1T6 hoch 1-26

}l-59

rH t-H t-H

Zusammen......

188.    Oberlichtrahmen im Dach minisieren und

schwarz streichen............

189.    Anstrich (mit Minium an den Traversen) hersteilen .................

8-44

5-00

205-00

IX. Summe der Anstreicherarbeiten

X. Glaserarbeiten.

190.    Verglasung der Souterrain- und Erkerfenster

mit reinem weißen Halbsolinglas......

191.    Verglasung der großen Souterrainfenster mit

einfachem reinen, weißen Solinglas.....

192.    Verglasung aller Parterre-, Mansardfenster und

Glaswände mit doppeltem reinen, weißen fehlerfreien Solinglas............ .

193.    Verglasung der Zierlichten mit geätztem Glase

194.    Verglasung der Dach oberlichten mit 7 mm

dickem Schnürlglas............

14-87

33-36

181-66

5-00

6-50

X. Summe der Glaserarbeiten

XI. Hafnerarbeiten.

Öfen und Herde.

195. Feiner Aufsatzherd in der Küche 19, und zwar:

a)    Zirka 3 tri² Lehmmauerwerk aus gebrannten

Ziegeln...............

b)    Eisenbestandteile, bestehend aus 2 Falltür

bratröhren, Herdbrett, Unterlagblech, Tellerwärmer, Kupferwanne, Herdplatten und allen nötigen Türen..........

c)    Kachelverkleidung, rein weiß glasiert, zirka

8'50 tri²...............

tri²

m¹

tri²

tn¹

tri²

tri²

tri²

tri²

1 Stück

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Ein

heits

preis

Einzeln

Zu-

sammen

K\ h

Transport

196.    Kaffeeherd 120 X 60 m groß, gemauert,

bestehend aus Eisentrommel mit Kurbel auf einem Eisengestell, 1 Heiz-, 1 Aschentürl und Rost................

197.    Bügelherd T20 X 1‘50 m groß, gemauert,

1 Heiz-, 1 Aschentürl und Rost......

198.    Regulierfüllöfen aus gewelltem Eisenblech

(Rippenöfen) 3 Stück — Durchmesser 030 w, Höhe = 1-70 m (Raum 21, 5, 18) 5 Stück = Durchmesser 0⁻35 m, Höhe 1-90 m (Raum 25, 6, 7, 14, 15) 1 Stück = Durchmesser 0’39 m, Höhe = 2'12 m (Raum 7).....

199.    Kachelöfen, und zwar:

Sockelgröße = 65 X 55 bis 9 bis 16).....

200.    Aufsatzkamine, und zwar:

Sockelgröße T10 m breit (Raum 4 bis 10 bis 11 bis 17)..............

201.    Kavalierkamin, und zwar:

Sockelbreite = 1'21 m (Raum 12).....

XI. Summe der Hafnerarbeiten

1 Stück

1 Stück

9 Stück

c?n

(Raum 1 bis 3

5 Stück

4 Stück

1 Stück

XII. Asphaltarbeiten.

202. Asphaltpflaster l'/₂ cm stark auf einer 8 cm hohen Betonschichte hersteilen.......

XII. Summe der Asphaltarbeiten

23-45 w²

XIII. Malerarbeiten.

Malerei der Souterrainräume, einmal grundieren, einfach patronieren und Plafonds mit Bordüren und Rosetten in 2 bis 3 Farben verzieren ....

203. Raum Nr. 19 =

204. Vorraum

205. Raum Nr. 21 =

206.

207.

„ 26 =

208.

27 =

n

209. Gang

Zusammen

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Ein

heits

preis

Einzeln

Zu-

sammen

rransport ....

Malerei im Parterre und in der Mansarde.

Die Wände einmal grundieren, mit dreifachen Patronen malen, Plafonds reich mit Bordüren und Rosetten verzieren.

Raum Nr.

r>

V)

ii

••

Gang

r>

••

Raum

COHOJ

Oberlichte

Gang

Raum Nr. 13 Abort

. 4 00 X 5-45 . 3*86 X 4-95 . 5*50 X 4-95 . 6-00 X 6-00 . 2-80 X 4-00 . 11-00 X 4-00

. 6 00 X 2-00 . 3 00 X 1-35 . 4-50 X 4-80 . 3-84 X 4-80 . 4-50 X 4-80 . 3-50 X 050 . 4-50 X 4-20 . 5 00 X 4-00 . 13-00 X 3-00 . 5-50 X 3-00 . 9-00 X 4 00 . 3-18 X 3-18 . 3 00 X 3 00

Zusammen . .

XIII. Summe der Malerarbeiten

XIV. Tapeziererarbeiten.

Tapezierung der Wände mit feinen französischen oder Ledertapeten, inklusive Beigabe der Unterlage aus Papier.

211. Raum Nr. 9= 4 Wände im Umfang zus.lang 19*00

212.

SS Ol GS

hoch ’froül⁴⁷³⁰⁰

m-

Tapezierung der Plafonds.

Tapezierung der Plafonds mit feinen französischen Tapeten, mit verzierter Mittelrosette, Bordüre und Eckstiicken.

216. Raum Nr. 9 ist

217. Raum Nr. 10 ist

218. Raum Nr. 11 ist

219. Raum Nr. 12 ist

220. 1 Teil

lang 5-00\ 99-r . breit 4-50/ ^OU

bÄ ImI 2^6

SS SSl²⁵³⁶

lang 6-50» q^.-q breit 4-861    °

lang 3-46 i

breit 1-101

3-71

Zusammen ....

XIV. Summe der Tapeziererarbeiten

108-52    m'-

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Einheitspreis Einzeln

Zu

sammen

Transport

XVIII. Pflasterungsarbeiten.

221.    Zementplattenpflaster 3 cm stark auf 5 cm starker Betonunterlage hersteilen ......

222.    Terrazzopflaster (einfaches Muster mit Bordüre)

in den Gängen, Aborten und Bad hersteilen, rein abschleifen und nach Fertigstellung mit Öl einlassen.................

123"91 tn'²

177-09

rn²

. . XVIII. Summe der Pflasterarbeiten , .

XXII. Eisenwaren.

223.    Fensterrahmen für die Oberlichte......

224.    Eiserne Bodentüren 1*10 X 2"20 samt Pratzen

und Haken liefern.............

225.    Schmiedeeiserne gewalzte Traversen

loko Bauplatz liefern laut folgender Zusammenstellung.............

50 kg

2 Stück

7547

kg

Gewalzte Traversen.

Längen und Gewichte der gewalzten Eisenträger.

Profil 13.

M.

Im Raume Nr. 19, 20 und 27: 3 Überlagstraversen der Fenster

h 1-76, 5-28,

14'70 m

76⁻40 kg

Profil 16.

Im Raume Nr. 26: 3 Gewölbetraversen ä 3'50 rn —

1 Überlagstraverse des Fensters.........

Im Raume Nr. 27: 1 Gewölbetraverse......

„    „    „4:1    „ ä 3-53 m —

Im Gange zwischen Nr. 19 und 26: 3 Gewölbetraversen ä 3'32 rn Im Raume Nr. 23: 2 Überlagstraversen des Fensters

ä 2 94 m —

Im Raume Nr. 24: 2 Überlagstraversen des Fensters

a 2'94 rn =

Im Salonraume Nr. 12:    2 Überlagstraversen

ä 3'94 rn —

10'50 m 1'84 rn 1'87 rn 13'32 vi

9'96 m

5'88 m

5'88 m

7'88 m

57-13 m

00

Profil 18.

Im Raume Nr. 19:    2 Überlagstraversen des

Fensters ä 3-20 m

119-75 kg

© CD

6 "40 rn 3 00 rn

Im Raume Nr. 27: 1 Gewölbetraverse.....

Im Gange: 3 Überlagstraversen der Fenster

a 3-20 rn =    9-60 m

19*00 m

Profil 20.

457-90 kg

rH CM* CÖ H tH H t-1

Im Raume Nr. 19: 3 Gewölbetraversen ä 4*65 vr = , 13"95 rn

17-80 rn

„ 23: 4 „ 24: 4 „ 27: 2

h 4"45 rn = ä 4-45 rn — 17-80 rn ä 3'45 rn =

rH

6"90 rn

„    ä 4 45 rn — 13 35 rn

Im Gange: 5 Gewölbetraversen . . . ä 4 45 rn = 22 25 rn

92 05 rn

2669-45 kg 3323*50 kg

Transport . . .

3323-50 kg

Profil 22.

16. Im Raume Nr. 19: 6 Gewölbetraversen ä 5 25 m = 31-50 7«

ä 5-25 777 =    10-50 777

h 4-95 777 = 13-95 77?

17.

18.

„ 20: 2

„ 21: 3

Profil 24.

55-95 777

1919-08 kg

19.

20.

21.

Im Raume Nr. 22: 2 Gewölbetraversen a. 5"28 m — 10*56 777

10" 56 777

„ 25: 2    „    ä 5-28 ?n =

„    „    „ 27: 1 Gewölbetraverse, die eine 3 ?n

Mauer zu tragen hat

3-45 777

22.

Profil 28 a).

Im Raume Nr. 19: 1 Gewölbetraverse, welche eine Mauer zu tragen hat.............

24-57 777

5-25 777

985-26 kg

319-72 kg

. . 6547-56 kg

,    Summe

Für größere Eisenkonstruktionen (gewalzte und genietete Träger, Säulen, einzelne Dach werke usw.) sind durch statische Berechnung die Dimensionen der einzelnen Teile festzustellen. Danach sind die Massen der zu beschaffenden Eisensorten (nach Art der Konstruktion getrennt) nach Gewicht zu ermitteln.

Statische Berechnungen sind etwa in der, in den Beispielen des Abschnittes VI auf Seite 497 angeführten Form, anzusetzen.

N achdem auf diese Weise sowohl die Profile als auch die Gewichte der einzelnen Konstruktionsteile ermittelt worden sind, bewirkt man behufs Ermittelung der Massen die Zusammenstellung derselben nach dem hier angefügten Formulare.

Beispiel einer Zusammenstellung- über Träger.

Gewalzte Träger

Unterlagsplatten

Bezeichnung

Profil Länge in rn Gewicht in kg

des

Post-Nr.

Geschoß

Raumes

Anzahl

Art

Nummer

freie

wirkliche

pro laufenden

Ul

zusammen

Anzahl

Dimensionen in

TT⁷777    ’

Gewicht in kg

einzeln

zusammen

Anmer

kung

rH

Souterrain

Raum Nr. 22 2 Raum Nr. 23 4

I 24 4-50 5-28 40-32 425-78    4 soo/

I 20 3-85 4-45 29-14488-69^

r

I 16 2-30 2-90 19-72 114-38

290

6-82 27-28

1112 *«/» 3-45 41-45;

II

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Ein

heits

preis

Betrag

Einzeln

Zu-

mmen

226.    Doppelte Kaminputztürchen 0"15 X 0"30 m

groß liefern.............. .

227.    Einfache Kaminputztürchen liefern ....

228.    Abortschläuche inklusive Gainzen samt Anstrich .................

229.    Sinkstoffkasten 0"30 X 0⁻30 777 groß ....

230.    Gußeiserne Dunstrohre..........

231.    Verzierte Fußabstreifeisen........

16    Stück

16    Stück

903

kg

1 Stück

364

kg

2 Stück

XXII. Summe der Eisenwaren

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Ein

heits

preis

Einzeln

Zu

sammen

Transport

XXIII. Diverse.

232. Elektrische Telegraphenanlage für das ganze Haus, bestehend aus 6 Stück Glocken

Taster Zifferntafel

mit Nummernanzeiger, Batterie mit 5 Elementen Englische Abortapparate mit gußeisener emai-lierter Schale doppeltem Geruchverschluß, Hebel Vorrichtung mit Gewicht zu den Verschlußklappen, automatischer Wasserspülung

und kupfernem Wasserkessel.......

Komplette Badezimmereinrichtung, bestehend aus einem eisernen Badeofen mit kupfernem Wasserzylinder, inklusive Rohrleitung, Dreiweghahn mit Marmorplatte, Aufschriften und Messinggriffen, einer Badewanne aus Zinkblech mit Ablaßventil, Überfallrohr, dann Armdousche

und Regenbrause...........-

Tonrohre und Kniestücke mit Aufbauchdeckeln liefern . ................

233.

234.

235.

!»

6 Garnituren

180

rn

Rekapitulation.

I. Erdarbeiten..............

II.    Maurerarbeiten............

III.    Deekenverputz- und Stukkaturarbeiten

IV.    Steinmetzarbeiten ..........

V.    Zimmermannsarbeiten.........

VI.    Spenglerarbeiten...........

VII.    Tischlerarbeiten...........

VIII.    Sehlosserarbeiten...........

IX.    Anstreicher arbeiten..........

X.    Glaserarbeiten............

XI.    Hafnerarbeiten............

XII.    Asphaltarbeiten............

XIII.    Malerarbeiten.............

XIV.    Tapeziererarbeiten..........

XVIII. Pflasterungsarbeiten.........

XXII. Eisenwaren..............

XXIII. Diverse und Kosten der Gartenanalyse XXIV. Kosten der Bauführung*)......^

Totalsumme . .

(Datum.)

(Unterschrift.)

Kostenanschlag- für die Herstellung¹ einer Gartenanlage.

Derselbe ist die ausführliche Beschreibung und richtig*e Berechnung sowohl aller Materialien und Pflanzen, welche zu einer Gartenanlage nötig sind, als auch des Arbeitslohnes der Gärtner und Taglöhner,

*) Es ist detailliert anzugeben, welche Hilfskräfte für die Bauausführung notwendig werden, wie lange und zu welchen Einheitssätzen pro Monat dieselben beschäftigt werden sollen. Für Schreib- und Zeichenmaterialien, Miete, Heizung und Beleuchtung der Bau-bureaux, sowie die während der Ausführung erforderlichen Provisorien sind besondere Pauschalbeträge anzusetzen.

sowie des Fuhrlohnes. Dieser Kostenanschlag muß nach den genauen Plänen von den Gärtnern aufgesetzt werden, damit ein Gartenbesitzer wisse, wie hoch ihm die Anlag¹e eines Gartens zu stehen komme.

Die Haupterfordernisse eines guten Kostenvoranschlages sind auch hier Ordnung, D eutlichkeit und Richtigkeit.

Ordnung bringt man in das g¹anze Elaborat, indem man die Arbeiten der bestimmten Reihenfolge nach anführt; Deutlichkeit durch präzise Anführung¹ der einzelnen Arbeitsverrichtungen, und Richtigkeit infolge genauer Berechnungen und Ausmaße, welche man aus dem Plane ermittelt.

Der Gärtner muß den Kostenanschlag so genau als möglich machen und denselben nicht etwa zu gering ansetzen, um dem Gartenbesitzer mehr Lust zur Ausführung des Planes machen zu wollen, sondern die Kosten eher etwas höher angeben, weil doch im allgemeinen allzeit eine Überschreitung¹ stattfindet. Der älteste Baukünstler, welcher technische Schriften hinterlassen, ist Vitruv, und dieser berichtet über einen römischen Gebrauch bei Kostenanschlägen und Vorausmaßen, welchen wir auch heutigentags sehr empfehlen könnten, indem dadurch vielen Unzukömmlichkeiten abgeholfen, gewiß aber mehr Geschäftsvertrauen erweckt würde, als es in jetziger Zeit überhaupt der Fall ist, wo man immer nur die Geduld des Papieres bewundern kann und muß ¹).

Bei der Anfertigung¹ eines deutlichen und richtigen Vor-anschlages hat man auf folgendes zu sehen:

1. Was es für ein Platz ist, auf welchem man einen Garten anlegen soll, ob er eben ist oder ob er erst' geebnet und planiert werden muß, und welche Arbeit dazu gehört.

2.    Wie der Grund und Boden beschaffen ist, ob er steinig, hart oder weich, ob fruchtbare Erde vorhanden ist oder zugeführt werden muß.

3.    Wie viele Quadratmeter Wege, Rasenfläche und Pflanzungen hergestellt werden sollen.

4.    Ob der Besitzer die Fuhren oder die Arbeitsleistungen mit seinen Leuten besorgt.

5.    Was Erde, Schotter, Sand, Rasen, Bäume und Sträucher etc. an dem Orte, wo der Garten angelegt werden soll, kosten; ob der Besitzer das eine oder das andere Material umsonst hat, z. B. Erde von seinen Feldern oder Bäume aus seinen Baumschulen.

6.    Was für Gewächse zur Bepflanzung und was für Samen gebraucht werden.

7.    Wie viel Gärtner und Taglöhner benötigt werden.

8.    Wie viel die Überwachung und Oberleitung der Arbeiten beträgt.

9. Was für Werkzeuge, als: Karren, Schiebtruhen, Schaufeln, Krampen, Rechen u. dgl. nötig* sind.

Es ist ferner zu einem deutlichen und richtigen Kostenanschläge notwendig, daß alle bei der Ausführung vorkommenden Arbeiten in gewisse Klassen eingeteilt werden, in jede Klasse die nötigen Materialien, der Fuhrlohn und Arbeitslohn zu bemerken, damit man übersehen kann, was der ganze Garten und jeder einzelne Teil desselben an Material und Arbeit erfordert.

Um nun zu erfahren, wie viel Materialien, z. B. an Erde, an Schotter, an Bäumen u. dgl. zu einem Garten notwendig sind, muß man den Plan zur Hand nehmen; aus demselben werden die Läng*e und Breite der Wege, die Fläche der Bepflanzung, die Anzahl der einzelnen Bäume, die Größe der Rasenflächen, der Blumengruppen etc. gerechnet. Aus den Niveauplänen kann man die Höhe der Anschüttung und der Abg'rabungen etc. erfahren, um zu wissen, wie viel Kubikmeter Material dazu erforderlich sind.

In folgendem wollen wir einige Bemerkungen über die Menge der Materialien und über deren Berechnung geben, wobei wir aber voraussetzen, daß man schon weiß, wie Flächeninhalte und Körper ausgerechnet werden.

nommen.

Bei allen Berechnungen ist hier das Meter als Basis ange-Zur Berechnung des Erfordernisses der Erdarbeiten und Schüttverführung dienen Hilfstabellen, sogenannte Arbeitsanalysen, wovon die wichtigsten mitgeteilt werden, welche aber in speziellen Werken und auf Seite 134 bis 139 vorliegenden Werkes eingehend studiert werden können.

Erdarbeiten.

[! Post-Nr.

Deichgräber Tag-und löhner Gärtner

Arbeitsstunden

Requi

siten

Teil

Ol    OS to

~-r cs

A. Erdarbeiten nach Kubikmeter.

1 m³ Abräumung von Gartenerde oder von Erd- und Schotter-anschüttung, bloß mit der Schaufel erfordert (⁴/₁₀ Taglöhnertag) .....................

1 m³ Aushebung einer gewöhnlichen Erde........

ad 2. Für das Durchwerfen............

1 m³ Aushebung einer mit Schotter gemischten Erde . . .

ad 3. Für das Durchwerfen............

1 m³ Aushebung von grobem Schotter.........

1 m³ Erd-, Sand-, Schotter- oder Schüttverführung mittels Schubkarren in der Ebene, nebst Ein- und Ausladen, und

zwar bis zu einer Entfernung von 20 m........

ad 5. Für jede weitere Entfernung von 20 m .... 1 m³ Erdbewegung samt Zufuhr der Erde mit Schubkarren in kurzer Distanz, samt Feststampfen und Planieren . .

1 m³ gemischte Erde nach bestimmten Profilen gleichmäßig abgraben, andämmen, skarpieren, nebst Zuführung mit Schubkarren auf 50 m Distanz und Feststampfen ....

1 m³ zugeführte Erde oder Schutt in einer 25 cm hohen

Lage ausgleichen (planieren).............

1 m³ angeschüttete und planierte Erde in Lagen von 20 cm bis 25 cm Höhe bloß stampfen............

© O iQ O O O ö -th i>- b c

lO ©

b b t-

20-0

2-5

37

es

t/J

B. Erdarbeiten nach Quadratmeter.

10    1 m² lockere Erde oder Schütt nach nivellierten Pflöcken in

einer durchschnittlichen Höhe von 30 c?n umgraben und ausgleichen....................

11    | 1 tri¹ Rasenverkleidung legen, samt Anpflöcken......

12    ; 1 m² alte landmäßig gebaute Straße aus 15 cm hohen Klopf

steinen und einer 15 cm feinen Schotterdecke abbrechen und Schutt beseitigen...............

13    j 1 m² Weg oder Straße aus 15 cm hohen Klopfsteinen und

eine 15 cm hohe feine Schotterdecke herstellen.....

Materialien: 0’015 m³ Bruchsteine.

0’02 m³ feiner Schotter.

50

3-7

P-l

tH

14

15

Iß

C. Weg- und Straßenherstellung nach Kubikmeter.

1 m³ Straßengrundlage aus Bruchsteinen oder mit Macadam

aus geschlägelten Steinen..............

Materialien: T5 m³ Bruchsteine oder

1’5 m³ geschlägelle Steine.

1 m³ Wegbeschotterung nebst Zufuhr des Materiales mit

Schubkarren auf kurze Distanz............

Material: 1 • 5 m³.

1 m³ Wegbeschotterung mit grobem oder feinem Kiesschotter nebst Zufuhr des Materiales mittels Schubkarren wie vor Material: T25 m³ groben und feinen Schotter.

10-0

6*5

5-0

Wenn man solche Tabellen vor sich hat, und diese findet man beinahe in allen unseren behördlichen Preistarifen, so kann man sehr eicht die Kosten der einzelnen Arbeiten berechnen. Z. B. Was kostet 1 m³ Erdaushebungf gewöhnlicher Erde an Arbeitslohn? (Der

Taglohn eines Arbeiters ist loco 2-20 K.) Nach Post 2 vorstehender Tabelle 0*5 X 2-20 = 1T0 K, wozu gewöhnlich 16 Prozent für Requisiten zugeschlagen werden, daher 1T0 -f- 0T1 = 1*21 K.

Die Preise der Materialien müssen in jedem Kostenanschlag bemerkt sein. Die Preise selbst sind an jedem Orte verschieden und auch nicht zu jeder Zeit gleich. Man muß sich daher in der Gegend, wo der Garten angelegt werden soll, nach den Einheitspreisen erkundigen. Die Fuhren sind am besten bei der Materiallieferung zu akkordieren, denn sobald sie nach ihrer Anzahl verdungen werden, könnte eine Ladung auch nur zur Hälfte genommen werden.

Die Arbeit der Gärtner selbst wird entweder im Akkord gegeben oder geschieht im Tag*- oder Stundenlohn. Das „Inakkordgeben“ erscheint deswegen besser, weil die Arbeiter dabei geschwinder sind und der Unternehmer darauf sieht, daß schnell gearbeitet wird; aber es hat auch viele Nachteile. Am besten ist deshalb das Pflanzen der Bäume und Sträucher nach dem Tag- oder Stundenlohn zu bezahlen, andere Arbeiten, wie Wegherstellungen, Planierungen, sind hingegen im Akkordwege vorteilhafter.

Unter Requisiten versteht man die Karren, Schaufeln etc., überhaupt Werkzeuge, welche die Arbeiter bei der Anlage eines Gartens brauchen; bei Akkordarbeiten wird das AVerkzeug mitbedungen.

Nach allen diesen Andeutungen kann man nur zur verläßlichen Kenntnis der, einem vorliegenden Entwürfe, entsprechenden Kosten gelangen, wenn man

1.    Gattung* und Menge aller Leistungen genau bestimmt, d. h. nach unserem Sprachgebrauch ein richtiges V orausmaß verfaßt hat;

2.    die Preise, nach denen Gärtner und Taglöhner abgelohnt und die verschiedenen Materialien bezahlt werden, genau ermittelt;

3.    wenn man genau feststellt, was an Zeit und Material für das Einheitsmaß jeder ^einzelnen Arbeitsg'attung* erforderlich ist, und

4.    wenn man aus dem in dem Vorausmaß und in der Preisanalyse erhaltenen Resultate in Form einer Rekapitulation die Kosten zusammenstellt.

Der Zweck eines Vorausmaßes ist die Menge der verschiedenen, bei der Anlage eines Gartens vorkommenden Leistung'en nach ihrer Gattung gesondert anzugeben.

Um Übersicht in einem Vorausmaß zu erzielen, ist die tabellarische Form die beste, und nachdem die Verfassung des Kostenausweises darin besteht, daß man die im Vorausmaß sich ergebenden Quantitäten mit den dazu gehörigen Einheitspreisen multipliziert, so kann man bei der Bestimmung der Kosten einer Gartenanlage beides vereinigen, wovon wir ein Muster geben.

Beispiel eines Kostenanschlages

für die Herstellung der Gartenanlage bei dem Landhause des Herrn N. N. in N. usw. Mit Bezug auf die Pläne sub lit. A. und B.

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Preis

Betrag

Kronen

i Die ganze Grundfläche des Gartens beträgt (nach Abzug der Gebäude und Wasseranlagen etc., welche architektonische Objekte unter Leitung des Herrn Architekten N. und durch das technische Bureau des Baumeisters N. ausgeführt I werden) 3490 m²\ davon entfallen

auf Wege...............

„ Pflanzungen .............

„ Rasenflächen............

654-34Ü

•63

03

Summe . .

nt²

I. Herstellung der Planierungsarbeiten*).

Die oberflächliche Planierung und Reinigung der ganzen Gartenfläche im Ausmaße von . . . Der Arbeitslohn pro Tag = 2‘20 Kronen Für Requisiten 15 Prozent = 0-12    „

t/i²

349

2"22 Kronen, daher

pro Quadratmeter 0 04 X 2 "22 = 0 88 Kronen Summe I, für Erdarbeiten . .

349

II. Weganlage.

Die Wege im Ausmaße von 654 "34 ni² bestehen

aus P'ahrwegen im Ausmaße von......

„ Fußwegen „    „    „    ......

2    218*11 m² Fahrwege 0"3Ö m tief ausheben, die

Erde auf Schubkarren bis zu einer Entfernung von 60 7)i verführen (218T1 X 0'30) = . . .

3    43623 ni² Fußwege 0-20

218-11

436-23

65-43

vi²

jti²

7)i tief ausheben, die Erde auf Schubkarren bis zu einer Entfernung von 60 77i verführen (436 23 X 0"20) = . . .

Summe der Erdaushebung für die Wege . . [An Arbeit und Requisiten nach der Preisanalyse]

4    189*73 77i³ Beschotterungsmaterial**).

Dasselbe besteht aus

²U grot>ern Schlägelschotter samt Zufuhr . . .

‘/₃ Kiesschotter samt Zufuhr........

Ferner zum Überziehen desselben sind erforderlich Rieselschotter [654*34 77i² X H01 771 Höhe]

5    189*73 77t³ Beschotterungsmaterial (siehe Post 4)

ausgleichen, stampfen und walzen......

Summe II, für Weganlage . .

Transport . .

87 24 152 67

122 13 61-06

6-54

387

903

268

65

284

1910

78

76

66

40

60

20

*) Nachdem der ganze Platz planiert und ausgeglichen werden muß und die durchschnittlichen Niveauunterschiede nach Plan sub lit B z. B. nicht über 0"30 m betragen, so werden diese auch nicht nach Kubik-, sondern nach Flächenmaß berechnet. Nach vorstehenden Tabellen sind für 1 m'² 0*4 Arbeitsstunden dazu erforderlich.

**) Weil man jedem Weg in der Mitte eine Erhöhung gibt und der Schotter gestampft werden muß, rechnet man immer um 20 Prozent mehr Beschotterungsmaterial, als Erde aus den Wegen ausgehoben wurde, daher (152'67 -j- 30-52) = 183’19 m'² mehr dem feinen Überzug mit 6"54 m³, also zusammen = 189*73 m³.

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Preis

Betrag

Kronen

Transport . .

III. Anpflanzungen.

r— co o

O tH    CN CO

H n    r—i rH

a)    Erdarbeiten 1090-63 m², durchschnittlich 1 m

tief, rajolen, die Erde durchwerfen, die Baumgruben hersteilen und zuschütten..... 1090'63

b)    1090-63 m² Anpflanzungen; diese erfordern bei einer Pflanzweite von 0'9m 1346 Stück*), w-elche zu 1350 angenommen werden:

Große Bäume ankaufen, samt Transport ....

4 m lange angekohlte Baumpfähle ankaufen, samt

Transport, pro Stück...........

Bäume beschneiden, einpflanzen, anbinden und

angießen.................

Starke, buschige Gehölzer ankaufen......

Ebensolche beschneiden, einpflanzen und angießen ..................

Kleinere Gesträuche ankaufen........

Ebensolche einpflanzen und angießen.....

Summe III, für Anpflanzungen . .

150 Stück

150 Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

00

66 1810

1200

150

40    210

1800

701 315 80 1350

40

300

7135

Sill

IV. Rasenanlage.

14    Für den Rasenbau flach umzugraben, die Un

krautwurzeln sorgfältig auszulesen, zu rechen, darauf die Fläche zu walzen........

15    1745-03 m² mit Grassamen zu bebauen, erfordern

(auf 40 m² 1 kg = 2 Zollpfund) Grassamen

16    Grassamen einböcken und walzen.......

Summe IV, für Rasenanlage . .

174503 m²

43-62

1745-03 m²

kg

10

70

349

60

17

66

46

427

12

17

V. Für Requisiten und Werkzeuge**).

Von den Arbeitsleistungen einiger Posten (bei den übrigen sind selbe schon in dem Einheitspreise inbegriffen).

Post 9 =    210 K    .    .    20    Prozent    .

„ 11 =    315 „    .    .    20

„    13    =    300    „    .    .    20    „    _

Summe V, für Requisiten etc. . .

K 20 h „ 30 „

16

50

16

50

VI. Anfertigung des Planes und Beaufsichtigung.

18    Für den Entwurf mit allen Details und der Ober

leitung während der Ausführung***) . . . .

19    Für die spezielle Aufsicht, z. B.

Ein Gärtner durch ein Jahr monatlich 120 K etc.

Summe VI . .

300

1440

1740

*) Wenn die Fläche, deren Quadratinhalt = y, bei der gegebenen Pflanzweite = p

y    1090*63    *

bepflanzt werden soll, so ist die Stückzahl = —-; in. diesem Falle daher

p²

weil y = 1090-63 und p = 0"9 ist. Von dieser Anzahl sind beiläufig i/₉ große Bäume, ³/₉ mittlere und #/„ Gesträuche.

**) In diese Post müßten auch die etwaigen Auslagen für die Wasserbesorgung einbezogen werden.

***) Pro Ar Flächenmaß ca. 3 K (nach dem Tarife der „Deutschen Gartenkünstler“).

0-81

1346-4,

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maß,

Gewicht,

Stück

Preis

Betrag

Kronen

Rekapitulation.

I. Planierungsarbeiten......

II. W eganlage.........

III.    Pflanzungen .........

IV.    Rasenflächen........

V. Requisiten und Werkzeuge . .

VI. Plan und Beaufsichtigung . . .

Summe I

349

II

III

IV

VI

Summe der Gesamtkosten . .

1810

7135

20

44

427

16

52

1740

11478

50

66

(Datum.)

(Unterschrift.)

¹

Vitruv schreibt in seinen Werken (Lib. X praef.), „daß nach einem Gesetze zu Ephesus der Baumeister oder Unternehmer, welcher daselbst ein Gebäude oder öffentliches Werk zur Ausführung übernommen, bei Übergabe des Kostenanschlages dem Magistrat sein ganzes Vermögen solange verpfänden mußte, bis die Arbeit vollendet war. Wenn nun nach vollbrachter Ausführung die Kosten mit dem Anschläge genau übereinkamen, so wurde er mit großen Ehrenbezeigungen entlassen. Traf es sich aber, daß die Ausführung 20 Prozent mehr kostete, als in dem Anschläge angegeben, so bekam der Baumeister keine Ehrenbezeigung, aber er hatte auch noch keine Strafe zu geben. Sobald aber die Mehrauslagen 20 Prozent der veranschlagten Summe überschritten, so wurde das Geld aus dem Vermögen des Baumeisters genommen.“ — Diese Strafe ist nicht zu strenge, wenn man bedenkt, was für Unannehmlichkeiten entstehen, sobald die beabsichtigte Ausführung mehr kostet. Andererseits ist es aber nicht immer möglich, daß ein Voranschlag so genau gemacht werden kann, da doch auch zufällige Umstände hinzukommen können, welche die Kosten vermehren. Man weiß z. B. nicht genau die Beschaffenheit des Bodens, ob er überall vollkommen zu Pflanzungen tauglich ist, ob man nicht etwa auf steriles Terrain gelangt, ob die Bäume und Sträucher denjenigen Marktpreis, nach welchem sie eingestellt erscheinen, behalten, ob die Beischaffung des Schotters, der Erde etc. nicht besonders erschwert werden kann. Und so können viele Umstände eintreten, welche bei aller Genauigkeit und Korrektheit des Anschlages doch Mehrkosten verursachen, ohne eine Schuld dem Unternehmer beimessen zu können. Bestimmte Pauschalsummen bringen entweder dem Bauherrn oder im anderen Falle dem Unternehmer Nutzen. Die Übernahme einer Arbeit nach einer Pauschalsumme ist aber in den seltensten Fällen bei einer Gartenanlage zulässig.

Baujournal.

Jede Bauausführung- erfordert eine dem Umfange derselben entsprechende Journalführung zur Verbuchung aller wichtigen Vorfälle im Baujournal (Bauprotokoll). In dasselbe werden fortlaufend unter Beifügung des Datums Eintragung-en gemacht über: Zahl der Arbeiter in Akkord und Tag- oder Stundenlohn, deren Beschäftigung und ihre Aufsichtsorgane; Übergabe des Bauplatzes und sonstiger Arbeitsstellen ; Aufnahmen und Vermessungen der Bodenfläche, Fundamente und aller Bauteile, deren Abmessung-en nach Bauvollendung nicht mehr leicht festgestellt werden können; Arbeitsstellen; Überweisung- der Werkzeichnungen, Pläne u. dgl.; Beginn und Abschluß einzelner Arbeiten; Stand der Arbeiten zu einzelnen Zeitpunkten und an den vertragsmäßigen Vollendungsterminen; Materiallieferung; Verbrauch der Materialien; Ein- und Ausgang der Korrespondenz; Abnahme von Arbeiten; Terminüberschreitungen; Übernahme vollendeter Arbeiten und etwaige Anstände hierbei; Ergebnisse behördlicher Kommissionen; Witterung, Wasserstände etc. Dieses Baujournal muß als Aktenstück gelten können, aus welchem eventuell Beweismaterial zu entnehmen ist, falls es zu Meinungsverschiedenheiten oder gerichtlichen Austrag-ungen kommen sollte; es müssen daher alle Eintragungen sowohl vom Bauleiter als auch vom Bauführer (Unternehmer) oder deren Vertreter unterzeichnet werden.

Tagesrapporte.

Um wichtige Vorfälle am Bauplatze und die für die Verrechnung erforderlichen Daten, der Bauleitung zur Kenntnis zu bring-en, werden Tagesrapporte verfaßt.

Eine zweckmäßige Anordnung gibt das nachstehend reproduzierte Schema I.

Schema I.

Nr.

19

Neubau

Tagesrapport

den ...................

Witterung........

Arbeitszeit von

Temperatur.

bis

Zahl

Arbeiter

Geliefertes

Material

Menge

Kronen

Lieferant

Erdarbeiter . . Maurer . . . . Maurerhandlanger Steinmetze . . . Zimmerleute . . Schlosser .... Spengler .... Schreiner ....

Maler.....

Glaser .....

Gipser .....

Hafner .... Dachdecker . . . Tapezierer . . .

Gewöhnliche Ziegel

n

Schutt weggeführt

Stück

I «

! Fuhren

Summe

Polier:

Bemerkungen:

Der Tagesrapport ist so eingerichtet, daß die Eintragung doppelt geschieht; das Duplikat wird abgerissen und geht als täglicher Rapport an die Bauleitung; das Hauptexemplar verbleibt gesammelt auf der Baustelle.

Tagebuch.

Werden die Tagesrapporte zusammengeheftet, so erhält man das Bautagebuch, welches mit dem Baujournal ein genaues Bild der Baudurchführung' liefert.

Terminkalender.

Alle vertragsmäßigen Leistungstermine oder sonst vorher festzusetzenden Vorgänge für die ganze Bauzeit werden in einem eigenen Vormerkkalender, dem »Terminkalender«, notiert.

Man kann den Tagesrapport zug'leich als Terminkalender benützen, wenn derselbe für die g'anze Bauzeit zum voraus eingerichtet wird und dann für die einzelnen Tage die vertragsmäßig'en Leistungstermine oder sonst vorher festzusetzende Vorg'änge an betreffender Stelle notiert werden.

46

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Auf größeren Baustellen ist außerdem noch die Führung* folgender Journale erforderlich, und zwar: des Korrespondenzjournales, der Materialienverzeichnisse und der Inventarienverzeichnisse. Hierzu treten öfter: ein Verbrauchsregister über Bureaubedürfnisse, ein Bestellzettelbuch, Liefer- und Geg'enscheine, ein Register der erhobenen und abgelieferten Beträge für Bedingnishefte, Rammregister, Lohnlisten und Wochenlisten.

Abrechnungen.

Während der Bauausführung* ist die Abwickelung* der Rechnungen und die Vorbereitung der Bauabschlußarbeiten derart vorzunehmen, daß letztere in möglichst kurzer Frist nach Beendigung des Baues erledigt werden können. Die Bauabschlußarbeiten sind im allgemeinen die folg*enden:

ä) Bauübergabe.

Bei der Übergabe an den Bauherrn, beziehung*sweise die betreffende Verwaltung wird gewöhnlich ein Übergabeprotokoll aufgenommen. In diesem in der gewöhnlichen Form zu haltenden Protokolle werden die etwaigen Anstände und Anträge etc. vermerkt, die demnächst im ordnungsmäßigen Geschäftsgänge zu erledigen sind. Abschriften des Ausstattungsinventars werden übergeben, die Übernahme im Originale anerkannt.

b) Baureehnungslegung.

Es wird eine Abschrift des Baukontos gefertigt. In derselben werden die Abschlag*szahlungen nicht aufgeführt, sondern nur die Schlußrechnungen mit den Schlußbeträgen eingesetzt. Die Zahlungsanweisungen mit den dazu gehörigen Rechnungen, Verträg*en und sonstigen Anlagen wrnrden, nach Titeln geordnet, g'eheftet und die Belege in der Folge, in welcher sie geheftet worden sind, nochmals numeriert. Beides ist gewöhnlich Sache der Kasse; doch wird oft auch die Bauleitung dabei mitzuwirken haben.

In gewissen Fällen, namentlich wenn eine Überschreitung der Baukosten stattgefunden hat, ward bei öffentlichen Bauten die Aufstellung eines Revisionskostenanschlages gefordert, welcher dazu bestimmt ist, die Veranlassung der Überschreitung nachzuweisen und dieselbe zu rechtfertigen.

Die ältere Form des Revisionskostenanschlages, bei welcher positionsweise die Beträg*e des Anschlages und der Ausgabe gegenübergestellt und die vorgekommenen Abweichungen (selbst geringfügiger Art) motiviert wurden, ist nicht allein mit einem erheblichen Schreibwerk verbunden, sondern auch wenig geeignet, eine klare Übersicht über die wirklichen Verhältnisse zu geben; dieser Zweck wird durch summarische Nachweisungen viel besser erreicht. Von diesem Standpunkte aus können die in Preußen im Bereich der

allgemeinen Bau Verwaltung gegenwärtig geltenden Vorschriften vom 20. Oktober 1880 als Muster aufgeführt werden. Der wesentliche Inhalt dieser Bestimmungen ist der folgende:

c) Ablehnungsverfahren bei öffentlichen Bauten.

Revisionsnachweisungen sind erforderlich:

1.

wenn der Bau nach erfolgter Superrevision des Kostenanschlages zur Ausführung gelangt war;

2.    wenn bei der Ausführung wesentliche, der Rechtfertigung' bedürfende Abweichungen von den genehmigten Projekten vorgenommen wurden;

3.    wenn der Anschlag überschritten wurde.

In der Revisionsnachweisung- ist eine nach Titeln geordnete und auf die Rechnungsbelege Bezug nehmende Zusammenstellung der Kosten beizubringen, welche titelweise die vorg'ekommenen einzelnen Mehrausgaben und Abweichungen ersichtlich macht und begründet. Dieser Kostenzusammenstellung ist sodann ein ausführlicher Erläuterungsbericht beizufügen, in welchem die Entstehung und der Umfang der Anschlagsüberschreitung, sowie die etwaigen Abweichungen vom Bauprojekte in allen wesentlichen Punkten dargelegt und gehörig erläutert erscheint.

Bauinventarisation.

Die Bauinventarisation dient zur Darstellung des faktischen, derzeitigen Bestandes des Bauwerkes bei seiner Vollendung. Hierzu werden Inventarisationszeichnungen und die Baubeschreibung benützt. Bezüglich der Inventarisationszeichnungen g'elten in Preußen im Bereiche der allgemeinen Bauverwaltung folgende Bestimmungen:

Inventarisationszeichnungen sind erforderlich bei Bauten über 10.000 M., wenn die Ausführung nur auf Staatskosten erfolgte; bei Bauten über 80.000 M., wenn Gemeinden oder sonstige Baupflichtige Zuschüsse erteilten, es sei denn, daß dieselben auch bei geringerem Betrage der Baukosten bereit sind, einen entsprechenden Kostenanteil für Anfertigung der Zeichnungen zu tragen. In gleicherweise ist bei größeren Bauanlagen zu verfahren, wTenn die Kosten des Hauptgebäudes über jenen Betrag hinausgehen. Bei Bauten von besonderer Eigentümlichkeit und Wichtigkeit sind die Inventarisationszeichnungen auch bei g-eringeren Baukosten erforderlich.

Diese Bestimmungen gelten auch für Wasser- und Brückenbauten mit Ausschluß von Stromregulierungen.

Die Kosten für Herstellung und Umdruck der Zeichnung-en sind in den Anschlägen in besonderen Posten vorzusehen.

Anzufertigen sind:

a) Bei Hochbauten: Die Grundrisse sämtlicher Geschosse inklusive Keller und Dachboden, unter Einzeichnung der eisernen

46*

Träger, Gewölbe, Rauch- und Ventilationsrohre, der Heizapparate und Ofen, der Entwässerung und Wasserzuführung’, unter Angabe der Abmessungen und der Bestimmungen der einzelnen Räume. Die Lage der Balken ist, wenn nicht rechtwinkelig* zur Frontmauer, durch Bemerkungen auf den Zeichnungen kenntlich zu machen.

Die wesentlichsten Ansichten und Durchschnitte, letztere mit Angabe der Höhen, sowie der Beschaffenheit des Baugrundes unter Einzeichnung des bekannten höchsten Grundwasserstandes.

Ein Situationsplan, in welchem die wichtigsten zur Beurteilung der Terraingestaltung und anstoßenden Straßen erforderlichen Höhenzahlen eingetragen, auch die Entwässerungsverhältnisse angedeutet sind.

Bemerkenswerte Details der architektonischen und konstruktiven Anordnung, der Heizungsanlage etc.

b) Bei Wasser- und Brückenbauten: Alle zur Klarlegung' der Gesamtanordnung, sowie der Details erforderlichen Grundrisse, Ansichten und Schnitte nebst Situations- und Nivellementszeichnungen.

Die Zeichnungen sind in mindestens zehn Exemplaren herzustellen. Je ein Exemplar ist dem Ressortminister, dem Arbeitsminister und der bauleitenden Behörde zu überweisen; drei Exemplare erhält die bei Benützung und Instandhaltung des Bauwerkes beteiligte Behörde; der Rest ist von dem Lokalbaubeamten in Verwahrung' zu nehmen.

Die Baubeschreibung enthält eine gedrängte Aufzählung' der wichtigeren Bestandteile des Bauwerkes, nebst Angabe über deren Beschaffenheit und Anordnung, wobei man mit dem Hauptbau, beziehungsweise den Hauptteilen eines Baues beginnt und stufenweise bis zu den Einzelheiten vorschreitet, zu denen noch die Beschläg'e, Anstriche der Türen und Wände und Derartiges .mitrechnen. Möbel bleiben unberücksichtigt; Inventarienstücke, sofern sie ihrer Individualität nach zum Bau gehören (beispielsweise Aufzugsvorrichtung'en, Dachleitern, abnehmbare Lädenverschlüsse, Reservetüren, Fensterflügel für Ventilationszwecke vorgerichtet, Schornsteinaufsätze, Fahnenstangen, Feuerlöschgeräte etc. etc.), sind aufzunehmen.

Es ist möglichst klare Gliederung'und Vollständigkeit bei größter Knappheit der Fassung anzustreben: Ziele, die auf verschiedene Weise erreichbar sind und auf verschiedenen Wegen angestrebt werden müssen, je nach der Eigenart, die das betreffende Gebäude namentlich in Bezug auf seine allgemeine Disposition bietet. Aus diesem Grunde und weil die Arbeit einfacher Art ist, wird es unzweckmäßig, beziehungsweise unnötig erscheinen, ein Schema oder Beispiel für eine Baubeschreibung hier anzufügen.

IX.

Größenverhältnisse der Bauanlagen und der einzelnen Gebäudeteile.

Diese sind insgesamt in vier Kategorien zu teilen, und zwar:

1. Bei öffentlichen Gebäuden; 2. bei Wohnhäusern; 3. bei landwirtschaftlichen Bauten und 4. bei Industrieanlagen.

1. Öffentliche Gebäude und Anlagen.

Diese umfassen Kirchen, Schulen, Rathäuser, Theater, Konzertsäle und Gesellschaftshäuser Hotels und Restaurationen, Markthallen, Schlachthäuser, Waschanstalten B örsen, Kasernen, Sportanlagen, Badeanstalten, Krankenhäuser, Versorgungshäuser, Waisenhäuser, Irrenanstalten, Besserungsanstalten, Gefangenhäuser etc., schließlich gehören in diese Kategorie die Anlagen der Stadt- und Marktplätze, sowie jene der Fri'edhöfe.

..Kirchen.

Diese müssen x/i bis ²/₃ der Seelen eines Kirchenspreng-els Platz bieten.¹ Für einen Kirchenbesucher, werden mit inbegrifF der Gänge und Kirchenstühle, 0-7 w² Grundfläche gerechnet. Für einen Sitzplatz nimmt man 0-5 m Länge bei einer Entfernung der Sitzreihen von 0*85 bis 1 m an. Die Gänge müssen 1*50 bis 2 m breit sein, und so angeordnet werden, daß zwischen je zwei Gängen nur eine Bank-läng-e von 5 m bleibt. Das Kirchenschiff kann bei Gewölben höchstens 14 vi Spannweite erhalten, während diese bei verschiedenen horizontalen Deckenkonstruktionen bis 20 m und bei Kuppeln selbst 40 m Durchmesser haben kann. Kleine Kirchen und Kapellen erhalten 7 bis 8 m innere Breite und 10 bis 12 m Länge. Der Altartisch hat gewöhnlich eine Länge von 1*80 bis 3’0 m, eine Breite von 0⁻90 bis

1-80 m und ist 0-87 vi hoch. Die erste Altarstufe am Altar muß

1-26 77i, die zwei oder drei anderen Stufen 0-35 bis 0-38 m breit sein.

Die Kanzel soll 2-50 m und das Orgelchor 4-50 ;« über den Fußboden sich erheben. Die Sakristei darf nicht unter 12 bis 14 m² erhalten, und wenn in derselben Taufen oder andere kirchliche Handlungen vollzogen werden, entsprechend größer angelegt werden. Der Kirchturm soll im Glockenraume 3 m im Quadrat haben, während sich die sogenannten Dachreiter nach dem Aussehen und der Architektur überhaupt richten. Die größten Glocken haben einen unteren Durchmesser von 3 m und variieren bis zu den kleinsten Kirchenglocken mit 0-72 m Durchmesser. Auch die Zifferblätter der Turmuhren wechseln von 0'80 bis 2 m und sogar darüber.

Schulen.

Diese zerfallen in Kinder schulen, Elementarschulen, Mittelschulen (Gymnasien und Realschulen), Erziehungshäuser und Pädag'ogien, Fortbildungs- und Industrieschulen und schließlich in Hochschulen.

Für die Neuanlage und Einrichtung gelten: die Bestimmungen der Verordnung des Ministeriums für Kultus und Unterricht in Wien, Z. 4816 vom 9. Juli 1873, ferner das Gesetz vom 2. Dezember 1905, Nr. 153 L. G. B.

Alle Schulgebäude sollen eine gesunde, freie Lage haben, trocken, gut heizbar und ventiliert sein, auch darf eine entsprechende Baumpflanzung nicht fehlen.

Die Orientierung des Gebäudes ist am günstigsten, wenn dessen Längsfront nach Nordwesten, die zweite Läng-sfront daher nach Südosten gerichtet ist. Doch wird auch die Ansicht nach einer Orientierung Nord—Süd vielfach vertreten.

Der Gebäudegrundriß hat meist die Form eines geschlossenen Gebäudeblockes oder die Hufeisenform, seltener jedoch, weil kostspielig, wird das Pavillonsystem angewendet.

Die Schuldienerwohnung muß nahe dem Eingänge liegen, während sich die Wohnung der Lehrer und des Direktors in den oberen Geschossen über den Lehrzimmern befindet. Ein separater Zugang zu denselben ist erwünscht.

Das Maximum der Schülerzahl eines Lehrzimmers soll höchstens 80 Schüler betragen, doch trachtet man diese Zahl bis auf 40 herabzudrücken. Im allgemeinen rechnet man per Schüler einschließlich der Gänge und des Katheders 0-75 m² Bodenfläche. In kleinen Lehrzimmern für weniger als 50 Schüler steigt dieses Erfordernis auf 1 vi². Das beste Verhältnis der Länge zur Breite für das Schulzimmer ist 3 : 2, doch soll die Länge nicht über 10 m betragen, des deutlichen Sehens wegen. Die Breite muß so ermittelt werden, daß die von der Fensterseite abgewendeten Plätze nicht über 6 ni von der Fensterwand entfernt sind. Die geringste Raumhöhe soll 4 m betragen und der geringste Luftraum pro Schüler nicht unter 3 mz g'ewählt werden.

Zeichensäle erhalten eine langgestreckte Form bei einer größten Breite von 6 m und einer mit 2 ;//² pro Schüler bemessenen Fläche.

Physiksäle sollen direktes Sonnenlicht erhalten; auch ist für die Möglichkeit der Aufstellung eines Skioptikons Sorge zu tragen.

Die Türen sollen sich alle nach außen öffnen.

Die Fensteröffnungen in Schul- und Lehrzimmern sind zusammen in der Größe von ein Sechstel bis ein Fünftel der ganzen Bodenfläche des Raumes anzuordnen, und sollen bis dicht an den Plafond reichen, während das Fensterparapet L00 m bis 1*30 m hoch sein kann; unter allen Verhältnissen muß aber die Oberkante der Fenster so hoch liegen, daß dieselbe, vom Fußboden gemessen, wenigstens zwei Fünftel bis einhalb der Schulzimmertiefe beträgt. Die Fensterpfeiler sollen nicht über 1-25 m breit sein.

Die Gänge müssen eine Breite von P75 bis 2-50 m haben und die Vestibüle und Vorplätze g*eräumig sein.

Die Stieg'en haben womöglich dieselbe Breite wie die Gänge, keinesfalls aber unter 1-50 m zu erhalten. Man rechnet für 500 Personen eine Stiegenbreite von 2'00 m, für je weitere 100 Personen sind 35 cvi mehr anzunehmen.

Die Lage der Aborte soll so fürgewählt werden, daß sie ins Freie münden, gut ventiliert sind und deren Ausdünstung nicht durch den Wind den Schulräumen zug'eführt wird. Für 80 Knaben sollen wenigstens 2 Sitze und ein Pissoir, für 80 Mädchen 3 Sitze angeordnet werden. Die Sitzhöhe variiert nach dem Alter der Kinder von 0-35 bis 0-45 m.

Die anzulegenden Spiel- und Turnplätze sollen vom Schulgebäude aus übersehen werden; man rechnet per Schüler 2’5 Fläche.

Die Schulbänke sind so anzuordnen, daß das Licht von links einfällt.

Die künstliche Beleuchtung erfolgt durch Einzelflammen oder als diffuse Beleuchtung. Zu letzterer muß noch bemerkt werden, daß man sich an diese Beleuchtungsart erst gewöhnen muß.

In neuerer Zeit wird in den Schulen auch der Unterricht in der Handfertigkeit kultiviert, zu welchem Behufe dann die Anordnung von Beschäftigungszimmern erforderlich wird. Dieselben gleichen den Schulzimmern.

Die Kleider werden entweder in den Schulzimmern abgelegt, zu welchem Zwecke an den Wänden in der Höhe von L00 bis 1-60 m Kleiderhaken angeordnet werden oder es werden Garderobekästen aufgestellt, welche dann mit der Ventilation in Verbindung stehen sollen.

In England und Amerika und in neuerer Zeit auch in Deutschland fehlen im Schulgebäude Wasch- und Badeeinrichtung'en, letztere mit Duschen, nie. Man rechnet für 100 Kinder 4 bis 5 Waschstände.

Turnsäle erhalten für 50 bis 60 Knaben 16 bis 20 m Länge und 9 bis 10 m Breite. Für Mädchen genügt eine etwas geringere Länge, weil hier das Bockspringen entfällt.

Kinderschulen (Kindergarten), für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Man rechnet für jedes Kind 0-65 bis 0-70 zzz² Grundfläche. An Räumlichkeiten sind ein Spielzimmer, ein Klassenzimmer, ein Raum für die kleinsten Kinder, eine Teeküche, ein Zimmer für die Lehrerin, eine Wasch- und eine Klosettanlage erforderlich. Ein Spielplatz im Freien sollte nie fehlen.

Elementar-(Volks)schulen. Deren räumliche Gruppierung hängt von dem Bauplatze und dem meist angewendeten Korridorsysteme zusammen. Man rechnet für jedes Schulkind 0-75 zzz², in Schulzimmer für weniger als 50 Schüler L00 m² Bodenfläche.

Vor den Schulbänken, bis zur Kathederwand, ist wenigstens

2-50 m freier Platz zu lassen und die Gänge an den Wänden 1-20 m anzulegen. Bei mehr als sechs Kindern in einer Bankreihe ist aber auch noch ein Mittelgang von 1 m Breite anzuordnen. Die Stellung der Bänke und ihre Länge ist wegen der leichteren Beaufsichtigung des Lehrers in der Weise anzuordnen, daß zwischen je zwei bis drei Sitzplätzen ein Gang von 0-70 m Breite bleibt.

Die Maße der Schulbänke sind folgende: Die Bank selbst soll 0-30 m Breite erhalten und vom Tische oder Pult mit 0*40 bis 0-55 m Breite, 0T5 m entfernt sein. Kein Platz soll sich von der Schultafel weiter weg* als 8 m befinden. Um das Auge besonders der kleinen Kinder nicht zu sehr anzustrengen, sollte gewöhnlich in den unteren Klassen die weiteste Entfernung von den Schultafeln nur mit 6*50 angenommen werden.

Die Wohnung des Lehrers hat zwei bis drei Zimmer und Zug*ehör zu umfassen.

In Mittelschulen (Realschulen und Gymnasien) rechnet man in den unteren vier Klassen auf den Schüler 0*80 m² Bodenfläche, in den folg'enden Klassen 0*90 bis 1 z/z². Die entsprechendsten Raumverhältnisse sind 5 bis 6 m Tiefe bei 7 bis 10 m Länge und 4*50 bis 5 m Höhe.

Die Wohnung des Direktors hat außer dem Konferenzzimmer noch ein Arbeitszimmer, drei bis vier Wohnzimmer mit Kabinetten und allem Zug'ehör zu umfassen. Außerdem sind Räume für Sammlungen, Bibliotheken, Laboratorien, Konferenzzimmer, Festsäle etc. notwendig, deren Größe sich nach den Bedürfnissen zu richten hat.

Bei Realschulen sind spezielle Zeichensäle, auch Werkstätten für Modellierunterricht, ein Chemiesaal samt Vorbereitungsraum etc. erforderlich. An diesen letzteren Lehranstalten rechnet man für einen Schüler 1*50 bis 1*80 zzz² Bodenfläche. In Zeichensälen stehen gewöhnlich Tafeltische von mindestens 0-75 m Breite und Schemel oder Stockerln statt der Bänke.

Für ein Dienerzimmer und eine Schuldienerwohnung*, bestehend aus Zimmer, Kabinett, Küche etc., ist im Gebäude gleichfalls vorzusorgen.

Erziehungshäuser und Pädagog-ien. An diesen Schulen, die Schüler interniert sind, sind außer den Unterrichtsräumen auch noch Studierzimmer, Schlaf- und Speisesäle, Besuchs- und Sprechzimmer, Spiel- und Musikräume, Krankenräume, Badekabinen und die notwendigen Wirtschaftsräume erforderlich.

wo

Je ein bis sechs Zöglinge erhalten ein gemeinschaftliches Studierzimmer, während die Schlafsäle für zwölf bis zwanzig eingerichtet werden. Im Studierzimmer rechnet man auf einen Schüler lichten und hellen Platz 2-50 bis 3 m², in Studiersälen 20 mz Luftraum, im Schlafraum für ein Bett etc. wenigstens 5 m² Bodenfläche und 20 m³ Luftraum. In Speisesälen, für einen Zögling P50 bis P80 m². Musikzimmer sind sowohl für den Einzelunterricht als auch für Gesamtproduktionen anzulegen. Krankenzimmer sind isoliert anzulegen, pro Bett sind 30 w3 Luftraum nötig; zwischen zwei Krankenzimmern ist ein Wärterzimmer anzuordnen.

Lür je 20 Zöglinge ist ein Abortsitz und ein Pissoir erforderlich.

Daß bei derartigen Schulgebäuden auch auf die ganze Küchenwirtschaft, Stallungen etc., sowie 'auf eine entsprechende Gartenanlage Rücksicht zu nehmen ist, erscheint vollkommen geboten.

Die Schuldienerwohnung besteht aus Zimmer, ein bis zwei Kabinetten, Küche etc.

Lortbild ungs- und Industrieschulen erfordern sehr helle Räume und werden daselbst für einen Schüler 1 bis P50 m² Bodenfläche gerechnet, in den Zeichensälen 1*80 m²; für Hobelbänke, Drehbänke etc. müssen aber mindestens 3 m² angenommen werden.

Hochschulen. Diese gliedern sich in Universitäten und technische Hochschulen; ferner Hochschulen für Bodenkultur, tierärztliche Hochschulen.

Man rechnet pro Schüler P20 bis 2 m². Die Größe und Lorm der Hörsäle richtet sich nach der Lrequenz und nach dem Gegenstände des Vortrages.

Universitäten. Diese enthalten neben den Räumen für den Unterricht alle jene Anlagen, welche für wissenschaftliche Untersuchungen je nach dem speziellen Zwecke erforderlich sind. Sie stehen daher in Verbindung- mit Laboratorien, Krankenhäusern, ganzen Sammlungen und dgl. und gliedern sich demgemäß in Abteilungen für Naturwissenschaft, für Medizin, Theologie, Philosophie und Jurisprudenz.

Durch den Umstand, daß sich die einzelnen Wissenszweige wesentlich voneinander unterscheiden, sind auch für dieselben spezielle Anlagen nötig.

Die gemeinschaftlichen Erfordernisse sind gegeben in den Hörsälen, der Bibliothek, der Aula, den Verwaltung-sräumen, den Räumen für die akademischen Behörden, dem Rektorat, den Lesesälen, den Versammlungsräumen, dann häufig auch Turn- und Lechtsäle, der Mensa und den Dienstwohnungen.

Die Aula ist meist im Zentralpunkte gelegen, 12 bis 15 m lang-, 9 bis 10 m tief und 5 bis 6 m hoch.

Einer besonderen Sorg-falt bedarf die abgeschlossene und feuersichere Situierung- der Bibliothek mit ihren Nebenräumen, welche sich aber auch mit allen Räumen in guter Verbindung- befinden soll.

Die Hörsäle, meist für mehrere Disziplinen gemeinschaftlich, entsprechen den Anforderungen für Schulzimmer. Für Chemie, Physik und Elektrotechnik sind besondere Einrichtungen erforderlich, Operationssäle werden wegen des guten Sehens kurz angelegt, die Bänke sind schmal und stark ansteigend anzuordnen.

Technische Hochschulen. Sie gliedern sich gleichfalls nach Disziplinen in Abteilungen für Architektur, Ingenieurwesen, Maschinenbau, Chemie, Elektrotechnik und Naturwissenschaften.

Auch hier sind die gleichen gemeinsamen Erfordernisse wie bei Universitäten notwendig, nur kommen hier noch Zeichensäle, Modellierräume und die Prüfungsstation für Baumaterialien hinzu.

Einer besonderen Ausgestaltung bedürfen in den Hochschulen:

a)    Das chemische Institut mit einem großen Hörsaal für experimentale Chemie, mehreren kleinen Hörsälen für analytische Chemie und spezielle Fächer, dann den Vorbereitungsräumen hinter den betreffenden Hörsälen. Wenn möglich, sollen auch die Sammlungen mit diesen und den Laboratorien in bequemer Weise verbunden sein. In Verbindung mit den eine Verdunkelung leicht ermöglichenden Hörsälen sind Garderoben anzulegen, mit welchen wieder die durch einen Vorraum getrennten Abortanlag-en in Verbindung* stehen.

Den Laboratorien für Anfänger, Fortgeschrittene, Professoren und Assistenten, in welchen verschiedene Herde, Gestorien, Wasser-, Sand- und Dampfbäder zur Aufstellung gelang-en, und die mit dem Wagzimmer, dem Präparationszimmer und der Stinkkammer in Verbindung stehen. Die Anlage eines Explosionsherdes und eines Säurenkellers, dann einer Handbibliothek, eines Raumes für Schmelzöfen, eines Destillierraumes, Waschraumes, eine Dunkelkammer für photog-raphische und spektralanalytische Untersuchungen, eines Sprechzimmers u. dgl. sind erforderlich.

Man rechnet für einen Arbeitsplatz 1-25 m Länge.

b)    Physikalisches Institut. Da die Windrichtung, die Temperatur, dann Erschütterungen und magnetische Einflüsse bei den Arbeiten störend wirken, so ist der Situierung- ein besonderes Augenmerk zuzuwenden.

Die Erfordernisse lassen sich zusammenfassen in Vortragssäle für experimentelle, für theoretische Physik, in Arbeitsräume für Anfänger, Fortgeschrittene, Assistenten und Professoren, in Räume für besondere Untersuchungen und Messungen, Werkstätten, Maschinenräume, Bibliothek und Wohnräume.

c)    Miner alogisch-geologisches Institut. Dessen Erfordernis erstreckt sich auf Räume für Sammlungen, für Schneide- und Schleifmaschinen, aufPräparatenzimmer, Hörsäle mitVorbereitungs-zimmern, Arbeits- und Schreibzimmer für Professoren und Assistenten, Arbeitszimmer für selbständig arbeitende Mineralogen und Geologen, Schmelzofenräume, Verpackungsräume, Bibliothekzimmer, Mikroskopierraum, Räume für kristallographische, spektralanalytische Arbeiten, ein chemisches Laboratorium und ein Raum zur Aufbewahrung von Karten.

d)    Botanisches Institut. Dasselbe ist gewöhnlich mit dem botanischen Garten in Verbindung. Erforderlich sind Hörsäle, Arbeitsräume für den Direktor, die Assistenten, für Mikroskopie und besondere Untersuchungen, dann für Sammlungen, die Bibliothek. Meist ist auch ein Pflanzenkalt- und Warmhaus mit der Anlage in Verbindung.

e)    Zoologisches Institut. Die Erfordernisse desselben sind Hörsäle mit Vorbereitungsräumen, Arbeitszimmer für das Personal, ein Raum für den Präparator, ein Trockenraum, Räume für Sammlungen, für Apparate, Packräume und Stallungen für Versuchstiere.

/) Elektrotechnisches Institut. Dessen Erfordernisse sind ein großer Hörsaal mit Vorbereitungsraum sowie mehrere kleinere Hörsäle für spezielle Kollegien, ausgedehnte Sammlungsräume, Laboratorien, Batterieräume und solche für Akkumulatoren, dann Maschinenräume und ausgedehnte Werkstättenanlagen. Vorteilhaft ist es die Anlage in der Weise zu trennen, daß empfindlichere Arbeiten von den Untersuchungen mit Starkstrom örtlich getrennt sind. Bei der Raumdisposition ist darauf bedacht zu nehmen, daß in gleichartigen Räumen, gleichartige Untersuchungen, die gemeinsame Leitungen erfordern, vorgenommen werden können.

g) Mechanisch-technisches Laboratorium. Dasselbe ist oft auch Prüfungsanstalt für Baumaterialien und erfordert ausgedehnte Räumlichkeiten für eine große Anzahl von Maschinen und mechanische Einrichtungen dann für chemische und optische Untersuch angen.

Das Erfordernis erstreckt sich auf ausgedehnte Sammlungsräume für die Aufbewahrung der Versuchsproben, Maschinenräume, Arbeitszimmer für das Personal, Werkstättenanlagen für Zement-, für Metall-und für Steinuntersuchungen. Für den Werkstättenbetrieb sind Motoren erforderlich, welche die Schleif- und Poliermaschinen, dann jene für die Abnützungsversuche erforderlichen Maschinen betreiben.

Rathäuser.

In allen Stadt- und Landgemeinden sind für die Verwaltungsbehörden eigene Gebäude erforderlich, welche den Sitzungssaal der

Gemeinderäte, die verschiedenen Bureaus des Bürgermeisters, alle Kanzleien des Verwaltungsdienstes, das Polizeibureau, die Registratur, das Steueramt etc. enthalten müssen. Auch sind die Räume für Spritzen, Feuerlöschrequisiten aller Art gewöhnlich darin untergebracht. Die architektonischen Verhältnisse der Räume richten sich nach der Größe der Gemeinde, auch ist die Anforderung der Anzahl und Ausdehnung eine sehr verschiedenartige. Soviel ist aber festgestellt, daß ein prunkvoller Luxus bei derartigen Gebäuden gerade nicht erforderlich ist, jedoch eine gewisse Solidität ihnen eigen sein muß.

Theater.

Für den Bau derselben ist das Gesetz vom 15. Dezember 1882, Nr. 68 und die Statthaltereiverordnung vom 1. Juli 1882, Nr. 54, welche im Landesgesetz- und Verordnungsblatte für Niederösterreich kundgemacht wurden, in Geltung. Dieses Gesetz gilt auch für Bauten mit Schaustellungen, Zirkusanlagen etc.

Theatergebäude müssen nach allen Seiten freistehen und wenigstens 15 m von Nachbarobjekten oder Grenzen abstehen. Nur Theater für einen Fassungsraum für 600 Besucher dürfen ausnahmsweise mit der rückwärtigen Bühnenseite an Nachbargebäude oder Nachbargrenzen angebaut werden.

Die Größe hängt von dem Umfange des Betriebes ab. Die geringste Breite der Bühnenöffnung ist 8*00 m, über 10-00 m sollte nicht hinausgegang-en werden. In den großen Opern und Schauspielhäusern erreicht die Bühnenöffnung das Höchstmaß von 16 m Breite.

Bei Berechnung des Zuschauerraumes, für welchen die Bühnenöffnung das Grundmaß bildet, soll man annehmen, daß eine Person durchschnittlich 0-30 m? Raum benötigt. In einem Theater bedingt ein noch annehmbarer und bequemer Sitz eine lichte Weite von 50cm, eine Tiefe von 37 cm und eine 50 cm hohe Lehne, dabei muß die eine Sitzreihe von der anderen 80 cvi entfernt sein und die einzelnen Sitze so angeordnet werden, daß jeder Zuschauer zwischen den Schultern seiner Vorderleute durchsieht; allerdings hat man heute diese Maße und diesen Wechsel der Sitzreihen gewöhnlich eingeschränkt, was aber nicht gerade zur Bequemlichkeit der Theaterbesucher beiträg't. Auf 0-25 w² kann gedrängt ein Mensch stehen, es erscheint aber vorteilhafter, den Raum für eine Person im Stehparterre mit wenigstens 0-25 w² zu berechnen, denn wenn 18 Menschen auf 3-60 m? stehen, so dürfte dies doch schon etwas unbehaglich werden.

Die Oberkante der Brüstung im 1. Rang soll höchstens 2*5 m über dem Bühnenpodium liegen.

Die Log-enbrüstungen müssen 82 cm Maximum und die Höhe der Logen mindestens 2 m haben. Die seitlichen Gänge im Zuschauerraume sind nicht unter 0-9 ;;z, die Mittelgänge nicht unter 1*00 m anzulegen. Für die Größe des Orchesters rechnet man 0-8 bis l-00//z²pro Musiker.

Die Breite der Bühne ist mindestens doppelt so groß als die Bühnenöffnung- zu halten. Die Tiefe der Bühne hängt von der Anzahl der Kulisseng-assen ab. Man benötigt: für die Vorhänge 1*00;«, per Kulissengasse 2 2 m und einen Gang hinter dem Hintergründe für den Verkehr. Die Höhe der Bühne ergibt sich aus dem Umstande, daß die Hintergründe und Prospekte in ganzer Höhe ungerollt bis zur obersten Arbeitsgalerie unterhalb des Schnürbodens aufgezogen werden sollen. Daher ist die Höhe gleich der doppelten Hintergrundhöhe mehr 1*00 m. Die Höhenlage des Podiums richtet sich nach der ersten Bank der Parkettsitze, man nimmt die Vorderkante etwa 0-8 bis 1-00?« über dem Fußboden der 1. Sitzreihe an; das Orchester ist so zu vertiefen, daß man über die Köpfe der Musiker hinweg sieht.

Besondere Theaterformen sind die sogenannten Spezialitätentheater mit ihren, meist nur für das Auge wirkenden Schaubietungen und Nebenzwecken (Ballett, Pantomime etc.).

Zirkusbauten.

Im Altertume bestanden dieselben aus einer langgestreckten Rennbahn, welche von 3 Seiten mit amphitheatralisch aufsteigenden Sitzen umgeben war; heute wird dieser Name geschlossenen, meist zentralen Bauten beigelegt, welche eine kreisrunde Reitbahn, umgeben von ansteigenden Sitzen, umschließen.

Die Arena (Reitbahn) hat 13 bis 14 m im Durchmesser und wird von einer 70 cm hohen Brüstung umschlossen. Die unter einer Steigung von 1 : 2 um dieselbe angeordneten Sitzplätze haben eine Tiefe von 0-65 bis 0-75 m und eine Breite von 0-50 bis 0-55 m. Die Sitzreihen werden durch 3 bis 4 m breite Zugänge zur Arena unterbrochen. Der Abstand der ersten Sitzreihe vom Laufkranz der Arena beträgt 0*5 bis 1-00 m.

An Betriebsräumen sind erforderlich der Sattelplatz, die Stallungen, Sattel- und Futterkammern, ein Versammlungsraum der Artisten, Ankleidezimmer, ein Übungssaal und Magazine.

Panoramen.

Das sind Rundbauten, an deren innerer Wandseite das Bild befestigt wird, welches der Beschauer von der Mitte des Baues besichtigt. Die obere und untere Grenze des Bildes ist maskiert, um die Täuschung* der Wirklichkeit hervorzurufen, was noch durch den Umstand verstärkt wird, daß der Besucher vor Betreten des Raumes schlecht erleuchtete Räume passieren muß, um einen größeren Eindruck der Helligkeit des Schauobjektes zu erhalten.

Für die Zugäng-e genügt 1*5 bis 1*7 m Breite, der übliche Durchmesser des Panoramas beträgt 40 w, jener der Plattform 11 vi. Die Bildhöhe mit 15 m vorausgesetzt, liegt die Plattform 4 m über der Unterkante des Bildes.

Konzertsäle und Gesellschaftshäuser.

Deren Erfordernis besteht in einem oder mehreren Sälen in Verbindung mit Nebenräumen zur getrennten oder gemeinsamen Benützung. An den Hauptsaal schließen sich die Vor- und Nebenräume, die Eintrittshalle, Treppen, Garderoben, Waschgelegenheiten, Vor-und Nebensäle, Erfrischungsräume, Speisesäle und Wirtschaftsräume.

Man muß je nach der Verwendung des Saales den für eine Person erforderlichen Flächenraum verschieden bemessen. Bei großen Versammlungen und Aufführungen rechnet man einschließlich der Gänge, wenn nur ein Teil der Personen sitzen soll, 0-45 bis Cb50 ?/r, sollen sämtliche Teilnehmer sitzen, 0 • 55 bis 0 ¹ 60 m². Zum Speisen bei einzeln verteilten Tischen 0-9 bis 1¹20 m², an langen Tafeln 1 bis 1¹5 ma. Zum Tanzen für jedes tanzende Paar 2¹7 bis 3¹5 nr.

Das Verhältnis der Breite zur Länge des Saales ist gewöhnlich 1 : H/a, 1 : 2 bis 1 : 2-25, während sich die Höhe in einem entsprechenden proportionalen Verhältnis befinden muß. Kleinere Säle bewegen sich in den Maßen von 5 : 8 bis 6 : 10

Für die Garderoben rechnet man auf 100 Personen 2 bis 4 m Tischlänge. Sind die Vorräume reichlich bemessen, so kann man die Tischlänge auch kleiner annehmen. An Raum hinter den Tischen benötigt man 7 bis 8 m² für je 100 Personen bei einer größten Tiefe desselben von 3 m.

Spielzimmer erfordern für einen Spieltisch 9 bis 12 m% Bodenfläche, ein Billard 40 vr. Daß bei diesen Gebäuden breite, bequeme Stiegen angelegt werden, ebenso daß die Zahl der Ausgänge möglichst hinreichend ist, erfordert die Annehmlichkeit und Sicherheit, damit sich bei etwaig'en Unglücksfällen derartige Gebäude schnell entleeren können. Die Orchester, welche sich gewöhnlich 1 m über dem Fußboden des Saales befinden, erfordern für jeden Musiker 1¹50 m². Sowohl für Theater als für Konzertsäle werden aber immer spezielle Programme ausgegeben, in welchen die Ausdehnung¹ und Größe angegeben erscheint, wonach sich der Verfasser des Planes zu richten hat.

Hotels und Restaurationen.

Hotels werden gewöhnlich so eingerichtet, daß sich in den Parterrelokalitäten die Gast-, Speise-, Spiel-¹) und Lesezimmer befinden, und in den oberen Geschossen einzelne oder zusammenhängende Wohnzimmer für Passagiere unterg'ebracht sind. Die früher gebräuchliche Art, die Küchenwirtschaft im Souterrain unterzubringen, wird mit Recht jetzt allgemein dahin geändert, daß diese das ganze Haus verpestenden Räume in das oberste Geschoß verlegt werden, ein Aufzug wird leicht die Kommunikation bewerkstelligen. In einem Speisesaale werden pro

Person 1*5 bis 1*8 z/z² gerechnet, der Platz an einer Tafellänge mit 0-65 m angenommen. Die Passagierzimmer erhalten eine Größe von 3 bis 4 m Breite, bei einer Tiefe von 4-50 bis 5-50;/;. Auf sechs Passagierzimmer rechnet man einen Abort und auf mindestens 10 bis 12 Zimmer einen Baderaum.

Markthallen.

Die zweckmäßigste Lage derselben ist im Zentrum des betreffenden Stadtviertels. Auf eine bequeme Zufahrtstraße ist Rücksicht zu nehmen; durch den Wagenverkehr der Halle darf der übrig’e Straßenverkehr nicht gestört werden. Die Größe eines Standplatzes beträgt 1*5 m², dessen Tiefe 6*6 zzz; die Gangbreiten 4-00 m beim Hauptgange, bei den übrigen Gängen 22 z/z.

Schlachthäuser.

Nach deren Anlage unterscheidet man zwei Systeme, das ältere Kammersystem und das neuere Hallensystem.

Bei ersterem werden die Tiere in nebeneinander angeordneten Kammern im Ausmaße von 10 bis 60 z/z² Fläche geschlachtet. Gewöhnlich ist eine solche Kammer 10 m lang-, 5 m breit und soll wenigstens 4-75 zzz hoch sein. Anschließend an diese werden die Stallungen angeordnet. Die Einrichtung der Schlachtkammern ist einfach, Winden zum Aufziehen der getöteten Tiere, im Fußboden versenkte Ringe, um die Tiere mit dem Kopfe niederziehen zu können, Wandhaken und Wasserausläufe. In manchen Anlagen ist die Schlachtkammer mit einer Kühlkammer versehen.

Für 4 bis 5000 Einwohner genügt eine Schlachtkammer. Für je 5 Schlachtkammern sind eine Kaldaunenwäsche, in welcher die Eingeweide gewaschen werden, eine Fettschmelze, Stallungen, Wagenremisen und Düngerstätten erforderlich.

Das Hallensystem hat den Vorteil großer Übersichtlichkeit und Raumersparnis für sich. Die Hallen, 7 z/z hoch, haben Unterteilung'en, welche gewöhnlich 5 m lang und 5 vi breit sind. Die Kaldaunenwäsche ist nicht in eigenem Gebäude unterg-ebracht, sondern schließt als Abteilung an die übrigen Abteilungen an. In jeder Abteilung ist ein Wasserauslauf angebracht, in der Mitte der Halle ein oder mehrere Hydranten aufg’estellt, um die Steinfußböden unter hohem Wasserdrücke reinigen zu können. Die Ring-e zum Anketten der Tiere sind in Quadern eingelassen.

In den Schlachthäusern muß auch für Wohnungen des Personales, dann für Räume der Verwaltung etc. vorgesorgt werden.

Waschanstalten.

Das sind gut beleuchtete und ventilierte Hallenräume mit Trögen zum Spülen und Kesseln zum Wasserhitzen, luftigen Trockenräumen und Einrichtungen zum Rollen und Bügeln der Wäsche.

Bei größeren Anlagen werden Zisternen zum Sammeln des Regenwassers und Räume zur Laugenbereitung' angeordnet. Je nach der Art des Betriebes unterscheidet man Handwäschereien, Dampfwäschereien und kombinierte Wäschereien.

An Räumlichkeiten sind im allgemeinen notwendig':

Empfangsstube, Sortierstube für schmutzige Wäsche, Einweichraum, Waschküche, Trockenstube, Rollkammer, Bügelstube, Sortierraum für reine Wäsche, Ausgabszimmer, eventuell Wohnräume des Personales, Pferdestallungen und Remisen für Wagen zur Wäschebeförderung.

Bei Handwäschereien rechnet man pro benützende Person 10 m2 Fläche und je 60 bis 100 / warmen und kalten Wassers.

Börsen.

Diese, der Versammlungsort von Kaufleuten, dienen verschiedenen Zwecken: als Effekten- oder Warenbörsen.

Das Haupterfordernis bildet ein großer Saal, welcher je nach den Verhältnissen entweder im Erdgeschosse oder Stockwerke angelegt wird. Derselbe soll mit Sitzplätzen, Stehplätzen, sowie mit Abteilungen und Nischen (für einzelne Firmen) und einer Galerie versehen sein. Für seine Größenbemessung nimmt man an, daß von den Mitgliedern, ³/₃ die Börse besuchen und rechnet per Person 0-5 bis 0-6 m² an Grundfläche.

Weitere Erfordernisse bestehen in einem Hauptkontor, dann Kontors für die Kursbestimmung. Eine Telegraphenstation, eine Poststation, dann Telephonzellen für Lokal- und Fernverkehr, Schreib Sprechzimmer, Agentenraum und ein Saal für die Effekten-Societe.

Häufig sind Gast- und Kaffeehauslokalitäten in Verbindung'.

An Geschäftsräumen sind erforderlich: Präsidialzimmer, Konversationszimmer, Zimmer für Kommissäre, Senatszimmer mit Vorraum und Garderobe, ein Sitzungssaal, ein Parteienwarteraum, Publikations-, Kündigungs-, Notierungslokale, Schriften- und Musterarchiv.

Bei der Anlage einer Getreidebörse tritt noch die Anlage eines Lokales für die Arbeiter, für die Sackträger, dann ein Raum für die Getreidewagen hinzu.

Kasernen.

Nach § 5 des Einquartierungsgesetzes und § 4 des ungarischen Gesetzartikels XXXIX vom Jahre 1895 unterscheiden wir Kasernen

1. und 2. Kategorie und Notkasernen. Die an diese Kasernen zu stellenden Anforderungen bestimmt die »Anleitung für den Neubau von Kasernen«.

Kasernen sollen im allgemeinen alle jene Unterkunfts- und Nebenräume enthalten, welche die Truppenabteilung oder Heeresanstalt, für welche sie bestimmt sind, nach der Friedensorganisation bedarf. Grundsätzlich werden sie für mindestens 1 Bataillon, höchstens 1 Regiment Infanterie oder Festungsartillerie, für mindestens 1 Division, höchstens 1 Regiment Kavallerie, für mindestens 2 Batterien, höchstens 6 Batterien Artillerie, dann für ein Bataillon technischer Truppen und schließlich für eine oder mehrere Eskadronen der Traintruppe angelegt.

Alle Kasernen sollen eine möglichst freie Lage, entfernt von dichtbewohnten Stadtteilen, Fabriken, Epidemiespitälern, Schlachthäusern, unregulierten Wasserläufen u. dgl., bei allseitiger leichter Zugänglichkeit und Nähe der nötigen Übungsplätze besitzen und sich außerhalb des Überschwemmungsrayons befinden.

Der Grundwasserstand der Baustelle soll konstant und möglichst tief, die Versorgung mit gutem Trinkwasser leicht möglich sein.

Von Wesenheit für die Gruppierung der Baulichkeiten sind in erster Linie die Erfordernisse des inneren Dienstes, dann die herrschende Windrichtung und die Lage nach der Weltgegend. Für die Formierung der kasernierten Truppen ist ein freier Platz von quadratischer oder rechteckiger Grundform zwischen den Baulichkeiten notwendig. Derselbe ist für ein Bataillon Fußtruppen mit 30/70 m, für eine Division Kavallerie 140/90 m, für 6 Batterien mit 180/90 m und für eine Traineskadron mit 15/45 m anzunehmen.

An für die Anlage erforderlichem Baugrund kann man rechnen:

ha

1x2 I—¹

Für 1 Bataillon Fußtruppen »    1 Division Kavallerie .

O 1x2

»    1 Batterie......

»    1 Bataillon Pioniere .

» ferner

»    1 Traineskadron . . .

»    1 Regimentsaugmentationsmagazin, eine Regiments

oder Brigadeequitation, eineEinjährigfreiwilligen-Schule bei der Artillerie oder der Traintruppe und für je einen der verschiedenen Ersatzkadres der Truppen 0*5 ha.

Im allgemeinen bestehen die Erfordernisse in: Wohnungen für. Offiziere und Beamte, Wohnungen für verheiratete Unteroffiziere, Mannschaftsunterkünften samt Nebenräumen, Kanzleien, Räumen für den Inspektions- und Wachdienst, für die Aufbewahrung von Kassen und für Strafzwecke, für Unterrichts- und Übungszwecke, für die Pflege der leichtkranken Mannschaft, für die Reinigung* des Körpers und der Wäsche, für eine Marketenderei, Stallungen samt den zug*ehörigen Nebenräumen, Werkstätten für Professionisten, Magazine, Geschütz-und Fuhrwerksremisen.

Sportbauanlagen.

Hierzu g*ehören die Pferderennbahnen, bei welchen Flachrennbahnen, Hindernisrennbahnen und Trabrennbahnen zu unterscheiden sind. Für dieselben ist die Anlage von Tribünen für die Zuschauer, von Kassen, Schankgelegenheiten, Stallungen, Garderoben, Depots u. dgl. erforderlich.

Tennisplätze. Dieselben haben eine durch das Band begrenzte Spielviereckgröße von 11*00 m Breite und 23*8 m Länge, während der

47

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Spielplatz selbst 13-5 m lang- und 28-3 m breit, von Netzen eingeschlossen, dimensioniert ist.

Ferner Rennbahnen für Radfahrer, Spielplätze, Schießplätze, Bauanlagen für Segel- und für Rudersport.

Turnhallen. Hier sind außer der Turnhalle samt sehr geräumiger Garderobe und dem Gerätedepot noch nötig, ein Zimmer für die Mitglieder zugleich Sitzungszimmer, ein Aktenarchiv, eine Bibliothek und Lesezimmer, meist ein Gast- und Schanklokale und eine Kegelbahn.

Für jeden Turner rechnet man in der Turnhalle einen T8 bis 1-9 m breiten und TOO bis 1-10 tiefen Raum. Da auch noch für die Turnergruppe die Möglichkeit der Fortbewegung um etwa 5 Schritte nach jeder Seite vorhanden sein muß, so kann man für den Turner 3-5 bis 4 m1 Fläche rechnen.

Das Verhältnis der Länge zur Breite der Halle wählt man 2 : 1 oder 3 : 2, die Höhe mindestens 5 bis 7-5 m, letzteres Maß reicht in allen Fällen hin.

In der Garderobe ist für jeden Turner ein 45 cm tiefes, 35 cm breites und 32 cm hohes verschließbares Schränkchen für die Turnkleider und Schuhe herzustellen.

Kegelbahnen werden frei im Garten oder mit leichtem Dach überdeckt, oder für den Gebrauch besonders im Winter mit Fenstern umschlossen, oft im Keller angelegt.

Die Bahnlänge beträgt 16 bis 25, manchmal auch 30 m, die Bahnbreite 1-60 bis 2-00 m. Die Bahn ist horizontal zu legen. Mitunter erhält sie eine Steigung bis 0-5% gegen das Ziel. Ihr Belag ist verschieden, Lehmestrich, Asphalt- oder Zementestrich, Bretter und Bohlen, Linoleum, Marmor und Schiefer. Zu beiden Seiten der Bahn werden 15 bis 20 cm hohe Borde angelegt.

Das Anwurfbrett oder der Laden ist 35 cm breit, 3-5 bis 4-5 m lang, aus hartem Holze, in zwei miteinander verschraubten Lagen schmaler Bohlenstreifen hergestellt. In neuerer Zeit verwendet man auch U-Eisen.

Der Kegelkranz dient als Aufstellungsplatz für die Kegel, mißt 0-9 m am Gevierte, ist aus Stein, Holz oder Eisen hergestellt und über Eck am Ende der Bahn verlegt. Dahinter befindet sich ein 1-20 m breiter, etwas vertiefter Raum zum Auffangen der Kugeln. Längs der einen Seite der Bahn wird, in mäßiger Neigung, der Kugellauf oder Kug-elrinne für den Rücklauf der Kugeln in den Kugelkasten beim Standplatze des Spielers ang*eordnet.

An den Standplatz der Spieler schließt gewöhnlich ein Gesellschaftsraum, die Kegelstube, von 40 bis 50 w? Grundfläche an. Wenn möglich soll der hintere Raum der Stube erhöht angelegt werden, damit die beim Spiele nicht unmittelbar Beteiligten die Bahn gut übersehen können.

Badeanstalten.

Eine vollständige Badeanstalt enthält Wannenbäder, ein Volloder Schwimmbad, Duschen, Inhalationen, Dampf- oder Heißluftbäder.

Im Wannenbad, das meist als Einzelbad genommen wird, erstreckt sich das Bad entweder nur auf einzelne Körperteile oder auf den ganzen Körper. Die Badewannen für die erstere Art dienen für das Sitzbad oder Fußbad. Badewannen für den ganzen Körper sind 1*5 bis 1-6 m im Lichten lang, 08 m breit und 0-8 m hoch und werden aus Zinkblech, Holz, emailliertem Gußeisen, Kupferblech, Marmor, Zementguß oder Glas hergestellt.

Die Badekabinen sind so zu dimensionieren, daß auch ein Ruhebett, ein bis zwei Stühle, ein Tisch und ein Kleiderrechen aufgestellt werden kann. Die kleinsten Dimensionen sind wohl T9 : 3*2 m•; deren Höhe soll nicht unter 3-2 in sinken. Sind die Kabinen beiderseits eines Ganges angeordnet, so ist derselbe 3 bis 4 m breit zu halten, bei einseitiger Anordnung genügt eine Breite von 2 bis 2*5 m.

Das Vollbad, welches dem Badenden eine gewisse Bewegung* gestattet und für eine oder mehrere Personen angeleg't wird, hat die Form eines Rechteckes von mindestens 0*8 : 1*8 m oder 2*5 m im Gevierte bei einer Wassertiefe von 1*09 bis 1*30 in. Die Herstellung* geschieht meist in mit Kacheln oder Marmorplatten verkleidetem Zementmauerwerk, bassinartig.

Das Schwimmbad gestattet dem Badenden volle Bewegung. Damit auch Schwimmunterricht erteilt werden könne, ist das Wasserbecken wenigstens 8 in breit zu machen; als Länge wählt man die •doppelte bis ll/₂ fache Breite. Die herumführenden Gänge sollen wenigstens 2*5 m breit sein.

Für einen Schwimmer rechnet man 5*5 m², für einen Nichtschwimmer 1*5 in² Fläche. Die Tiefe des Wasserbeckens wird für Nichtschwimmer mit 0*50 m ansteig*end bis 1*10 m, für Schwimmer an der Sprungstelle mit min. 2*25 m angenommen. Der Wasserspiegel soll sich 30 cm unter dem Rande des Beckens befinden. Durch ständigen AVasserzufluß ist für die per Stunde ¹/₆ des Inhaltes betragende Auswechslung des Wassers vorzusorg*en.

Die Kabinen genügen mit 1*00 m Breite und 2 m Tiefe, ihre Anzahl soll 1 *■/2 mal so groß sein als die Zahl der Badenden.

Bei offenen Schwimmschulen werden die Kabinen 0*75 m breit und 1*50 m tief herg*estellt.

Außer den Kabinen für die Badenden sind noch solche für die Schwimmeister, für Geräte, Wäsche, Rettungsapparate und den Friseur anzuordnen.

Die Duschenzellen sind 1*2 m im Gevierte groß, von 2*00 bis 2*20 m hohen Wänden umschlossen. Die mit einem Stoff überspannten Sprungbretter von 50 cm Breite treten wenigstens 0*50 cm über den Beckenrand vor.

47*

Dampfbäder sind so eingerichtet, daß der Badende zuerst ein Wannenbad, dann ein warmes Luftbad und schließlich erst das Schwitzbad (Caldarium) betritt, in welchem sich Bänke zum Sitzen und Liegen, etagenförmig' übereinander angeordnet, befinden. Die oberste Bankreihe liegt 1'6 m über dem Fußboden. Die Gesamthöhe der Schwitzkammer beträgt 32 m; der vor den Bänken befindliche Gang ist min. 1*5 m breit zu halten.

Neben dem Schwitzbade befindet sich der mit den verschiedensten Arten von groblöchrigen Duschen ausgestattete Duschraum, an welchen dann der Ankleideraum anschließt. In letzterem sind Ruhebetten anzuordnen.

Erwähnt seien noch die Kurbäder. Die Badeanstalten in Kurorten weichen nur von denjenigen in anderen Städten insoferne ab, als es die Bedürfnisse der Kur und die Eigenschaften des Wassers mit sich bringen. Sie können sein: Trinkbrunnen, Kurbäder, Gesundbrunnen mit Bädern vereint und Wasserheilanstalten.

Humanitätsanstalten.

Krankenhäuser dienen der Gesundheitspflege. Auf die Anlage derselben ist die Stellung der Sonne, die herrschende Windrichtung, die Beschaffenheit des Wassers, der Luft und des Bodens, ferner die Umgebung von wesentlichem Einfluß und daher in Rücksicht zu ziehen.

Freie, erhöhte Lage, welche den Eintritt frischer, reiner Luft und der Sonne in die Krankenzimmer gestattet, geschützt vom direkten Windanpralle, auf trockenem Grunde gelegen, der ein genügendes . Gefälle besitzt, um das Wasser und die Abfallstoffe gut ableiten zu können, sind jene Anforderungen, welche an den Bauplatz im allgemeinen zu stellen sind.

Die in einer solchen Anstalt unterzubringenden Hauptgruppen sind; die eigentliche Krankenanstalt mit den Kranken-, Isolier- und Pflegerzimmern, den Tagräumen, Badezimmern, Tee- und Spülküchen, Operationsräumen, der Apotheke und sonstigen Nebenerfordernissen; die Ökonomiegelasse, die Wohnungen des Personales, die Kanzleien, das Leichenhaus samt den Nebenerfordernissen, die Räume für den Gottesdienst, den Unterricht und schließlich eine genüg'ende Anzahl von Höfen und Gärten.

Was die Grundform der Baulichkeiten betrifft, so wählt man für kleinere Anlagen gewöhnlich den Langbau, für größere Anlagen die U-, T- oder -J-Form. In neuerer Zeit wird mit Vorteil das Pavillonsystem angewendet, bei welchem jeder Pavillon ein kleines Spital für sich ;bildet und wo in einfacher Weise die Krankheitsformen voneinander geschieden werden können.

Die Größe des Krankenhauses hängt von der unterzubringenden Krankenzahl ab. Im allgemeinen ist man von der Anlage großer

Spitäler mit 2000 Betten abgegangen, da Spitäler mit mehr als 400 bis 500 Betten nicht mehr empfehlenswert sind.

In den Krankenzimmern, welche für nicht mehr als 10 bis 12 Betten bemessen werden sollten, braucht ein Kranker im Mittel 50 Luftraum und sollen solche Einrichtungen getroffen werden, daß pro Stunde ein iy₂ maliger Luftwechsel möglich wird. Für die Flächengröße der Krankenzimmer ist die Bettenstellung maßgebend. Ein Krankenbett soll wenigstens 0-95 m breit und 2-00 m lang sein, 30 bis 70 cm von der Wand und L00 m vom Nachbarbette entfernt sein. Bei zweireihiger Aufstellung soll die Entfernung der Fußenden der Betten voneinander 3 bis 4 m betragen.

Der Wasserbedarf für einen Kranken beträgt pro Tag 500 l.

Für die Anlage von Militärspitälern bestehen besondere Vorschriften auf Grund der Bestimmungen zu § 5 des Einquartierungsgesetzes und § 4 des ungarischen Gesetzartikels XXXIX vom Jahre 1895.

Versorgungshäuser, als Armen- und Bürgerversorgungshäuser, welche den Zweck verfolgen, Armen auf öffentliche Kosten Aufenthalt und Verpflegung zu geben. Die Bewohner sind in drei Klassen zu teilen, und zwar :

1.    in solche, die Arbeiten verrichten und für welche Schlafräume, Erholungsräume und Gärten zu schaffen sind,

2.    in Arbeitsunfähige, die ganz oder teilweise verpflegt werden und welche einzeln, zu zweien oder auch mehreren unterzubringen sind. Für sie sind auch Aufenthaltsräume zu schaffen, und

3.    in Pensionäre, welche besondere Berücksichtigung bezüglich Wohnung und Verpflegung genießen.

Im Mittelpunkt einer solchen Anlage ist gewöhnlich eine für alle Bewohner ausreichende Kapelle angeordnet. Für die im Hause Beschäftigten sind Werkstätten, Speiseräume und Wohnräume, für das Personal Wohnungen und Kanzleien, für die Gesamtanlagen Ökonomiegelasse und Magazine erforderlich. Auch für Kranke werden Vorsorgen zu treffen sein.

Waisenhäuser und Rettungshäuser für verwahrloste Kinder. Deren bauliche Anordnung geschieht im Korridor oder Pavillonsystem. Letzteres wird gegenwärtig besonders dort bevorzugt, wo die Kinder für landwirtschaftliche Betriebe herangebildet werden.

Im allgemeinen sind Lehr-, Schlaf- und Waschräume, Garderoben, Musik-, Konferenz-, Lehrerzimmer, Bibliothekzimmer, ein Prüfungsund Festsaal, ein Speisesaal, eine Vorratskammer, eine Waschküche mit Wäschedepot, Magazin, Wohnungen für das Personal, Kranken-und Wartezimmer, Spülküchen, Bäder, Werkstätten, ein Turn- und Spielplatz erforderlich.

Man rechnet für Wohn- und Arbeitsräume 2 bis 3 m², für Schlafräume 3 bis 5 m² Fläche bei mindestens 10, bzw. 15 ;»³ Luftraum pro Kopf. Ferner für 10 Knaben oder 12 bis 15 Mädchen einen Abortsitz.

Als Grundlage für die Bemessung⁻ der Krankenräume wird bei der Altersklasse unter 10 Jahren 10 bis 12J/₀, bei jener von 10 bis 14 Jahren G bis 8J/₀ des Standes angenommen.

Irrenanstalten haben in der Nähe einer Stadt in hügeliger, waldreicher Gegend die günstigste Lage.

Sie werden für einen Belag von 500 bis 600, mindestens aber 100 bis 150 Kranke ang'elegt. Für kleinere Anlagen wählt man das Langhaus, für größere Anlagen den Flügelbau in H und T oder in Sternform oder das Pavillonsystem.

Mit Rücksicht auf den Heilzweck ist die innere Einrichtung nach Abteilungen zu gliedern, und zwar: für ruhige, für tobende, für lästige, für epileptische und für temporär tobsüchtige Kranke, dann für andere Krankheiten.

Eine weitere Gliederung bedingen die Vermögensverhältnisse der Kranken, welchen durch eine Klasseneinteilung Rechnung getragen wird.

Die Erfordernisse bestehen im allgemeinen in der Schaffung von Gesellschaftsräumen mit 4 bis 5 m² Fläche pro Kranken, von Schlafräumen mit 12 bis 15 und Schlafzimmern mit 1 bis 4 Betten, von Arbeitsräumen und Werkstätten, von Wirtschaftsräumen, Bädern, Zellen für Tobsüchtige und Wärterzimmern. Für 6 bis 8 Kranke rechnet man einen Wärter.

Gefangenhäuser und Korrektionshäuser.

Für derlei Anlagen sind gemeinschaftliche Hafträume, Arbeitsund Schlafräume, Straf- und Dunkelzellen, Desinfektionsräume, Badezellen, Kanzleien, Aufenthaltsräume für Aufseher, Unterrichtsräume, Besuch- und Sprechzimmer, Wohnungen des Personales, Wirtschaftsräume, Wasch- und Kochküchen, Magazine, Feuerlöschgerätedepot, Wachlokale und Krankenräume erforderlich.

Zellen, welche nur bei Nacht benützt werden, macht man 1*5 in breit, 3 m lang und 25 bis 2⁻8 m hoch. Werden sie Tag und Nacht benützt, dann 2 25 bis 2-50 m breit, 3-75 bis 4 m lang und

3 m hoch.

In gemeinsamen Hafträumen rechnet man 15 bis 16 w³, in Arbeitssälen 3 bis 7 m% pro Kopf.’

Alle Scheidemauern sind 45 cm stark zu halten, Hohlräume in denselben sind zu vermeiden.

Die Türbeschläge sind außen und so anzubringen, daß der Eintretende die rechte Hand frei hat.

Besserungs- und Zwangsarbeitsanstalten.

Deren Anlage ist im allgemeinen die gleiche wie in Gefangen

häusern.

Über Stadt- und Marktplätze, sowie über Straßenbreiten findet man in den betreffenden Bauordnungen Anhaltspunkte.

Friedhöfe. Nach einem zehnjährigen Durchschnitt der Sterblichkeitsverhältnisse eines Ortes wird die Größe eines Friedhofes berechnet, indem man mit einem entsprechenden Zuschlag ein Grab mit 3-60 m¹ annimmt.

¹

Die jetzt gebräuchlichen Billards sind 2'20 m lang und 1¹20 m breit, wobei man noch ringsherum einen freien Raum von T60 bis T70 m rechnen muß.

Luft- und Wasserbedarf.

Man hat wegen der notwendigen Ventilation aller Räume anzunehmen, daß der Luftbedarf für eine Stunde und eine Person

beträgt:

In Volksschulen, Kinder bis zu 14 Jahren » Schulen für Erwachsene......

th cm

CM

bis 20 yri*

» 30 »

» Versammlungssälen : mit Versammlungen von

langer Dauer......

von kurzer Dauer ....

dto.

» Theatern.........

» Gefängnissen.......

» Kasernen am Tage.....

»    » während der Nacht

60

30

40 bis 50 »

30

30

40 bis 50 »

In Hospitälern:

60 bis 70 »

60 bis 100 »

Bei gewöhnlichen Kranken ....

» Verwundeten und Wöchnerinnen

» Epidemien..........

In Werkstätten............

Wasserbedarf

Ein Mensch gebraucht zum Trinken, Reinigen, Kochen pro Tag in Liter und zur Wäsche, also für alle seine Bedürfnisse . .

Wasserbedarf. Um bei Wasserversorgungen von Ortschaften, einzelnen Häusern und Ökonomien einen Anhaltspunkt über die erforderliche Wassermenge zu haben, kann man folgende Notizen benützen:

30—45

35—40

Ein Schüler pro Schultag Ein Soldat.......

Ein Pferd zum Tränken und Reinigen ohne Stallreinigung Ein Großvieh    »    »    »

• Ein Kleinvieh    »    »    »

Einmalige Abortspülung ....

Ein Wannenbad........

Ein Sitzbad..........

Eine Brause.........

1 nr Garten- oder Hofbegießung

Einen Wagen reinigen.....

In Krankenhäusern und Versorgungshäusern pro Kopf .

In Badeanstalten pro abgegebenes Bad........

In Gasthöfen pro Kopf...............

In Waschanstalten pro 100 kg Wäsche........

50

50

10

6—15

350

30

30-80

1-5

200

200—650

500

100

4000—5000

Wasserbedarf

In Schlachthäusern pro geschlachtetes Vieh und Jahr . .

In Markthallen pro m² und Markttag..........

Zur einmaligen Straßenbespritzung pro m².......

Einmalige Gartenbespritzung pro m

pro Tag in Liter

300-400

1—1-5

1-5

Das Normalwasserquantum pro Kopf und Tag⁻ beträgt dermalen:

25

In Wien.......................

566

In New-York.....................

In London...........*...........

In Paris...............;........

In Berlin.......................

2. Wohngebäude.

Die Wohng-ebäude lassen sich in drei Kategorien einteilen: In Arbeitswohnungen; in Zinshäuser und in Wohnhäuser für eine Familie; in Landhäuser, Villen und herrschaftliche Schlösser.

Allgemein gilt für Wohngebäude, daß die Kellersohle mindestens 30 cm über dem bekannten höchsten Grundwasserstande und der Erd-g*eschoßfußboden 30 cm über dem Außenterrain, bzw. im Überschwemmungsgebiete 30 cvi über dem höchsten Wasserstande anzuordnen ist.

Besondere Vorkehrungen sind zur Trockenlegung⁻ der Kellerräume und zum Schutze gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit im Mauerwerke zu treffen.

Scheidemauern, welche Wohnung'en voneinander trennen, sind 30 cm stark herzustellen.

Feuermauern haben eine Stärke von 30 cm, am Dachboden von 15 cm zu erhalten, sie dürfen keine Öffnungen besitzen.

Brandmauern sind mit eisernen oder eisenbeschlagenen selbstzufallenden Türen mit Falle zu versehen und müssen 15 cm über Dach reichen.

Die Stufenhöhe sollte 16 cm nicht überschreiten und läßt sich aus der Gleichung b -J- 2 h = 63 cm bestimmen, wenn h die Höhe und b die Stufenbreite bezeichnet.

Aborte sollen sich womöglich im Wohnungsverschlusse befinden, niemals soll aber ein Sitz durch mehr als zwei Wohnparteien benützt werden.

Bei Senkgruben- oder Tonnensystem rechne man für die Ansammlung und Abfuhr der Exkremente, daß ein Mann im Jahre 0-5 m3 Exkremente ausscheidet, wovon 90 Prozent auf den Urin und 10 V₀ auf

die Fäkalien entfallen. Bei Anwendung von Torfmullklosetts erhöht sich die Menge pro Person auf 0'86 m³ unter der Annahme, daß pro Person und Jahr 88 kg Torfmull benötigt werden.

Arbeiterwohnungen.

Diesbezüglich ist das Gesetz vom 8. Juli 1902, R. G. Bl. Nr. 144, die Ministerialverordnungen vom 7. Januar 1903, R. G. Bl. Nr. 6 und vom 23. November 1905, R. G. Bl. Nr. 176, zu beachten.

Arbeiterwohnungen müssen im geringsten Ausmaße wenigstens ein Zimmer, eine Küche und eine Kammer umfassen. Das Zimmer soll 20 bis 25 w² haben ; die Küche, in welcher doch auch gewaschen wird und viele andere Arbeiten verrichtet werden sollen, kann nicht unter 12 bis 15 m² erhalten, gleichzeitig muß auch noch ein entsprechender Boden- und Kellerraum vorhanden sein, die Höhe der Zimmer darf nicht unter 2-85 vi betragen.

Zinshäuser.

Die Mietwohnungen sind von sehr verschiedenen Anordnungen und Größen. Kleine Wohnungen bestehen aus einem Zimmer, einem Kabinett und einer Küche. Mittlere Wohnungen haben ein Vorzimmer, eine Küche, ein Dienstbotenzimmer, Badezimmer und drei bis vier Wohnräume. Große oder sogenannte Herrschaftswohnungen umfassen eine größere Anzahl von Wohnräumen; eigene Speisezimmer, Salons etc.

Ein Wohnzimmer muß wenigstens 25 bis 30 m² Fußbodenfläche haben, während man bei einer mittleren Wohnung für ein Kabinett, eine Küche, ein Dienstbotenzimmer, eine Speisekammer, eine Waschküche mindestens für jeden Raum 15 bis 20 m² Bodenfläche annehmen muß.

Die einzelnen Wohnungen haben in den Zinshäusern eine gemeinschaftliche Hauptstiege mit Vorplatz von entsprechender Breite (im Minimum 1-30 m). Diese gemeinschaftlichen Vorplätze sind so anzuordnen, daß neben der Stiegeneinmündung mindestens ein 1-80 m breiter Raum vor der Wohnungstüre bleibt. Im übrigen müssen aber die einzelnen Wohnungen vollkommen voneinander abgeschlossen sein.

Gewöhnlich werden in Zinshäusern die Erdgeschosse für Kaufläden, Restaurants oder Cafe benützt, in welchem Falle sich die Größe nach dem Geschäftsumfange zu richten hat. Um die Spiegelung der Auslagefenster zu vermeiden, ist es zweckmäßig, den Verkaufsgewölben auch an der Rückwand direktes oder indirektes Licht zuzuführen.

Wohnhäuser für eine Familie, Landhäuser, Villen etc.

Diese sind nur für eine Familie eingerichtet, ein- oder zweistöckig, auch mit einem Souterrain oder mit Mansards erbaut. Bei diesen Wohnhäusern wird gewöhnlich ein größeres Zimmer (als Salon verwendet) ge-

fordert, das Ausmaß dieses Raumes variiert zwischen 6 bis 8 m Breite und 8 bis 10 m Länge bei entsprechender Höhe. Die übrigen Zimmer erhalten 4-40 : 4-50 vi bis 6:8 m Wandlängen. Auch alle Wirtschaftsräumlichkeiten müssen eine dem Zwecke entsprechende Größe erhalten. Man nimmt meistens folgende Maße an: Für Salons 36 bis 60 w²; für Speisezimmer 25 bis 50 w², für gewöhnliche Wohnzimmer 25 bis 35    ; für Kinderzimmer 20 bis 40 ;;z²; für Fremdenzimmer 16 bis 20 ;«²;

für Schlafzimmer 16 bis 40 w² (pro Person 8 bis 10 m²); für Küche 14 bis 30 m²; für Speisekammern 4 bis 10 m². Schlafzimmer legt man am besten gegen Osten, Wohnzimmer gegen Westen und Süden. Die Höhe der Zimmer soll nicht unter 3*50 m, die Stockwerkshöhen daher mindestens 4 m betragen. Stockwerke, welche große Salons oder Säle einschließen, müssen noch höher gemacht werden, oder man konstruiert eigene Saalbauten. In allen diesen Wohnhäusern müssen auch die Vestibüls, Stiegen, Vorsäle und Gänge geräumig und elegant sein. Die Gänge dürfen nicht unter 2 m Breite erhalten, und ist dabei auch auf eine entsprechende Einteilung des Grundrisses zu sehen.

3. Landwirtschaftliche Bauten.

Diese umfassen: Gebäude zur Aufbewahrung der Feldfrüchte, wie Scheunen, Getreideschüttböden, Speicher etc.; Gebäude zur Unterbringung der Nutztiere, wie Pferdestallungen, Rindvieh-, Schaf-, Schweine- und Federviehställe; Gebäude zur Aufbewahrung der Geräte, wie Schuppen, Remisen etc.; landwirtschaftliche Nebengebäude, wie Gewächshäuser, Eishäuser, Milchhäuser, Wasch- und Schlachträume, Backöfen, Dörren etc.; und schließlich Düngerstätten, Straßen, Wege und deren Unterhaltung.

Gebäude zur Aufbewahrung der Feldfrüehte.

Ddn Raum zur Unterbringung der Feldfrüchte bestimmt man nach der möglicherweise zu erhoffenden Fechsung in Kubikmeter oder Hektoliter. Nach G. Wanderleys »Die ländlichen Wirtschaftsgebäude«, Leipzig 1878, ist der mittlere Rohertrag pro Hektar Aussaat bei:

1.    Winterweizen: 17 bis 23 hl Körner und 3100 bis 3500 kg Stroh.

2.    Dinkel: 30 bis 50 hl Körner und 2400 bis 3200 kg Stroh.

3.    Sommerweizen: 16 bis 25 hl Körner und 2300 bis 3900 kg Stroh.

4.    Roggen: 18 bis 25 hl Körner und 3000 bis 6000 kg Stroh.

5.    Gerste: 17 bis 33 hl Körner und 1900 bis 2500 kg Stroh.

6.    Hafer: 35 hl Körner und 3000 kg Stroh.

7.    Mais: 28 bis 40 hl Körner und 4500 Kolben

Ein gewöhnlicher Bund Stroh hat (El mA.

50

1 mz langes, gerades Weizen- und Roggenstroh wiegt 61 kg krummes    »    »

53 »

40

lang'es, gerades Haferstroh »    » Gerstenstroh

8.    Erbsen: 11 bis 20 hl Körner und 1900 bis 3500 kg Stroh.

9.    Bohnen: 17 bis 34 hl Bohnen und 1500 bis 3200 kg Stroh.

10.    Wicken: 15 hl Körner und 2000 bis 2800 kg Stroh.

11.    Linsen: 7 bis 9 hl Linsen und 700 bis 1100 kg Stroh.

12.    Kartoffel: 100 bis 140 hl Knollen und 1200 bis 1900 kg Kraut.

13.    Futterrüben: 27.000 kg.

14.    Zuckerrüben: 13.000 bis 24.000 kg.

15.    Weiße Rüben: 12.000 bis 18.000 kg.

16.    Möhren: 2000 bis 3500 kg.

17.    Kraut: 9000 bis 12.000 Stück Köpfe im Gewichte von 23.000 bis 31.000 kg.

18.    Raps: 12 bis 32 hl Körner, 1800 bis 3600 kg Stroh und 450 bis 900 kg Schoten.

19.    Mohn: 160 hl = 1000 kg.

20.    Flachs: 4000 kg grüne Stengel.

21.    Hanf: 970 kg Gespinst und 13 hl Samen.

22.    Hopfen: 740 bis 880 kg.

23.    Tabak: 1000 bis 1800 kg guten Tabak und 50 kg Sandblätter. Die Erträge an Futterkräutern sind pro Hektar bei:

Klee durchschnittlich 5700 kg.

Inkarnatklee durchschnittlich 3000 bis 4500 hg.

Luzernerklee durchschnittlich 5700 bis 8600 kg.

Esparsette durchschnittlich 16 bis 22 hl.

Grünmais durchschnittlich 71.000 kg.

Buchweizen durchschnittlich 14 bis 20 hl Körner und 1000 bis 1200 kg Stroh.

Wiesenertrag durchschnittlich 1100 bis 7000 kg*) (1 mz trockenes Wiesenheu wiegt 100 kg).

In größeren Landwirtschaften werden infolge der Benützung der Dampf kraft die Scheunen jetzt ganz unnötig, da das g-eerntete Getreide in Schobern oder sogenannten Feimen bis zum Drusch aufbewahrt wird. In vielen Gegenden, z. B. in vielen Teilen von Nieder- und Oberösterreich, in Steiermark, Kärnten, im nördlichen Böhmen, Mähren und Schlesien, selbst in ganz Deutschland sind noch immer Scheunen notwendig. Die Scheunen sollen womöglich mit ihrer Längsachse von Süden nach Norden liegen. Zwei Scheunen, welche mit ihren Giebelseiten beisammenstehen, müssen mindestens 10 m voneinander entfernt stehen und starke (F/2 Ziegel dicke) Feuermauern

*) Je nachdem die Wiesen gedüngt oder ungedüngt. oder ob es sogenannte Wasser

wiesen sind.

haben. Die Grundform einer Scheune ist ein läng'liches Viereck von 10 bis 14 m Breite und höchstens 60 m Länge. Die Tennen, welche in der Querrichtung liegen müssen, sollen beiderseits mindestens 8 bis 10 m Lagerraum, sogenannte Bansen, haben. Die Tenne selbst hat 3 bis 4 m Breite und wird gewöhnlich aus Estrich hergestellt. Dieser Bansenraum muß aus dem Ertragsquantum berechnet werden und wird durch eine 1-50 bis 1-70 m hohe Scheidewand von der Tenne getrennt. Die Höhe der Tenne bis zum Bundtram muß wegen des »Ausholens der Dreschflegel« 4-50 bis 5 m hoch sein, kann man aber bis zum Kehlbalken hinauf, so genügen hierfür schon 3-50 m hohe Wände. Scheunentor 3'80 m breit und 3*80 bis 4 m hoch.

Getreideschüttböden. Nachdem das Getreide wegen seiner Erwärmung nicht gerne höher als 0-60 m geschüttet wird, so hat man zur Berechnung der erforderlichen Bodenfläche für einen hl 0*25 bis 0-30 m* samt den Gängen, Stiegen etc. zu rechnen. Bei mehreren Stockwerken braucht deren Höhe nicht mehr als 2-50 m zu betragen. Der Fußboden des untersten Schüttraumes muß wenigstens 0*50 m über das umgebende Terrain zu liegen kommen, für entsprechende Lüftung durch Fenster oder Luken muß gesorgt sein. Die Tiefe der Räume nimmt man mit 9-50 bis 13 m an und die Länge richtet sich nach der Fechsungsmenge oder dem Quantum Getreide, welches man aufspeichern will. Sobald keine Getreideaufzüge oder Elevatoren vorhanden sind, muß bei den Schüttböden auf die Verbindungsstiegen besonders gesehen werden, da dieselben von Sackträgern begangen werden, daher keine hohe Steigung und richtiges Schrittmaß haben müssen, außerdem kann die Breite der Stiege nicht unter 1-30 m betragen.

Mais- oder sogenannte »Kukuruzbehälter« erhalten eine ganz freie Stellung mit der Längenachse von Nord nach Süd, gewöhnlich auf freiem Felde. Auf 1 ms kann man 10 bis 14 hl Maiskolben rechnen.

Zur Aufbewahrung von Kartoffeln, Rüben, Kraut etc. dienen trockene und frostfreie Keller, die am zweckmäßigsten unter dem Futterraume oder der Futterküche angelegt werden. Die Schüttung' von Kartoffeln etc. beträgt zirka 1*25 m Höhe.

Die Hopfentrockenräume und Tabakscheunen sollen mit der Längsseite nach Süden gestellt werden und sind in ihren Fronten mit Holzladen, die sich, mit Rahmenschenkel befestigt, beliebig drehen lassen, geschlossen. Die Dimensionen variieren sehr, jedoch sollen alle die Bauten keine größere Breite als 9-50 m erhalten, ihre Länge muß nach der Menge der zu trocknenden Handelsgewächse jederzeit bestimmt werden.

Gebäude zur Unterbringung der Nutztiere.

Pferdestallungen. Es ist von großer Wichtigkeit, die Pferdeställe auf trockenem Grunde zu bauen, womöglich auf ansteigendem

Boden, um eine gute Drainage zu sichern, ohne welche es keinen gesunden Stall gibt. Alle Mauern müssen frei von Anschüttungen sein, und es dürfen Bäume nicht so nahe stehen, daß sie das Licht abhalten oder die freie Zirkulation der Luft hindern.

ge-

Die Größe des Stalles hängt selbstverständlich von der Anzahl der unterzubringenden Pferde ab. Die Läng'e ergibt sich aus den Breiten der einzelnen Stände und Boxes. Man rechnet wohnlich auf:

1 Ackerpferd 2 • 5 bis 3 m Länge und 1 • 3 bis 1 • 6 m Breite;

1 Kutschenpferd 3 • 2 bis 3-5 m Länge und 1¹7 m Breite;

1 Hengst oder Beschäler 3-5 m Länge und 2-2 bis 2-5 m Breite (durch starke Pfostenwände zu trennen);

1 Mutterstute mit Fohlen 3'8 m Länge und 3¹8 m Breite;

1 Box 3 bis 4 m im Quadrat.

Jedoch sind diese Maße für unseren heutigen Pferdeschlag etwas zu klein, weshalb ein offener Stand, um bequem zu sein, 1-80 m, ein Box 3‘60 bis 3-80?« breit sein soll, wozu noch für jede Stand- und Boxwand 5 cm, für jede Seiten wand 4 cm (Stärke der Holzverschalung) zu rechnen sind. Die normale Länge eines Standes ist 3¹50 m, die eines Box 3-60 bis 4 m. Der Gang hinter den Ständen und Boxes soll mindestens 2 • 30 m für eine Pferdereihe und für zwei Pferdereihen bis 3¹50 m breit sein. Die Höhe der Stallung sollte bei kleinen Anlagen wenigstens 3-20 m, für 8 und mehr Pferde aber 3¹60 bis Am und mehr betragen.

Ist die Anzahl der Pferde groß, so empfiehlt es sich, die Stallung durch Scheidemauern zu trennen und jede Abteilung mit einem eigenen Ausgang zu versehen, und unter sich verbundene Stallräume für 6 bis 8 Pferde zu schaffen, wodurch eine gleichmäßige Temperatur gesichert und die Pferde nicht so sehr beunruhigt werden¹).

Besonderes Augenmerk ist auf die Lage der Stalltüren zu richten, damit nicht, wenn dieselben geöffnet sind, die Pferde durch den eindringenden Wind getroffen werden. — Wo es daher irgend möglich ist, sind die Türen auf der von der herrschenden Windrichtung ab -gekehrten Seite des Stallgebäudes anzulegen. Die Größe der Stall-türen wird, je nachdem "die Pferde bloß hindurchgeführt werden, oder ob man auch in den Stall reitet, mit 1¹20 bis 2 m Breite und 2-30 bis 2-70 m Höhe angenommen.

Die Zahl und Größe der Fenster soll demnach so bemessen werden, daß die Stallung nicht dunkler als ein gewöhnliches Wohnzimmer des Menschen sei. Die Lage der Fenster aber muß so gewählt werden, daß weder die Augen des Pferdes von den Sonnenstrahlen, noch dessen Körper von irgendeiner Zugluft beim Offnen der Fenster direkt getroffen werden kann. Es soll daher vermieden

werden, die Fenster an der Stirnseite bei den Köpfen der Pferde anzubringen; wo dies aber, wie bei zweireihigen Stallungen, nicht zu umgehen ist, muß die Sohlbank mindestens 2-30 m über dem Stallboden liegen und die Konstruktion der Fenster eine solche sein, daß

fe-

i!Hnaü

fl

’i

h .i

sipS ipi

»ipi

Wk

Wk

Mm,

I"

gi|ig§

!b

---CD,SO-------

4*.':

I-

Fig. 432.

is

O—J

0-800 -.-4

1-250

b-

Nipp»

ÜJj

ÜÄ»

Uv—S

Fig. 433.

sie die Einwirkung einer direkten Luftströmung auf die Pferde verhindert.

Es ist eine anerkannte Tatsache, daß ein noch so schön eingerichteter Stall seinen Zweck verfehlt, wenn die Lüftung und Drainage mangelhaft ist. Wie beides am besten zu erreichen ist, läßt

sich erst in jedem einzelnen Falle nach den gegebenen Verhältnissen ermitteln.

o—

00

■188.........j

Znagage

Bslpsi

II

i|P

nfi

IPTOBilWMilliWli

Fig. 434.

"

ji

—f*

• OVSI -•

......yFFS.

JfP

f ^    ’R:

j

iSSst-

---■051.3-.............5

Fig. 435.

mm

■ - oor

2270

fssmmk

1*

Hü

mm

fÜ

WM

idii

.i..

Fig. 43(5.

Einen Musterstall geben wir in Fig. 432 (a Stallung für vier Stände und ein Box; b Zimmer für Stallwärter; c Geschirrkammer;

d Vorplatz; e Wasch- und Putzraum; / Stiege zum ersten Stock; g Abort; h Wagenremise; Heu und Stroh befindet sich über dem Stallraum a. Die Wohnung des Kutschers liegt im ersten Stock über den Räumen ö, c, d und e).

Die Standabteilungen sind entweder durch Lattier- oder Streitbäume nach Fig. 433, oder durch Flankenschläger nach Fig. 434, oder durch feste Wände nach Fig. 435 und Fig. 436 getrennt.

Die Futtervorrichtungen bestehen entweder in durchlaufenden Krippen und Heuraufen (Heuleitern) oder auch aus Futtermuscheln und Heukörben nach Fig. 437 oder Fig. 438.

Hi

HM

WM,

||

11

■!

Fig. 437.

Der Fußboden der Stände wird jetzt allgemein mit Klinkerziegel gepflastert, früher hat man zur Herstellung des Stallbodens die verschiedenartigsten, möglichst weichen Materialien, z. B. gestampften Lehm, Holzpfosten, imprägnierte Holzstöckel usw. verwendet. Aber alle diese Materialien haben sich deshalb nicht bewährt, weil sie die Jauche in sich aufsaugen, nach kurzer Zeit erneuert werden müssen und dem Ungeziefer ausgedehnte Schlupfwinkel gewähren. Beton, Zement und Asphalt, welche diese Nachteile wohl nicht besitzen, sind aber so glatt, daß die Pferde darauf keinen Halt finden und namentlich beim Aufstehen leicht stürzen.

Auf Grund langjähriger Erfahrungen empfehlen sich als bestes Materiale für Stallpflaster die nicht glasierten, in Portlandzement zu legenden Klinkersteine.

Dieses Pflaster läßt sich durch tägliches Abschwemmen leicht rein halten, ist außerordentlich dauerhaft, hat ein hübsches Aussehen und läßt Ratten und sonstiges Ungeziefer im Stalle nicht auf-kommen.

Das Gefälle eines Pferdestandes muß bei Klinkerziegelpflaster 10 bis 12 cm betragen, Feldsteinpflaster erfordert einen Fall von 14 bis 16 cm. Bei Bohlenbelag mit 8 cm starken Pfosten muß man dem Fußboden der Standlänge Fall geben und die Pfosten mit Löchern von 2 cm Durchmesser versehen. Der Abzugskanal für die Jauche

LJ i—i i—i

aBbuiteaan#:-1

SB

Hifi!

iS*

alzf-MaatN

5P=ziäilÄ

!.■

•! i

i!

i1 !li

l!

•I

■'l|

“tA.

Fig. 438.

soll 25 cm breit und 30 cm tief sein, und pro Meter Länge etwa 1 cm Fall bekommen. Der Stallgang muß ebenfalls gepflastert sein, und zwar in der Weise, daß das Spülwasser genügenden Abfluß nach einer Stelle hat, von wo aus es leicht abgeleitet wrerden kann.

Die Stalldecken sind am vorteilhaftesten aus leichten Gewölben zwischen eisernen Trägern konstruiert oder aus Kreuz- oder anderen Gewölbeformen gebildet. Stukkaturte Holzdecken, oder Betoneisendecken ohne Dachraum, empfehlen sich aber nicht.

Neben den Pferdeställen ist eine Geschirrkammer zur Aufbewahrung des Lederzeug'es zweckmäßig anzubringen. Es g'enügt für 20 Pferde ein Raum von 15 bis 18 m% Grundfläche.

Außerdem ist eine eigene Futterkammer erforderlich, überhaupt Raum für das Futter. Man kann rechnen, daß ein Pferd wöchentlich

48

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

0-75 hl Hafer, 25 bis 35 kg Heu, 8 bis 10 kg Häcksel an Futter und 40 bis 50 kg Stroh zum Streuen gebraucht. Die Haferkiste, ebenso eine solche für Häcksel kann im Stalle selbst auf gestellt werden. Für die Häckseltruhe sind 3 bis 35 m Länge und 2‘5 m Breite erforderlich. Die Schlafstelle für einen Pferdewärter mit wenigstens 2’5 m² Grundfläche kann auch in der Geschirr- oder Futterkammer aufgestellt werden.

Rindviehstallungen. Den Stand für eine Kuh ohne Krippe rechnet man 2 bis 2*2 m lang und 1*1 bis L25 ni breit; für einen Ochsen 2 • 3 bis 2 • 6 m lang und 1 • 25 bis 1 • 4 m breit; für ein Stück Jungvieh 1*9 bis 2 m lang und 0-9 bis 1*1 m breit; für ein Absatzkalb im besonderen Stande 1*5 bis 1-8 wr Grundfläche. Auf 30 bis

119! i

Uli

'iM

Fig. 439.

40 Kühe nimmt man einen Stier an, welcher mit den Kühen in einem Stalle stehen kann, aber einen, durch wenigstens L6 bis 1*8 m hohe Wände abgetrennten besonderen Stand haben muß. Mastviehställe ebenso wie Ställe für Zugochsen sind von dem Kuhstalle zu trennen, sonst aber ebenso einzurichten. Auch wird der Platz für Jungvieh und Kälber abgetrennt und in einzelne, durch 1*2 bis 1*3 m hohe Wände getrennte Stände geteilt.

Die Kühe werden entweder in Langstellung oder in Querstellung aufgestellt. Bei der Langstellung stehen die Reihen mit den Köpfen entweder gegen die Wand oder gegen die Mitte zu. Der Stall erhält dann im ganzen 7 bis 7‘5 m Tiefe. Diese Aufstellung mit den Köpfen zur Wand ist der Fütterung wegen unbequem. Die zweite Anordnung der Langstellung, wo die Kühe in der Mitte des Stalles mit den Köpfen gegeneinander stehen, wird vielfach allen anderen vorgezogen. Die Tiefe dieses Stalles beträgt 8‘8 bis 9-5 m. Bei der Querstellung stehen 10 bis 12 Kühe nebeneinander. In zwei Reihen sind sie sich mit den Köpfen zugekehrt. An der Front ist ein Gang von 1*25 bis L5 m Breite. Die Tiefe eines Querstalles beträgt 12*3 bis 17 m. Mehr als 15 bis 20 Kühe stellt man aber ohne Trennung nicht gern nebeneinander.

Die Gang-breite hinter den Kühen zum Reinig-en und Streuen der Stände ist wenig-stens 1*2 ?/z, besser L5 m zu machen. Bei der ersten Langstellung- aber 2 bis 2*22 m.

Die Krippen werden aus Stein in Zement gemauert und mit Zement geputzt, aus Sandstein oder aus Holz gehauen, oder aus Pfosten zusammengesetzt. Die ersteren sind 40 bis 45 cm breit und 25 bis 30 cm tief; die zweiten 32 bis 35 cm breit und 20 bis 25 cm tief, und in Falzen von 2 bis 4 cm Länge mit Zement zusammengefügt. Die Krippen aus Pfosten erhalten oben 45 bis 50 cm, unten 30 bis 35 cm Breite und 25 bis 30 cm Tiefe. Futterbarren werden auch aus Eisen hergestellt nach Fig. 439 und 440.

In Kuhställen wird der Boden aus Pflaster mit sehr wenig Fall, in Ochsenställen 5 bis 6 cm auf die Länge des Standes hergestellt. Abzugsrinnen erhalten 1 cm Fall auf 1 m Länge.

ö ' T 'r.'!

mm

Mmmm

ZA

OtTtA-flS

Fig. 440.

Die Höhe des Stalles macht man 2-8 bis 3-5 m₎ und zwar bis 12 Stück Vieh 2-8 m, für 15 bis 20 Stück 3 m, für 25 bis 50 Stück

3-2 m, über 50 bis 100 Stück 3-5 m. Größere Ställe macht man 3-5 bis 4 m hoch. (Lichtmaß.)

Die Decken der Ställe werden am besten zwischen Traversen oder ganz eingewölbt.

Front nach Norden oder Westen. Die Fenster 1*5 bis 16 m über dem Düngergange und 80 cm breit, sind 30 bis 60 cm hoch und in solcher Anzahl, daß auf 100 m? Grundfläche etwa L5 bis 2 m² Fensteröffnung kommen. Sie drehen sich um eine vertikale Mittelachse oder um eine in der Unterkante desselben liegende horizontale Achse nach der inneren Seite des Stalles. Oberhalb derselben werden dann noch Luftzüge von 50 bis 60 cm Breite und 10 bis 15 cm Höhe angeordnet, welche durch Klappen verschließbar sind.

Die Stalltüren erhalten T3 bis 1-6 m Breite und wenigstens 2 m Höhe.

Zur Bestimmung des Futterraumes nimmt man an:

1 Kuh........

1 Ochse oder Mastvieh

gebraucht pro Jahr zirka 1000 kg Heu

» » » » 1200 » »

48*

gebraucht pro Jahr zirka 500 kg Heu »    »    »    200 bis 300    »    »

1 Jungvieh 1 Kalb .

Außerdem bedarf ein Ochse jährlich 1100 bis 1600 kg und eine Kuh sowohl als Streu als auch zur Häckselbereitung 1000 bis 1200 kg Stroh. 100 kg Heu erfordern 1 m³ Raum auf dem Heuboden. Die Futterkammer für Grünfutter, Rüben, Häcksel etc. mit den erforderlichen Schneidemaschinen muß neben dem Stalle liegen und pro Stück Vieh 0-5 m² Grundfläche erhalten.

Die Größe der Knechte- und Mägdekammern ist so zu bestimmen, daß man auf 15 Kühe eine Magd und auf vier Zugochsen einen Knecht rechnet. Gewöhnlich wird aber für die Schlafstellen dieser Bediensteten im Stalle selbst vorgesorgt.

Schafstallungen sind entweder geschlossene, massive Gebäude oder halb und ganz offene Ställe; geschlossene Ställe müssen den Fußboden mindestens 0-2 m über dem Terrain haben.

Die Stallhöhe, im Minimum 3'5 «, muß bei mehr als 500 Schafen 4 bis 5 m betragen.

Stalltiefe, 9-5 m bei drei Raufen, 12 m bei vier Raufen.

Grundfläche bei kleineren Herden 0-7 m² pro Schaf, bei tausend Schafen 0-65 m² pro Stück; Mutterschafe 0-7 bis 0‘8 m², Böcke 1 nr.

Tore, entweder in jedem Giebel eines oder in der Mitte jeder Front; 3T6 m breit, mindestens 2-8 m hoch, auf alle 12 bis 18 m Stalllänge. Eingangstüren von 1-5 m Breite, stets nach außen aufgehend.

Mauern sind im Innern bis auf 1-27 m Höhe glatt zu verputzen.

Sind in einem Schafstalle Holzsäulen angebracht, so müssen diese auf einem 1 m hohen Steinsockel stehen, weil meistens der Stallmist über Winter liegen bleibt. Die Größe des Futterbodens bestimmt man nach der Annahme, daß ein Schaf durch sechs Monate 100 kg Heu als Futter und je zehn Stück Schafe 500 bis 600 kg Stroh als Streu brauchen.

Schweineställe sollen womöglich den Ausg'ang nach einem mit Mauern eingeschlossenen und mit Wasser versehenen Schweinehof haben. Man rechnet auf je 10 bis 12 Zuchtschweine einen Eber und 3 bis    für ein Zuchtschwein 3-50 bis 4 m², für ein Mastschwein,

wenn es einzeln steht, T60 bis 2 m²; stehen mehrere Schweine beisammen, so genügen pro Stück T49 m²; für ein Ferkel 0 5 bis 0-6 ///², für einen Jährling 0 6 bis 0 8 m²; für ein zweijähriges Schwein 0-8 bis 1 m².

Die Schweinestallungen werden verschiedenartig eingerichtet, und zwar ob die Fütterung im Stalle selbst oder außerhalb desselben geschieht. Bei größeren Schweinezuchten müssen eigene Futterküchen mit dem Stalle in Verbindung stehen, unter welchem Raum sich auch ein entsprechender Keller befinden soll. Die Futtertröge, sowie die

Schweinezellen selbst, Fig. 441, werden sehr vorteilhaft aus Eisen hergestellt.

Geflügelställe. Diese bringt man am zweckmäßigsten in einem besonderen Hause unter, welches unten Raum für Gänse und Enten, darüber für Hühner und oben für Tauben hat.

Der Gänse- und Entenstall dessen Höhe etwa 2 m im Lichten beträgt, soll 30 bis 50 cm über dem Boden liegen und mit harten Steinen

V;

Ha

JL

--Ä---

'i.ao

-I.SO -----

c_

l r—c

— o? i

<-•.......1 SO

.....-1 SO........M

;KJb=

r

~i

Fig. 441.

gepflastert sein. Für eine Ente rechnet man 0-15 ;w² und für eine Gans 0’25 vr Fläche.

Hühnerstall. Die Sprossenweite der Leiter zum Aufsteigen der Hühner beträgt 15 bis 20 cm, die Länge der Sprossen 30 bis 40 cm. Die Einsteigeöffnung 25 auf 35 cm bis 32 auf 45 cm, Raum pro Huhn 0-13 nr, Höhe des Stalles 1-5 bis 2 m.

Taubenhaus. Für ein Paar Tauben wird eine Zelle von 48 cm Breite und Höhe und 0’6 bis 0*7 m Tiefe benötigt. Die Zellen sind hinten mit Klappen zu versehen, um Mist und Eier herausnehmen zu können. Puter, Truthühner, brauchen 0-95 m³ Fläche pro Stück.

Wird kein besonderes Geflügelhaus gebaut, so bringt man die Tiere in Viehställen, Scheunen, überhaupt anderen Gebäuden unter.

Gebäude zur Aufbewahrung¹ der Geräte, Brennholz, Kohlen etc.

Wagenschupfen und Remisen. Von allen besseren Wagen wird gewöhnlich die Deichsel (Wagenstangen), selbst oft die Wage abgenommen, wenn sie nicht direkt am Wagen befestigt ist.

Ein Herrenwag'en oder Kalesche ist ohne Deichsel 3'20 bis 3-75 m lang und 1*60 bis 2-20 m breit, mit Deichsel erfordert ein solcher Wagen 5‘60 bis 6-30 m Länge.

Ein Erntewagen ohne Deichsel 3'75 bis 5 m lang, mit Deichsel 6-25 bis 7‘50 m lang und L90 bis 2-20 ?n breit;

Ein Ackerwag'en ist 6*25 bis 6’50 m lang, 2-50 bis 3 ni breit (daher 18*50 nr Bodenfläche);

Ein Pflug ist 2-50 bis 3 m lang, P25 bis P40 m breit (daher zirka 4 m² Bodenfläche) ;

Eine Egge ist 1*25 bis P90 m lang, P25 bis P40 m breit (3 bis 3’75 ?/r Bodenfläche).

Ein Schlitten 1*90 bis 2-50 m lang, 1T0 bis 1-25 m breit (zirka 4 m³, Bodenfläche);

Eine gewöhnliche Feuerspritze erfordert einen Raum von 5'40 ;// Länge und 5*60 m Breite.

Das Geschirrholz (Heubäume etc.) erfordert 6 m Länge.

Die Einfahrtstore müssen 2'50 bis 3 m breit und 3‘50 ?n hoch sein. Sogenannte Frachtwagen erfordern eine Breite von 4 m.

Alle Remisentore müssen nach außen aufgehen. Für die Höhe einer offenen Remise genügen 3 m, die geschlossenen müssen aber immer eine größere Höhe erhalten.

Holz- und Kohlenlager. 1 Raummeter verkleinertes Holz füllt 1-23 bis 1*33 mz; dieses Holz kann 4 m hoch auf geschlichtet werden. Zur Holzverkleinerung braucht man 8 bis 10 ;//² freien Raum. Für die winterliche Heizung von einem Zimmerofen braucht man jährlich 10 bis 15 Raummeter Brennholz; für die Küche rechnet man pro Jahr und Person des Hausstandes 0-70 bis 0-80 w³ Holz; zum Waschen und Backen braucht man in größeren Wirtschaften 18 bis 40 ;«³ Holz. Für den Betrieb der Milchwirtschaft in den Meierhöfen werden auf 10 melkende Kühe 3 bis 4 w.³ Brennholz gerechnet. 100 kg Braunkohle nehmen geschüttet 045 bis 048 ;;z³ Raum ein; 100 kg Steinkohle = 0-10 bis 0-15 w³ Raum; 100 kg Torf nehmen geschlichtet P50 bis 1-60 Raum ein.

Landwirtschaftliche Nebengebäude.

Gewächshäuser. Ein Gewächshaus, Glashaus oder Treibhaus ist ein Gebäude, in welchem insbesondere ausländische Gewächse, welche das Klima unserer Gegend nicht vertragen, entweder bloß über den Winter Oder das ganze Jahr hindurch kultiviert werden.

Wollte man allen verschiedenen Anforderungen, welche die Pflanzenwelt in betreff des Klimas der verschiedenen Erdteile stellen kann, nachkommen, so müßte der Bau der Gewächshäuser ebenso verschiedene Einrichtungen beanspruchen. Man bringt daher die Pflanzen von gleichen oder ähnlichen Anforderungen in einem Raume unter, und teilt die Gewächshäuser gewissermaßen nach den allgemeinen klimatischen Verhältnissen:

1.    In Schutzhäuser (Konservatorien), in welchen die Temperatur unter 0 bis auf — 6° R fallen kann;

2.    in Kalthäuser (Frigidarien), welche im Winter auf einer Temperatur von 0 bis -|- 5° R,

3.    in Lauhäuser — temperiertes Haus — (Tepidarien), welche auf einer Temperatur von -j- 5° bis -| - 10° R, und

4.    in Warmhäuser (Caldarien), welche auf einer Temperatur von | - 10⁰ bis -J- 25° R gehalten werden.

Vor allem hat man sich bei dem Baue eines Gewächshauses mit den allgemeinen Anforderungen vertraut zu machen, welche man überhaupt an die Kulturräume der Pflanzen stellen kann.

Die Bedingungen, welche man bei dem Baue eines jeden Gewächshauses berücksichtigen muß, sind folgende:

a)    Einen guten Abschluß des Kulturraumes, damit derselbe von den Einflüssen der äußeren Luft unabhängig gemacht wird;

b)    hinreichend angemessener Raum für die Entwickelung der Pflanzen;

c)    Sonne und Licht im vollsten Maße, nebst den notwendigen Schattenvorrichtungen;

d)    gute Lüftung und Ventilation;

e)    trockene Lage der Baustelle;

f)    entsprechende Erwärmung durch Heizung;

g)    steter Wasservorrat in angemessener Temperatur zum Begießen und Spritzen;

Ji) gute Heizräume und passende Aufbewahrungsorte für Brennmaterial ;

i) gutes, brauchbares Baumaterial, und schließlich

k) vollendete und solide Ausführung aller Konstruktionen.

Die Größenverhältnisse variieren sehr bedeutend, sowohl in der Breite, Länge, als Höhe, auch kann die Hauptform so verschieden . sein, daß sich kein bestimmtes Maß angeben läßt.

Eiskeller oder Eishäuser sind Aufbewahrungsorte von Eis während der wärmeren Jahreszeiten. Bei der Anlage eines guten Eisbehälters müssen folgende Bedingungen berücksichtigt werden:

a)    Geschützte und trockene Lage;

b)    Fernhalten von Tag-- und Grundwasser;

c)    gute Ableitung des durch das Schmelzen des Eises entstandenen Wassers;

d)    Sicherung* des Eisbehälters gegen alle Einflüsse der äußeren Temperatur und der natürlichen Bodenwärme, und endlich

e)    festes Zusammenpacken des Eises in einem kubischen Raume.

Das einzubringende Eis muß rein sein, darf weder von Schnee oder

Regen gelitten haben, und soll 20 bis 30 cm stark sein. Aus demselben werden regelmäßige, 60 bis 90 cm im Gevierte messende Blöcke geschnitten, und diese dann schichtenweise in der Weise wie Bausteine in die Eisgrube gelegt.

Eine zweispännige Fuhre Eis hat gewöhnlich 1*20 bis 1*25 m3 Eis, das mz zu 910 kg gerechnet. 1 mz festes Eis füllt den Eisraum mit 1*30 mz. Für eine größere Wirtschaft genügt ein Raum von 25 bis 36 m² Grundfläche, bei 3 bis 4 m Höhe vollkommen. Ein solcher Raum faßt 60.000 bis 80.000 kg Eis.

Milchhäuser. Die Größe derselben wird nach der Anzahl Milchkannen berechnet. Für eine Milchkanne rechnet man 0*3 m² Grundfläche. Nach G. Wanderleys „Die ländlichen Wirtschaftsgebäude“ muß die Grundfläche eines Milchkellers bei einem Viehstand

von

30 Kühen pro Kuh

50

1*00 7ir 0*95 m2 0*90 m2 0*80 m2 0*78 bis 0*76 m²

» 100 » 180 bei mehr

während man bei einem kleinen Viehstande von 5 bis 10 Kühen 2*5 bis 3 m² pro Kuh rechnen muß, weil die Geräte und Gänge auch dann dieselben Ausmaße behalten.

betragen,

Wasch- und Schlachträume. Diese haben gewöhnlich dieselbe Einrichtung. Bodenfläche von 30 bis 45 m² bei 3*20 bis 4 m Höhe. Die Deckenkonstruktion wird am zweckmäßigsten aus Gewölben oder solchen zwischen Eisenträgern hergestellt. Der Fußboden muß wasserdicht und fest, am besten mit Beton gemacht werden. Der Waschkessel hat meistens bei 0*60 m Tiefe, einen Durchmesser von 0*80 bis 1 m.

Backöfen. Öfen, in denen nur Weißbrot gebacken werden soll, . erhalten pro 100 kg Mehl, welche auf einmal verbacken werden, 4*6 bis 4*8 m² Heizfläche, während diejenigen Öfen, welche ausschließlich für Schwarzbrot bestimmt sind, für dieselbe Mehlmasse nur 2 bis 2*5 m2 erhalten.

Die Grundformfläche der Öfen wird entweder eiförmig oder rechteckig genommen. Erstere Form namentlich bei kleineren, letztere bei g*rößeren Öfen, weil die Ausführung bedeutend einfacher ist als diejenige der eiförmigen.

Die Länge der rechteckigen Öfen ist 3 bis 4 m und die Breite 2*5 bis 3 m, die ovalen Öfen haben 1*8 bis höchstens 2*5 m Länge.

Das sogenannte Mundloch erhält 24 cm Höhe und 60 bis 80 cm Breite. Bei Ofen für besondere Zwecke auch andere Dimensionen. Der Verschluß des Mundloches geschieht durch eine einfache Blechtür oder besser durch Schieber.

Die Höhe der Ofen ist 30 bis 60 cm. Die Sohle des Backraumes läßt man in der Regel etwas ansteigen, und zwar auf 1 m Länge 2 bis 3 cm.

Rauch- und Selchkammern. Bei diesen Anlagen sind solche Einrichtungen zu treffen, welche das Ablagern von Rußteilen aus dem Rauch von verbranntem Holz oder Holzteilen ermöglichen. Mit Rauch von Steinkohlen, Koks oder gar Torf kann nicht g'eräuchert werden. Die Größe der Rauchkammern richtet sich nach der Menge des zu räuchernden Fleisches.

Dörren. Wenn eine Obstdörre freistehend erbaut wird, hat sie gewöhnlich eine Querschnittfläche von 3 30 m³; ist sie mit ihrer Rückwand an eine feuersichere Mauer gestellt, so nimmt man L60 m als Tiefe und 1-60 m als Höhe ohne Rauchfang an.

Dungstätten. Man rechnet bei 1-25 m hoher Dunglagerung' jährlich pro Rind 6-80 m², pro Pferd 10-50 m² und pro Schaf 0-80 m2 Grundfläche; oder nach Kubikmaß pro Rind 8'50 ?/z³, pro Pferd 13 m3 und pro Schaf 1 m%. Man rechnet auch in der Weise, daß man bei einem Verbrauche von z. B. 5000 Futter samt Streustroh das Doppelte davon als Dungmenge pro Jahr, also zirka 10.000 kg annimmt.

Straßen und Wege. Man unterscheidet Haupt-, Reichs- oder Poststraßen, Land- oder Bezirksstraßen, Fahr-, Land- und Feldwege.

Die Breite der Straßen richtet sich nach dem Verkehre. Eingeleisige Straßen, an Gebirgsabhängen und Stellen, wo breitere Straßen nur mit unverhältnismäßig' großen Kosten errichtet werden können, müssen wenigstens 3'5 m, sobald dieselben auch von Lastwagen befahren werden, aber 4 m breit sein. In Abständen von 100 bis 200 m sind dann »Ausweichen« von 5 bis 5*5 m Breite und 10 m Länge anzuordnen, um das Vorbeifahren der Wagen zu gestatten.

Straßen, auf denen sich Wagen ausweichen sollen, müssen wenig'-stens 6 m Breite der Fahrbahn erhalten, welche bei starkem Verkehre, namentlich in der Nähe großer Städte, bis auf 12 m zu verbreitern sind. Für Nebenstraßen genügen 4 bis 4-5 m breite Fahrbahnen.

Zur Berechnung der Erdarbeiten bei Straßenanlagen dienen folg-ende Bemerkungen:

Im Mittel rechnet man, daß 100 m% lockerer Aufschüttung 75 mz fester Erdmasse, und 100 m³ festgestampfter Aufschüttung 90 m% fester Erde erfordern. Selbstverständlich sind diese Verhältnisse bei verschiedenen Erdgattung'en verschieden.

Eine lose Aufschüttung⁻ schwindet bis 25 Prozent. Dämme aus lockeren Massen sind ¹/xo bis y₄₀ höher aufzuschütten, als ihre Höhe nach dem Setzen sein soll. Die Böschungen sind auch gewölbt anzulegen und aie Dammbreiten reichlich zu nehmen. Das Feststampfen hat nur dann Zweck, wenn dasselbe in 0-25 bis 03 m hohen Lagen erfolgt.

Die Schiebetruhen haben g-ewöhnlich 006 bis 0⁻075 m³ Inhalt. Ein Arbeiter kann pro Stunde inklusive Aufladen und Ausschütten

4500

der Schiebkarren

m -f- 300

in Meter bezeichnet, wobei eine 10 ständige, wirkliche Arbeitszeit angenommen werden kann.

Um 1 mn gewachsenen Boden fortzuschaffen, sind:

1.    bei Gartenerde, leichtem Lehmboden etc., 15 bis 16 Karrengänge erforderlich;

2.    bei Kies, strengem Lehmboden etc., 16 bis 20 Karrengänge erforderlich;

Gänge machen, wenn m die Transportweite

3. bei Schotter, steinigem Boden und Felsen 19 bis 22 Karrengänge erforderlich.

Das Ansteigen der Bahn darf 10° nicht überschreiten. Größte derartige Transportweite 60 ///. Laufbretter müssen wenigstens 20 cm breit und 5 bis 10 cm stark sein, ersteres bei Eichen-, letzteres bei Nadelhölzern.

¹

Siehe L. Abel, „Die Kunst in ihrer Anwendung auf den Grundbesitz“, Stallungen.

Die Kippkarren haben 0⁻43 bis 0⁻5 mz Inhalt, werden auf horizontaler Bahn von zwei, bei Steigungen über 3° von drei Arbeitern

4500

gefahren. Karrengänge pro Stunde effektiver Arbeitszeit

^+676: pr°

³ gewachsenen Bodens sind an Karrengängen erforderlich: bei = 3⁻5; bei 2 = 4; bei 3 = 4*5.

Die Transportweite kann höchstens 300 m betragen. Pferdekarren oder sogenannte Kabs sind ebenfalls Kippkarren

2400

w+520

Fahrten

von 0⁻45 bis 0-5 mz Inhalt. Es werden pro Stunde

gemacht. Transportweite wenigstens 350 m.

Bei Transporten von mehr als 500 ni auf vorhandenen Wegen kommen nur Wagen von Pferden gezog'en zur Anwendung. Man kann einen zweispännigen Wagen mit 2000 kg auf guten Straßen, mit 1300 kg auf festen Feldwegen, mit 600 kg saxi schlechten Wegen beladen.

Das Gespann legt in beladenem Zustande pro Stunde 3000 m, in unbeladenem dag'egen 3500 m zurück.

Transportweite über 700 m.

Pferdebahnen und provisorische Eisenbahnen haben Kippwagen mit 2 mz Ladung. 1 Pferd zieht 2 geladene und 6 bis 8 leere Wagen auf horizontaler Bahn, Zahl der stündlichen Fahrten 2300

m-4-360'

Zum A u f 1 a d e n gebraucht 1 Arbeiter an Zeit;

für 1 ;//³ in Schiebekarren 32

Minuten,

40 bis 42 45 » 50

»    1 m³ » Kippkarren

»    1 m³ » Wagen

Um 1 m³ gewachsenen Boden zu lösen, sind die folgend angegebenen Zeiten erforderlich, wenn dabei die angegebenen Werkzeuge und Hilfsmittel benützt werden:

Kies, Sand, sandiger Lehm: 1 bis 1-3 Stunden (Holzkeil und

Schlägel);

fetter Lehm, Letten, Ton: 1/5 bis 2 Stunden (Haue);

Gerolle, steiniger Lehm und Ton, fein geklüftetes Gestein: 2'5 bis 3'5 Stunden (Krampen und Brecheisen);

festes Gestein, aber leicht zu bohren: 4 bis 5'5 Stunden (Bohrer, Brecheisen, Sprengmittel);

festes Gestein, schwer zu bohren: 6 bis 10 Stunden (Bohrer, Brecheisen, Sprengmittel, Eisenkeil und Schlägel).

Die Maximalsteigung kann bei den Straßen:

im Gebirge: im Hügellande: im Flachlande: Prozent

3 bis 4

bei Hauptstraßen . . . » Vizinalstraßen . .

bis

CO

2-5

4 bis 5

» Feldwegen . . . betragen.

2-5 bis 3

In Kurven sind die Steigungen zu verringern und dürfen bei 50 m mittlerem Halbmesser im Maximum nur 4 Prozent sein.

Kleinere Radien als 30 m sind zu vermeiden. Die Straßen sind in den Kurven zu verbreitern und um so mehr, je kleiner die Radien sind.

Die Straßenherstellung und Straßenerhaltung erfordern:

Für die Straßengrundlage. Diese wird für sehr schweres Fuhrwerk mit 0'50 m, für gewöhnliches aber nur 0T6 m verglichen, hoch gemacht, dies erfordert samt Zufuhr der Steine auf 20 m Distanz, pro vi³: 3‘0 bis 4-5 Arbeiterstunden.

IT m³ Bruchsteine.

Für die Straßenbeschotterung nebst Zufuhr des Materiales auf 20 m Distanz pro m³:

1.    bei neuen Straßen PO m³ Schlägelschotter,

P5 Arbeiterstunden;

2.    bei bestehenden Straßen PO m³ Schlägelschotter,

2 Arbeiterstunden

3.    Straßenbeschotterung (Planierung des Schotters) pro m³ 0-8 Arbeiterstunden;

4.    Besandung der beschotterten Straßenbahn samt Zufuhr auf 20 m Distanz, 1-3 m³ Sand,

2-0 Arbeiterstunden;

5. das Aufreißen bestehender Straßenkörper erfordert 7'0 Arbeiter

stunden ;

6.    1 w³ Schlägelschotter aus mittelfestem Stein zu erzeugen erfordert 8-5 Arbeiterstunden zum Schlägeln, Schlichten und Aufladen; aus hartem Stein aber .10 bis 17*5 Stundenschichten;

7.    um 1 7//³ Sand aus einer »Berggrube« auszuheben, sind 3‘5 Arbeiterstunden mit 10 Prozent Requisitenzuschlag zu rechnen;

8.    die Gewinnung von Wassersand erfordert samt Herausführen und in Figuren schlichten pro m% 5 Arbeiterstunden und 10 Prozent Zuschlag für Requisiten;

9.    1 m³ Sand durchwerfen erfordert je nach der Maschenweite der Wurfgitter 1*8 bis 4-0 Arbeiterstunden samt 10 Prozent Zuschlag für Requisiten.

Da die Schotterdecke auf den Straßen höchstens 8 cm betragen soll, so nimmt man den ganzen Steinsatz (verglichen) 0-30 bis 0*35 m hoch an.

Ungepflasterte Straßen und Weg*e verursachen durch ihren Bestand die Bildung von Staub, welche durch die Vornahme einer Straßenteerung wesentlich eingedämmt werden kann.

Die in gutem Zustande befindliche makadamisierte Straße, welche um eine möglichst glatte und harte Oberfläche darzubieten vor einig'er Zeit frisch gewalzt sein soll, wird bei trockenem warmen Wetter an ihrer Oberfläche von allem Schmutz und Staub, durch energisches Abwischen, Abkratzen oder am besten Abwaschen befreit. Auf diese so vorbereitete Oberfläche wird mittels Schrubbesen, bis auf 60° C erhitzter Steinkohlen teer in einer 1 bis 2 mm dicken Schichte gdeichmäßig aufg-etragen. Nach Verlauf von 2 bis 3 Stunden wird etwas trockener Sand über die Teerung gestreut und leicht eingewalzt. Hierdurch w⁷ird das Trocknen gefördert und der Straßenoberfläche die Glätte genommen.

Von Vorteil ist es, wenn die trockene Straße vor der Teerung von der Sonne gut durchwärmt ist, weil dadurch der Teer rasch in den Straßenkörper eindringt.

Auch Holzteer, welcher um von den leichter siedenden Bestandteilen befreit zu werden, auf 200° C erhitzt wird, und mit Kreosot, Anthrazenöl, Petroleumdestillaten oder verharzenden, pflanzlichen Oien vermischt ist, kann mit Vorteil verwendet werden.

So herg'erichtete Straßen und Wege halten sich außerordentlich lange, unterliegen geringer Abnützung, die Oberfläche ist gegen Regen undurchdringlich, wodurch sich kein Schmutz nach dem Regen und beinahe kein Staub nach Trockenheit bilden kann. Die Instandhaltungskosten sind gering.

Man benötigt für 1 m²:

bei alten Straßen 1*5 l (1 kg) Teer, bei neuen Straßen 2-5 l (1-66 kg) Teer.

4. Industrielle Bauten.

Spezielle Regeln für die Anlage und Einrichtung' von Fabriksgebäuden lassen sich nicht so kurz zusammenfassen, denn die Bedingungen sind dabei zu verschiedener Art; und selbst die Fabriken für einen und denselben Industriezweig werden jedesmal infolge der Lokalverhältnisse einer ganz besonderen Anlag'e und Einrichtung bedürfen; im übrigen g'elten für dieselben die in diesem Buche angedeuteten allgemeinen Angaben und die diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ministerialverordnung'en vom 23. November 1905, Nr. 176 R. G. Bl., und vom 7. Februar 1907, Nr. 24 R. G. Bl.

Für Deutschland das Arbeiterschutzgesetz vom 1. Juli 1891.

Bemerkungen über die Größenverhältnisse einzelner Gebäudeteile.

Mauerstärken. Diese geben einen Maßstab für die Solidität, Festigkeit und Dauer der Gebäude, aber nur unter einer Voraussetzung, daß die Mauern in sich gut, fest und dauerhaft sind. Nur zu häufig übersieht man die nötigen Eigenschaften einer Mauer und hält ihre Stärke für hinreichend; das ist nun aber durchaus nicht immer der Fall. Wollte z. B. jemand noch ein Stockwerk auf sein Gebäude aufsetzen, bloß aus dem Grunde, weil die Stärke der oberen Mauern H/2 oder 2 Zieg'el stark ist, so wäre das durchaus noch kein Grund, daß das Gebäude noch ein Stockwerk auch tragen kann, denn nicht die Stärke allein, sondern die Güte des Materiales sind hier entscheidend.

Mauern aus Bruch- oder Ziegelsteinen, wenn sie bis zu einer Länge, .welche ihrer doppelten Höhe gleich ist, ohne Pfeiler oder Querwände frei stehen, müssen x/₈ bei Bruchsteinen, respektive ¹/u bei Ziegelmauerwerk ihrer Höhe als Stärke erhalten. Bei Ziegelmauern wird dieses Maß mit ganzen oder halben Ziegeln abgerundet. Mauern, welche aber in größeren Längen freistehen, müssen eine entsprechende Verstärkung erhalten.

Die Stärke der Hauptmauern £, ex,e₃, . .. werden, wenn die Gebäudetiefe gleich t vi und die Stockswerkhöhen gleich hx, h%, h₃,... m (Jix oberstes Stockwerk), nach Redtenbacher folgendermaßen bestimmt:

t    hx

4Ö ‘ 25 t    lix -J- /?₂

⁶¹ —40 ^    25 W

hx -j- h₃ h₃

25

_ ¹ L

m, usf.

< s “4ö + e3 =4Ö +

Nach anderen Angaben soll das obere Stockwerk lx/₂ Ziegel stark, das nächst niedrigere ll/₂ oder 2 Ziegel, das dann folgende 2 oder 2l/₂ usf., jedes niedriger liegende Stockwerk x/₂ Ziegel stärker g-emacht werden.

Bei kleinen Zimmern von höchstens 5-5 m in der Richtung der Front, bei keiner größeren Höhe als 4-2 ni und massiven eingebundenen Scheidemauern kann den Hauptmauern in den beiden obersten Stockwerken F/₂ und in den beiden folgenden 2 Ziegel Stärke gegeben werden.

Bei niedrigen, 1 oder F/₂ stockigen Gebäuden von 3 bis höchstens m Stockwerkshöhe genügt l.¹/₂ Stein Stärke der Mauern, bei höheren Stockwerken hat man Verstärkungen oder ¹/₂ Stein stärkere Mauern anzuwenden.

Bruchsteinmauern sind 1*25 bis 1-80 mal stärker als Ziegelmauern zu machen, hingegen können Quadersteinmauern 0*6 bis 08 mal geringer als Ziegelmauern angenommen werden.

Die Bauordnung für AVien und für Niederösterreich gibt in Bezug auf die zulässigen Mauerstärken in dem § 37, beziehungsweise §§ 50 und 51 hinreichende Anhaltspunkte.

Futtermauern mit Strebepfeilern und einem Seitendruck erhalten eine Stärke von 0-14 ihrer Höhe an der Basis, die Strebepfeiler 1 bis ll/₂ der Höhe bei einer Höchstentfernung von 5‘5 m voneinander.

Gewölbestärken. Dabei ist vorausgesetzt, daß die Stärke des Gewölbes an den AViderlagern doppelt so groß als am Scheitel ist.

Für halbkreisförmige Gewölbe aus Ziegel oder Bruchsteinen gibt Rondel et folgende Regeln:

Ist das Gewölbe im Scheitel horizontal abgeglichen, so ist

* “48

ist das Gewölbe bis zur halben Höhe hintermauert und dann im Rücken parallel mit der inneren Wölbelinie abgeglichen, so ist

36

b s.

Ist endlich das Gewölbe bis zur halben Höhe hintermauert und von da an bis zum Scheitel verjüngt abgeglichen, so ist die Stärke im Scheitel also

— S

48

S zu

und da, wo die Ausmauerung aufhört, ist die Stärke

32

nehmen.

Rondelet gibt für die Stärken der Widerlager halbkreisförmiger Gewölbe noch folgendes an:

Ist das Gewölbe im Scheitel horizontal abgeglichen, so soll die Stärke der Widerlager 7xi der Spannweite betragen.

Ist das Gewölbe bis zur halben Höhe hintermauert und dann im Rücken parallel mit der inneren Wölblinie abg-eglichen, so soll die Stärke der Widerlag-er ¹/₉ der Spannweite betragen.

Ist das Gewölbe endlich bis zur halben Höhe hintermauert und

von da an bis zum Scheitel verjüng't abgegdichen, so soll die Stärke der Widerlager x/io der Spannweite betragen.

Größe der Fenster. Die Breite der Fenster, ebenso wie jene der Zwischenpfeiler sollte man bei Ziegelmauerwerk immer so einrichten, daß sich dieselben ohne vieles Behauen der Ziegel ausführen lassen. Wenn möglich, nimmt man Maße, welche sich durch die halbe Ziegellänge teilen lassen. Ebenso sollte man die Fensterhöhe so nehmen, daß sie sich aus vollen Schichten bilden lassen. Bei Bruchsteinen und Quadern sind die Öffnungen und Pfeiler beliebiger.

Gewöhnlich ist die Breite 0⁻8 bis 1*2 m, steigt aber bei großen Bauten zuweilen bis 2 m. Die Höhe der Fenster wird, wenn nicht besondere Verhältnisse andere Höhen bedingen, gleich der 2 bis 2-5 fachen Breite genommen. Die Höhe der Fensterbrüstung ist in der Regel 0-75 bis 0-90 m, nur ausnahmsweise höher. Zwischen Oberkante des Fensters und der Decke ist gewöhnlich 45 bis 50 cm Platz erforderlich.

Um in einem Raume eine genügende Beleuchtung zu erzielen und auch die natürliche Ventilation möglichst zu fördern, soll die Gesamtfläche der Fenster in Wohnräumen Nebenräumen Kanzleien Bildersälen Restaurationen Schulzimmern

7r bis V«,

7s *

7s „ 7t,

XU V 74)

75 „

XU n 7 5)

Krankenzimmern 74    „

W erkstätten

7u>,

/ 6»

7e,

Magazinen

Stallungen

75    „ 7«.

76    r

7xo *

7x₀)

712 der Bodenfläche des Rau

mes betragen.

Die Fensterchambranen erhalten in der Regel 74 bis 76 ^er Fensteröffnung als Breite.

Größe der Türen. Die Größe der Türen und Tore nimmt man

nach folgender Zusammenstellung:

Breite

Höhe

in Meter

Tapetentüren..............

Nebentüren (Küchen-, Speisekammer-, Abort- etc. Türen).........

0-7 bis 0-9

0-8 » 1-1

2 bis 2-4

Scheunentore.....

Einfahrtstore in Remisen Stalltüren nach den Anforderungen . . .    1-2 » 2 0

Haustüren in Wohnhäusern

4-0

5-0

3-2 » 3-5 2-2 » 3-0 2-5 » 3*0 2-5 » 3-5

Breite

Höhe

in Meter

Zimmertüren........

Kleine Zimmer.....

Gewöhnliche Wohnzimmer

0-9 bis 2 0-9 » l'l TO » 1*3

2 bis 3-5

» 2-2 » 2-5

Größere Wohn- und Gesellschaftszimmer zweiflügelig-........

1-2 » 1-5

Säle

1-2

2-0

2-2 » 3-0 2-5 » 3-5

3-0 » 4-5 2-5 » 30

1-2 » 20

»    » öffentlichen Gebäuden . . . 1-5 » 2-5

Deckenkonstruktionen aus Holz sind entweder Tramoder Dippelböden.

Tramböden mit rauher Sturzdecke (Sturzschalung) erfordern pro Quadratmeter:

1.    Bei 4 m Trakttiefe: 0-5 m, 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schließen, TO m, 13/18 cm starken Tram, 1 m², 33 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter;

2.    bei 5 m Trakttiefe: 0-4 m, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 m, 14/21 cm starken Tram, 1 m², 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter;

3.    bei 6 m Trakttiefe: 0*33 m, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 m, 17/24 cm starken Tram, 1 m², 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung der Bretter ;

4.    bei 7 m Trakttiefe: 0-29 m, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 m, 19/27 cm starken Tram, 1 m², 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung- der Bretter;

5.    bei 8 m Trakttiefe: 0-25 m-, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 «/, 21/29 cm starken Tram, 1 m³, 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Überg-reifung der Bretter.

Tramboden mit rauhem Sturzboden (Sturzschalung) und Rohrdeckenverschalung (Stukkatorschalung) erfordert pro Quadratmeter:

1.    Bei 4 m Trakttiefe: 005/«, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 m, 13/18 cm starken Tram, 1 m², 30 mm starke Sturzbodenlegung, 1 vi², 20mm starke Rohrdeckenschalung;

2.    bei 5 m Trakttiefe: 0⁻4 m, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 m, 14/21 cm starken Tram, 1 m², 30 mm starke Sturzbodenlegung, 1 m²: 20 mm starke Rohrdeckenschalung;

3.    bei 6 m Trakttiefe: 0-33 m, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 m, 17/24 cm starken Tram, 1 m², 30 mm starke Sturzbodenlegung, 1 #/², 20 mm starke Rohrdeckenschalung;

4.    bei 7 m Trakttiefe: 0-29«/, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 /«, 19/27 cm starken Tram, 1 m², 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Übergreifung- der Bretter, 1 m², 20 mm starke Rohrdeckenschalung- ;

5. bei 8 m Trakttiefe: 0‘25 22/, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 m, 21/29 cm starken Tram, 1 m², 30 mm starke Sturzbodenlegung, 1 m², 20 mm starke Rohrdeckenschalung-.

Deckenkonstruktionen mit Einschublatten erfordern pro Qua

dratmeter :

1.    Bei 4 m Trakttiefe: 0-5 /;/, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 m, 14/21 cm starken Tram, 1 m², 30 mm starke Fehlboden-leg-ung- auf Latten. 1 m², 20 mm starke Rohrdeckenschalung-;

2.    bei 5 m Trakttiefe: 0-4 m, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 2//², 17/26 cm starken Tram, 1 m², 30 mm starke Fehlboden-leg-ung- auf Latten, 1 m², 20 mm starke Rohrdeckenschalung-;

3.    bei 6 m Trakttiefe: 0-3 'dm, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 m, 19/27 cm starken Tram, 1 m², 30 mm starke Fehlboden-leg-ung- auf Latten, 1 m², 20 mm starke Rohrdeckenschalung-;

Ul

>V

Ül

Fig. 442.

4. bei 8 m Trakttiefe: 0-25 22/, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 m, 23/32 cm starken Tram, 1 m², 30 mm starke Fehlboden-leg-ung- auf Latten, 1 m², 20 mm starke Rohrdeckenschalung-.

Deckenkonstruktionen mit in Falz eingelegtem Fehlboden erfordern pro Quadratmeter nur eine geringe Aufzahlung.

Deckenkonstruktionen mit Fehl- und Sturzboden (doppelter Tramlage) nach Fig. 442 erfordert pro Quadratmeter:

1.    Bei 4 m Trakttiefe: 06 m, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 m, 14/21 cm starke Sturzträme, 1 m, 12/16 cm starke Fehl-träme, 1 m², 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung, 1 m², 20 mm starke Rohrdeckenschalung;

2.    bei 5 m Trakttiefe: 0-4 m, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 m\ 11/24t cm starke Sturzträme, 1 m, 14/21 cm starke Fehl-träme, 1 m², 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung, 1 m², 20 mm starke Rohrdeckenschalung;

3.    bei 6 m Trakttiefe: 0-33 2//, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 ///, 19/27 cm starke Sturzträme, 1 22/, 17/24 cm starke Fehl-

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

träme, 1 m², 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung', 1 m², 20 mm starke Rohrdeckenschalung;

4.    bei 7 m Trakttiefe: 0*29#/, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 m, 21/29 cm starke Sturzträme, 1 m, 18/26 cm starke Fehl-träme, 1 m², 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung, 1 m², 20 mm starke Rohrdeckenschalung;

5.    bei 8 m Trakttiefe: 025 m, 10/15 oder 12/12 cm starke Rastschließen, 1 m, 23/32 cm starke Sturzträme, 1 m, 20/28 cm starke Fehl-träme, 1 m², 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung, 1 m², 20 mm starke Rohrdeckenschalung.

Deckenkonstruktionen mit Dippelbäumen erfordern je nach der Spannweite verschiedene Holzstärken, sowohl der geschnittenen als behauenen Dippelbäume.

Bei 3 m Trakttiefe aus OTS m starkem Rundholz geschnitten, tragen pro Quadratmeter 1620 kg;

bei 4 m Trakttiefe aus 0-24 m starkem Rundholz geschnitten, tragen pro Quadratmeter 2160 kg;

bei 5 m Trakttiefe aus 0-28 m starkem Rundholz geschnitten, tragen pro Quadratmeter 2352 kg;

bei 6 m Trakttiefe aus 0-34 m starkem Rundholz geschnitten, tragen pro Quadratmeter 2892 kg;

bei 7 m Trakttiefe aus 0'40 m starkem Rundholz geschnitten, tragen pro Quadratmeter 3428 kg;

bei 8 m Trakttiefe aus 0-44 m starkem Rundholz geschnitten, tragen pro Quadratmeter 3630 kg.

Traversendecken werden entweder dadurch g'ebildet, daß man zwischen die Flanschen der Eisenträger Tram- oder Dippelböden legt oder zwischen den Traversen Kappengewölbe aus Beton oder Ziegel herstellt, auch werden Betonplatten zwischen den Trägern eingelegt. Die Dimensionen der Trägerprofile richten sich nach der Tiefe des Raumes, sowie der Entfernung der Eisenträger untereinander, und können aus den betreffenden Tabellen berechnet werden.

Gipsdielen- und Zementdielen-Decken werden dadurch gebildet, daß man die Trägerfelder mit Platten dieses Materiales ausfüllt. Gipsdielen und Spreutafeln haben nur geringe Festigkeit, Zementdielen hingegen große Tragfähigkeit.

Betoneisendecken (armierter Beton). Zwischen den Traversen, diese umhüllend, wird armierter Beton hergestellt oder die gesamte Decke besteht nur aus armiertem Beton in Form von Balken, Gitterträgern u. dgl. und Platten.

Die Herstellung dieser Decken ist an bestimmte amtliche Vorschriften gebunden, es gelten die seitens des preuß. Ministeriums für öffentliche Arbeiten herausgegebenen »Bestimmungen für die Ausführung von Konstruktionen aus Eisenbeton bei Hochbauten« in Deutschland.

Für Österreich die seitens des Ministeriums des Innern mit Erlaß vom 15. November 1907 veröffentlichte »Vorschrift über die Herstellung von Trag-werken aus Stampfbeton oder Betoneisen bei Hochbauten Eiserne Decken (Wellblech). Bei denselben liegt das Wellblech u. dgl. auf den Ober- oder Unterflanschen der Traversen.

«.

Anzahl der Geschoße und deren Höhe.

Die größtmöglichste Stockwerkshöhe kann einem Gebäude hinsichtlich seines Äußeren nur zum Vorteile gereichen, und diese Höhen geben auch das architektonische Mittel, um einzelnen Teilen großartige Verhältnisse zu verleihen. Die Anzahl der Stockwerke bei Wohnhäusern in den Städten ist aber meistens durch die dort bestehenden Baugesetze vorgeschrieben.

Die Höhe der Stockwerke in Meter anzugeben ist schwierig, da für sehr verschiedene Zwecke g*ebaut wird. Die Anzahl der Zimmer und Räume, die für eine Wohnung bestimmt sind, kann allerdings für die Ermittelung der Höhe dieser Räume maßgebend sein, denn es ist anzunehmen, daß eine Familie, die zwei oder drei Zimmer bewohnt, nicht so viel Ansprüche macht als solche, die eine Wohnung* von sechs bis acht Räumen mietet. Für kleine Wohnungen würde eine zu große Stockwerkshöhe nicht einmal vorteilhaft sein, da sich hohe Zimmer schlechter als niedrige heizen. Als die geringste Höhe für Wohnungen muß man aber 3 m festsetzen.

Kellerräume sollen nie unter 2-70 m Höhe erhalten und sind sie mit Gewölben versehen, so sollte die niedrigste Höhe an den Wänden 2-10 m betragen.

Stockwerkshöhen von 3*20 bis 3*30 m sind für Wohnungen der mittleren Stände hinreichend; 3*50 bis 4 m ist eine angenehme Höhe der besseren Wohnungen; 4*20 bis 5 m ist eine Stockwerkshöhe für herrschaftliche Wohnungen. Oft bestimmt die Größe eines Raumes die Höhe des ganzen Stockwerkes; befindet sich z. B. in einer Wohnung ein großer Saal, so muß dieser eine verhältnismäßige Höhe haben, und . nur in seltenen Fällen ist es möglich, einen solchen Saal höher zu führen, als die anderen Zimmer und Räume, und alsdann erhält das ganze Stockwerk eine Höhe von 4*50 bis 5-20 m und darüber, weil eben der Saal eine solche Höhe bedingte. Bei einer solchen Höhe werden dann oft über Küchen, Speisekammern und anderen Nebenräumen sogenannte Halbgeschoße angelegt, zu welchen gewöhnlich eine besondere Treppe führt.

Küchen.

Die Einrichtung des Küchenraumes verlangt bekanntlich deshalb eine besondere Aufmerksamkeit, weil die hier notwendigen Feuerungsanlagen in mehr als einer Beziehung eine praktisch wichtige Rolle spielen. Denn um auf offenem Herde das Wasser in einem

Topfe zu sieden, braucht man ein Feuer, welches sechsmal mehr Wärmestoff entwickeln muß, als in einem geschlossenen Raume erforderlich sein würde.

Da die jetzt üblichen Sparherde überall käuflich zu haben sind, so können wir eine nähere Angabe über deren innere Einrichtung hier wohl übergehen.

Die Ausmaße der Herde richten sich nach den Haushaltungen. Für Arbeiterwohnungen und ähnliche genügen Herde mit einer oder zwei Lochplatten ohne Bratröhren.

Für mittlere Hausstände sind Herde mit zwei oder drei Lochplatten, Bratröhren und Wasserkasten angezeigt.

Bei größeren Wohnung'en kommen noch ein oder zwei Wärmerechaud, Wasserwannen und Fleischkessel hinzu.

Herde für Gasthäuser erhalten meistens die Feuerung in der Mitte und es teilen sich die Züge nach beiden Seiten, wodurch die Herdplatte, ein eigener Bratofen und an der Stirnwand das Rechau d noch genügende Hitze erhalten.

Die Höhe der Herde beträgt 80 bis 85 cm.

Die Platten erhalten vielfach Ringlöcher.

Die Ansicht, daß Platten mit Ringen die zweckmäßigsten sind, trifft aber nicht zu. Einmal wird durch das Ansetzen von Ruß an den Töpfen die Reinlichkeit erschwert, andrerseits strömt dem Feuer beim öfteren Abnehmen der Töpfe zu viel kalte Luft zu, wodurch der Bedarf an Heizmaterial vermehrt wird.

Für kleine Herde empfehlen sich Platten von 40 bis 50 cm, für größere solche von 60 bis 75 cm Breite mit Falzen versehen. Die Stärke der Platten beträgt 2-5 bis 4 mm.

Für 1 nr Herdfläche rechnet man 0-06 m² Rostfläche und 4 bis 5⁻5 kg Kohlen pro Stunde.

Speisekammern.

Die zweckmäßige Anordnung für die Ventilation oder einen konstanten Luftzug ist bei diesen Räumlichkeiten eine notwendige Bedingung, und deren praktische Bedeutung für jede Haushaltung, bedarf keines weiteren Beleges. Die Hauptregel bei Schaffung derartiger Räume ist, daß eine Speisekammer hell und luftig sein muß, daß die Fenster, wenn es überhaupt sein kann, nicht nach Mittag liegen und daß man eine Speisekammer möglichst in der Nähe der Küche so anordnet, daß die Kaminwand der Küche im Winter zur Erzielung einer gelinderen Temperatur benützt wird.

Aborte.

Deren Anlage und Einrichtung hängt von dem Systeme der Ansammlung und Entfernung der Abortstoffe ab. Dies kann in Tonnen, Senkgruben, in solchen bei Verwendung von Torf m ull oder in Kanälen (Schwemmsystem) erfolgen.

Tonnensystem. Dieses findet Anwendung bei Mangel einer Kanalisation und Wasserspülung.

Nur in letzterem Falle ist die Anordnung einer Wasserspülung und damit die Verwendung von Wasserklosetts möglich.

Bei der Wahl des Abfuhrsystemes ist im allgemeinen zu berücksichtigen, daß die Ausscheidungsprodukte so rasch als möglich abwärts in den Ansammlungsbehälter oder den Kanal gelangen, die faulige Zersetzung und die Gasbildung dortselbst möglichst gehemmt werde, die dennoch entwickelten Gase nicht in das Gebäude gelangen können, eine Infizierung der Vorrichtungen, Gebäudeteile und des Erdbodens nicht erfolgen könne und daß die Entfernung der Abfallstoffe aus dem Gebäude bei möglichst geringster Manipulation ohne Belästigung der Hausbewohner möglich ist.

Als Grundlage für die Berechnung' der abzuführenden Stoffe kann angenommen werden, daß ein Erwachsener pro Jahr etwa 05 m3 Absonderungsprodukte, von welchen 90% flüssig und 10% fest sind, ausscheidet. Von ersteren wiegt 1 m³ ungefähr 1130 kg, von letzteren 1180 kg.

Die Tonnen, meist aus galvanisiertem Eisenblech erzeugt, sind an Zahl und Größe so zu bemessen, daß innerhalb 24 Stunden höchstens eine einmalige Auswechslung notwendig wird, ohne daß ein Überfließen zu besorgen ist oder die mit ihnen vorzunehmenden Manipulationen nicht möglich durchzuführen sind. Sie haben sämtliche Abfallstoffe aus den Aborten aufzunehmen. Eine Trennung der festen von den flüssig'en Bestandteilen findet meist in der Tonne selbst oder im Abfallapparate statt, so daß die flüssigen Bestandteile dann in besonderen Tonnen ang'esammelt werden. Sonstige Abfälle, Schmutz- und Niederschlagswässer sollen nie in die Tonnen geleitet werden.

Der für die Aufstellung der Tonnen bestimmte Raum (Tonnenraum) ist mit undurchlässigem Pflaster im Gefälle, mit direktem Lichte und ins Freie führenden Türen zu versehen, hat eine kräftige Ventilation zu erhalten und darf mit keinem anderen Raume in Verbindung' stehen.

Senkgrubensystem. Dessen Anlage erfolgt bei Mangel einer Kanalisation und setzt günstige Grundwasserverhältnisse voraus.

Außer den Abortstoffen dürfen keinerlei Schmutz- oder Niederschlagswässer in dieselbe geleitet werden, doch ist eine Abortwasserspülung in beschränktem Maße möglich. Die Größe ist so zu bemessen, daß die Entleerung monatlich wenigstens einmal erfolgen muß.

Die undurchlässig herzustellende Senkgrube erhält 45 cm dicke Wände und eine 30 cm dicke Sohle aus Portlandzementbeton oder Klinkern in Portlandzementmörtel, welche noch mit einem 30 cm starken Lehmschlag umgeben wrerden sollen. Die Innenseiten werden mit geglättetem Portlandzementverputz versehen, die Sohle wird in

der Gestalt eines umgekehrten Gewölbes, mit dem tiefsten Punkte unter der Einsteigöffnung- geformt. Die Decke, im Charakter der Seitenwände hergestellt, enthält die Einsteigöffnung, welche mit doppelten, eisernen Deckeln in ebensolchen Rahmen und mit dazwischen gelegten zirka 15 cm starken Lehmschlag geschlossen wird. Vorteilhaft ist es, für das Entleeren ein fixes Saugrohr, welches nur den unteren Deckel durchdringt und mittels Kapsel luftdicht verschlossen werden kann, in den Schacht einzusetzen; an dieses kann dann der Pumpapparat angeschraubt werden, ohne den ganzen Verschluß öffnen zu müssen.

Die Lage der Senkgrube ist derart zu wählen, daß sie isoliert von jedem Gebäudemauerwerk außerhalb des Gebäudes entleert werden kann. Behufs Ventilation ist ein Ventilationsschlauch über Dach zu führen.

Torfmul 1 sy ste m. Bei diesem unterscheidet man das automatische Torfstreuklosett mit Ansammlung des Torfmulldüng-ers, in Gefäßen (Tonnensystem) oder in Senkgruben.

Bei ersterem Systeme können die einzelnen Gefäße direkt unter jedem Sitze angeordnet werden oder es gehen von den Sitzen Abfallrohre in größere Sammelgefäße. Die Tonnen müssen in kurzen Zeiträumen entleert werden.

Beim Senkg-rubensystem gelangt der Dünger bei nur erdgeschoßigen Gebäuden direkt oder bei mehrgeschoßigen Gebäuden mittels Abfallrohren in die Torfmullsenkgruben, aus welchen er dann in entsprechenden Zeiträumen abgeführt wird.

Die Abfallrohre (Eisen .oder Steinzeug) erhalten eine Lichtweite von 30 cm; es dürfen höchstens zwei Sitze mit Gainzen von gleicher Lichtweite und unter höchsten 22 gradigem Winkel an ein Abfallrohr anschließen. Für die anzuwendenden Olpissoirs sollen bei größeren Anlagen des Torfmulltonnensystems eigene Tonnen, beim Senkgrubensystem eigene Grubenabteilungen (Urinzisternen) angeordnet werden.

Für die Bereithaltung des Beschickungsmateriales (Torfmull) sind vollkommen trockene und lüftbare Depoträume anzuordnen.

Für den Betrieb des Torfmullklosetts werden pro Benützer und Jahr 88 kg Torfmull benötigt, was bei der oben angeführten Menge an Absonderungsprodukten 660 kg = 0-86 pro Benützer und Jahr an Torfmulldünger ergibt.

1 vfi Torfmull wiegt 250 kg und kann in den Depoträumen 2 m hoch geschichtet werden.

Kanalsystem. Dieses setzt die Möglichkeit einer ausgiebigen Wasserspülung voraus, um auch die festen Abortstoffe möglichst rasch entfernen zu können. Kanäle sind auf dem kürzesten Wege vom Orte ihres Beginnes im Gebäude aus demselben und bei Vermeidung vom Unterfahren bewohnter Räume zu führen.

Das Gefälle der kleineren Kanäle und der Hauskanäle soll 1 bis 2 °/₀ betragen und sie sollen so tief liegen, daß sie gegen das Einfrieren gesichert sind.

Die Geruchlosigkeit der Klosette wird dadurch gesichert, daß beim Schließen derselben durch die, eine Klappe bildende Schale noch eine Quantität Wasser zurückgehalten, und so, sowie durch Einschaltung eines Wassersiphons das Ausströmen übler Gerüche aus dem Abfallrohre verhindert wird. Die Schale mit dem Abortsitze ruht auf dem Verstärkungsringe des Aufnahms- und Abfalltrichters oder

gsj

Fig. 443.

steht ganz frei (Wassersiphon) und mündet mit der Gainze in das senkrecht stehende, gewöhnlich eiserne oder doppelt gdasierte Steinzeugabfallrohr, welches bis über Dach mit einem Dunstschlauche versehen ist.

Aborte sollen vorzüglich ventiliert, unmittelbar beleuchtet, der Wetterseite abgewendet, geschützt geg*en Zugluft angelegt werden. Sind dieselben nicht im Wohnung'sVerschlüsse, sondern in Gruppen zusammengezogen, so ist ein Vorraum zu schaffen; sie sollen sich nicht neben Küchen und Speisekammern befinden. Häufig werden besondere Anbauten an den Gebäuden angeordnet und in diese die Aborte verlegt. Jedenfalls muß in einem eleganten Wohnhause der

Abort nicht nur in dem Hause selbst oder in einem Nebengebäude, sondern im Wohnungsverschlusse, und nicht etwa auf dem Hofe in einem besonderen Gebäude liegen. Jedes Stockwerk, und im Falle dieses in mehrere Wohnungen geteilt wird, muß auch jede Wohnung mit wenigstens einem Aborte versehen sein.

Das Sitzbrett wird gewöhnlich 0-55 m tief, 0-47 m hoch gemacht. Der Raum für einen Abort ist 0-90 bis 1 m breit und 1-10 bis F5 vi tief. Größere Dimensionen sind allerdings besser und bequemer.

Badezimmer.

Haben meistens 3-20 m Länge, 1-6 m Breite bei mindestens 2*50 m Höhe, in Privathäusern gewöhnlich die ganze Stockwerkshöhe bei größerem Flächenausmaße.

Die Badewannen sind entweder aus Zink, verzinktem Eisenblech, aus Holz, aus Stein, aus emailliertem Gußeisen, aus Glas oder Marmor angefertigt oder schließlich werden dieselben gemauert und mit Fliesen oder Kacheln verkleidet, entweder freistehend oder im Boden versenkt. Die innere Lichte dieser Badewannen mißt Länge = 145 m, Breite = 63 cm und Tiefe = 63 cm.

Die Badewanne wird mit dem Badeofen in direkte Verbindung gebracht, während in Badeanstalten zum Erwärmen des Wassers eigene Kessel oder besondere Dampfkessel in Verwendung kommen.

Die Wände und die Decke sollen wasserundurchlässig hergestellt werden, was durch Anbringen eines Zementverputzes, eines Olfarben-anstriches oder durch eine Verkachelung erreicht wird. Auch der Fußboden ist wasserundurchlässig, mit einem Gefälle gegen den Wannenablauf, herzustellen.

In größeren Badezimmern ist die Aufstellung eines Klosetts erwünscht.

Stiegen.

Beträgt die Höhe einer Stiegenstufe h und wird der Auftritt gleich b gesetzt, hat man: b -f~ 2 h = 63 cm.

Man nimmt an, daß die Höhe der Stufen 14 cm in herrschaftlichen Häusern,

15 bis 16 cm in besser eingerichteten Wohnhäusern,

18 cm in gewöhnlichen Wohnhäusern und bis 20 cm für Boden-, Keller-, Neben- etc. Stiegen zu machen ist, so bestimmt sich dann b leicht.

Als bequem zu besteigende Treppen werden diejenigen bezeichnet,

17

bei denen

h = 13

h = 15 bis 16 k — 11 h= 18 h = 21

33 »

Die Breite der Stiegen wechselt meistens zwischen 07 und 2 m lichter Weite. Man nimmt für:

die schmälsten zulässigen Nebentreppen 07 m Breite, besser aber wenigstens 0-85 bis 1*00 m Breite,

Stiegen in geringeren Wohnhäusern 1 *10 m Breite,

Stiegen in besseren Wohnhäusern wenigstens 1*10 bis 1-40 m

Breite,

Stiegen in eleganten Wohn- und herrschaftlichen Häusern wenigstens 1-30 bis über 2 m Breite,

Stiegen in Schulen, Versammlungshäusern, Theatern etc. sind nicht unter T50 m Breite anzuordnen, im übrigen aber nach der Größe des Verkehres einzurichten.

Die Höhe des Stiegengeländers muß 1 m betragen.

Beheizung.

Der Wärmebedarf eines Raumes wird durch unmittelbare Feuerung, in Ofen, Kaminen (Lokalheizung) oder durch heißes Wasser, Dampf oder Einführung erwärmter Luft (Zentralheizung) g'edeckt.

Lokalheizung.

Die Ofen haben entweder eine offene oder eine geschlossene F'euerung und werden entweder mit festem, flüssigem oder gasförmigem Brennmaterial beschickt. In letzter Zeit bedient man sich vielfach der Gasheizung, welche gegenüber der Heizung mit festen Brennstoffen die Vorteile einfacher Bedienung, der Reinlichkeit, des raschen Einheizens und der Anpassung des Brennstoffaufwandes an den Bedarf, für sich hat. Bedenklich allerdings sind die hohen Betriebskosten, die hohen Temperaturen der Heizflächen, die Möglichkeit des Austretens des giftig'en Heizg'ases und die Flxplosionsgefahr der Gaskamine.

Bei den mit festen Brennstoffen beschickten Ofen unterscheidet

man je nach der Häufigkeit der Beschickung solche mit gewöhnlicher F'euerung und solche mit FÜillfeuerung. Bei letzteren werden bedeutende Quantitäten Brennstoffes auf einmal eingeschüttet (Dauerbrand, Immerbrand).

Ein guter Ofen muß eine vollkommene Verbrennung, eine gleichmäßige Erwärmung des Raumes, eine Regelung des Wärmebedarfes und das sichere Austreten der Rauchgase ermöglichen, einfach zu bedienen und leicht zu reinigen sein.

Kamine. Diese Heizung ist die älteste Form der Lokalheizung. Sie besteht aus einer offenen Feuerstelle, welche mit dem Schornstein unmittelbar in Verbindung steht, und bei welcher das Anbrennen der Hauptmauer durch eine aus feuerfesten Ziegeln hergestellte durchlochte Wand verhindert wird. Die Wärmewirkung ist, im Verhältnisse zum Verbrauch des Brennmateriales, gering zu

nennen.

Man stellt auch sogenannte Kaminöfen gleichen Aussehens her, die aber nach Art der Ofenzüge mit Heizkanälen versehen sind, so daß die Wärmewirkung jener der Ofen gleichkommt.

Tonöfen, nimmt man gerne für Wohnräume, wegen ihrer geringen Oberflächentemperatur und großen Aufspeicherung von Wärme, sie lassen sich jedoch nur langsam anheizen, haben geringe Wärmeabgabefähigkeit, auch läßt sich die Wärmeabgabe schlecht regeln.

Eiserne Öfen haben kleine Heizflächen bei großer Wärmeabgabe, müssen jedoch mit Schamotte ausgefüttert und mit Rücksicht auf die lästige Wärmestrahlung auch ummantelt werden. Die Regelung* der Wärmeabgabe kann nur durch Änderung der Feuerung erfolgen.

Der Kanonen- oder Säulenofen ist die einfachste Ofenform; die

Rauchgase ziehen einfach durch den Ofen hindurch, die Brennmaterialausnützung ist gering, es werden daher Züge zur Regelung des Zuges angeordnet, z. B. durch Einziehen von Schamotteplatten.

Füll Öfen. Der Brennstoff wird entweder ganz oder teilweise in den Feuerraum eingebracht, das Nachfüllen erfolgt durch einen Füllschacht. Sie werden in zahlreichen Formen hergestellt und häufig wegen der, bei aufmerksamer Bedienung erzielbaren Regelungsfähigkeit, Regulierfüllöfen g*enannt.

Meidingeröfen. Diese werden bis zur Höhe des Rauchrohres mit Brennstoff gefüllt und von oben angezündet, so daß das Brennmaterial nach abwärts brennt. Nächst dem Aschenfall sind an dem Hals Schieber und Klappen zur Regelung der Verbrennungsluftzuführung* angebracht. Werden in diesen Öfen Feuerzüge ang’eordnet, welche durch einen Schieber so abgesperrt werden können, daß die Rauchgase auch direkte, ohne sie zu durchstreichen, in den Schornstein gelangen können, so bezeichnet man sie als irische Öfen.

Schachtöfen. Der Brennstoff wird in einen schrägen Schacht geschüttet, so daß er in der Folge gegen den Rost rutscht und von unten abbrennt.

Gasöfen werden jetzt mit schmalen Kanälen ausgestattet, welche die Verbrennungsgase der Gasflamme hoch ziehen und die dann von der Raumluft oder von zugeführter frischer Luft umspü'lt werden. Der Nutzeffekt kann bis 8O⁰/₀ bei guter Bauart und sorgsamer Regelung gesteigert werden.

Petroleum Öfen. Auf großen Brennern gelangt das Öl zur Verbrennung, die Verbrennungsgase desselben werden in Röhren geleitet und von der Raumluft umspült.

Zentralheizungen.

Sowohl in öffentlichen Gebäuden, als auch in Privathäusern, Fabriken usw. finden dieselben Verwendung* und bestehen darin, daß von einer Wärmequelle aus, mehrere oder sämtliche Räume eines

Gebäudes geheizt werden. Sie bieten gegenüber der Einzelheizung daher den Vorteil, daß die Bedienung vereinfacht und infolgedessen auch an Betriebskosten gespart wird.

Man unterscheidet Heizungen mit erwärmter Luft, mit warmem und heißem Wasser und mit Dampf. Außerdem die Heizung mit Gas. Welche Heizung zu wählen sein wird, hängt nicht allein von den örtlichen und räumlichen Verhältnissen ab, sondern auch von den zu Gebote stehenden Mitteln. Bei Anlage einer Zentralheizung ist ein dringendes Erfordernis die notwendige Lüftung der Räume, sei es in Verbindung mit der Heizung oder durch getrennte Vorrichtungen.

Für die Berechnung der Heizkörper, Rohrweiten usw. und für die Kostenveranschlagung wird immer ein erfahrener, zuverlässiger Fachmann zu Rate zu ziehen sein. Über die Größe der erforderlichen Heizflächen der Kessel, Ofen und Kosten finden sich weitere Angaben in der nachfolgenden Beschreibung der einzelnen Heizanlagen.

Die Vorteile einer Zentralheizung gegenüber den Ofenheizungen sind:

1.    Billiger Betrieb.

2.    Einfache Bedienung.

3.    Anordnung nur weniger, meist sogar nur einer Feuerstelle.

4.    Leichte Regulierung der Heizkörper in Bezug auf Wärmeeffekt.

5.    Sicherheit gegen Feuersgefahr.

6.    Vermeidung von Unreinlichkeit in beheizten Räumen.

7.    Gelinde, äußerst angenehme Wärmeabgabe.

8.    Leichte Vereinigung mit einer guten und rationellen Ventilation.

9.    Ausführung auch für die größten Räume, für welche eine Ofenheizung ganz ausgeschlossen ist.

Vorstehend aufgeführte Vorteile der Zentralheizung haben dazu geführt, dieselbe mehr und mehr zu vervollkommnen, und je nach der Art des Gebäudes das zweckmäßig*ste und beste Heizsystem geschaffen.

Auf diese Weise sind die verschiedenen Systeme entstanden, deren jedes eine gewisse begrenzte Anwendung hat.

Der Zweck vorliegender Besprechung* ist nun, den Bauherren, beziehungsweise den Bauleitern eine Anleitung für die richtige Wahl des Heizsystems zu geben, sowie ferner die verschiedenen Heizung'en zu erläutern.

Je nach dem wärmeführenden Medium, welches für die Wärmeabgabe bei den verschiedenen Heizungen zur Verwendung kommt, unterscheidet man:

I. Luftheizung

a)    Luftheizung mit Ventilation,

b)    Luftheizung mit Zirkulation;

II. Wasserheizung

a)    Warmwasserheizung,

b)    Heißwasserheizung;

c)    Mitteldruckwasserheizung.

III. Dampfheizung

a)    Dampfniederdruckheizung,

b)    Dampfheizung,

c)    Dampfhochdruckheizung.

Außer vorstehenden Systemen werden weiter noch ausgfeführt:

1.    Wasserluftheizung,

2.    Dampfluftheizung,

3.    Dampfwasserluftheizung,

4.    Dampfwasserheizung,

5.    Dampf warm wasserheizung.

In nachstehender Tabelle sind nun die für ein vorliegendes Gebäude geeigneten Systeme angegeben, so zwar, daß a) das vorteilhafteste System, b) das weniger vorteilhafte usw. bezeichnet. Dagegen ist im allgemeinen a) das teuerste System, b) das minder teure usw.

Von dieser Reihenfolge sind ausgenommen die Dampfhochdruck-sowie Abdampfheizungen, da diese Heizsysteme für fast alle Gebäude am geeignetsten erscheinen, welche entweder eine genügend große Ausdehnung haben (beziehungsweise aus einem größeren Gebäudekomplexe bestehen), oder wo eine Dampfkessel- und Maschinenanlage auch für andere Zwecke Verwendung ündet.

Wenn nebenstehend aufgeführte Tabelle über die Wahl der einzelnen Heizsysteme auch nicht mit absoluter Bestimmtheit stets Gültigkeit hat, so wird sie dennoch in den meisten Fällen sowohl dem Bauherrn als dem Bauleiter ein willkommener Ratgeber sein, um für ein Gebäude ein geeignetes Heizsystem zu wählen.

Andrerseits müssen wir aber ganz besonders darauf hinweisen, daß die Zentralheizungen speziell darum in vielen Fällen den an sie gestellten Erwartungen nicht entsprochen haben, weil das gewählte Heizsystem nicht das richtige war.

Ganz zu verwerfen ist keine einzige der oben aufgeführten Zentralheizungen, nur eignet sich eben nicht jedes System für alle Gebäude, und muß ferner jede Zentralheizung auf Grund theoretischer Berechnung, sowie praktischer Erfahrung, sachgemäß durchgeführt werden. In den letzten beiden Punkten lassen besonders die früher so vielfach ausgeführten, unter dem Namen »Meissnerische Heizungen« bekannten Luftheizungen zu wünschen übrig und sind schuld, wenn die Zentralluftheizungen nicht überall den Ruf genießen, welchen sie verdienen.

Die sogenannte Heißluftheizung beruht auf dem Prinzipe, im unteren Geschoße einer Bauanlage mittels einer beliebigen Heizvor-

uaSniupainaa;

Siehe 2

cm io

S.2u.3

dto.

Siehe 3

Tabelle über die Wahl der zweckmäßigen Heizung für die verschiedenen Arten von Gebäuden.

Dampf-

nieder-

druck-

lieizung

äunzpipjny;

uauitiBR uap u; ujadJ05[

-ziaH 1™

SnnzpipiassBMgpjp

SunzpiiiasSEAUini; m

Feuer

luft

heizung

UOI)BJI4U3A

;iui

uoipimpuz

pra

Art des Gebäudes

uaSnniuaulag

Dampf-

nieder-

druck-

heizung

Sanzpijyn'j

iiauinßy uap ui tu3<fjoi[ -ZI3R ira

Sunzpipi3ssc.ttgpj-[

3linZt3l{J3SSBA\UU13AV

Feuer

luft

heizung

aoi}B[pn3A

}XUI

uoipinipiiz

}iui

cj rt

J3

Museen

o

■‘

rt

ci

ci

Parlamentsgebäude

.O -Q rQ

<U

^ P P P

<D

S.

ci

Privatwohnung

Restaurants .

Schulen

rt

Sparkassengebäude

Spitäler

es cä J2

-a

cS

-C

e3 ci

m

lii

d d ^ _Q rt _C

U rO X X J2 U^l

Strafanstalten

i elegraphengebäude

Theater

Turnsäle .

Universitätsgebäude

Verkaufsgebäude .

Versammlungsgebäude

Ml - O c. ■_ h 73 M>

für

cS rt

4; 3 I

HU

•Sf ö 'S £

-!in

_ Iq<"

ä‘ ö J ’s

Verwaltungsgebäude

Villen

Werkstätten

Wohngebäude .

Zellengefängnisse

Zirkus

CO

^ (M rH

cJ ci

ci d

S.2u. 3

Siehe 2

rt ci rt ,j3 ,12 ci J2

ÄJ2 o

cS

cS cS

cs

J2 X

J2

J3

CS

U rS2

rt

fl Sl

Sißp« iss g fe ■Sgl* .s| s

s e⁻⁰ ui

3H1

« 2 5 a T3 3-0 E

p | gä

B*«£l

Hfl

u3f

ÖJ_ 5 3

.sra ^ <

353a;

-Q Cj23 <U U O O ^ > b/>

TJ > Ö Ci

cS

cS

J2

CJ

ff J§

bX)^ 5 ^

.pi'f

mi

s?s-c ■° “-gä

a ^5 35

i    -*

i i iss

Is>“J

Art des Gebäudes

Badeanlagen

Bahnhöfe

Bankgebäude

Börsen

Bureaus

Fabriken .

r abrikskontor .

Fabrikswohnungen

Galerien .

Geschäftshäuser

Gewächshäuser .    .

Hallen

Hochschulen

Irrenhäuser .

Justizgebäude

Kaffeehäuser .    .

.2

Kasernen

Kirchen

&J 13

■Sic |

Ministerien

^ 5 a >S

1) N« £*

U4

ff'

|S“

rt <3 3

ii'S

Fl

c/i jU m a o v

^ £ £

ps

•s°°

•gcScS N ci) Cl(

■Sil

rt £ Q

richtung    warme Luft    zu    erzeug*en,    dieselbe wird zufolge ihrer

größeren    Leichtigkeit    in    möglichst    senkrechten Luftkanälen in

die zu erhitzenden Räume steigen und die kalte Luft aus denselben in kalten Luftzügen entweichen lassen. Man ordnet die Luftheizungskammern demnach womöglich immer an dem Zusammenstöße mehrerer    Räume an,    um    dieselben    gleichzeitig mit einer Heiz

kammer, jedoch mit gesonderten Zuführungskanälen der warmen Luft, versehen zu können.

Die Kanäle für die warme Luft, erhalten in der Regel 400 bis 800 cm² Querschnitt, diejenigen für die Führung der Luft aus dem Zimmer nach der Heizkammer werden ein Viertel bis ein Fünftel größer genommen, ebenso die Abführungskanäle für die Zimmerluft ins Freie. Die Kanäle, welche die kalte Luft aus dem Freien in die Heizkammer führen, erhalten den Querschnitt der letzteren. Es wird angenommen, daß 1 m% der Ofenfläche genügt, um 15 bis 18 w3 Zimmerraum zu erwärmen. Die Züge sind so nahe wie möglich zusammenzulegen, damit der Ofen einen möglichst kleinen Raum einnimmt. Der Rost wird in einem ausgemauerten eisernen Kasten angelegt und die Anfangsrohre ummauert, damit ein Glühendwerden von Eisenteilen nicht erfolg'en kann. Zwischen dem Ofen ist ein Raum von 30 bis 45 cm zu lassen. Die Wandungen des Ofens werden mit Luftschichten von 5 bis 10 cm Weite in 60 bis 80 cm Stärke hergestellt. Bei gutem Zuge in dem Schornstein kann man den Ofenzügen 18 bis 20 m Länge geben. Der Ofen mit der Heizkammer wird an einer tiefen Stelle des Kellers angebracht und jedenfalls muß die Oberkante der Heizkammer noch einige Meter unter dem Boden des niedrigsten zu heizenden Zimmers liegen.

Die Luftführung'skanäle werden in den Wänden des Gebäudes angebracht und zweckmäßig aus sogenannten Tonröhren hergestellt, welche in die Wände gemauert werden.

Wegen der geringen wagerechten Leitungsfähigkeit der Luft eignet sich diese Heizung nur für kleinere Gebäude, da bei größeren Anlagen dadurch mehr Feuerstellen notwendig sind und somit das Bedienungspersonal und die Betriebskosten erheblich wachsen. Außerdem ist selbst bei den besten Anlagen nicht zu vermeiden, daß durch Undichtigkeit der Heizkammern oder durch die Einströmung unreiner frischer Luft in dieselben die den Zimmern zugeführte warme Luft verunreinigt wird und den Aufenthalt in den Räumen verleidet.

Die Anlagekosten für 100 mz auf 20° C zu heizenden Raum betragen durchschnittlich 400 bis 450 Kronen, ausschließlich der Maurerarbeiten für Herstellung der Kanäle. Die Betriebskosten für 100 m3 Raum und ein Heiztag 0-44 bis 0-50 Kronen, die baulichen Unterhaltungskosten 0-30 bis 0-40 Kronen.

Für Herstellung- eines Luftheizungsofens einschließlich aller Materialien kann man außerdem rechnen: von    10    m?    Fläche

900 bis 1000 Kronen 1300 »    1400

1800 » 2000 2400 » 2500 3000 » 3200 3400 » 3600

Warmwasserheizung. Die Warmwasserheizung oder Wasserheizung mit Niederdruck ist zwar in der ersten Anlage kostspieliger, stellt sich aber in der späteren Beheizung äußerst billig und vorteilhaft und gewährt eine regelmäßige gleichartige Wärme, ohne die Luft zu sehr auszutrocknen oder sie chemisch zu verändern. Zirkulation

des Wassers wird hervorgebracht durch die ungleiche Wärme und • den dadurch entstandenen Unterschied in der Dichtig'keit desselben. Es empfiehlt sich demnach, die Röhrenleitungen so viel wie möglich senkrecht, nicht wagerecht durch die Gebäude zu legen. Das Wasser darf niemals höher als auf 100° C erhitzt werden. Etwaige Dämpfe entweichen durch das offene, mit losem Deckel versehene Expansionsgefäß.

Vielfach wird die wagerechte Verteilung des Wassers im untersten Geschoß angeordnet, von wo aus das warme Wasser dann in die Heizöfen geführt wird. Wenn baulicherseits nichts im Wege steht und die wagerechte Leitung gering ist, empfiehlt sich diese Einrichtung.

Die Weiten für die Rohrleitungen, welche am besten aus Schmiedeeisen oder Kupfer herzustellen sind, betragen für das Quadratmeter Heizofenfläche 0-7 bis 0-8 cm? Querschnitt für die Zu- und Abflußleitungen, für das Hauptsteige- und Rücklaufrohr 0-6 bis 0-7 cm? der Oberfläche sämtlicher Heizkörper.

Von einem Quadratmeter Heizfläche des Kessels werden wenigstens 10.000 Wärmeeinheiten an das Wasser abgegeben. Um 100 n? wie oben auf 20° C zu erwärmen, ist erforderlich: 5 m? Heizfläche des Zimmererwärmungskörpers, 0-43 w³ feuerberührte Kesselfläche, 0-05 m? Rostfläche.

Als Zimmerheizkörper verwendet man zylinderförmige Ofen aus Eisenblech, außen lackiert und bronziert, je nach der Ausstattung der Räume.

Auch stehende und liegende Rohrregister sind vielfach im Ge

brauche.

Die Anlagekosten der sogenannten Niederdruckwarmwasserheizung lassen sich wie folgt annähernd bestimmen:

1. Mit kupfernen Röhren, schmiedeeisernen, lackierten, reichverzierten Ofen und Wasserkessel im Keller, für 100 m? zu erwärmender

Luft

1200 bis 1600 Kronen

2. Mit schmiedeeisernen Röhren, dergleichen Heizöfen, Wasserkessel im Keller, für 100 ;//³ zu erwärmender Luft

1000 bis 1200 Kronen

3. Mit schmiedeeisernen Röhren und einfachen Heizkörpern, offen liegenden Röhren, die ganze Arbeit weniger reich in der Ausführung, für öffentliche Gebäude, Schulen usw.,

für 100 zu erwärmender Luft......

An Betriebskosten sind zu rechnen für 100 ms zu beheizenden Raum und für einen

800 » 1000

Heiztag

0*40 » 0-50

An baulichen Unterhaltungskosten für

100 7Ä³..................

1 Heizkessel aus Schmiedeeisen, etwa 700 hg

schwer, für 100 kg............

Die nötigen Apparate und das Einfeuerung's-

gestell.................

1 Heizkörper aus Schmiedeeisen, lackiert oder

bronziert, von 6 m? Heizfläche......

1 desgleichen, ebenso von 10 m³ Heizfläche

»    15 nr »

OHO » 0⁻80

120 »    140

360 »

400

360 > 500 » 400 » 24 » 20 »

500

700

G00

1 Absperrventil dazu 26 mm    »

1 Ofen aufstellen.............

1 Expansionsgefäß von 0‘5 m% Inhalt ....

1 Füllpumpe mit Wasserbehälter......

1 Lufthahn................

Kupferne Kessel, Röhren usw., für das Kilogramm verarbeitetes Kupfer.......

Kupferne Heizkörper einschließlich Lackierung-,

für das Kilogramm . ..........

Heißwasserheizung. Die sogenannte Heißwasserheizung mit Hochdruck unterscheidet sich von der vorgenannten Anlage hauptsächlich dadurch, daß das g'anze Röhrensystem einschließlich der vorhandenen Expansionsgefäße ein vollständig geschlossenes ist. Da das Wasser sich infolgedessen bei der Erhitzung nicht so ausdehnen kann wie bei dem offenen Expansionsgefäße der Niederdruckheizung, auch kein dampf bildender Raum vorhanden ist, so wird es weit über den Siedepunkt erhitzt. Um die Gefahr des Zerspringens möglichst zu beheben, verwendet man schmiedeeiserne Röhren von 26 mm innerem und 35 mm äußerem Durchmesser, welche auf einen Druck von ungefähr 120 bis 150 Atmosphären erprobt sind. Die Wassermenge, welche bei dieser Heizung benützt wird, ist verhältnismäßig sehr gering, es ist mit derselben allerdings eine sehr schnelle Erwärmung der Räume möglich, aber eine schnelle Abkühlung auch unvermeidlich. Die Leistungsfähigkeit dieses Systems zur Warmwasser-

26

30

200

300

10

11

heizung- verhält sich demnach ungefähr so wie der eiserne Ofen zum Kachelofen.

Die Anlage einer derartigen Heizung einschließlich Gitterwerk zur Bedeckung- der Röhren nebst Vorrichtungen zur Wärmeabstellung kostet:

Für Kirchen und größere Gebäude für 100 m?> zu erwärmender

500 bis 700 Kronen

Luft..................

Für Wohnhäuser einschließlich reich verziertem Verkleidungsgitter usw. für 100 mz zu

800    »• 900

erwärmender Luft............

100 w³ Luft im Winter zu 20° C zu erwärmen, kosten an Betriebskosten für den

0-30 » 0-50

Tag..................

0-20    » 0-40

100 mz desgleichen an baulichen Unterhaltung-s-kosten.................

Da erfahrungsmäßig bei der Hochdruckheizung' die Luft in den zu erwärmenden Räumen durch die zu sehr erhitzten Röhren verdorben wird, hat man einen Mittelweg* mit Anlag-e der sogenannten Mitteldruckheizung eingeschlagen. Dabei werden die Röhren stärker, nämlich 33 cm im Lichten weit genommen, kondensieren folglich auch mehr Wasser und werden nicht über 120° C erwärmt. Solche Anlagen sind billiger als Warmwasserheizungen, richtig angelegt, auch besser zu empfehlen.

Dampfheizung. Wo überflüssiger Dampf aus Fabrikskesselanlagenvorhanden ist, werden mit Vorteil Dampfheizungen eingerichtet. In Wohnhäusern von mehreren Stockwerken hat man die Versuche, Dampfheizungen einzuführen, neuerding's wieder aufgenommen und mit ziemlich gutem Erfolge durchgeführt. Um die zu schnelle Abkühlung zu verhüten, wird mit der Dampfheizung sehr häufig- eine Wasserheizung- verbunden.

Die Dampfspannung im Kessel soll nicht mehr als vier Atmosphären, in den Röhrenleitungen höchstens zwei Atmosphären betragen. Die Lichtweite der schmiedeeisernen Rohre ist am zweckmäßigsten mit 50 mm zu bemessen.

Zur übersichtlichen Berechnung der Heizflächen derselben kann man annehmen, daß 1 m? Heizrohrfläche 800 bis 1000 Wärmeeinheiten in einer Stunde abzugeben vermag, bei Benützung von Abgangsdämpfen genügen 400 bis 500 Wärmeeinheiten.

Bei der Dampfheizung ist große Sorgfalt auf die Dichtung der Rohre, Ventile usw. zu legen.

Um 100 mz Raum auf 20° C zu erwärmen, kann man Anlagekosten

800 bis 1000 Kronen

durchschnittlich rechnen mit.......

0-40 »

An Betriebskosten einschließlich Brennmaterial für 100 ;;z³ Raum und für den Tag . .

0-60

An Unterhaltungskosten desgleichen ....

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aull.

Wenngleich die Dampfheizung⁻ nicht sehr bedeutende Anlage-, Betriebs- und Unterhaltungskosten erfordert, so bietet sie wegen der Expansionsfähigkeit des Dampfes große Vorteile, weil sich eine schnelle und kräftige Beheizung weit auseinander gelegener Räume von einer Feuerstelle aus sehr leicht ermöglichen läßt.

Um viele Ubelstände zu heben, hat man die Dampfheizung mit einer Heißwasserheizung in Verbindung gebracht, indem man entweder das Wasser der Heizkessel der Warmwasserheizung mit Dampf erwärmt, oder den Dampf in die mit Wasser gefüllten Heizöfen der Zimmer ein-treten läßt.

Die Dampfniederdruckheizung, von der Firma Rechem & Post in Hagen i. W. ins Leben gerufen, bietet vielfache Vorteile, namentlich durch die Verbesserungen, welche in den letzten Jahren getroffen worden sind. Die Vorteile dieser Heizung beruhen darauf, daß der Dampf nicht geschlossen arbeitet. Derselbe arbeitet bei ganz niederem Druck und es übertrifft die Ventilregulierung mit getrennter Dampf- und Kondensationsleitung alle anderen Hoch-, Mittelund Niederdruck-Heizsysteme mittels Dampf oder Wasser. Dieses System arbeitet gleich bequem und vorzüglich im feinsten Palais, in Villen, Schulen, Krankenhäusern, Bureau, Bahnhöfen etc. mittels in eigenem konzessionsfreien Dampfentwickler erzeugtem Wasserdunst oder mittels reduziertem Hochdruckdampf oder mittels Abdampf — allein oder gemischt. Auch stellen sich die Anlagekosten geringer. Da die Heizkörper in den Räumen leicht abstellbar, beziehungsweise geregelt werden können, bietet die Heizung den Vorzug, die Räume Je nach Bedarf zu erwärmen.

Die Kosten stellen sich etwas billiger als für die Hochdruckdampfheizung. Wird von einer Kondensationsleitung abgesehen, so ermäßigen sich noch dem entsprechend die Kosten.

Ventilation.

Man unterscheidet natürliche und künstliche Ventilationen.

In geschlossenen Räumen wird die Luft durch den Aufenthalt von lebenden Wesen durch Staub, Rauch und andere Verunreinigungen verschlechtert.

Es ist daher dringend notwendig, die mit schädlichen Produkten angefüllte Luft abzuleiten, dagegen gute, reine Luft zuzuführen, und man nennt die Einrichtungen, welche diese Aufgaben erfüllen, Ventilationsanlagen.

Nach allgemeinen Annahmen verbraucht ein erwachsener Mensch in der Stunde ungefähr 0-5 m³ frische Luft und atmet 0-02 m³ Kohlensäure und R06 bis 008 m³ Wasserdampf aus, wobei er der Luft 36 g Sauerstoff entzieht.

Die gewöhnliche reine Luft enthält durchschnittlich 0-04 Prozent Kohlensäure. Eine gute Zimmerluft soll aber nicht mehr als 0⁻07 Pro-

zent Kohlensäure enthalten. Der größte überhaupt noch zulässige Kohlensäuregehalt der Luft beträgt 6 Teile auf 10.000 Teile Luft.

Demnach muß für eine Person zu verschiedenen Zwecken die erforderliche Zuführung frischer Luft stündlich in Krankenhäusern, in Gefängnissen, in Kasernen, in Werkstätten, in Theatern und Konzertsälen, in Versammlung'ssälen, in Schulen 30 bis 200 m% betragen.

Im allgemeinen genügt in Wohnräumen ein stündlicher Luftwechsel, der dem einfachen bis doppelten Inhalte des Raumes entspricht.

AVährend der Sommermonate, wo durch Offnen der Fenster auf die leichteste Weise ein Luftwechsel erreicht werden kann, ist eine besondere Ventilation bei vielen Gebäuden nicht notwendig, auch können, im allgemeinen, die Wohngebäude, bei welchen in einem Raume nur verhältnismäßig wenig Menschen leben, wo ferner durch das LIeizen der Ofen, durch die Fugen von Türen und Fenster und die Diffusion der Wände ein Luftwechsel bewirkt wird, einer besonderen Ventilation, selbst im Winter, entbehren. Anders verhält es sich aber bei Räumen, welche mit vielen Menschen besetzt sind, und auch bei Lokalen, bei welchen selbst im Sommer nicht immer ein Offnen der Fenster möglich ist, wie z. B. bei Krankenhäusern und Theatern. In solchen Gebäuden ist eine besondere Ventilationsanlage unbedingt erforderlich.

Im allgemeinen sind diese Ventilationsanlagen derart ang'eordnet, daß durch besondere Kanäle reine, gute Luft zugeführt, dagegen durch andere Kanäle die verbrauchte, schlechte Luft abgeleitet wird.

Die Luft soll höchstens mit einer Geschwindigkeit von 1*25 m eintreten und nicht wesentlich kälter sein als die Zimmerluft, weshalb die Luft u. a. vorzuwärmen ist.

Wenn die Feuchtigkeit der Zimmerluft unter 40 Prozent beträgt, ist eine Befeuchtung erforderlich, die jedoch nicht über 70 Prozent zu treiben ist.

Welche Lüftung-sart man zu wählen hat, wird aber von der Größe und der Bestimmung der Räume abhängen.

Die natürliche Lüftung wird durch den Unterschied der äußeren und inneren Temperatur vermittels Schläuche hervorg*erufen. Es empfiehlt sich, die frische Luft durch besondere Schläuche zu und die verdorbene durch andere abzuführen.

Die Berechnung* der Querschnitte der Schläuche geschieht nach der Formel:

/=

3600 v

und

v — 0*5

worin L die Menge der stündlich durchstreichenden Luft, v die Ausströmungsgeschwindigkeit in m, H die Höhe des Kanales in m, t die

50*

Temperatur der warmen, tx die der kälteren Luft bezeichnet, und worin 2 g = 19-62 ist.

Die verdorbene Luft läßt man vielfach auch durch den Schornstein absaugen oder legt die Ventilationsschläuche neben die Rauchschläuche. Durch die Wärme werden die Luftschichten das Bestreben nach oben zu entweichen haben.

In den kälteren Jahreszeiten empfiehlt es sich bei Zuführungfrischer Luft, dieselbe auf Zimmertemperatur vorzuwärmen, um Zug zu vermeiden und den Personen nicht lästig zu fallen.

Die Herstellung- der Schläuche ist bei den Maurerarbeiten zu veranschlagen. Die Lüftung wird, falls eine Zentralheizung vorgesehen ist, mit dieser in Verbindung* zu bringen und die Kosten in dem Anschläge über diese einzusetzen sein.

Die künstliche Ventilation beruht auf dem Einpressen (Pulsion) der frischen oder Absaugen (Aspiration) der verdorbenen Luft mittels mechanischer Vorrichtung-en durch Flügel-, Schraube-, Wasserdampfstrahlventilatoren, durch Elektrizität, Wasser, Dampf oder Gewichte getrieben.

Ferner kommen Glasjalousien und Ventilationsflügel in den Fenstern, Turbinen, Windaufsätze, Sauger usw. in Betracht.

Aufzüge.

Die schwere, anstrengende Menschenarbeit immer mehr und mehr durch Maschinenarbeit zu ersetzen, ist das Streben unserer Zeit. Durch die Einführung zweckmäßig und solid konstruierter Aufzüge wird diesem Bedürfnisse nicht nur abgeholfen, sondern es wird hierdurch auch viel Zeit und Geld erspart, was im Handel und der Industrie von großer wirtschaftlicher Bedeutung- ist. Auch für unsere 3 bis 4 Stock hohen Wohnhäuser und Hotels sind aber die Aufzüge von großer Wichtigkeit, weil durch deren Anordnung- die oberen Stockwerke,, welche meist gesunder und freundlicher sind und schönere Aussichten bieten, bequem und ohne Anstrengung bewohnt werden können.

Der reelle Wert einer jeden Maschine ist von deren zweckmäßiger und solider Konstruktion abhängig; dies gilt bei den Aufzügen in noch viel höherem Grade. Dieselben g'ehen in der Regel durch mehrere Stockwerke und werden meist nur von gewöhnlichen Arbeitern ohne jede fachmännische Kenntnis bedient. Ist daher der Aufzug nicht vollkommen sicher und dauerhaft konstruiert und mit vollkommen verläßlichen Sicherheitsvorrichtungen versehen, so kann es geschehen, daß wertvolle Gegenstände beschädigt oder die den Aufzug bedienenden oder benützenden Personen verletzt werden oder in große Gefahr kommen.

Es ist bei Aufzüg-en weniger der Preis als deren zweckmäßige, solide und sichere Ausführung maßg-ebend.

Was die Preise der Aufzüge anbelangt, ist es bei der Mannigfaltigkeit ihrer Anordnung*, Art und Größe derselben nicht leicht möglich, einen Tarif hierfür aufzustellen, weil derselbe nur zu leicht

icwas

II

111! I ;|

p| 1 T|| j|® '*

$ |!'^

/.. ;ii':

J ■!■,

:!; I

l'l j 1/

J;

gl i|

ä ilil

111 i :i!

k=

fjjj

Hü

.....- ■■ a    ii i |üii

111

l i

T]

«BEI

MföSigEi't

i iin

mmm

flHIII

=EE3

»'t]:

mm

m I! m i

H;'¹ ■

ms

-■J

fc'ä

aa

mmi

~=m H

ml

Ij:

■I:

II

wa

Hi

Fig. 444.

Fig. 445.

zu Mißverständnissen führen würde. Um daher bestimmte bindende Preise angeben zu können, ist es notwendig⁻ zu wissen:

a)    Welchem Zweck soll der Aufzug⁻ dienen, für Personen, Waren, Speisen etc. etc. ?

b)    Wie groß ist die auf einmal zu hebende Last und auf welche Höhe soll dieselbe gehoben werden?

c)    Welche Dimension soll der Fahrstuhl erhalten?

d)    Geschieht die Bewegung des Aufzuges durch Elektrizität, Wasser-, Maschinen- oder Menschenkraft?

Eine Skizze, aus welcher die projektierte Situierung des Aufzuges mit Höhenang'abe der Stockwerke ersichtlich wird, ist erforderlich.

Beschreibung⁻ eines Personenaufzuges mit Handbetrieb

nach Fig. 444.

Ein solcher Aufzug⁻ kann überall dort zweckmäßig in Anwendung gebracht werden, wo es sich um das Aufziehen einer geringeren Anzahl Personen handelt, z. B. in Palais, kleinen Hotels, Kurorten, Krankenhäusern etc., wenn keine elektrische Kraft, Maschinenkraft oder Wasserdruck vorhanden ist, und größere Auslagen erspart werden sollen.

Der Bewegung'smechanismus ist im obersten Teile des Aufzugsschachtes angebracht und durch ein endloses Zugseil von jedem Stockwerke aus leicht und sicher zu handhaben; außerdem mit einer Sicherheitsvorrichtung⁻ versehen, um den Aufzug bei unvorsichtigem Gebrauch vor Beschädigung möglichst zu schützen. Durch das Ziehen an einer längst des Aufzugsschachtes herablaufenden Kette kann man die Geschwindigkeit des Fahrstuhles regulieren, sowie letzteren in jeder beliebigen Stellung leicht und sicher ohne Stoß zum Stillstand bringen.

Die Geschwindigkeit, mit welcher der Aufzug nach auf- oder abwärts bewegt werden kann, ist sehr verschieden, je nachdem der Mann, welcher den Aufzug bedient, in langsameren oder schnellerem Tempo arbeitet.

Bei mittlerer Arbeitsleistung kann ein Mann zwei im Fahrstuhl befindliche Personen pro Minute 5 bis 6 m hoch heben.

Vermöge ihrer einfachen Konstruktion lassen sich derlei Personenaufzüge überall leicht anbringen und bieten bei der sorgfältig durchgeführten Anordnung der einzelnen Teile und der Verwendung vorzüglichen Materiales in jeder Richtung⁻ die größte Sicherheit.

Beschreibung⁻ ein es Sp eisen-D op p e la uf z u g es mit direktem Antrieb (Handbetrieb) nach Fig. 445.

Genannter Aufzug wird in kleinen Hotels, Restaurationen, bei welchen die Küche unter- oder oberhalb des Speiseraumes oder Schankzimmers angebracht ist, sehr vorteilhaft angewendet.

Derselbe nimmt wenig Raum ein und kann daher überall sehr leicht, entweder in einer Mauerecke oder auch in einer Mauernische untergebracht werden.

Die Kästen A, A, in welche die Speisen oder Getränke eingesetzt werden (auch Aufzugskörbe genannt), sind meist 0-30 bis 0-50 m breit, 0\30 bis 0-50 m tief und 0⁻80 m hoch, nach einer oder zwei Seiten offen, mit einem Mittelfach versehen, laufen mit 4 Gleitbacken in zwei Führungen, hängen an einem Hanfseil, sind gegenseitig ausbalanziert und nach unten durch ein zweites Seil miteinander verbunden. Letzteres dient zur Bewegung des Aufzuges.

An den Aufzugskörben ist eine selbsttätige Einschnapp Vorrichtung angebracht, um dieselben in der untersten Stellung festzuhalten.

Auch tragen die Aufzugskörbe an ihren Böden je zwei Kautschukpuffer, um Stöße zu mindern.

Wenn notwendig, werden über spezielles Verlangen Sprachrohrleitungen angeordnet.

Beleuchtung'.

Die Bestimmung der Intensität einer Lichtquelle beruht auf dem Gesetze, daß die Stärke der Beleuchtung eines Objektes im Quadrate der Entfernung von der Lichtquelle abnimmt. Es verhalten sich demnach die Lichtstärken zweier verschiedener Lichtquellen, bei gleicher Beleuchtung des Objektes, wie die Quadrate der Entfernungen von letzterem.

Die Lichtstärke wird nach einer Lichtquelle von bekannter Intensität bestimmt.

Im Jahre 1872 hat man in Deutschland als »Normalkerze (NK)« eine solche aus möglichst reinem Paraffin, dessen Erstarrungspunkt nicht unter 55° C liegt, iingenommen, deren Durchmesser 20 mm beträgt und die dabei so lang* ist, daß 10 Stück 500^ wiegen. Der 24fädige, geflochtene Bauinwolldocht muß im trockenen Zustande 0-608 g wiegen.

Nunmehr dient, für technische Zwecke, als internationale Lichteinheit die 40 mm hohe Flamme der Amylazetatlampe von Hefner-Alteneck als »Hefnerkerze (HK).« Die freibrennende, 40 mm hohe Flamme steig’t aus dem Querschnitte eines mit Amylazetat gesättigten Dochte auf, der den Querschnitt eines 25 mm lang*en Dochtröhrchens von 8 mm innerem Durchmesser vollkommen ausfüllt.

1 NK = 1-2 HK.

Als Einheit der Beleuchtung einer Fläche gilt die »Meterkerze«, d. i. die Helligkeit einer weißen Fläche, welche von der Lichteinheit im Abstande von 1*0 m senkrecht beleuchtet wird.

Als geringste Helligkeit zum Lesen sind 10 MK, für dauernde schriftliche Arbeiten 30 bis 40 MK, für Straßenbeleuchtung 2 MK erforderlich. Bei einer Lichtstärke von 50 MK kann man so gut wie bei Tagesliqht lesen.

Eine gute Beleuchtung- erfordert 25 bis 3 HK Leuchtkraft pro m².

Man unterscheidet Beleuchtung- durch Tag-esliclit und künstliche Beleuchtung-. Letztere kann mit Kerzen, Öl, Petroleum, Spiritus, Kohleng-as, Ölg-as, Wasserg-as, Benzin, Ligroin, Gasolin, Luftgas, Azetylen und Elektrizität erfolg'en.

Tag-eslichtbeleuchtung-.

Diese wird in den Baulichkeiten durch die Fenster- und Tür-öffnungen, dann durch Oberlichten vermittelt.

Die Lichtintensität ergäbt sich aus dem Verhältnisse der Flächen der Lichteinfallsöflhungen zur Fußbodenfläche, wie dies auf Seite 767 dieses Abschnittes ang-eführt ist.

Künstliche Beleuchtung.

Wenn auch heutigen Tages die Kerzen- und Ölbeleuchtung-eigentlich selten mehr in Betracht zu ziehen kommt, so dürften doch einige Daten darüber von Interesse sein. 8 Stück gegossene Unschlittkerzen oder 8 Stück sogenannte Arg-andkerzen brennen 70 Stunden, 6 Stück Milli- oder Stearinkerzen, welche y₂ kg wiegen, brennen 58 Stunden lang. Eine Paraffinkerze (NK) verbraucht pio Stunde 12^ Paraffin.

Eine gewöhnliche Öllampe erfordert stündlich 0-875 dkg doppelt raffiniertes Rüböl oder ebensoviel Unschlitt. Die sogenannten Mode-rateurlampen erforderten bei größerem Dochtdurchmesser 3x/₂ dkg Brennöl.

Die Petroleumlampen verbrauchen je nach der Art und Größe der Brenner pro Stunde 5 bis 200 g gereinigtes Petroleum. Die Brenner, Llach-, Rund-, Sonnen- oder Mitrailleusenbrenner variieren in der Weite von 6 bis 32 mm. Ein 6-6 mm Flachdochtbrenner hat eine Licht

stärke von 4 HK, ein 32 mm Flachbrenner eine solche von 30 HK

und verbraucht 80 g Petroleum pro Stunde. Ein Rundbrenner von 35 HK Lichtstärke verbraucht 240g Petroleum. Die Petroleumglüh Uchtla mpe verbraucht hingegen bei einer Lichtstärke

bei einer Lichtstärke von

von Petroleum.

40 HK 40 g;

500 HK 64 g

Eine Spiritus glühlichtlampe von 30 HK Lichtstärke verbraucht pro Stunde 0-08 /; bei 150 HK 0-25 l und bei 300 HK 0-16/ 95prozentigen Spiritus.

Gasbeleuchtung. Das Leuchtgas wird gewöhnlich aus Steinkohlen dargestellt, welche durch trockene Destillation, davon verschiedene Mengen, je nach ihrer chemischen Beschaffenheit, liefern. Das spezifische Gewicht des Leuchtgases variiert, wenn das spezifische Gewicht der Luft = 1*0 angenommen wird, von 0-4 bis 0-6.

Bei der Einführung- der Gasbeleuchtung kommt zunächst in Betracht, ob sich dieselbe nur auf die Vorhäuser, Stiegen, Gäng-e

etc. erstrecken soll oder auch die Wohnungen mit Gas zu versehen sind. Im letzteren Falle sind die Leitungen so einzurichten, daß sowohl für die Hausbeleuchtung als auch für die Wohnung'en und in diesen für Leucht- und Nutzgas besondere Gasmesser eingeschaltet werden können, da das Gas nur nach dem Verbrauche, welcher durch den Gasmesser ermittelt wird, an die Gasanstalt zu zahlen ist.

Die Einführung des Gases in ein Gebäude geschieht gewöhnlich in schmiedeeisernen Muffenrohren, der Zuleitung, welche ein Gefälle nach der Hauptleitung zu, besitzen muß. Die Weiten der Zuleitungen sind :

20 mm 30 »

50    »

60 »

75 »

100 »

Werden gußeiserne Zuleitungsrohre genommen, so soll deren Weite nie unter 40 mm betragen.

An die Zuleitung, welche von der in der Straße verlegnen Hauptleitung abzweigt, schließt nach Einschaltung des Haupthahnes der Gasmesser an. In einigen Städten besteht die Vorschrift, daß die Zuleitungen auch auf der Straße abschließbar sein müssen.

Vom Gasmesser aus wird dann das Gas in schmiedeeisernen Steigrohren (Steigleitung) in die Stockwerke geleitet, von welchen dann die V erteilungsleitungen abzweigen.

Die Verbindung der Gasmesser mit den Rohrleitungen geschieht mittels Bleirohren.

Bis

5 Flammen

25

» 100

Rohr

weite

Flammenzahl bei einer Rohrlänge in Metern von

mm

10    15    20    30    40

50

60 | 80 1 100 | 150 | 200

10

13

20

25-5

30

HO

17

40

120

32

10

20

CO L- CO

t-i CO

50

50

70

125

350

35

Li“

90

240

200

-<#0 0 0 rl(MCON

15

45

13

120

40

100

Alle Zuleitungsrohre sind von dem Gasmesser ansteigend anzuordnen. Kommen Gefällwechsel in der Leitung vor, so sind in den tiefsten Punkten Wassersäcke anzubringen.

Die Rohre werden durch Verbindungsstücke, auch Fittings genannt, oder durch Muffen miteinander verbunden; in die Gewinde werden Hanffäden, die durch Mennige gezogen wurden, verlegt und die Verbindung mit der Rohrzang'e ang’ezog'en. Rohrabzweigungen werden

durch Kreuzstücke, Winkelstücke oder Bog*enstücke vermittelt, die Rohrenden der Leitung durch Pfropfen oder Kappen geschlossen. Die Lampen werden durch Deckenscheiben mit genügend starken Schrauben befestigt, beträgt jedoch das Gewicht der Lampen über 40 kg, so dürfen sie nicht an den Leitungsrohren selbst befestigt werden. Für bewegliche Lampen benützt man einfache oder doppelte Schlauchhähne. Die Leitung wird mit Rohrhaken oder Rohrbändern befestigt und hat gegen den Gasmesser ein Gefälle zu erhalten, weil der im Gase enthaltene Wasserdampf in den Leitungen kondensiert und dann das Zucken, eventuell Verlöschen des Lichtes verursacht.

Jede Gasleitung ist vor ihrer Benützung, beziehungsweise schon vor Anbringung des Mauerverputzes einer sorgfältigen Prüfung auf ihre Dichtigkeit zu unterziehen. Dies geschieht in der Weise, daß alle Öffnungen durch Pfropfen geschlossen werden und die Leitung an ihrem Anfänge mit einer mit Windkessel versehenen Druckpumpe in Verbindung gebracht wird. Nun wird in dieselbe so lange Luft eingepumpt, bis das Manometer 250 mm Quecksilbersäule zeigt.

Diese Spannung wird durch Nachpumpen so lange erhalten, bis die Untersuchung der Leitung durch Öffnen der einzelnen Auslässe, teils durch das Gehör, teils durch Befeuchten der Verbindungen mit Seifenwasser beendet ist. Undichte Stellen müssen beseitigt werden. Nachdem das Ergebnis zufriedenstellend ausgefallen ist, wird mit der Druckpumpe neuerlich Luft eingepreßt, bis sich eine Spannung von 500 mm Wassersäule ergibt. Diese Spannung muß sich, nachdem die Druckpumpe ausg'eschaltet wurde, durch 5 Minuten ungeändert erhalten. Die Leitung ist aber auch noch dann als dicht zu betrachten, wenn innerhalb dieser Zeit das Manometer bis höchstens 450 mm sinkt.

Wasser in die Rohrleitungen zu pressen, um durch Rosten der Verbindungsstellen Dichte zu erzielen, ist verwerflich.

Nach erfolgter Probung werden die Beleuchtungskörper befestigt und eine Brennprobe vorgenommen.

Um einen gleichen Druck und dadurch gleichmäßige Beleuchtung zu erzielen, andrerseits Gasverschwendung hintanzuhalten, schaltet man entweder hinter dem Gasmesser oder unmittelbar bei den Brennern Druckregler in die Leitung ein.

Zur Verbrennung von 1 ?n³ Leuchtgas sind 6 m³ Luft erforderlich, welches Gemenge explosiv ist. Die Verbrennung ergibt 05 m⁵ Kohlensäure und nahezu L5 ms Wasserdampf.

Der Verbrauch von Gas ist sehr schwankend und abhängig* von dem jeweiligen Drucke desselben und dem zu verwendenden Brenner.

In der Regel genügt ein Druck von 25 mm Wassersäule. Offene Flamme. Der stündliche Verbrauch bei offenen Flammen beträgt bei richtigem Drucke im Durchschnitte ungefähr:

Bei einem Schmetterlingsbrenner je nach der Größe 70 bis 180 L Hier genügt schon ein Gasdruck von 12 mm;

bei einem Manchesterbrenner 80 bis 200 /;

»    » Rundbrenner (Argandbrenner) mit 24 Löchern 120 l;

32

» 40 » 60

150 » 190 » 240 »

Das Gasglühlicht besteht aus dem Bunsenbrenner und dem Glühkörper. Ersterer setzt sich wieder aus drei Teilen: der Düse, dem Mischrohr und dem Brennerkopf zusammen.

Die Düse hat den Zweck, das Gas in der für die Flamme nötigten Menge in dünnem Strahle in das Mischrohr gelangen zu lassen; die Regelung der Größe der Ausströmungsöffhung erfolgt entweder durch einen schraubbaren Konus oder in einem schlitzförmigen, federnden Körper, welcher in eine konische Bohrung mehr oder weniger hineingeschraubt wird.

Das Mischrohr hat den Zweck, die Mischung¹ von Luft und Gas zu besorgen, besitzt daher im unteren Teile LufteinströmungsöfFnung¹en, die tiefer als die GasausströmungsöfFnung liegen müssen.

Der Brennerkopf erzeugt die für die Erhitzung des Glühkörpers günstigste Flammenform und ist nach oben meist, so beim Gasglühlichtsystem Auer von Welsbach »Auerbrenner«¹, mit einem Drahtsieb abgeschlossen, um das Entzünden des Luft- und Gasgemisches im Mischrohre zu verhindern.

An dem Konus ist eine Vorrichtung¹ zur Befestigung des Stabes für den Glühkörper angebracht.

Der Glühkörper »Strumpf« besteht aus einem Baumwollgewebe, welches mit salpetersauren Salzen von Tor, Cer, Lanthan etc. g'etränkt, geascht und gehärtet ist. Zum Zwecke des Transportes werden die Strümpfe in eine Ather-Schellacklösung getaucht, welcher Überzug vor Gebrauchnahme abgebrannt werden muß.

Der Reinhaltung der Brenner ist besondere Obsorge zu widmen, es müssen Düse, Luftlöcher und Brennerkopf durch einfaches, kräftig¹es Ausblasen öfter vom Staube befreit werden, da sonst die Leuchtkraft dieses vorzüg¹lichen Lichtes sehr nachläßt.

In neuerer Zeit sollen durchgeführte Versuche englischer Beleuchtungstechniker¹) ergeben haben, daß die vielfach verbreitete Ansicht, das elektrische Licht sei dem Gasglühlicht in hygienischer Beziehung überlegen, irrig sei. Es hat sich gezeigt, daß das Gasglühlicht die Luft in den Räumen, in welchen sich viele Personen aufhalten, desinfiziert, auf die schädlichen Substanzen, welche mit der Kohlensäure ausgeatmet werden, sterilisierend wirkt.

Die organischen Bestandteile, welche gleichzeitig von der Haut und den Lungen beim Atmen abgegeben werden sowie auch die Kohlensäure und der Wasserdampf der ausg'eatmeten Luft und der Staub werden, sobald sie in die Höhe des Gasbrenners kommen, von dem Strome heißer Gase desselben gegen die Decke geschleudert, wobei ein großer Teil der organischen Substanzen zerstört und verkohlt wird. Die frische Luft diffundiert nun durch den Verputz nach oben und es bleiben dabei, durch* den Deckenverputz abfiltriert, die verkohlten und sterilisierten Substanzen zurück.

Dies soll auch die Ursache der dunklen Deckenfärbung-, besonders in Städten, bei Glühlichtbrennern bilden.

Um dieses hygienischen Vorteiles nicht zu entbehren, empfiehlt es sich auch die Gasbeleuchtungskörper in Kopfhöhe anzubringen, damit die abströmenden Gase auf dem Wege geg-en die Decke nicht zu stark abkühlen.

Beim elektrischen Licht fehlt der luftverbessernde Vorg-ang-, hier bleiben die organischen Substanzen nur auf die Ventilation durch Diffussion der Wände angewiesen.

Die organischen Substanzen gehen leicht in Fäulnis über und verbreiten dadurch einen säuerlichen Geruch. Dieser Geruch ist für Wohnungen, in welchen jede Ventilation, meist des Zusammenhaltens der eig-enen Körperwärme wegen unterdrückt wird, charakteristisch.

Auerbrenner haben bei einem stündlichen Gaskonsum von 60 /, eine Lichtstärke von 50 HK; bei 110 /, von 80 HK und bei Type 1907 mit 70 /, 80 HK.

Schnittbrenner g-eben bei 150 l stündlichem Gasverbrauch nur 13 HK Lichtstärke.

Invert- (hängendes) Gasglühlicht nennt man jenes, bei welchem die g-locken- oder bimförmigen Glühkörper die nach unten brennende Flamme umschließen. Ihr Zweck ist, die Helligkeit der Flamme mehr nach unten zu richten.

Bei einem Gaskonsum von 40 bis 80 / pro Stunde beträgt die Hellig'keit 40 bis 80 HK.

Preßgaslicht, bei welchem ein höherer Gasdruck durch Verwendung einer mit einem kleinen Motor angetriebenen Kompressionspumpe zu dem Zwecke erzeugt wird, um eine größere Lichtstärke zu erzielen.

Bei einem Gasverbrauch von 0-6 bis L0 l pro HK und Stunde werden bei g-roßen Glühkörpern Lichtstärken bis zu 1800 HK pro Stunde erreicht.

Zu dieser Gattung gehört das Millennium licht, bei welchem, bei einem Gasdruck von 1300 nun Wassersäule, einem Gasverbrauch von 1200 l stündlich, eine durchschnittliche Lichtstärke von 1200 HK erreicht wird.

Das Pharoslicht mit 1400 mm Wassersäule Gasdruck und 1400 HK Helligkeit.

Das Keithlicht mit einem Gasdruck von 200 mm Wassersäule, einem stündlichen Gasverbrauch von 142 l und 185 HK Leuchtkraft

* 212 » »    280 HK

» 934 »

und

» 1230 HK

Indirekte Beleuchtung, das ist, die Beleuchtung geschlossener Räume durch zerstreutes Licht, welches durch Anwendung halb durchsichtiger oder undurchsichtiger Reflektoren, durch welche das Licht der Lichtquelle teilweise oder ganz nach der Decke geworfen und dann reflektiert, erzeugt wird.

Über die zur Beleuchtung eines Raumes erforderliche Flammenzahl mögen folgende, aus dem »Taschenbuch des Ingenieurs«, herausgegeben vom Verein »Hütte«, entnommenen Angaben dienen:

Höhe

derselben über dem Boden

Grundfläche

des

Raumes

Höhe

des Raumes

Anzahl

der

Gasflammen

tu

rn

22

32

2—3

5—6

56

ICO

156

246

350

480

9—12

16—20

25—30

40—45

60—70

100—120

Die Gasflammen sind in Gruppen auf der Grundfläche, beziehungsweise auf quadratische Beleuchtungsfelder zu verteilen. Zur g'leich-mäßigen Erleuchtung ist außerdem noch durch Anbringung' von Wandleuchtern Sorge zu tragen.

Azetylen. An Stelle von Leuchtgas wird auch Azetylen vielfach verwendet. Als Anhaltspunkt diene, daß 1 kg Karbid zirka 300 l Gas gibt und zu Beleuchtungszwecken einen Druck von 60 bis 125 mm Wassersäule erfordert.

Das Gas gibt eine kurze, weiße, hell leuchtende Flamme, rußt sehr stark, was durch starke Luftzufuhr und Anordnung von sehr engen Austrittsöffnungen für das Gas verhindert wird.

1 HK Lichtstärke braucht 0⁻6 bis 0⁻8 l Gas.

Öl gas wird durch Vergasen von Fetten, Erdölrückständen und Paraffinöl hergestellt. Es muß unter sehr geringem Drucke den Leitungen zugeführt werden. Die Flamme besitzt große Leuchtkraft.

Holzgas wird durch den Destillationsprozeß des Holzes gewonnen. Die zur Beleuchtung' verwendeten Schnittbrenner sollen 0'99 mm weit sein, der Gasdruck höchstens 8 mm Wassersäule betragen, der Verbrauch der Flamme beträgt stündlich 81 l.

Wassergas wird erzeugt, indem man über glühende Kohlen Wasserdampf leitet. Es verbrennt mit blauer, heißer Flamme und wird zur Gasgliihlichtbeleuchtung in Auerbrennern ohne weitere Luft-zumischung verwendet.

Luft gas ist eine Mischung von sehr flüchtigen Kohlenwasserstoffdämpfen mit atmosphärischer Luft. Es kann nur auf kurze Strecken geleitet werden, weil die Kohlenwasserstoffe leicht kondensieren. Die Explosionsgefahr ist sehr bedeutend.

Naturgas ist das dem Boden entströmende Gas in Erdölbezirken und wird hauptsächlich als Heizgas verwendet.

Elektrische Beleuchtung. Diese unterscheidet sich wesentlich von den sonstigen Beleuchtungsarten, da sie nicht auf dem Verbrennungsprozesse, sondern auf der Umwandlung elektrischer Energie beruht. Es wird entweder der elektrische Strom zur Erzeugung' von Funken bei Überwindung des Luftwiderstandes benützt oder es werden hohe Leitungswiderstände durch denselben zum Glühen gebracht.

Im ersteren Falle erhalten wir Licht von Bogenlampen, im zweiten Falle jenes von Glühlampen.

Im Vergleiche mit dem Gaslichte bestehen die Vorteile der elektrischen Beleuchtung, außer in der geringeren Gefahrlosigkeit, in der Reinheit (Sauberkeit), in der sehr geringen Wärmeentwicklung, in der Ruhe und der Gleichmäßigkeit des Lichtes. Zufolge dieser Eigenschaften und in Anbetracht, daß man eine Glühlampe selbst in dem kleinsten Raume leicht anbringen kann, hat diese Beleuchtungsart gegenüber dem Bogenlichte und selbst dem Gaslichte, da es auch meist nicht viel teurer zu stehen kommt als dieses, allerorts in Wohnungen, Theatern, Geschäftslokalen etc. sich Eingang verschafft, während überall dort, wo es sich um die Erzeugung einer großen Lichtmenge handelt, das Bog'enlicht zur Geltung gelangt.

Maßeinheiten: Für den Widerstand: 1 Ohm    ist der

Widerstand einer Quecksilbersäule von der Temperatur des schmelzenden Eises und einer Länge von 106-3 cm bei 1 mm? Querschnitt.

Das ältere Maß ist die Siemenseinheit (SE), gleich dem Widerstand einer Quecksilbersäule von 1-00 m Länge und 1 mm Querschnitt bei 0° C. Sie beträgt 0-0407 —Ol_ ; 1 _0_ = 1-063 SE.

Für die Stromstärke. 1 Ampere (A) gleich jener Stromstärke, welche aus einer wässerigen Silbernitratlösung in der Sekunde 1-118 g Silber ausscheidet.

Für die elektromotorische Kraft: 1 Volt (V) ist jene Spannung oder elektromotorische Kraft, welche in einem Leiter vom Widerstande = 1 —'einen elektrischen Strom von 1 A erzeugt.

Für den Effekt oder die elektrische Leistung. 1 Watt (W) ist das Produkt aus der elektromotorischen Kraft und der Stromstärke (Voltampere = V A).

Es sind: 100 W = 1 Hektowatt (HW).

1000 W = 1 Kilowatt (KW) und 736 W = HP = 1 Pferdekraft.

Als Einheit für den Elektrizitätsverbrauch gilt die Hektowattstunde, das ist die elektrische Leistung von 100 W in der Dauer einer Stunde. Lichteinheiten: siehe Seite 791.

Glühlampen.

Das Prinzip derselben besteht in dem Umstande, daß Leiter von entsprechendem Widerstande, welche meist in einem nahezu luftleeren, bimförmigen Glasgefäße montiert sind, beim Durchgänge des elektrischen Stromes bis zum Glühen und Leuchten erwärmt werden.

Das Glühlicht wird hauptsächlich zur Beleuchtung geschlossener Räume, Gänge, Stiegen, kleiner Plätze, Straßen, Brücken etc. verwendet.

Die Lichtstärke pro m² Bodenfläche wird hierbei berechnet für:

10 bis 15 NK

Theater, Konzert- und Festsäle mit.......

Schul-, Hör- und Vortragssäle mit........

CO

Salons, Verkaufsräume, Läden, Schaufenster, Gesellschaftsräume, Restaurationen mit.......

Bureaus, Werkstätten..............

Nebenräume, Schlafräume, Gänge, Stiegen, einfache

1-5    »

Hotelzimmer, Wirtschaftsräume.........

Krankenhäuser, Kasernen, Bahnhofhallen.....

0-75 »

Höfe und Straßen................

Die Glühlampen sind so zu wählen, daß der Aufwand an elektr. Strom und der Lampenersatz ein Minimum werden. Es wird eine Glühlampe von normalem Wattverb rauch bei Verwendung höherer Spannung, zu einer Lampe von geringerem Wattverbrauch, pro Lichteinheit eine größere Leuchtkraft, jedoch eine kürzere Lebensdauer haben.

Glühlampen werden für Spannungen von 4 bis 240 Volt hergestellt und meist mit einer Lichtstärke von 5, 8, 10, 16, 25, 32, 40 und 50 Kerzenstärken verwendet.

Je nach dem für die Glühlampe verwendeten Leiter unterscheidet man:

Kohlenfadenglühlampen mit einem Wattverbrauch von 2-6 bis 3'8 W per Normalkerze bei einer Lebensdauer von 600 bis 800 Stunden.

Lampen mit einem Leiter zweiter Klasse als Glühkörper, die Nernstlampe, welche 1*5 W pro NK braucht und eine Brenndauer von 400 bis 500 Stunden besitzt.

Sie ist ökonomisch, weil die Temperatur des Leuchtkörpers höher ist, gibt weißes Licht und braucht keirf Vakuum. Der Vorschaltwiderstand verzehrt 15°/₀ der Spannung.

Metallfadenglühlampen. Sie sind sehr ökonomisch; infolge des dünnen Metallfadens als Leiter g*egen Stöße empßndlicher als Kohlenfadenglühlampen und sollen vertikal nach abwärts hängend angebracht werden. Bei größeren Spannungen als 110 V sind sie nicht verwendbar.

Tantallampe von Siemens und Halske mit einer Lichtstärke von 25 HK bei 110 V Spannung, einem Stromverbrauch von 0-36 Amp. und einer Lebensdauer von 500 Stunden.

Osmium lampe von Auer. Sie hat die beste Ökonomie, braucht 1 W pro NK, doch werden die Lampen nur für höhere Leuchtkraft hergestellt und erfordern Serienschaltung der Lampen so, daß z. B. an 220 V vier Lampen geschaltet werden. Sie müssen vertikal nach abwärts hängend angebracht werden. Ihre Brenndauer beträgt zirka 1000 Stunden.

Wolframlampe. Diese Lampe mit bester Ökonomie braucht pro NK 1 bis 1*5 W. Sie wird für Spannungen von höchstens 110 V mit Lichtstärken von 16, 20, 30, 40 und 50 NK erzeugt und verbraucht pro NK 1*5, 1*3, 1*2, LI, LOW. Ihre Lebensdauer beträgt 900 Stunden.

Bogenlampen.

Bog'enlicht entsteht, wenn zwei Leiter, durch welche elektrischer Strom gesendet wird, sich berühren und dann langsam voneinander auf kurze Distanz g*etrennt werden.

Dieses Licht wird für die Beleuchtung von freien Plätzen, großen Räumen, Hallen, Bahnhöfen, Fabriksanlagen und dgl. vorteilhaft verwendet.

Leuchtkraft und der Stromverbrauch bei Gleichstromlampen.

Stromstärke

in

Ampere

Spannung in Volt

Watt

Lichtstärke in KK

Stromstärke

in

Ampere

Spannung in Volt

Watt

Lichtstärke in NK

!-*■ cc ui n*

O ec

r-< t-h

40

40

41

42

160

200—280

320—410

460—550

150

300

14—16

18—20

25—30

43

44

45

600— 700 800— 880 1100—1350

1000

1500

2500

Bei Wechselstrom ist der Effektverbrauch um 30% größer und die Spannung* 27 bis 30 V.

Eine Gleichstromlampe von 8 Ampere Stromstärke und 400 bis 500 NK Lichtintensität beleuchtet:

2000 m¹ Fläche

Freie Räume bis zu

Bahnhofhallen » Fabriksräume »

Hüttenwerke von .... 800 bis 1500 » . *. . . 500 » 1000 » . . 150 »    500 »

25

Für Geleiseanlagen in Bahnhöfen werden grundsätzlich gewählt: Gleichstrombogenlampen von 10, 12 und 15 Ampere

15,20 »

12, 15 »

Wechselstrombogenlampen die Brennhöhe mit . . .

18 m, daher der Lichtkreisdurchmesser .... 60, 80 » 100 m beträgt.

Außer der allgemeinen Bogenlampenbeleuchtung erhält in den Fabriken auch noch jede Maschine nach Bedarf Glühlampen.

Man unterscheidet: Hauptstrom lampen. Die Lampen sind auf konstante Stromstärke reguliert; es ist die Parallelschaltung anzuwenden.

Nebenschlußlampen. Die Lampen sind auf konstante Spannung reguliert. Es kann die Parallelschaltung oder die Hintereinanderschaltung (Serienschaltung) von je zwei Lampen Anwendung' finden.

Differentiallampen. Die Lampe ist eine Kombination der beiden vorgenannten. Sie ist auf konstanten Widerstand reguliert und eignet sich sowohl für Parallel-, als auch für Hintereinanderschaltung.

Je nach der zur Verwendung gelangenden Stromart teilt man die Lampen in Gleichstrom- und Wechselstrombogenlampen.

Bei Gleichstrombogenlampen ist die Lichtaussendung* hauptsächlich nach abwärts gerichtet, die positive Kohle höhlt sich kraterförmig aus und verzehrt sich schneller als die negative, weshalb letztere auch schwächer gewählt wird.

Der Lichtbogen der Wechselstrombogenlampe sendet nach oben und unten die gleiche Lichtmenge aus, weshalb oberhalb der Lampe ein Reflektor, meist aus emailliertem Bleche, angebracht wird. Beide Kohlen brennen ziemlich gleichmäßig ab.

Dauerbrandlampen, das sind Lampen, bei welchen der Lichtbogen durch eine kleine, ihn umschließende Opalglasglocke nahezu luftdicht abgeschlossen ist. Sie sind sowohl bei Gleich- als auch Wechselstrom verwendbar.

Flammenbogenlampen oder Effektbogenlampen. Bei denselben werden Kohlen verwendet, welche einen Zusatz von Metallsalzen oder Metalloxyden erhalten. Sie sind sowohl für Gleich- als auch für Wechselstrom verwendbar und entsenden 2 bis 2x/₂ma\ soviel Licht als gewöhnliche Bogenlampen.

Vakuum lampen. Luftleere Glasgefäße, ähnlich den Geissler-schen Röhren, geben »kaltes Licht«, weil sie keinen intensiv glühenden Körper besitzen. Diese Lampen werden mit Teslaströmen oder Strömen aus dem Runkorffschen Apparat betrieben.

Quecksilberdampflampen bestehen aus möglichst evakuier -ten (luftleeren), Quecksilber enthaltenden Röhren. Die Lichtausstrahlung ist ultraviolett; alle Gegenstände erscheinen in den Farben entstellt.

Die Schaltung der Bogenlampen kann entweder Paralleloder Serienschaltung sein. Für die Serienschaltung von größerer Zahl eignen sich besonders die Differentiallampen, während Nebenschluß-

51

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

lampen sich für diese Schaltungsart nur in Serien zu höchstens vier Lampen eignen.

Leitungen. Der elektrische Strom wird durch Kupferdrahtleitungen in der gewünschten Energiemenge den Verbrauchsstellen zugeführt.

Die Energieverteilung geschieht entweder direkt oder indirekt.

1. Die direkte Verteilung wird vorzugsweise für Gleichstrom verwendet, es wird hierbei die elektrische Energie den Lampen in derselben Form zugeführt, in der sie erzeugt wurde.

a) Serienschaltung:

19.

Fig. 446.

bau .•ganfL

Uß

41 ^ftveileitersystem. Parallel- oder Nebeneinanderschaltung:

A ad

A B

ce C

A B

Stfk-r-

—5!

<r>

RH

dlßrfaow ₍9viiß"g Fig. 447.

Fig. 448.

in Schleife parallel geschaltet.

I9bfl98 o q m ß I fl 9

dlßifi9do alßrfaaw ,a. \    _

idoßide-gflß ,9fIo9i£P^^

.dß •|d!ß.

-fdoiJ iob nadolew ied ,na^— usarißfl 9dooI-g8ßI-gIßqO 9bflt -rfoeW doflß alß -floial-D B^ween Parallel geschaltet.

9~TT

j~±

JU

Fig. 449.

-XI

19L-

riösIßZÜßJöM nov    Mrl obv.i

Oab—L

liil rlonß alß -rloiaixr^i Irlov/cfö Quo. jrioiJ loivoa [ ß m S\J S1 atd & rt ^ fl rt4

.m

-lofegieD nab rloilnffß^ ,9flßt9-geßip ]9i99bbj^ asbflsdijl'g vianedni nämäSTöIäTIä^d^l^lJäääir nomöifP iebo riomüilgßleoT htrr aemaw aoqrriß J

nRrfoiTtorf dßißqqA fl9._.

ffiörlDJaed aa rn i| 11 q m***bi ^irlpAj aobri9    I9cfp8>ta9ijx

ipeir:i9iio2i9 libf^afl9^£) süß « nnoP tGqmßlucrglml i^fQ^gnu^IßdO loivflörg) nov paiJdsfeanoii-XHd oih-ßtü-ü—dio?, qqrtulfr>rfraa -dßlrfogflsdsM Ffeid#Mw (floqrnßllßijnsis'SiQ oib gißifefl^&d floia

.ItuA .? .Tjda^Jfnufia -i3ni3rn9§UA .1

- iQijjjlisvö ierkibgö

.ßuaaiißf foi J

.fl:

:9 rrod' [ß'd

-IrdlßißG 19 b$^

irLx

lö

cx> ä

A ►£)

„m

d) Fünfleitersystem:

Fig. 453.

2. Die indirekte Verteilung. Die Lampen gehören einem anderen Stromkreise an als die Elektrizitätsquelle. Der erzeugte Strom wird Transformatoren oder Akkumulatoren zugeführt und von diesen der Verbrauchsstelle abgegeben. Man unterscheidet hierbei zwei Spannungen: Die primäre, welche aus den stromerzeugenden Maschinen mit ihrem Leitungsnetz, und die sekundäre, welche aus den Verteilungsleitungen mit den Lampen besteht.

Eine Übertragung elektrischer Energie auf große Distanzen erfordert die Anwendung hoher primärer Spannungen.

Man unterscheidet folgende Ausführungsarten der indirekten V erteilung:

d) Akkumulatorenstationen. An entsprechenden Punkten des Konsumgebietes werden Unterstationen mit Akkumulatoren und Ladedynamos errichtet. Jede einzelne Batterie liefert den Strom in ein Sekundärnetz, welches sowie bei direkter Verteilung eingerichtet ist.

Id) Transformatorenstationen. Bei ausgedehnten Leitungen (Fernleitungen) mit hochgespanntem Wechselstrom werden Transformatoren in das Hochspannungsnetz parallel geschaltet. Von diesen Transformatoren geht der elektrische Strom mit der den zu speisenden Lampen entsprechenden niederen Spannung in das sekundäre Leitungsnetz.

Bei sehr großen Entfernungen wird eine sehr hohe Primärspannung' gewählt, so daß eine zweimalige Transformation stattfindet.

c) Umformerstationen. Der in der Zentrale erzeugte hochgespannte Wechselstrom wird hier in niedrigvoltigen Gleichstrom umgeformt und dann in das Sekundärnetz gesendet.

Oberirdische Leitungen (Freileitungen) sind aus Kupfer, Aluminium, selten aus Eisen. Blanke Leitungen, und zwar: Drähte von einschließlich 25 bis 35 mm² Querschnitt, verseilte Leitungen von 35 bis 95 mm² Querschnitt — größere Querschnitte sind zu vermeiden — werden auf Isolatoren verlegt. Der Abstand der Leitungen vom Boden hat wenigstens 5-00 m, die Entfernung' der Stützpunkte 25 bis 40 m zu betrag'en.

Ist g das Drahtg'ewicht, h der Durchgang = 50 bis 70 cm und l die

l² g

Entfernung' der Stützpunkte, dann ist der Zug der Leitung F= ^-y.

mm², wenn J die Strom -

Der Leitungsquerschnitt Q =

k.l.J

Gl V%

stärke in Ampere, / die Länge in m, k der spezißsche Widerstand des

51*

Drahtes, d. h. der Widerstand von 1-00 m Länge und 1 mm? Querschnitt bei 15° C und Vx, V₂ der Spannungsverlust zwischen zwei Punkten der Leitung bedeuten. Für Kupfer ist k = 0-0185.

Fernleitungen werden gegen Blitzschläge und atmosphärische Entladungen durch Blitzableiter geschützt.

Das Zopf ende der aus Lärchen- oder Föhrenholz hergestellten 8 bis 10 m langen Holzmaste soll nicht unter 16 cm stark sein. Das in den Boden einzug-rabende, L5 bis 2 m lange Ende desselben ist gegen das Verfaulen durch einen Teer-, Antipolypin- u. dgl. Anstrich oder durch Dachpappe zu schützen.

Gitter maste sind, wenn verwendet, für einen Winddruck von 120 kgjm² zu rechnen.

Eisen maste erhalten Betonfundamente.

Unterirdische Leitungen werden mit Kabeln ausgeführt. Diese werden mit imprägnierter Jute, Hanf, Papier etc. isoliert, mit einem Bleimantel zum Schutze gegen Feuchtigkeit versehen und geg*en äußere mechanische Beschädigungen mit Eisenbändern armiert.

Bei Gleichstromanlagen wird für jeden Leitungsstrang ein eigenes Kabel verwendet; bei Wechselstrom werden die Leitungen in Kabeln konzentrisch oder verseilt vereinigt.

Die Verlegung der Kabel erfolgt in 70 cm tiefen, 60 cm breiten Gräben, deren Sohle mit einer 20 cm hohen Sandschichte bedeckt wird. Nach dem Verlegen werden die Kabel mit Betonplatten oder Ziegel abgedeckt, oder auch in eigenen Formsteinen verlegt. Für die Schaltung der Kabel werden eig'ene Kabelkästen angeordnet.

Elektrizitätszähler dient zur Messung* der verbrauchten Elektrizitätsmenge in Ampere- oder Wattstunden. Der gebräuchlichste ist jener von Aron.

Dynamomaschinen. Die elektrische Energiequelle wird, wie bereits erwähnt, durch Leitungen mit den Gebrauchsstellen so in Verbindung gebracht, daß die Lampen immer jene Energiemenge zugeführt erhalten, als zu ihrem klaglosen Betriebe erforderlich ist.

Die Erzeugung elektrischer Energie geschieht durch Umsetzung-mechanischer Energie mittels Dynamomaschinen (dynamoelektrischer Maschinen, elektrischer Generatoren).

Zum Antriebe derselben werden Dampfmaschinen, Turbinen, Gasmotoren, Wassermotoren verwendet. Man unterscheidet Gleichstrom-und Wechselstrommaschinen.

Gleichstrommaschinen sind:

Hauptstrommaschinen.Der innere Stromkreis, die Magneterregung und äußerer Stromkreis sind hintereinander (in Serie) geschaltet, somit der ganze Strom zur Erregung der Mag*nete benützt. Die Spannung ist variabel.

Nebenschlußmaschinen. Die Magnetwicklung ist im Nebenschluß zum äußeren Stromkreise geschaltet. Die Spannung ist ziemlich konstant, weshalb sich diese Maschinen zum Lichtbetrieb sehr eignen.

Compoundmaschinen haben zwei Magnetwicklungen, wovon die eine im Nebenschluß, die andere in Serie mit dem äußeren Stromkreise liegt. Sie arbeiten, bei veränderlicher Stromabnahme, auf konstante Spannung; eignen sich daher besonders bei Einzelanlagen, für Beleuchtung, für Bahnbetrieb u. dgl.

Wechselstromm aschinen. Sie zerfallen je nach der Zahl der indizierten Wechselströme in ein-, zwei- oder mehrphasige Maschinen. Von den letzteren sind die Drehstrommaschinen, bei welchen drei Ströme in der Phase um 120° verschoben sind, die verbreitetsten.

Transformatoren dienen zur Umwandlung von hochgespannten Strömen in niederg'espannte oder umgekehrt. Das Prinzip derselben: zwei Spulen mit verschiedenen Windungszahlen, befinden sich auf gemeinsamem Kern. Die Spannungen verhalten sich zu den Windungszahlen annähernd proportional, während die Stromstärken verkehrt proportioniert sind.

Rotierende Umformer (Converter) sind Maschinen, welche in ein und derselben Ankerwicklung beispielsweise Wechselstrom aufnehmen und Gleichstrom abgeben. Die Gleichstrom- und Wechselstromspannung stehen zueinander in einem bestimmten Abhängigkeitsverhältnis.

»Die Sicherheitsvorschriften für die Errichtung elektrischer Stromanlagen«, herausgegeben vom Verbände deutscher Elektrotechniker,*) gelten jetzt allgemein als Norm, insolange diesbezügliche amtliche Verfügungen noch nicht getroffen wurden.

Rollbalken.

Rollbalken haben im allgemeinen als Abschlüsse von Türen, Fenstern, Schaufenstern, Lagerhäusern und vielen anderen Öffnungen eine so große Verbreitung gefunden, daß es überflüssig erscheint, zugunsten dieser Konstruktion noch etwas anzuführen. Es lag jedoch noch die Aufgabe vor, bei einem für Hochbauten so wichtigen Objekte Verbesserungen herbeizuführen, die zum größten Teile gelöst wurden bei den geräuschlosen Stahlrollbalken. Behufs Erzielung vollkommener Geräuschlosigkeit werden diese Rollbalken laut Magistratsbeschluß vom 31. Juli 1883, Z. 175.574, beziehungsweise nach Patent Clark mit starken Kuhlederkernriemen vierfach beledert.

Panzerplattenrollbalken. Diese Rollbalken übertreffen an Stärke und Dauerhaftigkeit alle bis jetzt bekannten Systeme. Dieselben werden in beliebigen Größen aus 1 mm bis T5 mm starken Stahlplatten, an der Rückseite mit starken Scharnieren verbunden, erzeugt. Die Dosischen auswechselbaren Sicherheitsschlösser sind in beliebiger Höhe angebracht und können, falls ein Schlüssel gestohlen, verloren, abhanden gekommen oder gebrochen wurde, in einfacher Weise in einer Minute durch ein anderes Schloß ersetzt werden, was ein außerordentlich g'roßer Vorteil ist.

*) Elektrotechnischer Verein in Wien.

Nachdem diese Rollbalken absolut feuer- und nahezu einbruchsicher sind, eig-nen sie sich ganz besonders zum Verschlüsse von Juwelierläden, Wechselstuben, hauptsächlich aber bei Magazinen, Lagerhäusern, Eisenbahnen, Kassenräumen etc.

Holzrollbalken mit Licht- und Luftschlitzen werden als Ersatz für Spalettläden nach Fig. 454 verwendet.

Eine ganz besondere Art bilden die verstellbaren » Kaiser «-Verschlüsse, welche durch eine einfache Vorrichtung geöffnet (auseinandergezogen) und wieder geschlossen (zusammengeschoben) werden können und solchermaßen ebenfalls den Zutritt von Luft und Licht

*SS-

ii

'mm j

Et

rr

s~

::

SS#!

mmsm

Fig. 454.

gestatten. Die Beweglichkeit dieser Rollbalken wird dadurch erzielt, daß die einzelnen Holzstäbe mit aus bestem Federstahl erzeug-ten Bändern verschraubt werden, wie die vorstehende Illustration zeigt. Auch diese Rollbalken werden außerhalb der Fenster angebracht, verhindern daher, daß die Sonnenstrahlen das Glas bescheinen, bieten einen sicheren Verschluß und sind auch vom sanitären Standpunkte bestens zu empfehlen. Diese können auch mit Ausspreizvorrichtung ausgeführt werden.

Tabelle für die Maßnahme.

In zusammengerolltem Zustande benötigen die Rollbalken gleichviel ob von Stahl oder Holz:

m Höhe 25    cm²    Raum    im Querschnitt

Bei 2

» 2y₂ »

»    3    »

» 3l/₂ »    »

Bei Rollbalken, die im Innern der Räume hochgezogen werden, soll der Rollkasten auf der Seite der Aufzugsvorrichtung um 7 cm und auf der anderen Seite um 3 cm länger sein, als die lichte Breite des Fensters.

Blitzableiter.

Sie haben den Zweck, die Gebäude vor Schädigung oder Entzündung durch den Blitz zu schützen.

Der Blitzableiter besteht aus den Auffangsvorrichtungen, das sind emporragende Metallkörper, Flächen oder Leitungen; den Gebäudeleitungen, welche eine zusammenhängende metallische Verbindung der Auffangvorrichtungen mit der Erdleitung bildet, hauptsächlich das Dach umfaßt, und auf dem kürzesten Wege zur Erde führt; schließlich den Erdleitungen, welche gleichfalls metallische Leitungen sind, die sich an die Gebäudeleitungen anschließen, um im Erdboden, an feuchten Stellen ausgebreitet, verlegt zu werden.

Sind Metallteile an den Dächern vorhanden, so genügt meist ihre Verbindung- untereinander und mit einer Ableitung; wo dies nicht der Fall ist, sind Auffangstang’en zu verwenden.

Es empfiehlt sich die Gas- und Wasserleitungen in Gebäuden sowohl oben als auch unten mit der Blitzleitung' in Verbindung zu bringen, weil dadurch das Uberspring'en desBlitzes von der Blitzableitung verhindert wird.

Auffangstangen sollen 3-00 m über den First reichen. Ihre Zahl und Anordnung ist so zu wählen, daß alle hervorragenden Punkte des Gebäudes im einfachen Kegel, alle Kanten im zweifachen und alle Flächen im dreifachen Kegel lieg'en.

Unter Kegel versteht man jenen geraden Kreiskegel, dessen Spitze die Blitzableiterspitze und dessen Grundfläche der Erdboden bildet. Ist nun der Halbmesser des Erdbodenkreises gleich der Höhe der Blitzableiterspitze, so entsteht der einfache Kegel, ist der Halbmesser zweimal oder dreimal so groß, der doppelte oder dreifache Kegel.

Die Auffangstangen sind aus Eisen und mit einer gut vergoldeten Kupferspitze versehen.

Zu den Luftleitungen verwendet man Kupfer oder Eisen; ersteres als 7 mm Seil oder massiv, letzteres nur massiv mit 14 mm Durchmesser.

Alle Ableitungen sind mit 2-30 m langen Schutzrohren, die 20 c?n tief in den Boden reichen, zu versehen. Die Stützen der Leitungen werden in Entfernungen von wenigstens 40 cm angeordnet.

Für je drei Auffang'stangen ist eine besondere Bodenleitung vorzusehen, welche am besten aus einem verzinnten Kupferseil mit 7 Drähten von 2-6 mm Durchmesser besteht.

Diese Bodenleitung' schließt an die Erdplatte aus 2 mm Kupferblech, welche wenn möglich in fließendes Wasser, in ein Wasserbecken oder in das Grundwasser untergebracht werden soll. Ist dies nicht möglich, so muß man sich wohl mit einer Bodenplatte von 1 m% Fläche begnügen, welche aber in eine festg'estampfte Koksschüttung von 1 mz Mächtigkeit eingebettet wird.

¹

V. Luves und J. H. Breailey.

X.

Über die Ermittelung des Bauwertes und über das Sehätzungsverfahren,

Für den Wert eines Gebäudes ist die Lage, nicht der Preis des Grundes und Bodens entscheidend. In guten Geg-enden wird sich das Kapital für den Baugrund immer verzinsen, während in einer nicht gesuchten Gegend sich selbst ein kleines Kapital für einen Baugrund nur solange verzinst, als der Erbauer des Hauses dasselbe besitzt, oder gleich einen entsprechenden Käufer findet. In einer guten, gesuchten und bevorzugten Lage kann auch ein Bauherr mit einem größeren Aufwande, selbst mit Luxus bauen, und wird versichert sein, daß er immer jemand findet, der in gleichen Verhältnissen lebt und daher die Ansprüche auch gleich bewertet. In wenig'er g-ünstigen Lagen sollte man aber immer Einrichtungen treffen, die das Gebäude befähigen, auch anderen Zwecken zu dienen; so sollte man z. B. auch auf die Möglichkeit Bedacht nehmen, daß das Haus in mehrere kleinere Wohnungen geteilt werden kann. Derartige Bemerkungen könnten allerdings wohlhabende Bauherren vom Bauen abschrecken, was wir mit diesen Worten sicher nicht bezwecken wollen. Eher dürften die vielen, in abgelegenen Stadtteilen mit Aufwand erbauten Wohnhäuser, die bei eintretendem Schicksalswechsel oft zu Spottpreisen verkauft werden, Vernünftige gewiß mehr vom Bauen zurückhalten, als die Baulust in diesen Gegenden befördern helfen.

Zinshäuser, welche auf größtmöglichste Ertragsfähig’keit erbaut werden, sind noch mehr als die früher angeführten Wohnhäuser von der Lage abhängig. In AVien bestimmt z. B. die Nähe des Stephansplatzes, die Hauptverkehrsadern, die Ringstraße etc. den Wert der Grundstücke; in Berlin ist z. B. die Nähe des Schlosses, der Theater und anderer öffentlicher Gebäude, oder in Hamburg die Nähe der Börse gesucht. Die Lage entscheidet hier fast überall auch für die Grundrißeinteilung. So sind in stark frequentierten Stadtteilen die unteren Geschoße gewiß von Kaufläden eingenommen, weshalb ein Bauherr, welcher die größtmöglichste Ertragsfähigkeit seines Baugrundes wünscht, immer g*ut tut, wenn er die Einrichtungen seines Hauses an die bestehenden Verhältnisse der Lage knüpft. Wollte z. B. ein Bauherr in einer engen Straße große Verkaufslokale bauen, so würde er dafür nicht leicht den richtigen Mieter, und dieser nicht leicht das richtige Publikum finden, und aus diesem Grunde werden dort einige kleine Verkaufsläden mehr eintragen als ein großer. Ganz dasselbe gilt von den Wohnungen. Viele Mieter sind noch gezwungen, in dem Zentralpunkte der Stadt zu wohnen, und Beruf oder Geschäft wiegen sehr häufig den Wunsch »bequem zu wohnen« auf. Dritte und vierte Stockwerke machen sich in gesuchten Gegenden noch vollkommen bezahlt, während in nicht gesuchten Lagen so hoch gelegene Wohnungen keinen Ertrag liefern, d. h. die Miete des dritten und vierten Geschoßes steht in keinem richtigen Verhältnisse mehr zu den Mehrkosten des Baues derselben. Deshalb ist auch die Höhe der Wohnhäuser lediglich von der Lage derselben abhängig, aber nichtsdestoweniger finden wir in oft ganz entlegenen Stadtteilen vier-stöckig-e Gebäude, und die Bauherren wundern sich, keine »ordentlichen Parteien« zu finden. Auch bedenken sie nicht, daß diejenigen, welche in einen so entlegenen Stadtteil ziehen, nicht an die Zentralpunkte einer Stadt gebunden sind, und sich durch die größere Entfernung damit entschädigen wollen, daß sie bequemer und billiger zu wohnen suchen. Während daher die oberen Geschoße sich in Zentral punkten mit 10 Prozent und darüber verzinsen können, wird ein drittes oder viertes Stockwerk in einer entlegenen Gegend höchstens nur 3 Prozent, bisweilen gar keine Zinsen trag*en, und oft noch das Kapital verschlingen. Ein drittes und viertes Stockwerk kosten nicht allein ihre eigene Herstellung, sondern sie bewirken auch eine Verteuerung aller Stockwerke bis zum Fundamente, infolge der größeren Mauerstärken etc.

Unter Spekulationsbauten versteht man im allgemeinen Gebäude, welche in der Absicht errichtet werden, sie wieder zu verkaufen, d. h. baldigst an den Mann zu bringen. Diese Häuser sind in neuester Zeit in einen sehr bösen Ruf gekommen, und gewiß nicht mit Unrecht; denn es ist eine durchaus irrige Ansicht, daß Gebäude, die ein Minimum der Herstellungskosten erfordern, dadurch wertvoller werden, weil ein verhältnismäßig kleineres Kapital mehr Zinsen abwirft als ein größeres. In gewissen kaufmännischen Spekulationen kann dies vielleicht wahr sein, aber auf den Häuserbau kann eine derartige Geschäftsgebarung keine Anwendung- finden. Die Vorteile, der Wert und der Nutzen guter Baumaterialien währen lange Jahre hindurch, hingegen werden sich mangelhafte, »billige« Baumaterialien sehr bald verschlechtern und wertlos werden. Auch bestimmen die Materialien den Einheitspreis und die Bauhandwerker können nur nach Verhältnis des vereinbarten Preises diese liefern. Bei einem so schlecht gebauten Hause zeigen sich sehr bald Reparaturkosten, die mit der Zeit, um so länger die notwendigen Ausbesserungen hinausgeschoben werden, oft 10 bis 20 Prozent der ursprünglichen Bausumme betragen können, während sich das Baukapital ganz entsprechend verzinst hätte, wenn von vorneherein darauf Rücksicht genommen worden wäre. Bei jedem Gebäude werden nicht allein dessen Räumlichkeiten, sondern auch die Eigenschaften derselben bezahlt, und darauf muß man Bedacht nehmen.

Durch diese Bemerkungen möchten wir aber nicht mißverstanden werden, was besonders bei solideren Baugesellschaften der Fall sein könnte. Wir erklären daher ganz bestimmt, daß wir unter Spekulationsbauten nur diejenig-en verstehen, welche darauf absehen, das Gebäude so schnell und so billig als mög'lich aufzuführen, um durch Verkauf oder Vermietung einen Ertrag- zu erzielen, vTelcher über den Wert des Gebäudes selbst hinausgeht und jede Hypothek in Frage stellt. Daß es Unternehmer gibt, die für andere Leute bauen, ist nicht bloß lobenswert, sondern auch ein ganz natürliches Geschäft, denn es ist nicht jedermanns Sache, sich selbst ein Haus zu bauen; aber solche Unternehmer haben erst recht, und sogar in einem höheren Grade die Aufgabe, die zweckmäßige Einrichtung des Hauses mit der Lage desselben zu vereinbaren.

Selbst aus spekulativen Gesichtspunkten glauben wir aber den Rat erteilen zu müssen, daß man bei jedem Gebäude auch auf die Anforderungen der Kunst Rücksicht nimmt, da gewöhnlich die äußere und innere Ausschmückung als ein überflüssiger, keinen Nutzen bringender Aufwand betrachtet wird. Man übersieht, daß mit der gesteigerten Zivilisation nicht allein die unentbehrlichsten Bedürfnisse befriedigt sein wollen, sondern daß wTir gerade infolge einer höheren Bildung auch sofort höhere Anforderungen an das Leben stellen.

Sobald aus irgendeiner baulichen Anlage ein effektiver Erfolg-oder Nutzen resultiert, kann man auch von einer gewissen Rentabilität sprechen.

Ein Museum, eine Bibliothek, eine Kirche, eine Schule, ein Palais, ein Schloß oder ein Landhaus werden im allgemeinen kein Erträgnis abwerfen, und ihre Rentabilität erscheint nur durch den Erfolg begründet» welchen diese Bauten für das allgemeine Wohl, für das Land, für die Gemeinde oder für den einzelnen haben können. Diese Art von Erfolg entzieht sich überhaupt einer ziffermäßigen Untersuchung; anders verhält es sich bei Zinshäusern, Fabriksanlagen, Wirtschaftsgebäuden und Meliorationen aller Art. Bei allen diesen Bauten sind Zweckmäßigkeit und Billigkeit die leitenden Faktoren.

Eine der wesentlichsten Bedingungen für jedes Gebäude bildet die Zweckmäßigkeit, denn man verlang-t von allen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, daß sie eine entsprechende innere Einteilung und Größe aufweisen, sowie daß sie hinreichend warm sind und Licht und Luft haben.

Ein Privatgebäude erscheint mehr oder weniger wertvoll, je nachdem es eine größere oder geringere Anzahl von wirklich brauchbaren Räumlichkeiten besitzt, dessen Fenster entweder nach der Straße hinaus oder nach einem großen Hofe zu gehen, und ferner, je nachdem die Stiegen bequem und zweckentsprechend angeordnet sind. Auch beeinflußt z. B. die Rentabilität eines Zinshauses die Verbindung der einzelnen Wohnpiecen, ob nämlich dieselben so liegen, daß man, um aus den ersten Zimmern in das letzte zu gelangen, durch alle anderen hindurch gehen muß, oder ob jedes Zimmer seinen eigenen Ausgang hat, ferner, ob die Wirtschaftsräume, wie Küche samt allem Zugehör, bequem und zweckmäßig eingerichtet sind usw. Auf alle diese Punkte, auf welche ein vorsichtiger Mieter dem Hausherrn gegenüber sein Augenmerk richtet, müssen in der Tat viel ernsthafter genommen werden, als dies bei den Neubauten oft üblich ist. Auch das Größenverhältnis der Zimmer zu den Kabinetten und Vorräumen soll besser in Anschlag kommen, da aus reiner Gewinnsucht bei unseren Zinshäusern die Unsitte eingerissen hat, besonders bei kleineren Wohnungen nur Zimmer und fast gar keine »Kammern« anzulegen, wobei die modernen Alkoven den empfindlichen Mangel an Nebenräumen nur in elender, ungesunder Weise ersetzen können. Allerdings fehlt es nicht an Mietern, welche sich durch eine große Anzahl von Gassenfenstern oder durch eine schöne Aussicht und ähnliche Nebenumstände zur Wahl der Wohnung* bestimmen lassen, und es ist in diesem Falle dem Bauherrn nicht zu verdenken, wenn er sich gegen solche Liebhabereien der Mieter nachgiebig zeigt; aber deshalb das wahrhaft Nützliche aufzuopfern, wäre gegen den wirklichen Vorteil des Besitzers.

In Bezug auf eine größere Zweckmäßigkeit der Wohnungen hat die moderne Baukunst unleugbar in mehr als einer Beziehung Fortschritte gemacht, aber es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß es so manche Eigentümlichkeiten der älteren Bauweise gibt, die man nicht so gering schätzen darf, wie es unseren heutigen Bauspekulanten gewöhnlich beliebt. Wenn man nur bedenkt, wie man ehedem durch geräumige, kühle Fluren und über breite, geradarmige Stiegen zu ebenso geräumigen und dabei hellen Vorsälen in den oberen Stockwerken gelangte, welche Bauart man als veraltet bezeichnet, und dafür finstere kleine Vorzimmer macht, welche Räume nicht einmal einen Garderobekasten aufnehmen können! Einzelne notwendige Gemächer, wie z. B. Speisekammern, lichte Dienerschaftszimmer etc., sind in den modernen Zinshauskasernen hie und da ganz verdrängt worden. Bei der Bestimmung der Lage der Wohnzimmer hat, durch die Spekulation veranlaßt, das Verlangen nach recht vielen, wenn auch kleineren Zimmern sehr oft dahin geführt, diese Räume planlos zu vermehren, wodurch die eigentlichen und notwendigen Wirtschaftsräumlichkeiten ganz in den Hintergrund gedrängt wurden. Der Umstand, daß eine Wohnung gewöhnlich nach der Zahl der Zimmer besteuert und bezahlt wird, hat dieses Übel wesentlich befördert. Und nur zu häufig* war momentane Wohnungsnot die Ursache, daß viele Mieter Wohnungen nahmen, wo sie rücksichtlich der Wirtschaftsräumlichkeiten sich oft auf wahrhaft sonderbare Weise beschränkten. Verständige Bauherren und Bauführer lassen sich aber die Mühe nicht verdrießen, diesen Torheiten entgegenzuarbeiten, indem es auch noch immer Mieter gibt, die z. B. lieber einen Salon entbehren, als sich mit einer unbequemen und finsteren Küche ohne Dienstbotenzimmer begnügen.

Eine zweckmäßige und wahrhaft praktische Grundrißeinteilung schützt einen Hausherrn am besten gegen die Gefahr, sein neuerbautes Zinshaus durch beständigen Wohnungswechsel häufig leerstehen zu sehen.

Allerdings sind je nach der Lage und den Verhältnissen der Lokalität, ferner nach dem Bedürfnisse und der eigenen Wünsche des Bauherrn, sowie nach der Höhe des Baukapitales die bei einem Neubaue zu lösenden Aufgaben sehr verschieden.

Billigkeit ist von Unsolidität wohl zu unterscheiden, weshalb man nie schlechtes Material wählen darf, um »billig« zu bauen.

Diesem Ideale vieler Bauherren kann nur dann entsprochen werden, wenn man in erster Linie die an Ort und Stelle leicht zu beschaffenden Baumaterialien entsprechend benützt. Die Baukosten werden auch vermindert, wenn zur richtigen Jahreszeit gebaut wird und wenn man alle Arbeiten, welche sich bestimmt vermessen und berechnen lassen, mit rechtschaffenen Handwerkern akkordiert, statt im Taglohne ausführen zu lassen; und zwar zu einem so vereinbarten Preise, bei welchem der Ersteher eine tüchtige Arbeit liefern, dabei aber auch bestehen kann. Jene Kargheit hingegen, zufolge deren man die Einheitspreise zu niedrig stellt und mit schlechten, ungeschickten Leuten handelt, welche nur in Rücksicht auf ihre zu liefernden miserablen Arbeiten sich so niedere Preise gefallen lassen, heißt eigentlich nicht billig, sondern verschwenderisch bauen, worüber die Ursachen und Folgen wohl erst keiner näheren Begründung bedürfen. Und doch ist es leider nur zu oft der Fall, daß den »Min des t-f ordern den« die ganze Bauführung überlassen wird. Was kann ein solcher Unternehmer wohl für Absichten haben, als sich durch mög’lichst schlechte Arbeiten doch noch Vorteile zu verschaffen. Für die Rentabilität erscheint es daher zufolge der späteren Reparatursund Erhaltungskosten immer vorteilhaft, daß man dem Baumeister gestattet, allerding*s billige, aber nicht zu niedere Preise bei seinen Kostenanschlägen anzusetzen, in welchem Falle von ihm dann auch eine zweckentsprechende und dauerhafte Ausführung gefordert werden kann.

Um die nach einer gewissen Zeit angesammelten Zinsen zu berechnen, bedient man sich der bekannten Formel:

100-fpr\x

100

worin K das Kapital, pr die Prozente und x die Zeit in Jahren ausdrückt, während S die schließliche Summe nach Ablauf der x Jahre samt angesammelten Zinsen darstellt.

Würde man z. B. zu 5 Prozent den Kapitalswert für einen Massivbau und für einen Holzbau in Rechnung stellen, so ergäbt sich nach einer Berechnung von Professor G. Wanderley, daß in 225 Jahren ein Massivbau immer noch sehr viel höher zu stehen kommt als fünf während dieses Zeitraumes ausgeführte leichtere Holzbauten.

Die geistreichsten mathematischen Entwickelungen können aber den Beweis nicht umstoßen, daß bei einem Bauwerk, welches auf Rentabilität berechnet ist, kostspielige Konstruktionen vermieden werden müssen, deren Mehrkosten national-ökonomischen Institutionen sicher viel besser zustatten kommen würden, gerade wenn es sich um einen Ertrag handelt.

Die Rentabilitätsbestimmung geschieht dadurch, daß man einfach die Ausgaben von den Einnahmen abzieht; je nachdem die eine oder die andere Post größer oder kleiner ist, ergibt sich entweder ein Gewinn oder ein Schaden. Anders verhält es sich, wenn man die Kapitals Verzinsung im Auge hat. Bei jedem wie immer gearteten Unternehmen muß die prozentuelle Rentabilität g'rößer als Null sein, und je größer das Risiko des Geschäftes ist, um einen desto höheren Prozentsatz muß sich die momentane Rentabilität

steigern.

Bei Ermittelung der Gebäudewerte kommen folgende Punkte in

Betracht:

1.    Die rechtlichen Herstellungskosten, die Art der Ausführung und die maßgebenden Lokal- und Zeitverhältnisse.

2.    Die Abnützung durch Alter und durch Gebrauch mit Rücksicht auf die Instandhaltung.

3.    Die etwa bestehenden, ausnahmsweisen Ursachen für Mehr- oder Min der werte, soweit sie nicht in der Schätzung* des Bauplatzes Berücksichtigung finden können.

Die Herstellungskosten können nun ermittelt werden:

a)    durch einen ausführlichen Kostenanschlag; oder auch nur

b)    durch eine zusammengefaßte Überschlag'ung der Kosten; oder

c)    durch Zerlegung des Gebäudes in seine durch Bauart verschiedenen Bestandteile, Berechnung ‘der bebauten Grundflächen nach ihren Flächeninhalten und Anwendung von Erfahrungspreisen nach Quadratmeter; oder

d)    durch Zerlegung- des Gebäudes in seine durch Bauart verschiedenen Bestandteile, Berechnung des kubischen Inhaltes derselben und Anwendung von Erfahrungspreisen nach Kubikmeter; oder schließlich

e)    durch Berechnung nach Verhältnis der bekannten Baukosten anderer Bauwerke in gleicher oder annähernd gleicher Lage, Größe, Bauart und Ausstattung.

Wieviel Zeitaufwand ein ausführlicher Kostenanschlag verursacht, wieviel Vorbereitungen und Umstände dazu nötig- sind, braucht wohl nicht weiter erörtert zu werden. Anders verhält es sich mit der zusammengefaßten Wertberechnung. Diese ergibt sich nach Feststellung der Einzelnpreise aus:

1. dem Flächeninhalte der Umfassungs- und Mittelmauern, der Gewölbe, Decken usw. in d'en verschiedenen Stärken, einschließlich des Putzes, der Tapeten und sonstiger Aus

stattung ;

2. aus dem Flächeninhalte der Dächer, Fußböden,

Fenster, Türen und deren Zubehör; und

8. aus der Anzahl der Schornsteine, Ofen, Herde und sonstiger Bauteile.

Dieses Verfahren hat aber auch seine Schwierig-keiten und wird selten eingeschlagen, einesteils, weil es zu weitläufig ist, andernteils führt dasselbe zu keinem genaueren Ergebnis als die vereinfachten Arten der Schätzungen.

Letztere bestehen, eine richtige Anwendung vorausgesetzt, in einer mit verhältnismäßig wenig Arbeit und Zeitaufwand erreichbaren Darstellung.

Dies geschieht durch die Zerlegung in seine durch die Bauart verschiedenen Bestandteile: a) der Fundamente und Kellerge-schoße, b) der Unter- und O b er g e s ch oß e, c) der Dachgeschoß e. Sind die Geschoße verschiedenartig ausgestattet, so erweitert sich die Zerlegung, falls eine Durchschnittsannahme nicht ausführbar, in Unterabteilungen. Von diesen Bestandteilen und etwaigen Unterabteilungen ermittelt man die Bauflächen nach Quadratmeter und stellt hiernach die Werte durch Einzelnberechnung zusammen.

Das andere Verfahren, welches sich von dem vorerwähnten nur dadurch unterscheidet, daß von den verschiedenen Bestandteilen des Gebäudes die Inhalte nach Kubikmeter ermittelt und hiernach die Werte zusammengestellt werden, hat sich als noch praktischer und zuverlässiger erwiesen.

Die letzte Berechnungsweise, den Wert eines Gebäudes nach Verhältnis der bekannten Baukosten anderer Bauwerke in gleicher oder annähernd gleicher Lage, Größe, Bauart und Ausstattung zu schätzen, ist die einfachste und leichteste.

Was aber die Abnützung⁻ der Gebäude mit Rücksicht auf deren Alter, Gebrauch und Instandhaltung betrifft, so verfällt auch das solidest ineinandergefügte, bestens unterhaltene Bauwerk einstens seinem Schicksale. Jeder Sachverständige muß also imstande sein, die mögliche Dauer eines Gebäudes auf einen bestimmten Zeitraum zu bemessen. Aus der Dauer ergibt sich die allmähliche Wertverminderung oder Abnützung. Letztere tritt aber nicht in einem sich stets gleich bleibenden Verhältnisse auf, sie kann sogar durch bauliche Verbesserungen gewaltig geändert werden. Wo dies nicht der Fall war und die Instandhaltung ordnungsmäßig besorgt wurde, wäre der Abnützungsbetrag nach der »Fallgeschwindigkeitsberechnung« zu ermitteln, denn es ist festgestellt, daß sich die Anfangsgeschwindigkeit der Abnützung bei einem neuen Bauwerk in fortschreitender Weise bis zur Endgeschwindigkeit des gänzlichen Verfalles vergrößert.

Mehrwerte entstehen, wie bei den Grundstücken und öfters mit ihnen zusammenhängend durch denkwürdige oder geschichtliche Erinnerungen, ruhige, angenehme, mit besonderem Reiz ausgestattete oder verkehrreiche, geschäftliche, mit Kundschaft versehene Lage, außergewöhnlich kunstvolle Ausstattung, besondere Verwertungen, Gerechtsame usw. Minder werte entstehen durch alles, was der Mehrverwertung gegenteilig ist, z. B. durch schreckliche Vorkommnisse, unangenehme, oder durch Abwendung des Verkehres verschlechterte Lage, elementare Ereignisse, belästigende oder schädigende Dienstbarkeiten, Verlust der Gerechtsame, Einstellung⁻ des Betriebes usw.

Die meisten Abschätzungen kommen wohl im Versicherungswesen vor, indem in der Regel der Vertrag auf Übernahme der Versicherung g'egen Schaden, welcher den Gebäuden durch Brand, Blitzschlag, durch veranlaßtes Löschen, Niederreißen oder Ausräumen zugefügt werden kann, auf Grund einer eigenen Taxe abgeschlossen wird.

Zufolge der durch die Behörde genehmigten Bedingungen derVersicherungsgesellschaften soll jede ersatzpflichtig⁻e Entschädigung so bemessen werden, daß nur eine Schadloshaltung innerhalb der gegebenen Grenzen gewährt, eine Bereicherung des Versicherten dagegen ausgeschlossen ist. Bei Gebäuden geschieht die Abschätzung des Schadens durch eine von den Beteiligten gewählte Schätzungskommission, bestehend aus zwei Sachverständigen, die erforderlichenfalls einen Obmann hinzuziehen. Diese hat den Versicherungswert, welchen das beschädigte Bauwerk vor dem Unfälle hatte, dann auf Grund desselben den Betrag des Schadens zu ermitteln und mit verbindlicher Kraft für beide Parteien unter Ausschließung des Rechtsweges auf gemeinschaftliche Kosten festzustellen.

Ergibt sich hierbei, daß der ermittelte Wert der versicherten Gegenstände:

a)    die darauf versicherte Summe übersteigt, so wird der Schaden

pro rata vergütet, oder

b)    geringer ist als die Versicherungssumme, möge letztere auf Taxation beruhen oder nicht, so wird der Schaden nur nach Verhältnis

jenes geringeren Wertes vergütet.

Die Ausführung dieser beiden Bestimmungen, namentlich der letzteren ad b), veranlaßt bei den Regulierungsverhandlungen nicht selten mißliebige Auseinandersetzungen und Streitigkeiten, indem der beschädigte Versicherte irrigerweise sich für berechtigt hält, seine Ansprüche auf Grund der Versicherungssumme, für welche er die Prämie gezahlt, geltend zu machen.

Diese Unannehmlichkeiten und Enttäuschungen können vermieden und eine glatte Regelung der Ansprüche herbeigeführt werden, wenn bei Abschließung des Vertrages die Versicherungssumme auf Grund einer zuverlässigen Taxe, in welcher sorgfältig und sachgemäß die vorgeschriebenen Anhaltspunkte für Zeitwert und Abnützung gegeben sind, vereinbart wurde.

Die ersatzberechtigten Schäden an Bauwerken können sehr verschiedener Art sein, entweder:

1.    ein Gesamtschaden, wenn das ganze, mit oder ohne Fundament und Kellermauern versicherte Gebäude zerstört ist;

2.    ein großer Teilschaden, wenn mehr als die Hälfte ;

3.    ein mittlerer Teilschaden, wenn mehr als ein Viertel des Gebäudes zerstört ist; oder

4.    ein kleiner Teilschaden, wenn die Beschädigung von geringerem Umfange ist.

Welcher Art auch die Beschädigung sein möge, die Schätzungskommission hat zunächst von demjenigen Zustande, in welchem sich das Bauwerk vor dem Unfälle befand, sowie von den Größenverhältnissen, der Einteilung der Grundrisse, der Durchschnitte und von den äußeren Ansichten Kenntnis zu nehmen und Aufschlüsse über alles, was mit denWertverhältnissen zusammenhäng-en könnte, einzuziehen.

Je nachdem das Gebäude mehr oder weniger zerstört ist, wird dies g'rößere oder geringere Schwierigkeiten bereiten.

Alsdann gelangt die Kommission zur Beantwortung der Hauptfrage : Welchen Wert hatte das vom Schaden betroffene Gebäude in seinem Zustande unmittelbar vor dem Unfälle mit Rücksicht auf Alter, Gebrauch, Instandhaltung und etwaige Ursachen für Mehr- oder Minderwerte?

Nach Erledigung dieses Teiles des Auftrages schreitet die Kommission zum weiteren Verfahren, welches indessen bei den verschiedenen Assekuranzgesellschaften nicht immer dasselbe ist.

Keine Abschätzung soll aber mit Absicht daraufhinzielen, der einen oder anderen Partei einen nicht gerechtfertigten Vorteil zu verschaffen.

Bei Grundflächen oder Grundstücken, mögen sie als Bauplätze, Lager, Garten, zu landwirtschaftlichen, gewerblichen, Ver-gnügungs- und sonstigen Zwecken dienen, geschieht die Abschätzung* mit Rücksicht auf:

d) den Normalwert des Grundstückes für den Zweck, dem es direkt oder bei gewöhnlicher Ausnützung dienen könnte;

р)    die Mehr- oder Minderwerte, welche durch Gerechtsame, Dienstbarkeiten oder sonstige Verhältnisse, die dem Grundstücke anhaften, verursacht sind;

с)    den dauernden Nutzertrag, welcher durch Geschäftslage, landwirtschaftlichen, gewerblichen oder industriellen Betrieb nachgewiesen ist.

Um ein Grundstück nach seinem wahren Werte abzuschätzen, ist es nicht geradezu nötig, daß der Taxator bautechnische Kenntnisse hat, dagegen muß er mit den einschlägigen Verhältnissen

gründlich vertraut sein und es verstehen, sie g*ewissenhaft richtig zu beurteilen.

Die Werte sind verschiedenen Veränderungen unterworfen, und selten ist man in der Lage, normale Umstände gelten zu lassen und sich nach Erträgen oder Preisen, welche in jüngster Zeit für nahegelegene Grundstücke gleicher Art erzielt wurden, zu richten. Unbedingt nötig ist es in solchen Fällen, daß man sich durch genügende Nachweise und Auskünfte Anhaltspunkte verschafft und diese als Grundlage bei der Abschätzung mit anführt.

Über das Schätzungsverfahren und die Qualifikation der Schätzmeister gelten folgende Bestimmungen des österreichischen Rechtes:

Kaiserliches Patent vom 9. August 1854, R. G. Bl. Nr. 208.

Von der freiwilligen Schätzung und Feilbietung. VI. Hauptstück.

§ 267. Es steht jedermann frei, sein Eig*entum sowohl gerichtlich schätzen als auch öffentlich feilbieten zu lassen.

§ 268. Kompetent zur Schätzung unbeweglicher Güter ist die Realinstanz.

§ 276. Die zur Vornahme freiwilliger Schätzungen erforderlichen Sachverständigen sind von dem Gerichte von Amtswegen ohne Rücksicht auf den Vorschlag der Parteien zu wählen.

§ 274. Schätzungen, welche auf Ansuchen des Eigentümers vorgenommen werden, können gegen einen im vorhinein davon nicht verständigten Dritten von keiner Wirkung sein.

§ 103. Schätzungen unbeweglicher Güter erfordern zwei beeidigte Sachverständige.

Justizministerialerlaß vom 26. März 1856, Z. 6056. Auf die Wahl tauglicher und gewissenhafter Schätzleute haben die Gerichte die größte Sorgfalt zu verwenden, und wenn ihnen die Kenntnisse, Eigenschaften und Vermög*ensVerhältnisse der zu ernennenden nicht ohnehin bekannt sind, darüber Erhebungen einzuleiten; für unbeweg-

52

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

liehe Güter vorzüglich Gutsbesitzer von Einsicht und Erfahrung. Minderjährige, Pflegebefohlene, Kridatare selbst nach beendigter Krida sind ausgeschlossen; beeidigte Schätzleute, die in Konkurs verfallen oder auch nur einmal durch ein auffallendes Mißverhältnis zwischen dem Schätzungswerte und dem erzielten Kaufpreis verdächtig werden, sogleich zu entlassen.

Kundmachung* der niederösterreichischen Statthalterei, 27. August 1861, § 6: Behördlich autorisierte Privattechniker können zu gerichtlichen Vermessungen, Schätzungen und fachwissenschaftlichen Gutachten ein für allemal oder von Fall zu Fall bestimmt werden.

Allgemeine Gerichtsordnung, 1. Mai 1781, § 201.... Schätzleute sollen bei ihrem abgelegten Eide den wahren Wert an-zeigen, welchen die zu schätzende Sache nach genauer Überlegung aller Umstände nach ihrer Meinung hat... .

Hofdekret vom 25. November 1839. Die Schätzleute sind auf die Beobachtung der §§ 305 und 306 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, somit auf ihre Pflicht aufmerksam zu machen, daß sie den wahren Wert der zu schätzenden Sachen ohne irgendeine Nebenrücksicht anzugeben haben.

Gesetz vom 3. Mai 1868. Eid für Sach- und Kunstverständige im Zivil- und Strafverfahren;

»Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden einen reinen Eid, daß ich den Befund und mein Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen und nach den Regeln der Wissenschaft (der Kunst, des Gewerbes) abgeben werde; so wahr mir Gott helfe!«

Al lg*e meines bürgerliches Gesetzbuch, §§ 304 bis 306. Gerichtliche Schätzung: Schätzung muß nach einer bestimmten Geldsumme geschehen. Ordentlicher und außerordentlicher Preis.

Beständig bestellte und beeidete Sachverständige sind:

1.    die beeideten öffentlichen, technischen Beamten. Hof kanzleidekret vom 1. Mai 1834;

2.    die Professoren und die Assistenten des polytechnischen Institutes. Hofdekret vom 25. Oktober 1846.

Abschätzung vorhandener Gebäude und überschlägige Kostenermittelung von Bauentwürfen.

Wie schon in der Einleitung erwähnt ist, kann die Wertschätzung eines Gebäudes durch eine besondere Anschlagsberechnung vorgenommen werden; gewöhnlich aber geschieht dieselbe durch überschlägige Ermittelungen. Dieselben werden entweder auf Grund des erfahrungsmäßig ermittelten Preises für das Quadratmeter bebauter Grundfläche, je nach der verschiedenen Anlage der Gebäude, oder auf Grund des zu ermittelnden Kubikraumes des betreffenden Gebäudes, beziehungsweise eines. Einheitssatzes für das Kubikmeter aufgestellt. Beide Berechnungsarten werden auch zur überschlägigen Kostenermittelung von Bauentwürfen zugrunde geleg't.

Bei der Wertschätzung selbst ist es nötig, die Dauer, die Unterhaltungskosten, sowie die Amortisation des Bauanlagekapitales in Betracht zu ziehen.

Der Amortisationsbetrag ist diejenige unverzinsliche, jährlich zurückzulegende Summe, welche nach Ablauf der Dauer des Gebäudes das Anlagekapital zurückzahlt (amortisiert) oder deckt.

Nennt man

W den Bauneuwert eines Gebäudes ausschließlich des Grund und Bodens,

w den Wert der Zeit der Abschätzung,

E = W—w die Abnützung,

D die ganze Dauer eines Gebäudes, nach Jahren berechnet, d die noch in Aussicht stehende Dauer des Gebäudes, ebenso A — D—d das Alter zur Zeit der Abschätzung, so kann man annehmen, daß sich die Entwertung proportional dem Quadrat des zeitigen Alters verhält. Demnach wäre

W:E=D²:A²

oder

A²

D²)'

d= D

IV’

A²

D²’

Für die Ansetzung der Bauwerte mögen nun folgende Andeutungen dienen:

52*

Angaben über Bau- und Unterhaltungskosten, sowie Amortisationsbeträge von Bauwerken¹).

Die nachfolgenden Angaben über Herstellungskosten setzen Materialpreise pro Kubikmeter Bauholz, sowie mittelgute Qualität von Material und Arbeit voraus.

Die Kosten der inneren Einrichtung mit Mobiliar etc., maschinelle Einrichtungen der Fabriksgebäude etc. sind hier unberücksichtigt geblieben. Die Dauer der Bauwerke ist je nach Qualität eine sehr verschiedene; die angegebenen Zahlen sind Mittelwerte, welche bei sehr solider Herstellung und sorgfältiger Unterhaltung unter Umständen erheblich überschritten werden.

Die Unterhaltungskosten werden jährlich erfordert, aber nicht gleichmäßig jährlich verwendet. Man nimmt gewöhnlich an, daß bis zu ³/, der Gesamtdauer >/₂ der gesamten Unterhaltungskosten zur Aufwendung kommt und i/.₁ derselben während des letzten Viertels der Dauer des Gebäudes,

von 25 bis 30 Kronen pro Tausend Ziegel und 40 bis 45 Kronen

Angabe

der

Nutzeinheiten

1 ml Nutzraum in Stuben, Kammern, Küchen³)

pro Wohnung i in lgesch. von ca. 40 tri¹ (in 2 gesch. aus Stuben,

Kmm., Küche,) bäuden

1 m¹ Nutzraum in den Geschoßen in Stuben, Kammern, Küchen (exklusive Korridore, Treppen, Klosetts etc.)

1 m² Nutzraum in den Geschoßen

Desgleichen.

Desgleichen³).

I

in

tischen Kirchen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgl. Reichfarb. Glas-

fenster und bildnerischer

Schmuck sind besonders

zu berechnen.

1 Stzpl. i. prot. Kirchen

-H

Jährliche

Desgleichen.

Desgleichen.

.9

Kosten

pro

Nutzeinheit

Kronen

60-80

50-60

2500-3000

2000-2400

110-150

75-110

70-100

65-90

60-85

180-230

130-185

120-160

110-145

100—135

300- 360

210-250

175-200

150-190

410-650

3C0-470

260-400

00-110

SD- Hl»

2( h > 3m

¹ SS

in Prozent des Neuwertes

1-05

U3aqu£ ui

spnuq90 jap aanuQ

Kosten

pro Raumeinheit

ja^nuqum

J3j3ui>|iqn"^j

3qouypana£)

sjrveqjSA

J9}9UI

-jtupBtiö

Bezeichnung

der

Gebäudearten

7-10 100-200    1

Kronen

40-50

60—75

9-13 100-200 1-0-75    1—0-51

1-0-5

»o

’l

A. Wohngebäude.

1. Ländliche Arbeiterwohngebäude

teilweise unterkellert, massiv in Ziegeln oder Bruchstein mit Ziegeldach.........

1    I 65-90

2    95-135

3    130-185

4    1155-220

5    180-270

1    100-130 \

2    150-210

3    200-270 > 13-16 ij 100-2001[    0-75

4    250-330

5    290-390 t

»o

*p

y • o—89 • u

0-75

Hin 2tm

ern und Dr. Hiese. Berlin 1879.

p-

165-200

18-22

25-35

10-13

240-290

310-375

4 | 380-450

085-058

160- 700

60-100

2.    Einfache Wohngebäude mit durchschnittlich 3'5 m Geschoßhöhe der unteren Geschoße auf dem Lande und in kleinen Städten; ordinäre Hintergebäude in großen Städten, massiv in Ziegeln oder Bruchstein, mit Ziegeldach; gewöhnlicher innerer Ausb unterkellert.

3.    Bessere städtische Wohngebäude und Villen mit zirka 4 m Höhe der unteren Geschoße, massiv mit Schieferdach in gutem inneren Ausbau, 6-Füllungstüren mit Messingbeschlägen, weißen Öfen etc.; ganz unterkellert . . . .

au; ganz

sas

I| f~

s: II

gg =11

J ^ m 'S

i* »I

IS

11

« H

massiv in feinerem Ausbau mit großen

I

.2

den besseren Räumen

5. Monumental behandelte städtische Wohn-

gebäude mit Hausteinfassaden und gediegen-

stem inneren Ausbau

B. Öffentliche Gebäude.

a) Kirchen.

j. Kleine Dorfkirchen für 100 bis 200 Sitzplätze;

ganz einfach mit Holzdecke

2. Desgleichen für 300 bis 600 Sitzplätze; mit

ip

12-14

120- i r,n

gewölbter Apsis und Turm; in etwas besserer

Ausstattung

3. Städtische Kirchen für 600 bis 1500 Sitzplätze;

0-25

15 2U

i!

■jn :;u

:>n 7"

14*7

14-4

ganz gewölbt mit Turm, in guter, aber in knappen

250-400

”5

Gß

und äußerer Ausstattung . \ Turm

4. Große gewölbte Kirchen in monumentaler Be-

.1?

ui g »o

2&Z

!!-

I I 1§

g?

ss s |li

W c O

■|IS

§s <§

Schiff. .

i I Iill

I |l|Ja * Silli 1 IllI-

ifl-älll

s"lllls

C/J

Formenreichtum nicht über den-

und Ausschmückung \ Turme

Turmpyramide der Petrikirche in Hamburg (Eisen-

konstruktion mit Kupferwellblechung) . . . .

III

§8-8

gÜ3 a « = -S

-I

Iss

geschosse wegen der Durchfahrten und Vestibüle, je nach der Grundstückgröße, nur 50 bis 60 Prozent desgleichen mehr.

jopiqos I

Angabe

der

Nutzeinheiten

1 klassi

III

lllJll

S'al-S1s

■s«

1 Schüler 1).

Desgleichen²).

1 Turner (50-100 Turner).

Desgleichen ³).

Desgleichen⁵).

1 Gefangener⁶). Desgleichen⁷).

Kosten

pro

Nutzeinheit

Kronen

110-150

80-90

60-70

50-60

120-145

360-400

200-300

450-550

3300-4200

1580-2600

1400-2100

1700-2100 ' 2000-2500

Jährliche

Hi lf|

p ? 5. S | ?

in Prozent des Neuwertes

1-0-5

1-0*5

6-0

067

0-1

0-5

0-5

0-75

0-5

»o

IO

kO

0-67 I 0-67

0-5

5-0

ua-iq-ep ni

apnnqax) jap jauBq

Kosten

pro Raumeinheit

uinn'jq

■isjnuqum

.lajauiqjqn^i

3*P!?BPanj£)

a;nuqj3A

J3J3UI

-jnrpKn(3

Kronen

9-13 || 100-200

11—13 100-200

15-17 I! 200

8-12    150

200

200

200

200

005

150

60- 90 90-130

225—2601 /

200-250

270-330

340-410

50-70

10-14

100-120

114-18

> 15-20

12-15 ! 15-18

11-13

15-20

25-30

31-0

30-0

28 ■ 9

19 81

200-250

270-350

90-150

160-250

Ge-

schoßig

Bezeichnung

der

Gebäudearten

i) Schulen.

1. Ländliche Schulgebäude mit Lehrerwohnung; massiv mit Ziegeldach, 3'5 bis 3'8 m Geschoß- 1 höhe in einfachster Ausstattung; teilweise unter- 2 kellert .................

2. Städtische Volksschule mit durchschnittlich 4 ff! „ Geschoßhöhe, massiv, mit Schieferdach, in ein- . fachem Rohbau; unterkellert ...... ⁴

3.    Höhere Lehranstalten mit durchschnittlich 4'4 m 2 Geschoßhöhe; Schieferdach, in einfachem feinen 3 Rohbau, mit Terrakotten oder Sandsteingesimsen- 4

4.    Turnhallen bei Schulen:

a) zirka 6 »! im Lichten hoch, in einfachem Rohbau, mit Schiefer- oder Ziegeldach; ohne Garderoben...........

i) zirka 8 »! im Lichten hoch, innen und außen in besserer Ausstattung; mit Garderoben ................

c) Krankenhäuser.

1.    Krankenhäuser im Korridorsystem (Kranken-, Wirtschafts- und Verwaltungsräume in einem 2 Gebäude vereinigt) mit Zentralheizung, Bade- 3 einrichtung und reichlicher Ventilation ...

2.    Krankenpavillons, wie vor; teilweise und ganz 1 unterkellert

-J

2 150-180

d) Gefängnisse.

1.    Kleine (Amtsgerichts-) Gefängnisse für 10 bis

20 Gefangene..............

2.    Größere (Landgerichts-) Gefängnisse und Ge- 3 II250—300

fangenengebäude von Strafanstalten..... 4 300—360

e) Verwaltungsgebäude, Gerichtshäuser, Rathäuser etc.

1.    In kleinen Städten, in knappster innerer und g

äußerer Ausstattung; im Rohbau mit durch- oljVoA⁻n1A schnittlich 4 m Geschoßhöhe........ jj —

2.    In großen Städten, in einfachem feinen Roh- 2 ji 200—270

bau, mit Terrakotten- und Sandsteingesimsen 3 j 270—360 und 4 bis 4'5?ä Geschoßhöhe....... 4 340—450 ^

3.    In monumentaler Behandlung und solidester „ ¹

Ausstattung, mit 4'5 bis 5 m Geschoßhöhe 5 j .-a m I (besonders kostbarer bildnerischer Schmuck ist . tjL | für sich zu berechnen).......... ||    '

man rechnen pro Bett ß'O ui¹ Nebenräume und 15 Prozent der verbauten Grundfläche Bett (vergleiche „Deutsche Bauzeitung“ 1884, S. 205).

610

535

Beispiele:

Rathaus in Berlin (inklusive Turm) ....

Reichsbank in Berlin.....,.....

Erweiterungsbau des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten, Berlin (4 Geschosse) . . Kunstgewerbemuseum in Berlin......

¹)    Beim Klasseninhalt von 3'3 «³ pro Schüler. Der gesamte Klasseninhalt ist 30 Prozent des Gebäudeinhaltes, vorausgesetzt, daß eine Lehrerwohnung im Gebäude ist, die etwa den Raum von zwei Klassen in Anspruch nimmt. Schuldienerwohnung im Souterrain. Normalsatz danach 11 »!³ Gebäude pro Schüler.

²)    Beim Klasseninhalte von durchschnittlich 4'6 wr³ pro Schüler. Der Klasseninhalt (inkl. Reserveklassen, aber exkl. Spezialklassen für Zeichnen, Singen etc.) beträgt bei gut ausgestatteten Schulen 19 Prozent des Gebäudeinhaltes, wonach als Norm 24 «³ Gebäuderaum pro Schüler zu rechnen sind. Hierbei ist vorausgesetzt, daß außer der Schuldienerwohnung sich keine weiteren Wohnräume im Gebäude befinden (vergleiche „Deutsche Bauzeitung“ 1884, S. 205).

³)    Man kann rechnen: ad 1 pro Turner 3'8 m\ ad 2 4'5«b² verbaute Grundfläche.

⁴)    Bei 40 m> Luftraum im Krankenzimmer pro Bett. Inhalt der Krankenzimmer = 17 Prozent des Gebäudeinhaltes, wonach als Normalsatz 235 ffl³ Gebäude pro Bett.

⁵)    Bei zirka 9‘0 ni² Krankensaal pro Bett. Hierzu kann für Mauern, wonach als Norm 17'5 z«² einstöckiger Pavillon pro

⁶)    Pro Gefangener durchschnittlich 140 m³ Gebäudeinhalt.

1) Pro Gefangener durchschnittlich 130 ff!³ Gebäudeinhalt,

Angabe

der

Nutzeinheiten

1 Zuschauer.

Desgleichen. Desgleichen²).

Desgleichen

Desgleichen

Desgleichen

Desgleichen

Desgleichen

Desgleichen

Kosten

pro

Nutzeinheit

Kronen

360-450

550-700 ||

1800-3000

1090

1870

2106

Gl"

j Rev. d’arch. 1872.)

I""'

1 Lokomotivstand.

5000

Desgleichen.

Desgleichen.

6000

9000-10000

Jährliche

m rfs Ml ³|i

in Prozent des Neuwertes

1*25

0S-X

1-0-67

1-0-67

1-0-67

1-0-67

0-1

i i im

»o

O lO

Hi

iO O O

© o©

uajqcjf ni

apn^qar) jap jtanrjQ

CT'

80

80

Kosten

pro Raumeinheit

•iajnijquin

jajouiqiqn^

3H3«BPunJ0

ajtvcqjaA

J3J3UI

-}Tupcn£)

Kronen

14—18

300- 400

1(1-20

30-40

16-1

18-2

30

13-3

28

35-3

6-7

7-8    100—150

09T—00T    l

375- 500

900-1200

322

2G0

1050

312

812

1098

2570

1330

8-10

20-25

50-60

40-50

50-60

50

8    || 100-150

75-80 | 10-11 1100-150

09

Bezeichnung

der

Gebäüdearten

f) Theater.

1.    Kleine Theater mit 1000 bis 1500 Zuschauern, für Lustspiel und Operette; in einracher Ausstattung

2.    Größere, desgleichen, mit 1500 bis 2000 Zu

schauern, für Drama und Oper; in einfacher Ausstattung ..................

3.    Größere, wie vor, in repräsentativem Charakter

und monumentaler Ausstattung . .'.......

Beispiele:

Wallner-Theater, Berlin, 1480 Zuschauer (inkl.

Mobilar und Maschinen) ..........

Albert-Theater in Dresden, 1700 Zuschauer (inkl.

Mobilar und Maschinen) ..........

Oper in Wien, 1760 Zuschauer (exkl. Möbel und

Maschinen)................

Theater in Leipzig, 2000 Zuschauer (exkl. Möbel

und Maschinen)..............

Neues Hoftheater in Dresden, 2000 Zuschauer

(exkl. Möbel und Maschinen)........

Opernhaus in Frankfurt a. M., 2000 Zuschauer

(exkl. Möbel und Maschinen)........

Große Oper in Paris, 2700 Zuschauer .....

Hofoper in Wien, 2400 Zuschauer.......

C. Eisenbahn-Hochbauten³).

a) Stationsgebäude.

Wie Wohngebäude und Verwaltungsgebäude von entsprechender Anordnung und Ausstattung.

l>) Perronhallen.

1.    Kleine Hallen von 10 bis 15 m Breite in Holzkonstruktion mit Zinkwellblechdachung.....

2.    Desgleichen, in Eisenkonstruktion mit Glas- oder

Wellblechdeckung..............

3.    Große Perronhallen, wie vor, von 20 bis 50 m

Spannweite.........’........

c) Güterschuppen.

1.    Kleine Güterschuppen, in Fachwerk

2.    Größere Güterschuppen, massiv . .

ii) Lokomotivschuppen (inklusive Drehscheiben, Schiebebühnen etc.).

1.    Kleine rechteckige Lokomotivschuppen, massiv

2.    Größere desgleichen, mit Sheddach für 10 bis

20 Stände . .................

3.    Große ringförmige oder kreisförmige, desgleichen .

1)    Die Dauer der Theater wird fast niemals erschöpft, da das Gebäude vor Eintritt der Eaufälligkeit meist durch Feuer vernichtet wird. Die durchschnittliche Dauer berechnet Foelsch („Theaterbrände“, Hamburg 1871 und 1881, Meißner) zu zirka 22 Jahre. Doch führt eine weitergehende Untersuchung zu der Annahme, daß die bei weitem größere Anzahl der Theater '(unter Ausschluß der Holzbauten) einen typischen Prädestinationswert für die Vernichtung durch Feuer von nur zirka 5 Jahren hat, während ein kleiner Teil, welcher nach Einrichtung, Charakter der dort gepflegten Darstellungen, Betrieb etc., in eine geringere Gefahrenklasse zu rechnen ist, den typischen Prädestinationswert von zirka 45 Jahren besitzt (vergleiche „Deutsche Bauzeitung“ 1884).

2)    Man kann rechnen pro Zuschauer (für 1. und 2.) nach den zeitigen gesteigerten Bedürfnissen als Minimalwerte:

ad 1. 1-2 m¹ verbaute Grundfläche und 25 w³ Gebäude \ unter der Voraussetzung, daß Magazinräume für Dekorationen etc. sich nicht im ad 2. 1*5 ml verbaute Grundfläche und 35 w³ Gebäude I    Gebäude befinden,

ad 3. 2*0 bis 3*0 m'¹ verbaute Grundfläche und 60 bis 70 irß Gebäude.

3)    Vergl. Ost ho ff, Kostenberechnungen. — Plessner, Anleitungen zum Veranschlagen der Eisenbahnen. — Schmitt, Die Eisenbahnhochbauten. Leipzig 1882, Felix.

I-

§

ffl

Angabe

der

Nutzeinheit

1 Wagenstand.

Desgleichen.

Desgleichen.

Der wirkliche Dachraum ist zu berechnen.

Der wirkliche Dachraum ist zu berechnen.

Der wirkliche Dachraum ist zu berechnen.

Jährliche

sll i ss

o 2 o a ’S 0 i pro

¹ Nutzeinheit

Kosten

Kronen

600-700

1200-1400

2000-2500

in Prozent des Neuwertes

1-25

1-25

1-0-67

0-67

1-0

0-5

S-0-19-0 SS-0

0-67—0-5

1-25

1-25

0‘ 75

0-75

0'5

0'75

0-75

tquf ui

apncqar) jap aanuQ

80

80

100-150

150-200!

100

100

150

bis

200

80

80

Kosten

pro Raumeinheit

jajTvequiri

J3]3ui>[iqn^j

^H^ÜP^njr)

sin-eqjaA

aajaoi

Kronen

2-5-3-0j

13—15

5-6

9-10

20

7-5

0’6

7-0

0-70

G'O

iONiOO öo ö oo

*o o CO t^öt^O

lOOrHC

NCOO

25-30

45-50

25

22-5

CM

IO

24

1-25

25

9-1

25

25

30

9-1

25

Bezeichnung

der

Gebäudearten

e) Wagenschuppen.

1.    Offene Holzschuppen mit Pappdach.......

2.    Desgleichen, mit Riegelwänden und Eretter-

verschalung.................

3.    Desgleichen, massiv..............

f) Reservoirtürme der Wasserstationen.

Exklusive Reservoir, Leitungen und maschineller Einrichtung................

g) Sonstige Schuppenbauten, Werkstätten-g e b ä u d e.

entsprechende Anlagen unter gewerbliche, respektive Wirtschaftsgebäude.

Wie

D. Gewerbliche Gebäude.

a) Schüttböden.

Frei stehend, massiv, mit Tragfähigkeit von 1250 bis 1500 kg pro Quadratmeter Zwischendecke oder Flur, zirka 3'4 m Geschoßhöhe; mit Holzstützen und Holzträgern:

a) Kellergeschoß, w-enn darüber nur Erd- und

Dachgeschoß ...............

Für jedes weitere Geschoß darüber mehr . . .

b)    Erdgeschoß, wenn darüber nur Dachgeschoß .

Für jedes weitere Geschoß mehr.......

c)    Dachgeschoß mit 1'6 m Drempelwand und

Schieferdeckung .............

2. Desgleichen, wie vor, in solidester Ausführung mit Eisenstützen und Eisenträgern, Asphaltestrich etc.:

a)    Kellergeschoß, wenn darüber nur Erd- und

Dachgeschoß ...............

Für jedes weitere Geschoß mehr.......

b)    Erdgeschoß, wenn darüber nur Dachgeschoß .

c)    Dachgeschoß wie sub Ic) ... .......

b) Fabrikgebäude.

1. Mit Holzstützen und Holzträgern:

a)    Kellergeschoß, wenn darüber nur Erd- und

Dachgeschoß ...............

Für jedes weitere Geschoß mehr . ......

b)    Erdgeschoß, wenn darüber nur Dachgeschoß .

Für jedes weitere Geschoß mehr.......

c)    Dachgeschoß wie sub AI c).........

2. Fabrikgebäude, wie vor, mit Tragfähigkeit von 500 bis 1000 kg der Zwischendecken, 3'8 m Geschoßhöhe, in solidester Ausstattung; mit Eisenträgern und Eisenstützen:

a)    Kellergeschoß, wenn darüber nur Erd- und

Dachgeschoß.......I.......

b)    Erdgeschoß, wenn darüber nur Dachgeschoß Für jedes weitere Geschoß mehr

c)    Dachgeschoß wie sub AI c). .

Angabe

der

Nutzeinheiten

Der wirkliche Dachinhalt ist zu berechnen.

1 Rind oder 1 Ackerpferd. 1 Kutschpferd.

Kosten

pro

Nutzeinheit

Kronen

250- 300 300-350

Jährliche

H-1! Hl

⁰ f ?• i c 'S ?

in Prozent des Neuwertes

0-67

1-0-5

1-25

1-25

1-25

0-67

0-67

CO    CO

i    6

0-10

ii3aq’B£ ui

3pnBq30 J3p J3UBQ

lls!

Kosten

pro Raumeinheit

jajtiBqum

jajauiqiqn^i

3tP)nJPunj9

3int?qj3A

ja^aoi

-;tjjpBn5

Kronen

4-0

5-6

7-8

15-20

25-30

. -4

o    rer

GO    GO CO »TG

„§■

1 -

Ifl jff 1-4 Ifl •8 ^ ^

rl£

fl*

'§ SJ

r«i

lis

„ *• §

08

35-40

60-70

7-5-10 1-5-2

12-15    2-2-5

15-20    2-5-3

20-30    3 -4

9-S

30—35

Sil

ft-i

Bezeichnung

der

Gebäud-e arten

3. Desgleichen mit Oberlicht und sägeförmigen Dächern (Sheds), 1 räumig, mit massiven Umfassungswänden ohne Unterkellerung.:

a)    mit gußeisernen Stützen; Dach in Holzkonstruktion .................

b)    desgleichen, mit eisernen Dächern ......

c)    Montierungswerkstätten, wie vor, mit besonders

schwerer Belastung der Stützen und Dachkonstruktion .................

c) Fabrik-Schornsteine.

1.    Ohne architektonische Behandlung.......

2.    In einfacher architektonischer Ausbildung . . . .

Bei Berechnung des kubischen Inhaltes wird die Verjüngung des Schaftes nicht berücksichtigt. Für Voranschläge, bei deren Aufstellung Spezialprojekte noch nicht vorhanden sind, kann der kubische Inhalt nach folgender Formel überschlägig

berechnet werden:

Bezeichnungen: J = kubischer Inhalt; d = oberer lichter Durchmesser; h = ganze Höhe von der Fundamentsohle; \ = Fundamenttiefe von Terrain bis zur Fundamentsohle.

Cf

«iS_

CO O

J=dU(a4- bhx).

Für a und b setze man:

Ml

iS*

5 0-25

5 0*5

Bei gutem Baugrund .... Bei schlechtem Baugrund . .

E Landwirtschaftliche Gebäude.

a) Scheunen und Schuppen.

(Der Kubikinhalt ist unter voller Berechnung des Dachinhaltes zu ermitteln.)

1.    Offene Geräteschuppen in Holz mit gemauerten

Fundamentpfeilern der .Ständer; mit Pappdach (Grundfläche = in plano gemessener überdeckter Fläche).......... , , . ......

2.    Scheunen und Schuppen in Fachwerk mit Bretter

bekleidung, gemauertem Fundament und Ziegeldach ....................

3.    Desgleichen, in Ziegelfachwerk,, wie vor ....

4.    Desgleichen, massiv, wie vor.........

V) Ställe¹).

1. Rindvieh- und Pferdeställe; massiv, mit Holzdecken und Ziegeldach............

Pi

Pj

|lj

I i.¹?

J-s

1i!

■1(3

sl! !!!

III

CSS Sr.

Angabe

der

Nutzeinheiten

1 Kutschpferd.

1 Pferd,

1 Schaf.

1 Sitz.

Desgl. pr. Sitz 3'5 ttfi verbaute Grundfläche 1 Pissoirstand. Pro Stand 1'2 mi verbaute Grundfläche 1 m¹ Herdfläche.

1 m

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

1 m Einfriedung.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Kosten

pro

Nutzeinheit

Kronen

Jährliche

tI3}SOq

-saoijus -i;joui v

USJSOq

-sSutvntjq

-JD}UXq

in Prozent des Neuwertes

380-425

450-500

0-67 | 1000-2000 0'67    20-30

0-67

0-5

0-5

0 67

0 67

45-60

300-500

120-180

40-50

0-3—1

5-8

10-15

15-20

20-30

25-40

40-100

60-200

35

85

10

50-60

10

65-75

14

60-65

10-11

13

85-90

14-15

100-110

18-19

1-25

0-67

19-0

0-67

1-25

1 (17

3-33

1-25

1-25

0-5

0-67

S-l

0-25

lO j    LO | tp |    | O | O j

U3aqt3£ ui 3pnT3q3£) aap wnuQ

3 SSS S 8

00

Kosten

pro Raumeinheit

ranu>x

jajmjquin

ja;auxqtqn^i

aqDcppanar)

axnBqaaA

aa^aui

-IcjpimPj

Kronen

7-8

45-50

10-14

4-5

7-9

7-8

8-10

7-8

ji A-9 9-Q

20-30

lllll

65-100

25-30

25-35'

20-25

35-40

25-30

40-50

25-30

30-40

40-50

90-120

100-150

100-150

II II

Bezeichnung

der

Gebäudearten

2.    Desgleichen, gewölbt; mit eisernen Stützen und

Trägern..................

3.    Pferdeställe in elegantem Ausbau; gewölbt mit eisernen Säulen und Trägern und Flksenestrich

4.    Schafställe; massiv in Holzausbau.......

5.    Schweineställe, desgleichen .    .......

6.    Federviehställe; in ausgemauerlem ) lgeschoßig .

Fachwerk..........12

7.    Desgleichen, massiv.......j g

8.    Kleine Stallbauten bei ländlichen Arlieiterwohnun-

gen; mit Abort; massiv

c) Reitbahnen.

1.    In Ziegelfachwerk

2.    Massiv ....

d) Abortgebäude.

Abortgebäude in ausgemauertem Fachwerk,

5 Sitzen, direkt von außen zugänglich; mit massiver Grube ....................

Abortgebäude für Schulen, mit 10 bis 20 Sitzen, massiv, die Abteilungen von einem inneren Gange aus zugänglich; nach dem Tonnensystem . . . . Mit gemauerter Grube.............

e) Backöfen...............

mit 2 bis

F. Umgebungsanlagen.

a) Einfriedungen.

1.    Drahtzäune mit hölzernen Pfosten; je nach der

Zahl der Drähte ...............

2.    Niedrige Lattenzäune ............

3.    Höhere Lattenzäune (zirka 2 m hoch).....

4.    Bretterzäune zirka 2 m hoch.........

Verzierte, desgleichen............

5.    Einfache schmiedeeiserne oder Drahtgeflecht; Vorgartengitter inltl. Fundamentmauer.......

6.    Reichere schmiedeeiserne, desgleichen.....

7.    Starke schmiedeeiserne Umwehrungen 2’5 bis

3 m hoch ..................

Sehr reiche entsprechend höher.

8.    Massive Einfriedungen 1'5 St. st., 2'5 m hoch

mit 2 St. starken Pfeilern in 4 bis 5 m Entfernung; mit 1 m Fundamenttiefe.......

Für jedes Meter Mehrhöhe Zulage pro Meter Mauer...................

Für jedes Meter Mehrtiefe Zulage pro Meter

Fundament, desgleichen...........

9. Mauern wie vor, einseitig verblendet; Ab-Sandstein oder

deckuttgen und Pfeilerköpfe in Terrakotten.........

Für jedes Meter Mehrhöhe Zulage ......

(Für Friese in Terrakotten ist entsprechende Zulage zu rechnen.)

10.    Mauern wie vor, beiderseits verblendet ....

Für jedes Meter Mehrhöhe Zulage......

11.    Mauern wie ad 8, 2 St. stark, 3’5»t hoch, mit

2 p St. starken Pfeilern, 4 m hoch......

Für jedes Meter Mehrhöhe Zulage......

Für jedes Meter Mehrtiefe der Fundamente Zulage...................

12.    Mauern wie ad 9, 2 St. stark, 3'5m hoch . .

Für jedes Meter Mehrhöhe Zulage ......

13.    Mauern wie ad 10, 2 St. stark, 3'5 m hoch . .

Für jedes Meter Mehrhöhe Zulage......

b) Schmuckanlagen und Wege.

Bei vielen Anlagen, wie Krankenhäusern, Schulen etc., kommt es vor, daß ein größeres Terrain mit befestigten Wegen, Zufahrten und Gartenanlagen zu versehen ist. Man kann in generellen Anschlägen die Kosten für diese Anlagen, sowie für die im Terrain vorhandenen Wasserverteilun<*s- und Kanalisationsanlagen und Gaszuleitung, inklusive der Einrichtungen zur äußeren Beleuchtung, berechnen nach Einheitspreisen pro Quadratmeter der unbebauten Fläche. Für die Bemessung der Einheitskosten können nachstehende Angaben nach ausgeführten Bauten einigen Anhalt gewähren Die Zahlen sind indessen nur anzuwenden, wenn es sich um größere Terrains von über 1000 m» Fläche handelt. Bei kleineren Terrains stellen sich die

bezüglichen Kosten erheblich anders.

6.

Gasleitung

und

Laternen

0-50

Kosten pro Quadratmeter unbebauter Fläche

5.

4.

3.

2.

Wasser

leitung

0-59

1-

0-5

Kanalisation

0-82

Bepflanzung

Wege

befestigung

Terrain-

regulierung

und

Aufhöhung

Angabe

O eD ©

1-81

0-7

O ^ JÜ 2p *p ööc

1-8

1-23

p23

441

3-8

2*05

0-17

Anlagen um bzw.:

1.    die Thomaskirche in Berlin.........

2.    das Krankenhaus im Friedrichshain in Berlin

3.    die chirurgische Universitätsklinik in Königsberg in Preußen

4.    Berliner höhere Lehranstalten im Durchschnitt

5.    Berliner Gemeindeschulen im Durchschnitt......

6.    Irrenanstalt Keustadt-Eberswalde ....

Für größere öffentliche Parkanlagen und einfache Schmuckanlagen exklusive größerer Erdbewegungen, inklusive der kleineren Regulierungsarbeiten, der Befestigung der Fußwege und Aufstellung kleiner Schutzgeländer kann man rechnen 0‘5 bis I m pro Quadratmeter.

TzV',K'r'-V Bpdenbewegung zirka 1 w» pro Quadratmeter; Kol. 2. Verbindungswege mit Trottoirbahn; Kol. 4. Tonrohrkanäle. — ad 3. Kol. 1. Geringe Aufhöhungen, Kol. 3. Teilweise Kies, teilweise Klinkerwege in Asphalt; Kol. 4. Tonrohrkanäle und teilweise Drainierung; gemauerter Vorflutkanal.

Innere Einrichtungen (Mobilar und Inventar)

pro ni1 Geb.-Inhalt

pro

Nutz

einheit

Angabe

der

Nutzeinheit

Kronen

a)    Kirchen.

Kosten des Gestühles in Dorfkirchen in einfachster

Ausstattung................

Desgleichen in großen städtischen Kirchen in guter Ausstattung zum Teil oder ganz in Eichenholz .

b)    Schulen.

Berliner Gemeindeschulen...........

Berliner Gymnasien..............

Preußische Gymnasien (Staatsbauten)......

Turnhallen..................

1 Sitzplatz

35—25

do.

0-7—1 1-2—1-4 1—1-25

8-10

30—33

25—30

50—60

1 Schüler do. do.;

1 Turner

c) Krankenhäuser.

(Das Wäscheinventar ist einbezogen.)

Geburtshilfliche Klinik in Königsberg in Preußen .

Desgleichen in Bonn.............

Augenklinik in Göttingen ...........

Krankenhaus im Friedrichshain in Berlin. (Die Instandhaltung, exklusive Reinigung; von Wäsche und Inventar kostet nach siebenjährigem Durchschnitt rund 40 Mark pro Kopf und Jahr des

verpflegten Kranken)............

Irrenanstalt in Dalldorf bei Berlin........

Idiotenanstalt daselbst . ............

Rheinische Irrenanstalt in Grafenberg.......

Desgleichen in Düren.............

Desgleichen in Bonn . ............

Desgleichen in Merzig.............

1 Bett

do.

do.

lOCOCOO

cc cc so cc

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

d) Verwaltungsgebäude.

In einfachster Ausstattung...........

In reicherer Ausstattung ............

Beispiele: Berliner Rathaus (die Einheitskosten sind verhältnismäßig gering infolge der Weiträumigkeit der Anlage)...........

Reichsbank in Berlin zirka..........

1—1-5

2—4

7—1 CO

SO SD

e) Theater.

Bestuhlung des Saales, Foyer- und Garderobeneinrichtung inklusive Tapezierarbeit; bei einfachster

Ausstattung................

In elegantester Ausstattung..........

Bühnenmaschinerie pro 1 m³ Bühnenhaus .... Dekorationen für ein Theater von rund 1700 Zu-

3—5

10

40—50

1 Zuschauer

do.

schauern mit Einrichtung für größere Schauspiele durchschnittlich..............

40.000

f) Diverses.

Neues Konzerthaus in Leipzig.........

Einrichtung der Königszimmer im Anhaitischen

Bahnhof in Berlin .............

Desgleichen im Bahnhof Friedrichsstraße, Berlin . Kunstgewerbemuseum in Berlin; Einrichtung ; Schränke etc.................

1 m² Zimmerfl,

do.

253

Maschinelle Anlagen und Einrichtungen Bemerkung: Die folgenden Angaben sind nur für Kostenüberschläge benützbar.

{H — Heizfläche in Quadratmetern, P= Leistung in Pferdekraft.)

Kosten

des

Neuwertes

Kronen

Dauer

Unterhaltungskosten in Prozenten des Neuwertes

j;Amortisation in Prozenten des Neuwertes

a) Dampfkessel.

Komplett mit allem Zubehör, inklusive Montierung, exklusive Einmauerung...........

1.    Zylinderdampfkessel mit Außenfeuerung; mit und

ohne Bouilleur bis zu 20 tri¹ Heizfläche .... über 20 tri¹ Heizfläche...........

2.    Zylinderkessel mit Innenfeuerung von 30 tri1 Heizfläche an:

mit 1 Flammenrohr............

mit 2 Flammenrohren...........

400 -f 125 H 700 + 110 7/

500 + 210 // 1000 + 200 H

12

1-5

8-33

b) Dampfmaschinen.

Komplett mit Regulator, Schwungrad, Speisepumpe etc., exklusive Fundament und Rohrleitungen 5 für vier Atmosphären-Überdruck der Maschine mit Kondensator und fünf Atmosphären desgleichen, ohne Kondensator.........

1.    Einzylindrige horizontale Maschinen und Wand-

Dampfmaschinen ohne Kondensator.....

Einzylindrige horizontale Maschinen und Wanddampfmaschinen mit Kondensator von 10 Pferdekräften an...............

2.    Balanciermaschine ohne Kondensator . . . .

Balanciermaschine mit Kondensator.....

3.    Vertikale Hochdruckmaschine ohne Balanciermaschine zu 2 bis 20 Pferdekräfte......

4.    Wolfsche Maschinen, horizontal.......

Wolfsche Maschinen mit Balanciermaschine, zu

10 bis 30 Pferdekräfte...........

Wolfsche Maschinen mit Balanciermaschine, zu 30 bis 100 Pferdekräfte...........

5.    Hochdruckmaschinen mit Kessel zusammen-

montiert von 1 bis 3 Pferdekräfte......

Hochdruckmaschinen mit Kessel zusammenmontiert von 3 bis 20 Pferdekräfte......

25-50

1—1-5 4—2

800 + 200 P

1200+ 220 P 1000 + 250 P 1500 + 300 P

1200 + 250 P 4000 + 300 P

5000 + 300 P

700 [P—10)

800 + 600/’

1200 + 400 P

XI.

Ratgeber bei Neubauten und Gebäudereparaturen.

Allen jenen, welchen die Erhaltung ihres Eigentums am Herzen liegt, sind speziell diese Zeilen gewidmet; denn es hat sich als ein Bedürfnis herausg'estellt, daß Hausbesitzer oder solche, die es werden wollen, einen Ratgeber beim Baue, sowie bei der Reparatur und Instandhaltung der Wohnhäuser meistens dringend nötig haben. Viele Hausbesitzer sind einerseits zu ängstlich und wollen schon in jedem kleinen Sprunge an den Mauern oder Plafonds eine Baufälligkeit entdecken, andrerseits sind sie wieder zu sorglos und lassen Übel überhandnehmen, deren spätere Behandlung große Kosten verursachen, wenn sich überhaupt diese Übel noch beheben lassen, daher viele in dieser Abhandlung auch manchen Trost finden dürften.

Angaben über den Neubau eines Gebäudes.

Die Wahl des Bauplatzes ist vielfach von Zufälligkeiten abhängig, z. B. in den Städten von den betreffenden Bauordnungen und selbst von den Baulinien; von Fabriken, Werkstätten etc., von der Lage der Straßen, Eisenbahnen, Flüsse und Bäche; bei landwirtschaftlichen Anlagen noch von den verschiedensten Anforderungen. Außerdem sind vielfach gesetzliche Bestimmungen einzuhalten, nach denen die ganzen Bauten oder einzelne Teile derselben ausgeführt werden müssen.

Auf jeden Fall ist noch vor Inangriffnahme jedweder Arbeiten das »Gesuch über die Baulinienbestimmung« einzureichen.

Bei alleinstehenden Gebäuden hat der Architekt, bezw. Ingenieur eine viel größere Freiheit als bei eingebauten, er kann deshalb den Anforderungen des Bauherrn die weitgehendsten Konzessionen machen und viel eher eine Einigung mit diesem über Anlage und Ausführung herbeiführen.

Unter allen Umständen hat man von dem Terrain, auf dem gebaut werden soll, einen Situationsplan aufzunehmen, und wenn der.

Bauplatz keinen ebenen Boden bildet, so ist eine genügende Anzahl von Längen- und Querprofilen anzufertigen, um alle hauptsächlichen Unebenheiten ersehen zu können. Es wird dann die Baustelle selbst bestimmt und das Gebäude, nachdem die Zeichnungen zu demselben angefertigt und vom Bauherrn genehmigt sind, eingetragen. Auf dem Situationsplane hat man die Mittagslinie und eventuell auch die herrschende Windrichtung anzugeben, was meist genau genug nach einem einfachen Kompaß geschehen kann und keine Schwierigkeit hat.

Nach Herstellung der genauen Zeichnungen für den Bau hat man den Kostenanschlag und die Massenberechnungen aufzustellen, dann kann erst an die Bauausführung gedacht werden.

Mit der Bauausführung darf nur ein gesetzlich hierzu berechtigter Bauführer (Kap. VIII dieses Buches) betraut werden, welcher der Baubehörde für die Einhaltung aller Bauvorschriften verantwortlich ist. Unbefugte Bauführung ist straffällig.

Bevor mit der Bauausführung begonnen werden kann, muß bei der kompetenten Baubehörde unter den in den einzelnen Bauordnungen festgesetzten Modalitäten um die Ba ubewilligung ang'esucht werden. Erst wenn diese rechtskräftig geworden ist, kann mit dem Baue selbst begonnen werden. Meist muß auch der Baubeginn bei der Baubehörde angezeigt werden, was um Verzögerungen zu vermeiden rechtzeitig zu erfolgen hat.

Nachdem die Baustelle dazu vorbereitet, wird mit dem Bau begannen werden können, etwaige Hindernisse sind zu beseitigen, alte Gebäude abzutragen, ferner ist die Vergebung der zunächst in Frage kommenden Arb eiten, wie der Erdarbeiten, Brunnenmacherarbeiten, der Maurermaterialien, der Maurerarbeiten usw., einzuleiten.

Die Arbeiten werden in nachstehender Reihenfolge zur Ausführung zu bringen sein:

1.    Herrichtung des Bauplatzes durch Beseitigen etwa hinderlicher Gegenstände, Abbruch alter Gebäude usw., wenn dies nicht bereits geschehen ist.

2.    Abstecken des Gebäudes, Höhenaufnahme des Grundstückes und Bestimmung der Höhenlage der Baulichkeiten.

3.    Umzäunung des Bauplatzes, beziehungsweise Aufstellung einer Einfriedung, welche mit Warnungstafeln zu versehen ist, Errichtung der Arbeiterbuden, der Wächterhütte, der Materialhütten, der, der Arbeiterzahl entsprechenden Aborte; der Baukanzlei, wenn dieselbe nicht in der Nähe in vorhandenen Räumen unterzubringen ist.

4.    Beschaffung von Wasser, Pflasterung der Zufahrtsweg-e, wenn erforderlich; Anlage der Kalkgruben, Vorsichtsmaßregeln im Falle Nachbargebäude durch den Bau berührt werden (Unterfangen, Pölzungen usw.). Anfuhr der Baumaterialien, Ersichtlichmachung* der Arbeitsordnung.

5.    Ausführung der Erdarbeiten, der Fundierungen und der Sicherungen gegen auf steigende Feuchtigkeit.

6.    Herstellung der Kellergeschoße mit Einbringen der Träger für die Gewölbe und Gewölbekappen, Vermauern der Kellerfenstergitter, Türstöcke usw.

7.    Aufführung des übrigen Mauerwerkes. Dabei sind die Dippel, Überlagshölzer, Träger mit einzumauern, die Säulen aufzustellen, die Schlitze für Gas- und Wasserleitungsanlagen, die Auflager für die Stiegenstufen auszusparren. Nach Einbringung* der Balkenlagen sind die Träme alsbald zu legen.

8.    Aufstellung des Dachverbandes mit baldmöglichster Eindeckung des Daches, Ausmauern der Scheidewände und Herstellung des Hauptgesimses, der Oberlichte, Dachfenster und Aussteigebretter, der Dachräume und der provisorischen Abfallrohre.

9.    Versetzen der Werksteinstufen, Berohrung und Stukkaturung, Anfertigung* der Kellergewölbe.

Mit Fertigstellung dieser Arbeiten würde das Gebäude im Rohbau beendet sein und gleichzeitig abgenommen werden können, wenn eine solche Abnahme durch die polizeilichen Vorschriften bedingt ist. Nach dieser wird'dann auch meistens gefordert, daß der Bau in diesem Zustande eine gewisse Zeit (6 bis 8 Wochen) ruht, um besser austrocknen zu können. In dieser Zeit können jedoch nachstehende Arbeiten vorgenommen werden:

10.    Ausführung der Pflasterarbeiten, Einführung der Gas-, Wasser-leitung'S- und Kanalisationsrohre, Eing-erüsten der äußeren Wände behufs Verputz oder Verblendung, wenn solche nachträglich, vorgesehen ist, unter Umständen der Sandsteinbekleidung, der Gesimse usw., Eingerüsten der Innenräume für Herstellung des Verputzes.

Nach Ablauf der gesetzlichen Ruhepause werden dann die Arbeiten des inneren Ausbaues, Fertigstellung der Fassaden in Angriff genommen werden können, und zwar wie folgt:

11.    Verputzen der Innenräume und der Fassaden, äußere Verblendung, Abdeckung der Gesimse mit Zinkblech, Anstrich der Hinterfassaden usw., Ausführung* der Stukkaturarbeiten, Einsetzen der Fenster und Verglasen derselben, Setzen der Kachelöfen und Herde, Beschüttung mit Mauerschutt, Legen der Fußböden und Blindböden.

12. Reinigen des Verputzes und Ausmalen der Decken, wobei die Auswahl der Tapeten bereits geschehen sein muß, um Einklang bei der Malerei mit denselben zu erreichen, Legen der Fußböden, Aufstellen der Hauptstiege, Einsetzen der Türen und Läden, Beschlagen derselben.

13. Anbringung* der Einzelteile der Wasser- und Kanalisationsarbeiten (Ausgußbecken, Klosetts usw.), Ausführung der Marmor-, der Stukkolustroarbeiten usw., Verlegen der Drähte für elektrische und an-

dere Leitungszüg'e, der Aufzagvorrichtungen, Anbringung der Spiegel-, Kamissen- und Gardinenhaken usw.

14.    Anstrich der Fenster und Türen, Einsetzen der Spiegelscheiben, Kleben des Unterlagpapieres (Makulatur) für die Tapeten, Aufkleben derselben, Anbringung der Täfelungen, der Goldleisten usw., zuletzt Fegen der harten Brettel- und Parkettböden.

15.    Anstrich der Fassaden, Streichen der Fußböden und Einlassen der Brettel- und Parkettböden, Anbringung der Beleuchtungskörper.

16.    Fertigstellung der Nebenanlagen, Hofpflaster, Gartenanlagen, Einfriedungen usw.

Während dieser Arbeiten sind dann die Tabellen über Anlieferungen der Materialien, geleistete Arbeiten etc. zu führen, Lieferscheine, Empfangscheine etc. auszustellen, Kontrakte abzuschließen und für alle Teile, welche von den ortsüblichen Formen abweichen, genaue Detailzeichnungen anzufertigen. Außerdem hat der Baubeamte einlaufende Rechnungen zu revidieren und zur Zahlung anzuweisen oder darauf die Auslieferung' von Abschlagszahlungen zu veranlassen, nach vollendetem Bau die sämtlichen Rechnungen zu revidieren und in einer übersichtlichen, dem Überschläge entsprechenden Weise zusammenzustellen. Zweckmäßig ist es, alle Rechnungen doppelt einzufordern, um eine derselben an den Bauherrn abzuliefern, die andere aber zum Nachsehen und späteren Gebrauch jederzeit zur Hand zu haben.

Nach der Bauordnung für Wien sind für die Durchführung eines Neubaues die folgenden Eingaben in der angeführten Reihenfolge an die Baubehörde vorzulegen erforderlich:

1.    Gesuch für die Baulinienbestimmung.

2.    Gesuch für den Lokalaugenschein und die Baubewilligung' (Bau

konsens).

3.    Gesuch behufs Aussteckung der Baulinie und des Niveaus und

4.    Anzeige des Baubeginnes, an den Magistrat.

5.    Gesuch zur Vornahme der Fundamentsbeschau an das Stadt

bauamt.

6.    Bei Vornahme von Änderungen gegen die Konsenspläne: Gesuch zur Genehmigung der Auswechslungspläne an den Magistrat.

7.    Gesuch um die Rohbaubeschau.

8.    Gesuch um die Kanaleinmündung, beide an das Stadtbauamt.

9.    Gesuch um die Erteilung des Bewohnungs- und Benützungskonsenses an den Magistrat.

10.    Gesuch bezüglich Steuerbefreiung an die Steueradmini

stration.

Für das Gelingen eines Baues kommt es sehr viel auf die rechte Zeit an, in welcher man einen Bau beginnt. Fast allgemein glaubt man, zum Anfänge die Frühjahrszeit wählen zu müssen, was aber nur bei kleineren Bauten, welche spätestens in einem halben Jahre zu vollenden möglich sind, ratsam ist. Bei großen Bauten wähle man den Sommer zum Beginnen des Baues; vorzüglich auf dem Lande sind in dieser Zeit die Arbeiter, als Handlanger, weit billiger und in größerer Anzahl zu erhalten, als im Frühjahr oder Anfang' des Sommers, wo diese Leute mit der Saat und Anbau beschäftigt sind; dann ist im Sommer der Wasserstand am niedrigsten und es können die Grundarbeiten leichter und daher billiger ausgeführt werden, und endlich können die Fundamente bis zum Ende des Sommers aus der Erde aufgeführt sein, wodurch diesen Zeit gelassen wird, sich gehörig zu setzen. In dem darauffolgenden Frühjahre kann das Mauerwerk der Stockwerke mit weit größerer Sicherheit auf das Fundament gesetzt werden, als wenn solches noch ganz frisch ist, nicht ausgetrocknet und sich nicht gesetzt hat. Es ist hierbei besonders zu bemerken, daß die Fundamente im Sommer aus der Erde geführt sein müssen, sie werden alsdann bei dem Eintritt der rauhen Jahreszeit oberhalb mit alten Brettern belegt, welche, um sich nicht zu verschieben, mit Steinen belastet werden. Die Zudeckung' der Fundamente muß mit Vorsicht geschehen, damit sie durch Regen und Schnee nicht leiden. Im darauffolgenden Frühjahre wird dann mit dem Mauerwerk der Stockwerke begonnen und solches im Laufe des Sommers beendigt. Es ist die Ansicht vieler Baumeister, das Dach dann provisorisch einzudecken; wir teilen diese Ansicht nicht; allerdings kann das Dach erst eingedeckt werden, wenn das Hauptg'esimse g-ezogen und geputzt oder gestrichen worden ist, aber es ist gewiß besser, dieses in demselben Jahre zu tun, um das Dach vollkommen fertig eindecken zu können. Einerseits hält ein fest eingedecktes Dach die Nässe mehr ab als ein provisorisch eing'edecktes, und andrerseits können Stürme die Dachdeckungen zum Teil oder sämtlich abtragen. Abgesehen von dem Schaden, der hieraus entsteht, ist das Dach auch nicht gleich wieder gegen Nässe geschützt oder eingedeckt. Ist der Rohbau vollendet, so werden die Fensteröffnungen mit Steinen ausgesetzt oder mit Schalbrettern in einer Art verschlossen, daß das Innere des Gebäudes den Winter über geg'en Schnee und Regen geschützt ist.

In dem darauffolgenden Frühjahre wird sodann der innere Ausbau begonnen, und dieser so beschleunigt, daß alles gegen den Sommer hin vollendet ist, damit während der wärmsten Zeit das Gebäude überall gehörig austrockne und dasselbe bis zum Winter ohne Gefahr für die Gesundheit bezogen werden könne. Hiernach wird die ganze Bauzeit zwei volle Jahre in Anspruch nehmen und der etwaig'e Zins für das angelegte Kapital verloren gehen. Aber es ist keine Frage, daß dieser Nachteil durch bedeutende Vorteile aufgewogen wird. Einmal ist ein vor der Benützung' vollkommen ausgetrocknetes Gebäude der Gesundheit nicht nachteilig, anders ist es, wenn die Austrocknung erst stattfinden soll, während das Gebäude bewohnt ist. Hier teilt sich die Feuchtigkeit aus den Wänden dem Holzwerke mit, es entsteht Fäulnis, das Holz dehnt sich aus oder quillt, Türen und Fenster müssen abgehobelt werden, um sich öffnen und verschließen zu lassen. Im Sommer, wo das Holz trocknet, wird es alsdann nötig, diesen Türen und Fenstern wieder etwas hinzuzufügen, um im Winter keinen zu starken Luftzug* zu haben, und es ist nicht zu übersehen, daß alles Holzwerk von neuem wieder mit Ölfarbe gestrichen werden muß, ja es tut oft not, die ältere Farbe abzukratzen und neue aufzutragen, wodurch ein nur gleichförmig*er Anstrich erlang't werden kann und verhütet wird, daß an den meisten Stellen die Farbe nicht zu dick auf getragen werden muß und sich abblättert. Eisen rostet, gemalte Wände verlieren die Farbe, und zwar an manchen Stellen mehr oder weniger, wodurch die Dekoration unleidlich wird; Tapeten faulen und fallen an mehreren Stellen, namentlich da, wo Möbel davorstehen, ab. Berechnet man alle diese Kosten, so wird nicht viel weniger als der Zins eines Jahres sich herausstellen, abgesehen von dem Umstande, daß jeder, der eine Wohnung bezieht, sie in einem fertig*en Zustande haben und im ungestörten Besitze bleiben will. Es ist daher eine Selbsttäuschung*, wenn ein Bauherr auf den Vorteil der früheren Benützung* oder Vermietung rechnet; er nimmt allerdings früher Geld für den Mietzins ein, verausgabt aber solches sog*leich für nötige Reparaturen und erhält ein weniger Dauer versprechendes Haus.

Von der Entstehung und Verhütung der Feuchtigkeit in den Wohnhäusern.

Die natürliche Feuchtigkeit des Grundes und Bodens, die aus der verschiedenartig*en Verteilung von Wasser und festen Erdschichten, ferner aus dem abwechselnden Regen- und Schneezufluß ganz von selbst hervorgeht, wird in einzelnen Gegenden noch besonders dadurch befördert, daß Wälder, hohe Felsen, selbst einzelne Bäume usw. den freien Zugang des Sonnenlichtes, welches die Feuchtigkeit aufsaugen könnte, abhalten; oder daß in der Oberfläche selbst allerlei Vertiefungen die Ansammlung von Schnee- und Regenwasser in einer Weise zulassen, die durch Wiederabfließen wenig oder gar nicht gemindert zu werden vermag.

Stehende Gewässer, die in solcher Art sich bildeten, teilen nicht nur durch Quellenzuflüsse usw., sondern auch durch die Ausdünstung selbst ihren Umgebungen beständig Feuchtigkeit mit, die eine nicht unwichtige Rolle spielt, wenn man auf recht trockenem Grund und Boden ein Gebäude errichten will.

Dasjenige, was bei der Vorsorge zur Verhütung der Feuchtigkeit in Anschlag kommen kann, ist folgendes:

Die natürliche Verschiedenheit des Grundes und Bodens, auf dem ein Gebäude errichtet wird.

Je niedriger ein Gebäude in der Nähe eines Flusses, Sees oder Meeres liegt, desto mehr tritt im Frühjahre, Sommer oder Herbst das ziemlich regelmäßig⁻ wiederkehrende sogenannte Grundwasser auf, das Auspumpen hilft in solchen Fällen nur wenig⁻. Es bleibt immer ratsamer, die Baustelle so hoch liegend zu wählen, daß das Grundwasser weder die Fundamente noch die Kellergewölbe beim Herandringen wesentlich alterieren kann. Selbst die Arbeit und Kosten, die nötig sind, um einen der Sachlage nach unvermeidlichen Bauplatz so weit künstlich zu erhöhen, darf man nie scheuen.

Um wieviel man jedesmal, um den Andrang des Grundwassers zu vermeiden, mit der Grundanlage von Gebäuden höher gehen müsse, läßt sich durch eine allg⁻emeine Regel nicht bestimmen, da die Entscheidung darüber durchaus von der Örtlichkeit jedes einzelnen Bauplatzes abhängt. Man trifft an jedem Orte Leute, die aus längerer Erfahrung ziemlich g⁻enau wissen, wie hoch das Grundwasser in ihrer nächsten Umgebung⁻ im Frühjahre oder im Herbst gewöhnlich zu steigen pflegt und welcher Stand als der höchste angenommen werden kann; und nach ihren Angaben vermag⁻ sich ein Bauherr schon einigermaßen zu richten.

Zur Ansammlung dieser örtlichen Grundfeuchtigkeit hat man Brunnenschächte vorgeschlag'en, und in Paris sogar eigene artesische Brunnen zu diesem Zwecke gegraben.

Es ist aber erwiesen, daß artesische Sammelbrunnen zu unterirdischer Ableitung von überflüssiger und unangenehmer Feuchtigkeit nur nach sehr sorgfältiger Prüfung der umliegenden Erdschichten angelegt werden dürfen; während die Trockenlegung der Baustelle durch Drainage aber in allen Fällen mit Vorteil ang⁻ewendet werden kann.

Die Vorschrift, ein neues Gebäude stets nur auf eine möglichst hohe Lage über dem Grundwasserniveau zu stellen, bleibt aber in jedem Falle sehr beachtenswert und wäre selbst baupolizeilich viel strenger als bisher aufrecht zu erhalten.

Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß die in den Kellern selbst vorkommende schlechte Luft durch besondere kleine Luftkanäle ausgeführt werden muß. Die in den Keller ausmündende Öffnung eines Luftkanales muß unmittelbar unter dem Scheitel des Kellerg'ewölbes ang⁻elegt werden.

Als ein praktisch bewährtes Mittel, um die Ansammlung von schädlicher Feuchtigkeit in den Fundamenten bei Gebäuden möglichst zu beseitigen, muß auch die Anlegung eines besonders hierzu eingerichteten Grabens bezeichnet werden.

Die Sohle des hierzu bestimmten Grabens, welcher überdies mit den gehörigen Abflüssen versehen ist, muß noch unter der Ebene des Kellerpflasters angelegt werden.

Diese kostspieligen Anlagen lassen sich allerdings meistens billiger und leichter durch Drainröhren ersetzen, welche, um die Funda-mentbankette g-elegt, die Feuchtigkeit des umgebenden Erdreiches aufsaug'en und nach einem tiefer g*eleg*enen Terrain ableiten.

Um dem Aufsteigen der Grundfeuchtig'keit in die oberen Mauern zu begegnen, hat man verschiedene Mittel angewendet. Diese bestehen darin, daß man Drainagekanäle, Schotterdrains, nach außen kommunizierende 5 cm breite Luftschachte im Umfassungsmauerwerke, oder 15 cm über dem Fundamentsabsatze horizontale Zwischenlagen (Isolierungsschichten) anordnet, welche die Feuchtigkeit nicht hindurch lassen. Diese Zwischenlagen bestehen entweder ams Zement oder Asphalt, Asphaltfilzplatten, aus Bleiplatten oder schließlich auch aus Glasplatten.

Hat ein Gebäude keine Keller, so müssen dergleichen Präservative ein oder zwei Schichten hoch über dem Terrain durch sämtliche Mauern angewendet werden. Die Fußböden selbst sind durch eine Isolierschichte etwa aus Asphaltisolierplatten oder Asphaltestrich, welche mit der horizontalen Mauerisolierung' in Verbindung steht, auf einer Betonunterlage, einem Ziegelpflaster oder 30 cm starken Lehmestrich, gegen die aufsteigende Bodenfeuchtigkeit zu isolieren.

Bei mehreren Bauten in München wurde das Aufsteigen der Grundfeuchtigkeit in folgender Weise beseitigt: Wenn ein Gebäude bis zum Fuß des Sockels der Fassade oder bis einige Zentimeter unter dem Niveau der Straße aufgemauert ist, so wird die ganze Gleiche der Mauer beiläufig 2 cm dick mit Teermörtel oder Asphalt beleg't. Ist die Mauer auf solche Weise bedeckt, so werden dünne Bleiplatten, unter dem Namen Tabaksblei bekannt, aufg'elegt, jedoch so, daß eine Platte, wo sie mit einer anderen zusammenstößt, wenigstens 3 cm überplattet ist und 3 bis 5 cm an den Seiten der Mauer vorsteht, damit die Enden abwärts gebogen werden können. Auf die Platten wird nun eine Ziegelschar so gemauert, daß dabei anstatt des Kalkmörtels der oben erwähnte Teermörtel gebraucht wird, worauf man dann weiter mit Kalkmörtel fortmauert.

Mit gutem Erfolge hat man auch die Grundmauern drei Schichten hoch geradezu in Asphalt gelegt, um durch diesen Schutz die Feuchtigkeit desto besser davon abzuhalten.

Über die Anwendung der Isolierplatten siehe Seite 128.

Außer der natürlichen Verschiedenheit des Grundes und Bodens, auf welchem ein Gebäude errichtet werden soll, kommt in Beziehung auf das möglichste Verhüten der Feuchtigkeit auch der Bau selbst in Betracht, und zwar in Betreff der Höhe des inneren Fußbodens, verglichen mit dem äußeren Niveau, und in Betreff des Luftzuges, welcher nötig* ist, um die inneren Gemächer gesund und trocken zu erhalten.

Man muß die Höhe des Fußbodens über dem Niveau nicht nach einem allgemeinen Regulativ, sondern nach der mehr oder weniger feuchten Lage des Baugrundes bestimmen. Liegt ein zu erbauendes Haus nahe am Wasser, so ist bei der Fußbodenhöhe wieder zu beachten, ob letzteres stillstehend oder fließend ist. Stillstehendes, in unmittelbarer Nähe befindliches Wasser führt ungleich mehr schädliche Feuchtigkeit herbei als fließendes. Muß ein Haus neben stillstehenden Gewässern angelegt werden, so ist es am ratsamsten, die zu ebener Erde befindlichen Lokalitäten desselben wenigstens nicht als Schlaf-und Wohnzimmer zu benützen, sondern diese mehr in die Höhe zu verlegen. Fließendes Wasser bewirkt für ein daran befindliches Gebäude wenigstens vermöge des vorhandenen g-rößeren Luftzuges eine Verminderung des fraglichen Übelstandes, wenn man nur die Mauern des unteren Stockwerkes auf die früher bemerkte Art vor Feuchtigkeit schützt.

Daß große Bäume vor den Fenstern, Gebüsche, Weinlauben etc. in der Nacht verhältnismäßig ebensoviel Feuchtigkeit abg'eben, als sie am Tage an sich gezogen haben, ist bekannt; auch vermehren sie dieselbe durch die Art, wie sie die Sonnenstrahlen abhalten. Selbst Schlingpflanzen an den Außenwänden machen diese ebenfalls feuchter, so daß leicht ein Durchschlagen eintritt. Man sollte überhaupt alle Pflanzen so weit von einem Hause entfernen, daß der Boden zunächst um dasselbe herum unter dem freien Einflüsse der Sonnenstrahlen trocken bleiben kann. Am besten ist um den Haussockel ein Beton- oder Steinpflaster zu 1 m Breite, dem man einige Neigung gibt, um das Traufwasser etc. desto leichter abfließen zu lassen. Der Standort der sehr »dekorativen« Schlingpflanzen müßte daher nicht direkt an der Mauer, sondern erst in dieser Entfernung von 1 m sein. Das Anklammern an der Mauer ist aber dieser eher nützlich als schädlich.

Es gibt auch Fälle, wo Übelstände irrtümlich der Feuchtigkeit zugeschrieben werden, die aus ganz anderen Ursachen stammen. Ein Beispiel liefert der sogenannte Mauerfraß, denn man pflegt denselben gewöhnlich bloß von der Feuchtigkeit abzuleiten, allein er kann auch auf andere Art entstehen, z. B. durch die Verwendung* von Meeressand zum Mörtel.

Ist irgendein Gebäude mit dem großen Übel der »Feuchtigkeit« schon behaftet, so wird nicht selten die Forderung' gestellt, daß inan dasselbe mög'lichst schnell von diesem Übel befreie.

Die in diesem Falle zu bekämpfenden Schwierigkeiten sind allerdings weit größer, aber als geradehin unüberwindlich kann man sie doch nicht bezeichnen.

Die dabei in Frage kommenden wichtigsten Mittel sind vor allem die Entfernung der Feuchtigkeitsursachen.

Zu diesem Zwecke dient:

a) die Anlegung von Abzugskanälen (Drainage), um jede in der

Nähe des Gebäudes sich findende Versumpfung* usw. zu beseitigen ;

ft) das Einziehen von Asphaltisolierplatten;

c)    die bessere Einrichtung- der Dachtraufen, wobei man namentlich

die Abfallrohre derselben auf einzelne Punkte leitet, daß das

Wasser leichter abfließen kann;

d)    die Nachbesserung- der Dachdeckung und der Dachrinnen;

e)    die Entfernung- allzu nah um das Haus befindlicher hoher

Bäume.

Ferner die Beseitigmng von untauglichem Gestein und die Verminderung des FeucHtigkeitsiibels in seinen Wirkung-en. Eingerostete Übel dieser Art lassen sich freilich nicht ganz beseitigen, allein man kann sie wenigstens hemmen; wie z. B. den Mauerfraß, wenn man die Mauern mit neuem Verputz versieht, der dann am besten aus gutem Zement besteht. Doch muß man die Mauern gehörig abgekratzt und den Raum selbst stark g-eheizt haben. Auch pflegt man vorher die Mauern mit heißem Teer zu tränken.

Holztäfelungen gewähren nur dann gute Hilfe, wenn man sie nicht ganz dicht an die Wand bringt, sondern zur freien Luftzirkulation einen kleinen Raum zwischen beiden läßt.

Ist der Fußboden in einem Zimmer feucht, so belege man ihn nicht mit Teppichen, weil diese die Ausdünstung- nur zurückhalten.

Die Luftzirkulation kann man übrigens in einem feuchten Zimmer schon dadurch vermehren, daß man die Tür des Ofens weit offen stehen läßt, weil dann der Luftzug in den Schornstein hineinströmt; besonders wirkt dies, wenn der Ofen von innen geheizt wird.

Über den Haussehwamm.

Der Haus- oder Holzschwamm, »Merulius lacrimans,« besteht aus einem Pilzgewebe (Mycelium) und den Fruchtträgern und ist eines der gefährlichsten Übel für alles in einem Gebäude enthaltene Holz, selbst für Möbel und Hausgeräte.

Das Pilzg'ewebe, ein Geflecht feinster Pilzfäden, ähnlich dem Spinneng-ewebe breitet sich zunächst an den Innenseiten des Holzes aus, tritt jedoch dann heraus und überdeckt, schneeweißer Watte ähnlich, flockenweise das Holz, dabei einzelne Fäden und selbst mehrere Meter lang-e Stränge längs und zwischen dem Holzwerke und den Mauern entsendend. Es vermehrt sich im Dunkeln durch Wucherung in stark sich verästenden Fäden. An diesem Pilzgewebe entwickeln sich in halbdunkeln, feuchten Räumen die Fruchtträger reichlich. Dem Aussehen nach bildet er eine dichte, hautartige Masse in vielen Schichten, auf der man fächerartig sich ausbreitende Gewebe erkennen kann. Die Fäden scheiden eine Flüssigkeit aus, die dem Ganzen ein schlei-mig-es Aussehen verleihen.

Der Holzschwamm kommt nur selten auf lebendem oder im Freien lagerndem Holze vor, hingegen ist er häufig im verbauten Holze, bei Vorhandensein von Feuchtigkeit, anzutreffen.

Da, wo Licht und Luft, Zutritt haben und einig’e Feuchtigkeit vorhanden ist, erzeugen sich zwar auch Schwämme und Pilze, welche jedoch von dem Haus schwamm wesentlich verschieden sind.

Der Hausschwamm findet sich zuerst in dem Erdgeschoße der Gebäude, unter den Fußböden, den Schwellen etc., während die dem Lichte zug'ekehrten Holzteile unbeschädigt erscheinen. Ebenso bleiben auch Türfutter, welche vom Türstocke angesteckt wurden, in ihrem Äußeren gesund aussehend, während das Holz, auf dem der Anstrich sitzt, kaum noch einen Messerrücken dick ist.

Aus dem bisher Angeführten dürfte schon hervorgehen, daß die Verwendung von Bauhölzern, welche kernig, gesund, nicht zu jung und in der Zeit zwischen Dezember und Januar geschlagen wurden, gehörig ausgelaugt und ausg’etrocknet sind, das beste Mittel gegen die Entstehung des Hausschwammes bildet. Die in einem außer der Fällzeit geschlagenen Stamme enthaltenen Pflanzensäfte gehen durch die verschiedenen Stadien der chemischen Zersetzung zuletzt in faulige Gärung über, und erlangen durch diese eine Schärfe, welche die Saftgefäße angreift und zerstört, so daß zuletzt der Holzkörper vollständig in Fäulnis übergeht, zu der sich dann der »Schwamm« gesellt. Dieselben Nachteile führt z. B. auch die Verwendung von durch Raupenfraß erkrankten Holzes mit sich.

Vermoderungen gehen auch in den Zwischenböden vor sich, wenn die Auffüllung mit altem Bauschutt, vermengt mit Sägespänen oder sonstigen Abfallstoffen, erfolgte, die naturgemäß eine Menge von Nährstoffen für die verschiedensten Pilze enthalten. Hier genügt unter Umständen schon ein nasses Aufwaschen der Böden, wodurch unvermeidlich eine Durchfeuchtung* der Füllmassen herbeigeführt wird, um die Vermoderungs- und Fäulnisprozesse ins Leben treten zu lassen. Dumpfer, schlechter Geruch in den Wohnräumen ist alsdann im günstigsten Falle die Wirkung. Häufig jedoch treten Krankheitsfälle auf, da zufällig* zugeführte Sporen der betreffenden Spaltpilze an solchen Orten Gelegenheit finden zu leben, sich zu vermehren und sich dauernd einzunisten. Es leuchtet hiernach ein, von welch eminenter Bedeutung’ Reinlichkeit und Pünktlichkeit in allen, auch den scheinbar geringfügigsten Dingen sich erweisen.

Der Hausschwamm ist ein von allen Architekten, Baumeistern und Hauseigentümern gleich gefürchtetes Übel.

In allen Fällen sind die durch die Hausschwammarten erzeugten Nachteile dieselben: morsch und unbrauchbar werdendes Holzwerk, sehr umständliche und kostspielige Beseitigung und Renovierung und schließlich die stete Befürchtung’, das Übel möchte, kaum beseitigt, abermals auftreten. Es wird nie möglich sein, den Hausschwamm aus einem befallenen Gebäude völlig zu entfernen, und wenn man bedenkt, daß nicht nur jede einzelne Spore, sondern selbst die kleinsten Fragmente des Gewebes imstande sind, eine neue Vegetation hervorzurufen, so sind g-ewiß die Besorgnisse eines Wiederauftauchens des schädlichen Pilzes nach vorgenommener Reparatur keine unbegründeten. Wir können es daher nur mit größter Freude begrüßen, durch die Versuche Mittel gegen den Hausschwamm an die Hand bekommen zu haben.

Das Antinonnin ist offenbar ein dem Hausschwamm sehr verderbliches und daher zu dessen Verhütung und Vernichtung höchst wertvolles und willkommenes Mittel, es übt aber, allem Anschein nach, auch auf alle übrigen Pilze einen gleich verderblichen Einfluß aus.

Bauhölzer, Bretter, Balken etc. werden entweder mit dem Antinonnin in Lösung (1:300, d. i. 1 kg Antinonnin auf 300 / Wasser) allerseits bestrichen oder in Lösungen 1 :500 bis 1 :300 einige Tage lang eingelegt.

Übelriechende Böden, sowie die Fehl- oder Zwischenbödenmassen sind mittels Spritzen oder Gießkannen mit Antinonninlösungen (1 : 300 bis 1 : 100) kräftig, d. i. bis zur Sättigung zu übergießen.

Zaunpfähle, Weinstöcke, Hopfen- und Telegraphenstangen usw. werden durch Eintauchen ihrer Basamentteile während nur eines Tages in Antinonninlösung von 1:300 bis 1: 100 gegen Fäulnis und Vermoderung außerordentlich widerstandsfähig gemacht.

Das Antinonnin wurde auch vielfach in Wohnräumen verwendet; in ausgedehntem Maße wurde es auf einem großen Gute in Oberbayern zur Anwendung gebracht. Hier waren sämtliche Wohn-, Wirtschafts-, Keller- und Stallräume in einem total verseuchten Zustande. Es wimmelte von Ungeziefer aller Art. Der Aufenthalt in den nach allen mög'lichen Prozessen duftenden Räumen war geradezu unmöglich. Sämtliche Mauer- und Holzteile, selbst das Mobilar, wurde in intensivster Weise einmal mit Antinonnin behandelt, und in wenigen Stunden danach war aller übler Geruch verschwunden und nach einigen Tagen auch jede Feuchtigkeit von den Wänden, von Ungeziefer keine Spur mehr. Auch in die Aborte wurde Antinonninlösung geschüttet, und zwar mit dem besten Erfolge.

Gute, brauchbare, antiseptisch wirkende Mittel zur Bekämpfung-undVertilg-ung des Hausschwammes sind weiters: Freie Flußsäure gemengt mit Fluoriden. Es wird Flußsäure mit Wasser derart verdünnt, daß diese Flüssigkeit 5 Gewichtsprozente Flußsäure enthält. Auf 100 / dieser 5% Flußsäure werden 3-25 kg Zinkabfälle zugesetzt und kann nach 24 Stunden dieses Gemisch direkt verwendet werden.

Es wird auf 100 / durch Wasserzusatz bereiteter, 5°/₀ iger Flußsäure 3*25 kg Zinkabfälle zugesetzt und diese Lösung nach Ablauf von 24 Stunden zum Tränken des zu konservierenden Holzes verwendet.

Antipolypin als dreimaliger Anstrich auf Holz in 10°/oig'eL auf Mauerwerk in 20°/Oiger Lösung, wozu man 1 bis 1-5 l Lösung pro 1 braucht. In 5°/₀iger Lösung zur Tränkung- des Holzes.

Karbolineum in unverdünntem Zustande als 5maliger Anstrich auf Holz, wobei man 1-25 / pro 1 rri? Fläche verbraucht.

Wann ist ein Riegelwandbau einem massiven Ziegelbau vorzuziehen?

Es ist selbstverständlich, daß ein solider Ziegelbau in den Städten fast überall gesetzlich vorgeschrieben wird, hingegen ist der Riegelwandbau bei Fabriksgebäuden, bei Magazinen und Lagerhäusern und bei landwirtschaftlichen Objekten in manchen Gegenden gestattet. Wenn nun der massive Ziegelbau in vielen Fällen unbedingt den Vorzug vor einem »Fach werksb au« verdient, so gibt es doch auch Fälle genug, in welchen dieser letztere vorzuziehen sein dürfte, besonders wenn der Bau z. B. schnell aufgeführt werden muß, oder wo ein Fachwerksbau sicherer als ein massiver ist, wie in Gegenden, die öfter von Erdbeben heimgesucht werden; oder wo das Gebäude nur für eine bestimmte Zeit gebraucht werden soll. Unter solchen Umständen wird der Riegelwandbau immer seine berechtigte Anwendung finden, und es frägt sich nur, was für einen pekuniären Vorteil derselbe gegenüber einem massiven Bau bietet. Wirklichen Vorteil bringt ein R.ieg'elwandbau, sobald die Baustelle einen schlechten Untergrund auf weist, indem die Fundierung dann leichter wird, oder wo man das möglichst geringste Kapital für den Bau des Hauses verwenden will, wie es gewöhnlich bei Fabriks- oder landwirtschaftlichen Gebäuden der Fall zu sein pflegt. Eine weitere Frage ist, wie groß die Ersparnis bei einem Riegelbau sein muß, damit von den Zinsen sowohl die Reparatur der Fachwerke, als auch, wenn dieselben in einem gewissen Zeiträume erneuert werden sollten, die Kosten in Vergleich zu einem massiven Baue bestritten werden können.

In diese Rechnung muß aber auch die höhere Feuerversicherung' für Riegelwandbauten einbezogen und bei dem Fachwerke erspart werden, wenn dasselbe in pekuniärer Hinsicht vorteilhaft sein soll. • Was die Reparaturen anbelangt, so bestehen dieselben bei einem Riegelwandbau hauptsächlich in der Erneuerung der Schwellen und des äußeren Verputzes, und könnten füglich ganz außer Betracht kommen, da die Zinsen der Ersparnis gegenüber einem massiven Bau schon an den schwächeren Fundierungen hereingebracht erscheinen, um mit diesem Betrage allfällige Reparaturen zu bestreiten, vorausgesetzt, daß die Konstruktion von Anfang' an solid war. Bei der Beurteilung der Ersparnis an einem Riegelwandbau gegenüber vollem Ziegel mauerwerke wollen wir für das letztere eine unbestimmte Dauer annehmen, während für Fachwerke aus Eichenholz 100 Jahre und für solche aus Fichten- oder Tannenholz nur 40 bis 50 Jahre in Rechnung gestellt werden können, obgleich es nicht an Beispielen fehlt, daß Riegelwände selbst einige Jahrhunderte ohne erhebliche Reparaturen bestanden haben, und nur die äußeren Umfassungswände schadhaft wurden, während die innere Balkenlage

vollkommen intakt blieb, besonders wenn das Dach stark vorspringt, wodurch sich das Gebäude in einem noch besseren Zustande befand, als dies im allgemeinen selbst bei massiven Gebäuden vorkommt.

Nimmt man den Zinsfuß von 5 Prozent an, so erfordert der Fachwerkbau etwas mehr als s/₄ von der Bausumme, die ein massiver Bau kostet. Bezeichnet K die Summe, welche ein massives Gebäude beansprucht, und E den Unterschied, um welchen ein Riegelwandbau weniger kostet, so ist

= KX 0-0076

1-05 X 100

die erforderliche Ersparnis bei einem Riegelbaue; damit die Summe in 100 Jahren zu 5 Prozent Zins auf Zins den Kosten eines massiven Gebäudes entsprechen soll.

E =

Vorkehrungen zur Sicherheit öffentlicher Gebäude gegen Feuersgefahr.

Bei der Ausführung öffentlicher Bauten sind zum Zwecke der Sicherung der Gebäude g'egen Feuersgefahr neben den betreffenden lokalen, bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften im allgemeinen die nachfolgenden Bestimmungen zu beachten.

1.    Schulgebäude mit ein bis zwei Klassen, Pfarrhäuser, Forsthäuser, Wohngebäude für Beamte der autonomen Verwaltung, Strafanstalten und Gefängnisse, Gymnasien und sonstig-e Lehranstalten, Landgestüte, Wohnungen für Beamte der verschiedenen Kateg-orien und überhaupt Gebäude ähnlicher Art, welche außer dem Kellerund Dachgeschoße nicht mehr als zwei bewohnbare Geschoße aufweisen, sind, von besonderen Ausnahmen abgesehen, im wesentlichen mit massiven Wänden, stukkaturten und geputzten Balkendecken, hölzernem Dach verbände unter »harter« Bedachung-, nur mit Steinstiegen zu erbauen.

Bei Schulgebäuden, in denen eine der Klassen im 1. Stock zu liegen kommt, ist darauf zu achten, daß die Zugangsstiege in der Nähe jeder Klasse angeordnet wird, eine Breite von mindestens L30 m erhält ohne Spitzstufen, bei höchstens 17cm Steigung mit entsprechend großem Podeste konstruiert wird. Ferner müssen in Schulgebäuden sowohl die Türen der Klassen als auch die Haustüren nach außen aufschlag-en.

2.    Schulen mit mehr als zwei Klassen, Mittel- und Realschulen. Gymnasien, Seminare und Pädagogien, Blinden- und Taubstummenanstalten, Amtsgerichtsg-ebäude nebst zugehörigen Gefängnissen, sonstig-e Gerichtsgebäude mit einer Baukostensumme von höchstens 300.000 Kronen für das Hauptgebäude, ferner Steueramtsgebäude, klinische Anstalten der Universitäten und die Krankenhäuser sind in folgenden Punkten abweichend von den unter 1. verzeichneten Gebäuden zu behandeln :

a) Sämtliche Wände derselben müssen massiv, beziehungsweise.

unverbrennlich herg-estellt werden;

b)    das ganze Kellergeschoß, die Korridore, Vestibüle und Stiegenhäuser, sowie etwaige Kassen-und Depositenräume, endlich Zimmer zur iVufbewahrung von Grundbüchern usw. werden überwölbt;

c)    sämtliche Stiegen, vom Keller bis zum obersten Stockwerke, beziehungsweise Dachboden, sind massiv, am besten aus Haustein, freitragend oder, wenn solches irg'end durchführbar, auf steig'enden Gewölben oder zwischen festen gemauerten Wangen aufzuführen;

d)    die Stiegen, welche auf den Dachboden führen, müssen daselbst mit massiven Wänden umschlossen, überwölbt und mit einer eisernen Türe geg'en den Dachboden verwahrt werden;

e)    die bei Lichteinfallschachten etwa vorkommenden Oberlichten müssen mit Wellblech oder sonst geeignetem Material derart ummantelt werden, daß ein im Dachboden entstehendes Feuer die Lichtschachte erst nach längerer Zeit erreichen und sich von da aus erst dann in tiefer liegende Gebäudeteile verbreiten kann;

/) unter Berücksichtigung' der Grundrißg'estaltung im Dachboden sind Brandmauern in der Ausdehnung auszuführen, daß der Dachraum in Entfernungen von etwa 20 zu 20 m ¹) feuersicher abgeschlossen wird;

g) die Türen der Schulklassen, sowie aller Säle, in denen sich eine größere Zahl von Menschen gleichzeitig aufzuhalten pfleg't, müssen bei angemessener Breite nach außen aufschlagen und dürfen zur Vermeidung einer Begegnung von Menschenströmen nicht einander gegenüber liegen;

//) die Schornsteine sind innerhalb des Dachbodens nicht mit Reinigungstüren zu versehen, die Reinigung der Schornsteine soll vielmehr, wenn tunlich, vom Dache aus durch Anordnung von Laufbrettern ermöglicht werden;

i) die Gebäude sind, sofern an dem betreffenden Orte eine Wasserleitung von ausreichendem Drucke vorhanden ist, an letztere anzuschließen und mit der erforderlich erscheinenden Zahl von Feuerhydranten nebst den zugehörigen Hanfschläuchen von auskömmlicher Länge derart auszustatten, daß nach jedem Raum Wasser in hinlänglicher Menge unter genügendem Drucke abgegeben werden kann. Dementsprechend sind insbesondere an den Endigungen der Treppen im Dachboden, jedoch innerhalb der massiven Ummantelung derselben, sofern hier noch genügender Druck in der Leitung vorhanden ist, Feuerhydranten anzuordnen. Auf Herstellung von Feuerhydranten ist auch dann Bedacht zu nehmen, wenn das Gebäude eine eigene Wasserleitung¹ erhält.

Ist in dem betreffenden Orte eine organisierte Feuerwehr vorhanden, so hat der Bauleiter sich mit dem Kommandanten derselben

54

bezüglich der Zahl, Lage und Konstruktion der Feuerhähne und Hydranten in Verbindung zu setzen. Wird seitens der Feuerwehr auf die Herstellung von Feuerhähnen im Innern des Gebäudes kein Wert gelegt, so kann auf solche verzichtet werden. In diesem Falle ist jedoch auf Beschaffung einer ausreichenden Zahl von Hydranten auf den Höfen usw. Bedacht zu nehmen. In den Erläuterungsberichten der speziellen Projekte sind diese Verhältnisse eingehend zu erörtern und die getroffenen Dispositionen entsprechend zu motivieren. Die hiernach in fiskalischen Gebäuden herzustellenden Feuerhähne und Hydranten sind von Zeit zu Zeit in geeigneter Weise, eventuell unter Mitwirkung der Feuerwehr durch den Zuständigen Baubeamten auf ihre Gebrauchsfähigkeit zu kontrollieren; auch empfiehlt es sich, etwa sich in ihrer Bauart im allgemeinen den unter 2 verzeichneten Gebäuden anzuschließen.

Kirchen für mehr als 500 Kircheng'änger sind zu wölben und solche für mehr als 1000 Kirchengänger außerdem an Stelle hölzerner mit eisernen Dachstühlen nach den unter 2 gegebenen Vorschriften zu versehen. Auch hier sind den Anschlägen vergleichende Berechnungen beizufügen, welche über die betreffende Kostendifferenz gegenüber der Anwendung von Holzkonstruktionen Auskunft g'eben.

Im übrigen ist besonderer Wert darauf zu legen, daß sich die eine große Zahl von Menschen fassenden Räume möglichst schnell entleeren können. Demgemäß ist dafür zu sorgen, daß einerseits Ausgänge in ausreichender Zahl, von genügender Breite und zweckmäßiger Lag-e angeordnet, anderseits, wenn die betreffenden Räume, wie Emporen usw., sich nicht zu ebener Erde befinden, Stiegen in genügender Zahl, von ausreichender Breite und mit angemessener Steigung vorgesehen werden, deren im Erdgeschoß g-elegene Türen direkt ins Freie führen müssen.

Was zunächst die Ausgänge betrifft, so sind deren Türen bei allen vorstehend genannten Gebäudearten so anzuordnen, daß sie nach außen aufschlag-en, und zwar beziehe sich diese Bestimmung auf alle äußeren Türen, sowie diejenigen inneren, welche zu den betreffenden Räumen gehören oder von den Besuchern beim Verlassen derselben passiert werden müssen. Hinsichtlich der Zahl und Breite der Ausgänge, einschließlich der daran anschließenden Vorräume, Korridore usw., sowie der Stiegen wird festgesetzt, daß unter Beachtung der Gesamtzahl, welche der betreffende Raum aufzunehmen vermag, angeordnet werden:

Entweder für je 120 Personen ein Ausgang und eventuell eine sich anschließende Stiege von mindestens 1-30 m Breite,

oder für je 180 Personen ein Ausgang und eventuell eine sich anschließende Stiege von mindestens 1-50 m Breite,

oder für je 240 Personen ein Ausgang und eventuell eine sich anschließende Stiege von mindestens 2 m Breite.

Die vorstehenden Maße müssen im Lichten, bei den Stiegen zwischen den Handläufern gemessen, vorhanden sein. Die Stiegen sind mit geraden Armen und rechteckigen Podesten, welche dieselbe Breite wie die Läufe aufwreisen müssen, herzustellen. Die Steigung der Stufen darf das Maß von 18 cm nicht überschreiten. Die Stiegen erhalten auf beiden Seiten Handgriffe, welche über die Podeste ohne Unterbrechung* fortlaufen.

Sollen Spitzstufen angewandt werden, so müssen die Umfassungsmauern dementsprechend kreisförmig gestaltet werden, auch dürfen die Stufen nicht ganz spitz zulaufen, sondern müssen an der Spindel, beziehungsweise im Auge der Treppe mindestens noch 15 cm breit sein.

Winke bei Ausführung von Reparaturen.

Durch frühere Vernachlässigung der Reparaturen wird zwar manches Gebäude rascher baufällig* und viele Gebäude würden sich noch lange Jahre erhalten haben, wenn rechtzeitig oft geringfügige Ausbesserungen geschehen wären, und wenn man überhaupt die Fehler und deren Abhilfe gekannt hätte. Für jeden Hausbesitzer erwächst die Pflicht, sein Gebäude so im Stande zu erhalten, daß es den Bewohnern in keiner Beziehung nachteilig werden kann; und wir wollen hier nur aufmerksam machen, welche Wirkung z. B. Zugluft, Feuchtigkeit etc. auf die Gesundheit haben. Dabei können wir aber nicht umhin hervorzuheben, und vor allen Vorschlägen von Unkundigen zu warnen, die' selbst bei sogenannten »Sachverständigen« oft nur dahin abzielen, die Übelstände bei einem Wohnhause für einige Zeit zu verbergen, nicht aber dem Übel gründlich abhelfen; denn für jeden Hausherrn ist nichts zeit- und geldraubender als die Anwendung von Mitteln, die tatsächliche Übelstände nicht gründlich beheben, sondern nur bemänteln.

Kenntnisse und Vorsicht sind bekanntlich Eigenschaften, welche

von

wen

zeitige Reparatur, weil sie die Kosten scheuen oder solche überschätzen. Nichts ist aber unbedeutender, als Reparaturen, wenn

geg*en Übervorteilung* schützen. Nur zu häufig werden Hausbesitzer den Handwerkern, welche sie in Anspruch nehmen müssen, g*e-nötigt, Summen für Reparaturen aufzuwenden, welche die Wiederherstellung der Schäden übersteigen, da es vielleicht in deren Vorteil liegt, mehr einzureißen und neu herzustellen, als eigentlich not-dig ist. Ebenso oft vernachlässigen Hausbesitzer die recht-

sie zur rechten Zeit gemacht wurden, im Verhältnis zu den Kosten, welche erforderlich sind, wenn die Übel eingerissen und nun von Grund aus gebessert werden sollen. Die rechtzeitigen Reparaturen eines Gebäudes sind die besten Mittel zu deren Erhaltung. Manche Hausbesitzer glauben bei vorkommenden Reparaturen sich an so-genannte »Baustörrer« wenden zu müssen, um die Arbeit billiger als bei Baumeistern zu erhalten. Bei kleinen vorkommenden Repara-

turen mag das mitunter der Fall sein, weil diese Leute, wenn sie jahrelang in einem Hause arbeiten, mit den Lokalitäten und Beschaffenheiten des Hauses vertraut sind. Bei großen Reparaturen ist es aber jedenfalls vorteilhafter, wenn der Hausbesitzer sich an erfahrene Baumeister wendet, welche die Schäden in ihrem ganzen Umfange zu beurteilen imstande sind.

Will man einen neuen Zubau an einem alten, vorhandenen Mauerwerke anbringen und mit demselben in Verbindung setzen, so kommt hierbei der Baug'rund sehr in Betracht. Ein neues Gebäude, wenn der Baugrund gleichmäßig ist, setzt sich gleichmäßig und anders als ein altes; es kann daher eine Trennung' des neuen von dem alten Gemäuer dadurch hervorgerufen werden, daß ersteres sich setzt, während letzteres in seiner Lage verbleibt. Steht das neue Mauerwerk auf einem Absatz des alten Fundamentes, so vermeidet man das Zusammendrücken des neuen dadurch, daß man die Fugen desselben möglichst eng macht; und hier kann dann durch eingehauene Schmatzen die Verbindung fester gemacht werden. Letzteres Verfahren ist aber nicht anzuwenden, wenn das neue Mauerwerk ein neues Fundament erhält, denn hier würde die Verbindung des neuen mit dem alten bei einem Setzen Risse und Sprünge verursachen. Überhaupt hat die Verstärkung einer alten Mauer mit einer neuen immer etwas Mißliches, da die Verbindung* nie so innig ist und nie so viel Festig*keit erlangt, als wenn die Mauer von vorneherein um so viel stärker g*emacht worden wäre.

Die größte Vorsicht ist aber anzuraten, wenn man einen Teil der Mauer, worauf Mauerwerk steht, weg'nehmen will, um .es durch neues zu ersetzen. Wollte man z. B. Fundamente unterfahren, so dürfte man diese Arbeit nur nach und nach, stückweise und in kurzen Längen ausführen; auch ist hierbei nicht zu übersehen, daß das Mauerwerk sich noch zusammendrückt und daher die Anwendung des besten Materiales erheischt.

Erweitert man Türen und Fenster, so ist mit Vorsicht das darauf stehende Mauerwerk zu pölzen und auf die Vorzüglichkeit des einzuwölbenden Bogens zu sehen.

Mit der Herausnahme von Scheidewänden in unteren Etagen muß man nicht zu voreilig sein und in Betracht ziehen, ob die oberen Wände dieser Stütze entbehren können. Sind die Balken mit den herauszubrechenden Scheidewänden gleichlaufend, so ist es weit eher möglich, die Scheidewand durch hölzerne oder eiserne Säulen, bzw. eiserne Träg*er zu ersetzen; im umgekehrten Falle aber ist es schwierig und auch oft unmöglich.

Die Reparatur von Gewölben hat die größte Schwierigkeit, und hier tut der Bauherr sehr wohl, wenn er tüchtige Praktiker zu Rate zieht; denn selbst bei der Anwendung von eisernen Ankern und dergleichen Vorsichtsmaßreg*eln kann hier ein Unglück oft nicht verhütet werden.

Wird zu solchen Reparaturen der Gebrauch von Stützen nötig-, so sollte immer darauf gesehen werden, daß solche nicht gegen den Putz gesetzt werden und unten nicht auf dem bloßen Erdreich stehen. Solche Körper geben nach und durch eine Unvorsichtigkeit kannUng-lück entstehen. Auch das zu frühe Hinwegnehmen von Stützen kann Nachteile verursachen. Der Bauherr sollte nie auf die schnelle Wegnahme dringen, da das Mauerwerk gehörig ausgetrocknet sein muß, bevor es der Unterstützung entbehren kann.

Werden Reparaturen an Mauer werk nötig, wodurch zugleich die nachbarlichen Gebäude leiden können, so ist es nicht allein Pflicht des Bauherrn, dies dem Nachbar zeitig an-zuzeigen, damit dieser die nötigen Vorkehrungen treffe und für die Sicherheit seines Gebäudes sorge, sondern es ist auch eine Vorsichtsmaßregel zum eigenen Nutzen; denn es kann Fälle geben, wo durch voreiliges Wegreißen, z. B. von Brand- und Giebelwänden, ohne vorherige Anzeige er zu Schaden kommt. Wenn z. B. die Gewölbe des nachbarlichen Hauses gegen die Giebelwand stoßen, und der Bauherr läßt diese einreißen, so werden die Gewölbe nachstürzen, und der Bauherr kann g-enötigt sein, stärkere Mauern aufführen zu müssen, um neue Widerlager für die Gewölbe zu bilden, während bei rechtzeitiger Anzeig'e der Nachbar durch Verankerung-en Vorsichtsmaßregeln hätte treffen können. Der Bauende ist für die Beschädigung des Nachbars, wenn keine vorherige Anzeige gemacht ist, verantwortlich und zu einer Entschädigung verpflichtet; daher jeder vor Schaden sich zu hüten hat.

Risse in den Gewölben mit Mauersteinstücken »aus. zuzwicken« ist selten zweckmäßig, zumal da nur zu leicht die Gewölbe selbst dabei zerschlagen werden. Weit besser hat es sich dagegen meistens bewährt, solche Risse mit gut eingepaßten Holzkeilen, die vorher gut getrocknet, dann aber in Wasser eingetaucht werden und auf diese Art später durch ihre Wiederausdehnung- die Spannung vermehren, vorzunehmen; größere Risse füllt man wohl durch Bruchsteinstücke oder dünne Sandsteinplatten aus; auch wendet man nicht immer hölzerne, sondern auch eiserne Keile an, die pyramidenförmig gestaltet werden. Nachher entfernt man erst den alten Gewölbeverputz, haut die Fugen aus und trägt neuen Putz auf.

Mit der Erneuerung ganzer Balken, Säulen in Riegelwänden, Sparren im Dache muß man sich nicht übereilen; solche bedeutende Reparaturen erfordern einen Zeitaufwand, machen unverhältnismäßige Kosten und verursachen auch noch andere Nachteile, so z. B. wird auch durch das Herausnehmen solcher bedeutender Holzstücke das Mauerwerk, die Wände oder die Dachbedeckung zu sehr erschüttert, erhält nachher Risse und bedarf alsdann wieder einer Reparatur. Verfaulte und angestockte Balken, Säulen und Sparren sind nur dann zu erneuern, wenn man die Gewißheit erlangt hat, daß sie

wirklich schon zerstört sind, und zwar ihrer ganzen Länge nach. Oft werden Hölzer gekrümmt, verschoben und außer Verband gebracht durch ihre eigene Schwere oder Last, die darauf ruht, wie z. B. die Sparren durch die Dachdeckung'; hier kann von einer Erneuerung um so weniger die Rede sein, als solche Mängel leicht repariert werden können.

Sind die Balken einer Deckenlag'e zu schwach und zu weit auseinander, so wird es oft hinreichend sein, wenn man die Zwischenräume versteift, d. h. auf kreuzweise an die Balken genagelte Leisten einige Streben derart anbring't, daß sich die Balken gegeneinander spreizen. Sind die Balken unten nicht verschalt, so wird oft eine starke Verschalung derselben von Wirkung sein, um den schwankenden Bewegungen der einzelnen Balken durch ihre festere Verbindung Einhalt zu tun. Reicht das Mittel nicht aus, so muß man unter die Balken einen oder nach Umständen auch zwei Unterzüge anbringen, und in manchen Fällen diese Träger durch Säulen unterstützen. Freilich ist das für die unteren Räume keine Verschönerung, aber oft eine sehr notwendige Konstruktion. Sind die Sparren zu weit auseinander, so daß eine Einbiegung der Latten stattfindet, so kann man zwischen den Sparren noch andere Sparren hineinbringen, welche man auf die Pfetten setzt, und sind solche nicht vorhanden, so kann man von Balken zu Balken Wechsel legen, das sind Querhölzer, die im Balken eingezapft sind, worauf man dann die Zwischensparren stellt. Schadhafte und ang'efaulte Balken werden, wenn sie stark sind, besser bis zu dem gesunden Teile ausgehauen und diese Stellen durch Bohlen ersetzt, als gänzlich erneuert, denn das alte Holz ist oft weit besser als das jetzt in unserer holzarmen Zeit oft von jungen unreifen Stämmen genommene Bauholz. Jeder Hausbesitzer sollte vorzüglich auf die Erhaltung' der Dachbalkenlage an ihren äußeren Wänden, nach den Hauptmauern zu, sehen; einmal trag'en diese Balkenköpfe durch die Sparren das ganze Dach, dienen außerdem noch zur Verankerung der Hauptmauern und sind endlich durch die Dachrinnen häufiger Beschädigung ausgesetzt. Die Entfernung des Schnees bei Tauwetter ist daher nicht allein deswegen notwendig, damit die oberste Etage nicht durchnäßt werde, sondern auch zur Erhaltung der Balkenköpfe der Dachbalkenlage erforderlich. Eine Reparatur der Dachbalkenköpfe ist nicht leicht ohne Beschädigung des Daches möglich und daher kostspielig, um so mehr, als mit denselben nicht selten die unteren Teile der Dachsparren verfaulen.

Bei Riegelwandgebäuden muß man verfaulte Schwellen nur dann durch neue ersetzen, wenn das Gebäude sich aus der lotrechten Richtung verschoben hat, weil alsdann eine neue Schwelle wieder zur festeren Verbindung des Gebäudes beiträgt. Ist das nicht der Fall, so braucht man die Standriegel oder Säulen nur bis auf das g'esunde Holz abzuschneiden und diese zu untermauern. Häufig wird es bei den Schwellen

notwendig-, die vordere Seite wegzuhauen und durch ein Brettstück oder ein Kantholz zu ersetzen. Das g'leiche gilt von Rieg*eln, Säulen, Rahmen und Bändern, wenn deren Splinte angefault erscheinen. Sind die Ständer bei den Schwellen weit hinauf verfault, so schuht man solche an; sind aber viele Standsäulen derart verfault, so tut man immer besser, wenn man das Mauerwerk bis zum gesunden Holze um so viel erhöht.

Erweitern sich die Risse von unten nach oben, so ist das ein Beweis, daß der Grund an dieser Stelle fester ist, dem Eindruck widerstand, und daß derselbe an anderen Stellen nachgegeben oder schwach ist. Klaffen die Risse von oben nach unten, d. h. erweitern sie sich unten und laufen oben in einen sehr spitzen Winkel zu, so ist das ein Zeichen, daß an dieser Stelle der Grund gewichen und an den Stellen rechts und links Widerstand leistete. Ersterer Fall ist bei freistehenden Gebäuden gefährlicher als bei solchen, die sich zwischen massiven Nachbarhäusern befinden; der zweite Fall ist an und für sich weniger gefährlich als der erste, und hier kann eher durch Verstärkung der Mauern, Erweiterung der Fundamentmauern nachgeholfen werden, wobei denn eine Abstützung des oberen Mauerwerkes unerläßlich ist. Erweitern sich solche Risse in der Zeit immer mehr und mehr, so ist die größte Vorsicht anzuempfehlen; eine Ausbesserung* durch Vermauern und Verputzen würde hier nicht den geringsten Nutzen haben, sondern zwecklos sein. Gefahrdrohend werdenaber Risse, wenn man eine Übereinstimmung derselben in den beiden Fronten, der Mittelmauer und den dahin gehenden Scheidewänden, zugleich bemerkt, und hierbei ist zu untersuchen, ob diese Risse schon gdeich nach Beendigung des Baues sich zeigten oder erst Später entstanden; ferner ob sie dieselbe Gestalt und Form behielten oder sich mit der Zeit veränderten oder erweiterten. Gehen Risse, welche sich immer noch erweitern, nach der Länge des G ebäudes, so daß sie die beiden Giebel und die dazwischenliegenden Scheidewände betreffen, und sich der vordere von dem rückwärtigen Teile des Hauses zu trennen scheint, so ist der höchste Grad der Gefährlichkeit erreicht, welcher noch durch den Umstand gesteigert werden kann, wenn sich die Balkenlagen gleichlaufend mit den Hauptmauern befinden, da in diesem Falle nicht leicht ein Zusammenhalt durch Verankerung zu bewerkstelligen wäre.

Nichts erscheint dem Hausbesitzer gefährlicher als die Risse in den Mauern, und wirklich ist unter Umständen nichts gefahrdrohender als diese. Die feinen Sprünge, welche sich oft nach allen Richtungen hin an der Mauer zeigen, gehen gewöhnlich nicht bis in das Innere derselben und sind nur Risse im Verputz häufig bloß durch zu fetten Mörtel verursacht, d. h. dem Kalke ist nicht genug Sand zugesetzt; diese sind von g*ar keinem Nachteil, sie können verputzt und nach gehöriger Austrocknung* übermalt oder gestrichen werden.

Rühren aber Risse oder Berstungen in den Mauern von der schlechten Beschaffenheit des Baugrundes her, so sind sie schon gefährlicher, als unter den anderen Umständen, und ihre Reparatur wird in vielen Fällen sogar unmöglich.

Gehen die Risse nach einerlei Richtung von oben nach unten herab, so ist die Untersuchung (für die Unschädlichkeit oder Gefährlichkeit) wichtig, ob dieselben durch die ganze Mauer durchgehen oder nicht. Im ersteren Falle ist ihre Natur bedenklicher Art, im letzteren aber für die Standhaftig'keit des Gebäudes bedeutungslos. Gehen Risse durch die volle Mauer, zwischen den Fensteröffnungen oder Fensterpfeilern durch, so sind sie gefährlicher, als wenn sie sich nur an den Fensterbrüstungen befinden.

Erweitern sich bei Gebäuden namentlich Risse, die schon viele Jahre hindurch bestehen, nicht, so ist anzunehmen, daß das Gebäude sich vollkommen gesetzt hat und kein weiteres Setzen mehr zu erwarten steht.

Bei einem Hauskauf hat der Käufer sich nach allen diesen Verhältnissen genau zu erkundigen und zu forschen. Es gibt aber Fälle, wo Risse unschädlich sind, die aus anderen Ursachen entstanden, z. B. können Risse ohne Gefahr quer durch das ganze Gebäude gehen und selbst die Wände scheiden. Solche Fälle entstehen häufig, wo Gebäudeteile an frühere Gebäude angebaut werden. Das ältere Gebäude hat sich bereits gesetzt, das neuere tut dies erst später und es entsteht ein senkrechter Riß, welcher aber bedeutungslos ist und später nach vollkommenem Setzen ausgebessert werden kann. Dieses Ausbessern muß aber nicht zu früh geschehen, um nicht wiederholt zu werden.

Risse in einzelnen Scheidewänden haben keinen Nachteil, wenn sie nicht mit Rissen der Hauptumfassungsmauern in Verbindung stehen, nicht durch alle Etagen senkrecht fortlaufen und sich nicht mit der Zeit immer erweitern, was bei einer fortwährend zunehmenden Belastung* der Fall sein kann.

Sprünge und kleine Risse an der Decke haben meistens in heftigen Erschütterungen, Erdbeben oder in dem angewendeten Materiale ihren Grund. Ist z. B. der Mörtel, der Gips zu »fett«, so hat er nicht g*enug Elastizität, nach dem vollständigen Trocknen sich auszudehnen, nach einer Erschütterung der Decken und auch ohne solche erhält er dann Sprünge. So unschädlich nun solche Sprünge sind, so unangenehm sind sie, wenn sie erst entstehen, nachdem die Decke z. B. schon gemalt ist und ihre Ausbesserung* die Dekoration zerstört. Bei massiven, gewölbten Decken zeigen solche Sprünge im Verputz aber auch die Risse im Gewölbe an; fällt aber der Verputz stellenweise herab, so ist die Ursache nicht immer in der fehlerhaften

Konstruktion der Gewölbe, sondern oft in der Feuchtigkeit derselben zu suchen, oder der Verputz ist nicht gehörig mit den Steinen bunden worden.

ver-

Zeigen sich Sprünge an der Decke mehr in der Gegend der Wände, so ist der Fehler mehr in den Wänden selbst als in der Decke zu suchen. Sind Sprünge an gezogenen Gesimsen an den Wänden und Decken wahrzunehmen, so ist oft nur die schlechte Verbindung-der Konstruktion davon Ursache; oft werden nämlich solche verzierte Gesimse nur mit Gips an die flachen Wände angesetzt, ohne daß sie sich in dazu notwendigen Vertiefungen befinden; bei heftigen Erschütterungen lösen sich diese Gipstafeln, erhalten Sprünge oder fallen sogar ganz ab.

Erhalten massive Wände Sprünge, so fällt nicht immer der Verputz ab, da nur bedeutende Risse auf denselben Einfluß haben werden.

Bei den Einfassungen der Türen, namentlich solcher, die immer in Gebrauch sind und daher fortwährende Erschütterungen durch das Zuschlägen erleiden, ist die Befestigung des Verputzes schwierig und muß daher mit Sorgfalt ausg-eführt werden. Durch etwas breitere Türeinfassungen, welche über den Türstock greifen, werden diese Übel am besten verhindert. Ffaben Türen und Torwege nur geputzte Torgewände und ist das Abstoßen des Verputzes zu befürchten, so kann man die Ecken abrunderf Man verwendet hierzu Kautschukleinwandecken oder Eisenwinkel. Bei engeren Torwegen ist es besser, anstatt des oft zu wiederholenden unnützen Ausbesserns hölzerne Verkleidungen anzubringen und solche auf Sockel von Sandstein oder besser Granit zu setzen.

Flecken in den Wänden sind immer unerheblich, wenn sie sich nicht an den Decken oder Fußböden des Gebäudes zeigen. An dem Fußboden, namentlich in Parterregeschoßen, rühren sie von der aufsteigenden Grundfeuchtigkeit her, und sind eben nur dadurch zu beseitigen, daß man die Quelle abschneidet, d. h. daß man in den Souterrainmauern die früher »über die Feuchtigkeit der Gebäude« angegebenen Mittel an wende. Zeigen sich Flecke an den Decken der obersten Etagen, so rühren solche von der Schadhaftigkeit der Eindeckung her, und hier wfird eine Reparatur des Daches notwendig. In den Zwischenetagen rühren Flecke an den Decken von dem unvernünftigen Gebrauch des Wassers zum Waschen der Fußböden her; etwas, was ein Hausherr nicht dulden darf und nicht zu dulden braucht. Sind Flecke in der Mitte der Wände, so rühren diese entweder daher, daß man den neuen Wandputz, bevor er durchgängig und gleichförmig ausgetrocknet war, mit Farbe überstrichen hat, oder daß man den teilweise aus getrockneten Verputz vor dem völligen Trocknen abgetönt hat, wo dann der nasse Kalkputz die Farbe zersetzt und dunkler aufgetrocknet hat,

als die Farbe, welche auf den alten und trockenen Verputz aufgetragen war. Man hat daher unrecht, solche dunkle Flecke für »Stockflecke« zu halten, und hier ist immer gut, sich erst nach den Ursachen des Übels zu erkundigen, bevor man deren Vertreibungbeschließt.

Flecke in den Wänden können aber auch in der Verwendungalter Ziegelsteine, die zu Feuermauern und Rauchfängen dienten, ihre Ursache haben, was sich durch die gelblichbräunliche Farbe kundg-ibt. Ffier bleibt nichts übrig-, als diese Steine herauszuschlagen und durch andere zu ersetzen; denn die Flecke dieser Schornsteinziegel würden selbst bei einem neuen Putz, Anstrich oder Tapetenüberzug immer wieder durchkommen. Zuweilen hilft auch das Verputzen solcher Steine mit Lehm an Stelle des Kalkmörtels.

Wird dem Baumeister die Wiederbenützung der Materialien eines abgerissenen Gebäudes zu einem neuen Gebäude gestattet, so muß ganz besonders zur Bedingung- gemacht werden, daß er die Steine der Feuerungen und Rauchfänge nicht verwende, denn selbst zu Grundmauern würden diese nicht immer brauchbar sein.

Fällt der Verputz von der Decke mehr oder weniger ab, so sind die Ursachen in der schlechten Stukkaturung oder in der schlechten Berohrung, oder der Fäulnis der Verschalung, selbst jener der Balkenlagen, wodurch die Rohrnägel * nicht mehr fest sitzen, zu suchen. Bei letzterem Umstande genügt ein Ausbessern nicht, es ist hier der ganze Verputz wegzunehmen und eine neue Verschalung anzubringen, die wiederum nur an gesundem Holz oder Balken dauernd zu befestigen ist. Dasselbe Verfahren muß man bei Verschalungen oder Bretterwänden anwenden, die mit Stukkaturung bekleidet sind.

Verputz haftet auf nassen Mauern nie und die Schadhaftigkeit desselben steigert sich mit dem Grade der Feuchtigkeit und der Zerstörung der Steine in der Mauer selbst. Es sind in vielen »Bauratgebern« Mittel angeraten worden, diesen Übeln durch Anstrich der Wände, durch Austrocknung des Verputzes etc. abzuhelfen. Wir teilen keine derselben mit, weil nur Unkundige solche Mittel empfehlen können; denn es ist g*ewiß einleuchtend, daß, wenn die Feuchtigkeit in den Mauern durch Anstrich zurückg-edrängt wird, sie dadurch keinesweg-s verschwindet, sondern vielmehr des Luftzuges beraubt, am Austrocknen verhindert, nur in Fäulnis gerät. Daher kann ein solcher Anstrich dieses Übel nur eine Zeitlang verdecken und wird es nach einiger Zeit nur in einem höheren Grade hervortreten lassen. Sind Mauern trocken und nur der Verputz noch feucht, so wird derselbe nicht herabfallen, sondern mit der Zeit trocknen, wenn keine neue Feuchtigkeit hinzukommt. Das zu schnelle Austrocknen des

Verputzes durch zu starken Luftzug- oder Anwendung- von Kohlenfeuer ist nicht einmal vorteilhaft, da er durch das ungleichmäßige Trocknen leicht Sprünge erhält und wiederum ausgebessert werden muß.

Sind ganze Mauern in ihrer ganzen Stärke von Feuchtigkeit durchdrungen, so bleibt nichts übrig, als solche durch neue Mauern zu ersetzen und diese erst alsdann zu verputzen. Daß Mauerwerk ohne Verputz früher austrocknet als mit demselben, versteht sich von selbst, und man würde da, wo man Feuchtigkeit zu erwarten hat, solchen am besten wenigstens ein Jahr lang ganz weglassen. Von den Mitteln zur Verhütung des Aufsteigens der Erdfeuchtigkeit ist in diesem Buche Seite 840 schon geschrieben worden.

Zeig-t sich eine Schadhaftigkeit des Verputzes an freistehenden Umfassung-smauern, so lieg't die Ursache nur zu oft in der mangelhaften Abdachung, und es ist unzweifelhaft besser, für eine gute Abdachung zu sorgen, als ohne solche fortwährend reparieren zu müssen. Häufig finden wir über den wag-erecht laufenden Gesimsen der Fassade durchnäßte Stellen des Verputzes, welche durch die geringe Neigung oder »Resche« dieser Gesimse veranlaßt wird.

Um die etwas komplizierte und teure Schutzeindeckung der Gesimse mit Zinkblech, wie es gewöhnlich mit den in Stuck gezogenen, als auch von Sand und Kalk ausgeführten g-eschieht, entbehrlich zu machen, dürfte man nur, nach Art der mittelalterlichen Baukunst, in den nördlichen Geg-enden die obere Fläche womöglich nach einem Winkel von 45° zur wagerechten Fläche bearbeiten. Die Beobachtung zeig't deutlich, daß diese starke Neigung-bloß aus klimatischer Rücksicht und in Betracht des weniger dauerhaften Materiales entstanden, um nämlich Regen und Schnee möglichst schnell von dieser Fläche und hiermit auch von der Mauer selbst abzuleiten. Besonders da, wo die Außenwände verputzt und die Gesimse gezogen sind, wird das Liegenbleiben des Schnees schädlich; auch spritzt der auf eine mehr wagerechte Fläche auffallende Regen statt wie bei 45° von der Wand hinweg, im Gegenteil gegen die Wand, so daß die unteren Teile der auf diesen Gesimsen aufstehenden Fenstereinfassungen und des Wandverputzes bald abblättern. Aber auch bei den P'ensterstöcken, insbesondere wenn sie etwas tiefer in der Mauer zurückstehen, und also die Oberfläche des Gesimses für Schnee und Regen noch verg*rößert wird, wirkt eine geringe Neigung schädlich. Durch die oft nicht genau genug schließenden Fenster wird der Schnee ins Innere geweht, und das Anspritzen des Regens und lange Lieg-enbleiben des Schnees bewirken trotz aller Metallbekleidung- baldige Fäulnis des unteren Teiles der Fensterstöcke, besonders in den Ecken.

Die Feuchtig-keit in dem Sockel oder dem untersten Fuße der Gebäude rührt entweder von der Erdfeuchtigkeit her oder entsteht dadurch, daß das .Hauptgesimse des Gebäudes nicht genug vorspringt, wo dann das Regenwasser bei starkem Regen über die Dachrinnen läuft und vom Trottoir gegen den Sockel spritzt. Bei diesen Umständen wird die bloße Reparatur nicht genügen. Wird der Abfall des Verputzes durch die Erdfeuchtigkeit bewirkt, so ist die Reparatur allerdings mißlich; doch verfehlt das Einziehen einer horizontalen Isolierschichte seine Wirkung nie. In jedem Falle ist es gut, den Sockel dann mit gutem Zement anstatt mit gewöhnlichem Mörtel zu verputzen. Dabei ist jedoch immer zu trachten, daß nach dem Keller hin ein Luftzug möglich wird, um wenigstens so das Austrocknen der Mauer nach einer Seite hin zu fördern. Ist der Verputz des Sockels nur durchfeuchtet, so kann man ihn durch Zement ersetzen, und wenn irgend tunlich, das Terrain von dem Sockel weg neigen und einen Abfall geben. Bei freistehenden Gebäuden, namentlich in Gärten, ist solches leicht ausführbar.

Kleine geringfügige Beschädigungen der Steine, Löcher von g-eringem Durchmesser u. dgl. können bei warmer, trockener Witterung-, wo die Steine nicht feucht sind, mit sogenanntem Kunststein aus-g-ekittet werden.

Zu den massiven Stiegen sollten überhaupt nur die festesten und härtesten Steinsorten genommen werden. Sind die Stufen der massiven Stiegen ausgetreten, so daß keine richtige Steigung mehr wagerecht zu erhalten ist, so werden die Stufen häufig um einige Zentimeter tief ausgearbeitet und mit Kunststein neu überzogen. Dieses Verfahren ist trotz der schwierigen Bearbeitung nicht sehr kostspielig. Stiegenpodeste, Trottoirs und sonstige Decksteine kann man auch umwenden, glatt bearbeiten und noch lange Zeit brauchen, aber immer unter der Voraussetzung, daß man diese Steine von vorne-herein nicht zu schwach wählte.

Alle Reparaturen von Sandsteinarbeiten müssen mit Vor-sicht geschehen, namentlich bei Gewölben. Wenn die Reparatur in der Höhe vorgenommen werden soll, so sind hierzu starke Gerüste nötig, und der Bauherr tut daher immer wohl, in allen solchen Fällen sich an einen tüchtigen Baumeister zu wenden, denn die Gegenstände der Reparatur sind oft so mannigfaltiger Art, daß sich füg'lich für jeden speziellen Fall keine Anweisung- geben läßt.

Bevor man aber am Dache eine Reparatur vornimmt, muß man sich überzeugen, ob die Ursache der Schadhaftigkeit in der Eindeckungselbst oder in dem Dachstuhle liege. Sind Latten und Dachsteine zerstört, so wird eine teilweise oder gänzliche Erneuerung* der Eindeckung oder eine Umdeckung derselben notwendig; in den anderen Fällen wird aber eine Reparatur der schadhaften Stellen hinreichen. Läßt das Dach an mehreren Stellen den Regen durch, so ist zuerst zu untersuchen, ob die Stellen nicht gerade da sind, wo das Dach an Wandflächen stößt, als z. B. an Rauchfängen, Giebel- oder Dachfensterwänden. Zur Verbindung der Dachflächen mit diesen senkrechten Wänden dienen bei Ziegeldächern »Kalkleisten«, welche sich öfter ablösen, aber wieder leicht repariert werden können. Bei runden Dachfenstern wird das Einregnen noch leichter eintreten, da eine runde Abdeckung mit geraden Dachsteinen nicht leicht dicht zu erhalten ist. Wo zwei Dachflächen Zusammenstößen, bilden sich Ichsen, welche meistens rund abgedeckt werden, und hier sind die Stellen, wo das Dach am ehesten den Regen durchläßt. Will man solche Schäden wirksam reparieren, so sollte man statt der runden Abdeckung die geraden Dachflächen in einen scharfen Winkel Zusammenstößen lassen und in diesen Winkeln Blechrinnen legen. Auch ist es zweckmäßig, um nicht Reparaturen oft wiederholen zu müssen, alle Kalkleisten hinwegzunehmen und selbst bei Ziegeldächern durch Blechstreifen zu ersetzen.

Alle Dächer, mit Dachziegel gedeckt, werden aber um so wirksamer den Regen ableiten, je steiler sie sind. Aus diesem Grunde ist es auch schwer, den oberen Teil der Mansarddächer, der gewöhnlich sehr flach ist, wasserdicht zu machen, wenn man nicht ein steileres Dachwerk, und daher ein neues anwendet. Mansarddächer sind, mit Zieg'eln gedeckt, überhaupt in dieser Beziehung die schlechtesten, weil sich bei ihnen der Hauptbedingung eines dichten Daches, nämlich eine ununterbrochene und ebene Fläche zu bilden, nicht nachkommen läßt.

Um das Dachwerk bis über das Hauptgesims vorspringen zu lassen, werden auf die Sparren keilförmige Hölzer genagelt, die man Anschüblinge nennt. Hierdurch wird aber auf der Dachfläche der Länge nach ein einwärts gehender Knick, sog'enannter »Bruch« gebildet; ist dieser nun groß, was durch kurze Anschüblinge hervorgebracht wird, so ist das Dach an dieser Stelle jederzeit undicht, so daß meistens alle dabei angewandten Reparaturen nutzlos bleiben. Das einzige wirksame Mittel besteht darin, daß man die kurzen Anschüblinge wegnimmt und durch lange ersetzt, die in die Oberfläche der Sparren sanft auslaufen, wodurch dann der Bruch vermieden wird. Oft liegt auch die Ursache eines schlechten Daches bloß in der Belattung. Bei der Eindeckung' muß vorzüglich darauf gesehen werden, daß nicht Fuge auf Fug'e trifft, sondern die unteren Fugen müssen von den unmittelbar darauf liegenden Dachziegeln gedeckt sein. Ist letzteres nicht der Fall, so gibt es keine andere Reparatur, als die Umdeckung des Daches. Der Bauherr hat bei der Eindeckung des Daches dahin zu sehen, daß die Dachzieg-el nach »böhmischer Art« mit Längs- und Querschlag in Kalk verlegt werden; denn wird das Dach bloß trocken eingedeckt, d. h. die Fug'en erst später mit Kalkmörtel verstrichen, so ist ein wasserdichtes Dach nicht

zu erhalten, vielmehr wird der Schnee in den Dachraum hineingetrieben werden. Bevor aber überhaupt zu Reparaturen des Daches geschritten werden soll, ist es, wie bereits erwähnt, notwendig, erst die Ursachen des Schadens zu ermitteln, um sich nicht in unnötige Kosten zu versetzen.

Reparaturen an Metalldächern werden in vielen Fällen durch die Erneuerung des Anstriches oder stellenweise Vernietung der Falze wieder hergestellt sein. Findet das Einregnen bei den Dachrinnen statt, so ist zu bemerken, daß die Tiefe und Breite derselben immer in richtig*em Verhältnis zu der Größe der Dachfläche selbst stehen müssen, damit bei einem heftigen Regen das Dachwasser gehörig aufgenommen und abgeführt werde, da sonst das Wasser Übertritt und in das Dach eindringt. Die Metallrinne, sei sie von Eisenblech, Zink oder Kupfer, muß gehörig weit in die Dachfläche hinauf reichen, weil sonst, wenn die Rinne mit Unreinigkeiten, Schutt, Laub gefüllt ist, oder vielleicht die Abfallröhren verstopft sind, das Wasser somit, am Ablauf verhindert, darin stehen bleibt, und zwischen die Metallrinne und Dachziegeln eindringt. Wenn man sich also die Dachrinne bis an den Rand voll mit Wasser denkt, so muß die Metallrinne wenigstens noch 15 bis 20 cm in die Dachfläche hinaufreichen. Es versteht sich von selbst, daß die Dachrinnen stets rein gehalten werden müssen, und der Hausbesitzer tut wohl, wenn er die Reinigung der Dachrinnen vom Schnee selbst besorgen läßt und nicht seine Parteien dazu verbindet; denn wenn das Reinigen verabsäumt wird, so dringt die Feuchtigkeit durch die obere Etage, und wenn auch die Partei diese Unannehmlichkeit erleidet, so hat jedenfalls der Hausbesitzer den Schaden. Eine besondere Aufmerksamkeit ist den Abfallröhren zuzuwenden. Die Lötung der Röhren muß ins Freie g*ehen, sich nicht nach der Wand befinden, um jede Beschädigung* leicht reparieren zu können.

Das bei größeren Bauten häufig angewendete System, die Abfallröhren des Regenwassers von dem Dache im Innern der Mauern herunterzuführen, verlangt hauptsächlich die Beobachtung folgender zwei Punkte, wenn durch das Einfrieren des durchfallenden Wassers für das Gebäude kein Schaden entstehen soll.

Die Röhren müssen sich beim Ausgange in die Dachflächen erweitern und dürfen ihrer ganzen Länge nach die Mauersteine des für sie ausgesparten, leeren Raumes nicht berühren, sondern mit eisernen Ringen und Kloben so in einer vertikalen Stellung* erhalten werden, daß ring*sum zwischen Röhre und Mauer eine 4 cm, womöglich noch breitere Luftschicht übrig bleibt, die, als schlechter Wärmeleiter dienend, das Einfrieren des Wassers verhindert.

Sollte dies aber dennoch der Fall sein und das dadurch in der Röhre aufgestaute Wasser an irgendeinem Verbindungspunkte der Röhrenstücke herausdringen, so läuft das Wasser längs der Röhre selbst und nicht an der Mauer herunter, in welche dasselbe eindringen und leicht Schaden bringen dürfte. Außerdem wird es jedenfalls gut sein, solchen Röhren nicht zu viele und keine zu flachen Biegungen zu geben; von diesen spritzt das herabfallende Wasser wieder schief in die Höhe, setzt sich anfangs als kleine Eistropfen an den oberen Halbumfang der Rundung', diese Eisbildung vermehrt sich aber so schnell, daß die Röhre, wie die Erfahrung zeigt, hier am leichtesten zufrieren kann. Ist nun der Wasserzu- und -ablauf frei und auch der Luftzug abgehalten, welcher hier besonders gerne den umliegenden halb nassen, halb gefrorenen Schnee wirbelartig hineinweht, so wird hiedurch eine Verstopfung der Röhre hintangehalten. Sind Spenglerarbeiten derart beschädigt, daß bloßes Ausflicken, Verkitten und Verstreichen einzelner schadhaften Stellen durchaus nicht hinreichen, so müssen die schadhaften Bleche durch neue ersetzt werden. Der Bauherr tut in allen Fällen bei solchen Arbeiten gut, sich von der Solidität des neu verwendeten Materiales vor der Bearbeitung* zu üb erzeugen, da es ihm später dann kaum möglich wäre.

Die Unterhaltung der Dachpappdächer verlangt einen von Zeit zu Zeit zu erneuernden Anstrich mit Teer. Am besten ist es, diese Arbeit nur von den mit derselben vertrauten Leuten einer Teerpappfabrik ausführen zu lassen, wie denn überhaupt auch die Neueindeckung mit Dachpappen von g'uten und renommierten Fabrikanten gegen Übernahme einer mehrjährigen Garantie für die Tüchtigkeit der Arbeit und Dauerhaftigkeit der gelieferten Materialien auszuführen ist. Dasselbe gilt von den Holzzementdächern.

Türstöcke finden sich selten so verfault und angestockt, daß sie durch neue ersetzt werden müssen; eine Reparatur ist hier der Erneuerung sehr oft vorzuziehen, da letztere oft noch andere Ausbesserungen notwendig macht, wie z. B. die teilweise Erneuerung- des Wandverputzes und des damit in Verbindung stehenden Malens und Tapezierens. Die Beschädigung der Türstöcke besteht größtenteils nur in den verfaulten Schwellen und den unteren Teilen der darin eingezapften Wangen; unbedenklich kann man die Reparatur dahin bewirken, daß man neue Schwellen einzieht und die Wangen vorschuht; denn die Stockseiten dienen nur zur Einfassung der Tür und haben nichts zu tragen. Es zeig't sich immer sehr nachteilig, einen Bau zu übereilen, am meisten wird dies gerade bei den Tischlerarbeiten wahrgenommen, das Holz quillt in jedem neuen Gebäude, die Fensterflügel und Türen dehnen sich aus. Man muß bei den Reparaturen hier vorsehen, daß man nicht gleich so viel abhobeln läßt, als zum Schließen und Offnen erforderlich ist; denn bei trockener Witterung und Austrocknen des Gebäudes zieht sich das Holz wieder zusammen, und Fenster und Türen können nicht mehr zu so festem Schließen gebracht werden, daß sie weder Luft noch Wetter durchlassen, denn ist ein Fenster und eine Tür zusammengetrocknet, so hat man kein Mittel, sie wieder in den Falzen, in welche sie einschlagen, dicht zu machen; denn das Aufnageln oder das Aufleimen von Leisten und Watterollen auf die hohe Kante sind von geringem Nutzen und Erfolg, und überdies hat man dann in einem neuen Gebäude Flickarbeit. Man tut daher jedenfalls gut, erst die warme Witterung abzuwarten oder das Ffolz, wenn man es nicht trocken erhalten kann, künstlich zu trocknen.

Das Klemmen und Verhängen der Zimmertüren wird häufig dadurch bewirkt, daß die Tür in ihren Angeln nicht fest ist, man tut weit besser, die Tür herauszunehmen und das obere Scharnierband etwas zu vertiefen, als wenn man die untere Kante der Tür abhobeln läßt. Denn hierdurch erhält man oben und unten Öffnungen, und die Türschlösser, sowie die Drücker greifen nicht mehr an den rechten Stellen ein und erfordern auch hier eine Reparatur. Haustüren leiden an ihren unteren Teilen, gegen welche das Wetter schlägt, mehr als wie an ihren höherliegenden. Die unteren Füllungen und Friese können erneuert werden, dagegen kann man die aufrechtgehenden Rahmenhölzer nicht anschuhen, da eine solche Reparatur wenig Dauer verspricht.

Ist das Fenster kreuz und das Futter gut erhalten, die Flügel aber verfault, so kann man diese weit leichter durch neue ersetzen und in das alte Kreuz und Futter einpassen, als im umgekehrten Falle zu den alten Flügeln ein neues Futter und Kreuz anfertigen; weil, wenn die alten Flügel in das Futter oder Kreuz nicht genau passen sollten, das Nachhelfen sehr beschwerlich ist und nicht so gut bewerkstelligt werden kann, wie bei neuen Flügeln. Ebenso kann man eine neue Tür besser in einen alten Stock einpassen. Die Fenster leiden größtenteils an dem unteren Rahmenholz, dem »Wetterschenkel«, man kann solchen erneuern und die lotrechten Rahmenstücke anschifften, und zwar so weit, als sie angefault sind. Bei Fenstern ist dieses Verfahren weit eher möglich als bei Türen, da sie nicht so sehr der Erschütterung unterworfen sind, als diese. Befindet sich das Holzwerk einer Tür oder eines Fensters noch im guten Zustande, so muß man nicht gleich zur Erneuerung des g'anzen Fensters oder der Tür schreiten, denn das neue angewendete Holzwerk ist auch durch Zusammentrocknen und Ausdehnung Veränderungen unterworfen, und man kann oft, anstatt ein Übel zu verringern, es vergrößern. Dies kann geschehen, wenn man insoweit durch Verstopfen, Ausspänen u. dgl. die mangelnde Luftdichtigkeit zu beseitigen sucht. Das Verkitten feiner Risse und schmaler Fugen, sowie kleiner Löcher im schadhaften Holz ist eine zweckmäßige Reparatur, nur muß zuvor das Holz gehörig ausgetrocknet sein, denn bei einem weiteren Zusammenziehen des Holzes haftet der Kitt nicht, dasselbe ist bei dem Ausspänen zu beobachten. Fugen über 2 mm sollten nicht ausgekittet, sondern ausgespänt werden.

Mit der Erneuerung* schadhafter Fußböden sollte man sich gleichfalls nicht übereilen, oft reicht hier eine Ausbesserung hin

und ist sogar in manchen Fällen vorzuziehen. Reißt man den ganzen Fußboden auf, so finden sich oft an den Balken Übel, die zu weiterer Reparatur führen, die Lambris müssen weggenommen werden, wodurch der Verputz der Wände leidet, und oft muß ein solches Zimmer alsdann neu gemalt oder tapeziert werden.

Je stärker die schadhaften Fußbodenbretter sind, je mehr Grund ist vorhanden, daß man mit einem Ausbessern ausreicht. Finden sich in der Bedielung viele ausgelaufene Bretter, so ist es oft zweckmäßiger, diese umzukehren, verfaulte Splinte abzuhauen, die Dielen aufs neue zu spunden, zusammenzuarbeiten und das Fehlende durch neue Dielen zu ersetzen, als den ganzen Fußboden zu erneuern. Einzelne schadhafte Stellen inFußböden müssen in einem besseren Zimmer in der Art repariert werden, daß die Tafel selbst, wenn der Schaden unbedeutend ist, herausgenommen und durch eine neue ersetzt wird, weil das Anstoßen einzelner Teile als Flickwerk erscheint. Da nun aber eine neue Tafel gegen die alten immer in Farbe absticht und die Reparatur sichtbar bleibt, so ist es besser und gewiß billiger, mit einer geringeren Reparatur des Fußbodens sich zu behelfen und dafür lieber den ganzen Fußboden mit Ölfarbe anzustreichen. Befinden sich sämtliche Schäden der Fußböden an den Umfassungswänden, so kann man sich dadurch helfen, daß man hier eine dunklere Holzsorte zur Ergänzung anwendet. Diese erscheint dann als Fries des Fußbodens und dieser erhält hierdurch sogar eine Verschönerung. Steht der Ofen auf den Dielen, welche um gelegt werden sollen, so braucht man deshalb den Ofen nicht wegzubrechen; das wäre nur in den Fällen, die gewiß selten Vorkommen, wo der Fußboden unter dem Ofen verfault ist, notwendig; ist dies aber nicht der Fall, so braucht man den Fußboden nur an dem Ofen abzustemmen und einen Fries zu legen. Wurde zu den Fußböden, namentlich in den oberen Etagen, nicht trockenes Holz verwendet, so trocknen im Sommer die Fußböden dann zusammen und es entstehen Fugen, durch welche bei dem Scheuern das Wasser selbst bis zu den darunter befindlichen Decken durchdringt. Diese Fugen sind oft die Ursache der Fäulnis der Balken, und der Hausbesitzer tut wohl, diese Übel zu verbessern. Es ist aber hierbei notwendig zu bemerken, daß diese Reparatur nicht zu früh geschehen darf, denn läßt der Hausherr z. B. diese Fugen zu früh durch Leisten ausfüttern, nachdem die Dielen noch nicht gehörig ausgetrocknet sind, so werden diese Leisten durch das weitere Zusammenziehen derselben wieder lose und die Reparatur muß wiederholt werden.

Wenn zur Anschüttung der Balken oder zur Ausfüllung des Raumes zwischen den Polsterhölzern nasser Sand oder Lehm genommen wurde (alter Bauschutt ist hier überhaupt nie zu verwenden), so werfen sich die Fußböden, d. h. sie erhalten eine runde Oberfläche. Ist das geschehen, so ist alle Anstrengung' vergebens, diese wieder in eine gerade Fläche zu bringen, und man tut gut, wenn man hierfür keine

55

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Kosten und Zeit verliert, denn in diesem Falle bleibt nichts übrig*, als die Fußbodentafeln herauszunehmen und durch neue zu ersetzen. Nur in dem Falle, daß dazu g*anz besonders starkes Holz verwendet wurde, ist es möglich die Fußbodenbretter wieder g*erade hobeln zu lassen und von neuem zu leg*en. Sind die verwendeten Bretter nicht sehr stark, so müßte durch diese Manipulation zu viel von ihnen weg-genommen werden, um sie noch brauchen zu können.

Parkett- und Brettelfußböden können aber durch Abhobeln ihrer Oberfläche wieder in galten Stand g-esetzt werden, welches bei gewöhnlichen Fußböden, der vielen Nägel wegen, nicht ausführbar ist. Durch das Einlassen werden die Fußböden sehr gut erhalten.

Um einen Fußboden ohne weitere Anwendung von Wasser reinlich und schön zu erhalten, muß man ihn zuerst durch Kehren und Bürsten sorgfältig von allem Staube befreien und nötigenfalls ab-waschen, auch etwaige Tinten- oder Fettflecke durch Abziehen beseitigen. ist hierauf der Boden von aller Scheuernässe vollkommen wieder getrocknet, so kann das Einlassen mit Wachs erfolgen. Ist der Fußboden von edlerem Holze, das keiner besonderen Färbung* bedarf, so erfolgt dieses Einlassen nur mit gebleichtem Wachs.

L.

['■

•1

i.

o: .

r.

¹

Wiener Bauordnung 30 nt. Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

XII.

Bauherren, Architekten, Ingenieure, bzw. Baumeister.

Derjenige, welcher einen Bau beabsichtigt und denselben auf seine Kosten ausführen läßt, wird als Bauherr bezeichnet. In folgenden Zeilen möchten wir einige wichtige Regeln im allgemeinen für die Bauherren mitteilen.

Vor allem muß der Bauherr eine gewisse Summe Geldes für den Bau bestimmen, damit ungehindert an demselben gearbeitet werden kann. Wenn ein Bau unterbrochen wird, so entsteht immer ein Schaden dadurch, daß wieder von neuem ang-efangen werden muß ■ und sich oft schon Ausgeführtes als verdorben zeig't, auch erfordert die zwei- und oft mehrmalige Anschaffung vieler Materialien bedeutende Unkosten, die sich ein Bauherr, sobald er die Bausumme, wie man zu sagen pflegt, im »Kasten« hat, ersparen kann. Es ist daher notwendig, daß sich jedermann, welcher eine Bauausführung beabsichtigt, einen entsprechenden Plan und g'enauen Kostenvoranschlag anfertigen läßt, und wenn ihm der Vorschlag* des betreffenden Baumeisters nicht ganz verläßlich erscheint, apch noch einen oder zwei Gegenvorschläge machen läßt. Nach diesen muß er nun eine g*ewisse Summe für den Bau festsetzen und zur Sicherheit noch mindestens 10 Prozent davon dazulegen, indem leicht unvorhergesehene Fälle Vorkommen können, welche die Baukosten nur zu schnell vermehren. Ein Bauherr darf auch nicht zu genau, man könnte sag*en knauserig sein, indem er die schlechtesten Materialien als eben die billigsten, den guten vorzieht, oder das Gebäude überhaupt zu leicht bauen läßt, um weniger Kosten zu haben; ferner baue er nicht zu schnell, um vielleicht schon rascher ein Erträgnis zu genießen; denn eine an ganz Unrechtem Ort gemachte Ersparnis bringt immer den Ruin mit sich.

Eine ganz besondere Mahnung an jeden Bauherrn richtet sich dahin, daß derselbe die Absicht und Bestimmung des Baues wohl überlegen, und dem Projektanten genau ang*eben muß, was er alles in dem zu erbauenden Hause haben will; wie viele und was für Zimmer er notwendig braucht, damit sich der Entwurf darauf basieren kann.

55*

Dabei soll aber ein Bauherr den Projektanten nicht zu sehr einschränken, sondern demselben in vielen Stücken freie Hand lassen, weil dieser es doch besser verstehen soll, wie er alles, was der Bauherr in seinem Hause verlangt, anzuordnen hat, damit das Haus fest, bequem und schön wird. Wenn aber ein Bauherr sich einbildet, diese »Kunst« zu verstehen und den Plan des Projektanten ändern will, so entspringen in erster Linie meistens in Bezug auf die bauliche Konstruktion mangelhafte Erscheinungen, in zweiter Linie können aber daraus Unordnungen und Unbequemlichkeiten entstehen, besonders wenn der Projektant kein »Architekt, Ingenieur, bzw. Baumeister« war. Der Bauherr muß daher dem Projektanten vor dem Baue alle seine Wünsche mitteilen, dem letzteren soll aber die Einteilung und Einrichtung überlassen bleiben.

Ein Bauherr darf auch nicht das Geld scheuen, um sich vor einem beabsichtigten Baue einige Entwürfe machen zu lassen, damit er imstande ist, eine entsprechende Wahl zu treffen, und jenes Projekt vorzuziehen, welches ihm am besten g'efällt. Zeigt er nun diese Pläne anderen Leuten, besonders anderen Bauverständigen, welche aus der Ausführung des betreffenden Baues weder einen Vorteil noch einen Schaden haben, so kann er füglich ihren Rat darüber hören.

Indessen gibt es auch dagegen Einwendungen von Belang. Nur zu leicht könnte durch eine solche Kritik und deren Folgen dem Urheber des ersten Planes die richtige Durchführung ganz verleidet werden. Leidenschaftlichkeit wegen erfahrener Kritik, die aus Brotneid usw. hervorgegangen, können angeregt, und das ganze Projekt in eine »unsichere« Lage gebracht werden, welche bei der Ausführung nichts als Fehler hervorruft.

Nimmt nun der Bauherr einen Architekten, Ingenieur oder Baumeister, so kann er ihm nur die Anfertigung der Baupläne übertragen ; und hier ist zu unterscheiden, ob denselben bloß die Zeichnung der Fassade und Grundrisse übertragen wurde, oder ob demselben die Verpflichtung* oblag, die Polierpläne und alle nötigen Detailzeichnungen anzufertigen.

Wenn nun ein Bauherr sich für ein Projekt bestimmt hat, nach welchem der Bau ausgeführt werden soll, so darf er keine Veränderungen mehr vornehmen wollen, indem diese meistens eine Verzögerung' in der Ausführung und auch eine Vermehrung der Kosten involvieren* wodurch nur dem Ganzen geschadet wird.

Ein Bauherr nehme zur Ausführung seines Baues nur geschickte Ingenieure oder Architekten, die besten Maurer- und Zimmermeister,, die verläßlichsten Tischler-, Schlosser- und andere Meister, und nehme es dabei nicht zu genau. Ein versierter Architekt, Ingenieur oder Baumeister, der auch redlich ist, wird sicher ein besseres Haus bauen, als einer, welcher seine Kunst nur mittelmäßig versteht; er wird dem Bauherrn auch viele unnötige Kosten ersparen, ihm die besten Materialien und die besten Gewerksleute empfehlen, mit einem Worte, man wird sich g-anz auf ihn verlassen können.

Ein Bauherr soll den Bau oft allein und auch in Begleitung" des Bauleiters besuchen, damit man sich über den Bau noch weiter besprechen kann. Dadurch werden alle Arbeiter unstreitig aufgemuntert und bewahren die notwendige Achtung vor dem Bauherrn und Bauleiter.

Man vergißt zu häufig, daß die Baukunst die Bauwissenschaft zur Basis haben muß, daß die Bauwissenschaft sich nicht allein mit Forschungen in ihrem eigenen Gebiete, sondern vorzüglich mit ihrer Anwendung auf das praktische Leben zu beschäftigen hat. Es gibt z. B. Kaufleute, die behaupten, und wir wollen dies nicht in Abrede stellen, daß zur Kenntnis einzelner Waren eine jahrelange Übung und Routine gehöre; wieviel mehr gehört nun wohl dazu, um soviele Naturprodukte, um soviele Materialien, um so viele Arbeiten, durch Kunst hervorgerufen, welche bei einem Gebäude verwendet werden, richtig beurteilen zu können? Ein Bauherr übersehe nie, daß zwischen Stein und Stein, zwischen Holz und Holz, zwischen Metall und Metall ein g-roßer Unterschied besteht, und man muß dann immer anerkennen, daß bei einer ganz geringen Übervorteilung durch einen oder den anderen Lieferanten weit mehr eing'ebüßt wird, als an Honorar für einen Bauleiter erspart werden könnte.

Aus diesem dürfte aber die Ansicht hervorleuchten, als wollten wir jedem Bauherrn den Rat erteilen, sich eines Architekten, Ingenieur oder Baumeisters unter allen Verhältnissen zu bedienen; dem ist aber nicht so; infolge der für die Ausübung der Baugewerbe gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen gibt es in allen Ländern Österreichs auch Maurer- und Zimmermeister, welche die gehörigen Kenntnisse haben, um einen Bau selbständig, im Rahmen der gesetzlichen Berechtigung, auszuführen, und es wäre wirklich traurig, wenn sich nicht sehr viele ehrliche Leute unter ihnen befänden, so daß ein Bauherr diesen einen Bau mit Vertrauen Übergaben könnte.

Ein gut gebautes und den Bedürfnissen entsprechendes Wohnhaus macht eine der größten Annehmlichkeiten des menschlichen Lebens aus. Es erscheint daher vollkommen gerechtfertigt, wenn besonders wohlhabende Leute auf den Besitz eines solchen Gebäudes eine entsprechende Summe verwenden. Namentlich wird dieser löbliche Wunsch dann entschuldigt werden, wenn die Anlage für das Wohnhaus im richtigen Verhältnisse zu dem Vermögen des Besitzers steht. Sobald dies nicht der Fall wäre, wird dann ein über die Geldkräfte des Besitzers erbautes Wohnhaus eher zum Nachteil als zum Vorteil gereichen. Ein großes kostspielig erbautes Haus verschlingt Zinsen, erfordert mehr Erhaltungskosten, und die Bewirtschaftung macht ein größeres Dienstpersonale notwendig, auch bedingt ein solches Gebäude einen überhaupt größeren Aufwand und einen gewissen Luxus. Derartige Betrachtungen sollten daher alle Bauherren bestimmen,, bei dem Baue ihrer Wohnhäuser vorsichtig zu Werke zu gehen. Selbstverständlich werden reiche Leute solche Rücksichten nicht zu nehmen haben, aber alle jene Bauherren, die mehr oder weniger den Schwankungen des Schicksales unterworfen sind, sollten unbedingt diese Vorsicht gebrauchen, vor Beginn des Baues ein richtiges Kalkül zu machen, ohne gerade die Absicht, angenehm und bequem zu wohnen, aufgeben zu wollen. Ein Architekt, Ingenieur oder Baumeister erscheint aber nie dazu berufen, dem Bauherrn einen diesbezüglichen Rat zu erteilen, oder in Anbetracht der Verhältnisse weniger g'ut oder den Anforderungen der Baukunst weniger entsprechend zu bauen; denn nichts ist bedauernswürdiger, als ein schlechtes, dabei auch häßliches Gebäude. Es ist eine Selbsttäuschung sehr arger Art, einem Hause das zu entziehen, was es unbedingt haben muß, um den Anforderungen der Baukunst zu entsprechen. Unser Rat für Bauherren, welche sich ein Haus für ihre Bedürfnisse bauen lassen wollen, geht nun dahin, daß sie ihrem Gebäude immer die Eigenschaften verleihen, welche es befähigen, auch andere Zwecke, als er vor Augen hatte, zu erfüllen; wenn z. B. der Besitzer durch Umstände genötigt wäre, dasselbe zu verlassen, damit das Haus an und für sich überhaupt einen reellen Wert repräsentiert.

Wird einem Architekten, bzw. Ingenieur nicht nur die Anfertigung' der Polierpläne und der Detailzeichnungen auferlegt, sondern ihm zu gleicher Zeit die Verfassung der Kontrakte und Bauanschläge übertragen, so steigert sich hierdurch die Arbeit bedeutend, und es ist demselben für seine Arbeit auch sicher ein entsprechend erhöhtes Honorar zu bezahlen.

Nichts macht sich aber bei jedem Bauherrn so gut bezahlt, als ein bündiger Kontrakt und ein richtiger Kostenanschlag. Ist dieser Kostenanschlag über Erwarten des Bauherrn hoch, so ist das beiweitem kein so großer Fehler, als wenn der Kontrakt unbestimmt und der Anschlag falsch, d. h. zu nieder ist; im ersteren Falle weiß der Bauherr, was er zu zahlen hat, im zweiten weiß er es aber nicht; der Arger über die Täuschung sei aber ungerechnet. Ein Gebäude sich im Geiste fertig zu denken und alle dabei in Anwendung kommenden Materialien zu bestimmen, die Arbeiten aber genau zu berechnen, gehört wirklich zu den schwierigsten Aufgaben.

Ein Bauherr, der sich eines Architekten bedient, tut immer sehr wohl, demselben auch die Leitung des Baues zu übertragen.

Viele Bauherren wünschen aus Egoismus das nicht zu tun, um die »Rolle des Bauherrn« vollständig zu spielen. Sie vergessen aber dabei, daß das eine sehr teuere Beschäftig-ung ist. Je g*ewissenloser der Bauunternehmer ist, um so mehr wird er geneigt sein, dem Bauherrn in allen Punkten recht zu geben, alle seine Wünsche zu befriedigen, da er die Kosten für dergleichen, wie man sägt, »ankreiden« kann, ohne Vorwürfe vom Bauherrn zu erhalten, und bei der Rechnungseinsendung wird dann der Bauherr bereuen, sich in eine Angelegenheit gemischt zu haben, von der er nicht die gehörige Kenntnis hatte. Hat aber der Bauherr einen Architekten, so hat er auch noch für seine späteren Wünsche einen Vermittler zwischen sich und den Handwerkern. Besser bleibt es aber immer, wenn derBauherr vor Beginn des Baues sich erst klar ist über das, was er wünscht und was er will.

Schließlich wollen wir die Eigenschaften eines Architekten, welcher einen Bau, die dazu erforderlichen Entwürfe und Zeichnungen, auch die Kostenvoranschläge zu besorgen und die Ausführungen zu leiten hat, hier etwas »ausführlicher« in Besprechung ziehen.

Von einem Architekten fordert man vor allem, daß er eine gründliche Kenntnis der Gebräuche, Sitten und der Lebensart nicht nur des Volkes, unter welchem er lebt, sondern aller gebildeten Nationen hat, denn nur dadurch ist er instand gesetzt, ein Gebäude nach der Lebensart und dem Bedürfnis des Bauherrn einzurichten. Die wohlhabende Klasse ist berechtigt, andere Ansprüche an Raum und Ausstattung zu machen als Minderbemittelte, und dennoch muß letzteren ebenfalls die größte Bequemlichkeit g'eboten werden. In einem Hause, wo eine große Dienerschaft notwendig ist, kann und muß vieles anders eingeteilt werden, als in einem Hause, wo nur ein oder zwei dienstbare Geister sind.

Die Umstände, wodurch sich nun die vielartigen Gebäude unterscheiden, muß ein Architekt in Erwägung ziehen, wenn er nicht g'roße Fehler begehen will, die man leider so häufig bei Spekulationsbauten antrifft, wo bei Wohnungen, für welche 1600 bis 2000 Kronen Jahreszins gefordert werden, sich weder ein Dienerzimmer noch die kleinste Speisekammer befindet.

Ein Architekt kann infolge derartiger Kenntnisse häufig Einrichtungen treffen, die auf den gmten Geschmack und auf die Lebensart verschiedener Stände einen wirklichen Einfluß ausüben. Denn es ist eine ausgemachte Tatsache, daß die meisten Menschen von gewissen Vorurteilen nicht lassen wollen und an eine gute oder bessere Entwickelung ihrer Lebensart niemals denken würden, wenn sie nicht zufällig durch irgendeine Gelegenheit dahin geleitet würden. Der Architekt, welcher das Ang'enehme und Vernünftige in der Lebensart, z. B. der Franzosen und Engländer, bemerkt hat, wird bei dem Entwürfe seiner Wohnhäuser Anordnungen und Einteilungen treffen, wodurch der Bauherr verleitet wird, anerkannt gute, aber von ihm früher versäumte Gewohnheiten anzunehmen. Die gesunde Beurteilungskraft alles Passenden und Schicklichen in der Lebensart ist daher eine der notwendigen Eigenschaften jedes Architekten.

Man fordert von ihnen auch eine gewisse Leichtigkeit im Erfinden und Anordnen, damit er alles, was zu einem Gebäude erforderlich ist, nicht nur bloß entsprechend anbringt, sondern daß diese Anordnungen auch nach dem persönlichen Geschmacke des Bauherrn ausfallen und nach der speziellen Beschaffenheit des Ortes, des Bauplatzes und des Zeitgeistes sich richten. Wenn sich daher ein Architekt nur nach einem oder zwei eing'elernten Modellen halten würde, so entstünden oft ganz ungereimte Bauten. Diese Leichtigkeit im Erfinden bezeichnet man im Sprachgebrauche als »Genie«. Und dieses Genie, verbunden mit einer gründlichen Beurteilung, muß ihm überall dort zu Hilfe kommen, wo mehrere Bedürfnisse und Wünsche gegeneinander streiten. Er muß dann Schwierigkeiten durch außergewöhnliche Mittel leicht beheben können und sich glücklich über diese Schwierigkeiten hinweg helfen.

Auch ist einem Architekten ein ausgebildeter, feiner Geschmack in allen Arten des Schönen unbedingt notwendig', und dadurch kann und muß er sich von jedem anderen Bautechniker unterscheiden. Daß ein Architekt auch verschiedene mathematische Wissenschaften, das Wesentlichste der Naturgeschichte, der Physik und der Mechanik beherrschen muß, erscheint selbstverständlich. Kurz, er muß von Jugend auf in Kunst und Wissenschaft erzogen sein und darin leben.

Bei allen diesen rein wissenschaftlichen Kenntnissen bleibt es aber notwendig, daß er dieselben auch auf die allgemeinen Grundsätze der Baukunst anwende, und jeden Teil des Gebäudes gleichsam frage: Warum bist du da? Wie erfüllst du deinen Zweck? Was tust du für die Festigkeit, für das Ansehen, für die Dekoration, für die Bequemlichkeit? Entsprichst du vollkommen deiner Bestimmung? Bemerkt er etwas, wozu kein hinlänglicher Grund vorhanden ist oder welches seiner Bestimmung nicht Genüge leistet, oder gar gegen die notwendigen Regeln der Baukunst oder den guten Geschmack streitet, so darf ihn weder die Ehrfurcht vor dem Altertum, noch das Ansehen eines Pallad io, noch der allgemeine Gebrauch abhalten, dasselbe zu verwerfen und sich persönlich vor solchen Ausführungen zu w'arnen, denn nur zu oft haben selbst den guten Geschmack beleidig'ende Sachen bei dem Publikum Vergebung gefunden.

Was man von einem Architekten fordert, schreibt J. G. Sulz er in seiner »Allg'emeinen Theorie der schönen Künste« (Leipzig 1778): »Von einem vollkommenen Architekten fordern wir nicht bloß die

Fähigkeit, einzelne Gebäude anzugeben. Dies ist das, was er am leichtesten lernen kann. Er muß auch ganze Plätze schön zu bauen, g'anze Städte anzulegen und denselben von innen und von außen alle möglichen Schönheiten und Bequemlichkeiten zu geben wissen. Dazu gehören aber Einsichten, die ins Große gehen und die einen Mann von mehr als gewöhnlicher technischer Bildung bedingen. In der Weitläufigkeit der Kenntnisse eines voll-

kommenen Baumeisters und in der kostbaren Art, sie zu erlangen, liegt ohne Zweifel der Grund, warum sie seltener als große Maler oder große Dichter sind.«

Norm der Berechnung des Honorars für Arbeiten des Architekten

und Ingenieurs.

Aufgestellt vom Verbände deutscher Architekten- und Ingenieurvereine und vom Vereine deutscher Ingenieure 1888; im Anschluß an den vom österreichischen Ingenieur- und Architekten vereine in Wien im Jahre 1879 angenommenen und 1899 abgeändeiten Normen.

In der Delegiertenversammlung des Vereines deutscher Ingenieure vom 12. bis 13. April 1878 zu Gotha wurden die Normen für die Berechnung des Honorars für maschinentechnische und Ingenieurarbeiten aufgestellt.

Unter Zugrundelegung dieser Normen und nach gemeinschaftlichen Vorarbeiten haben im Jahre 1888 der Verband deutscher Architekten- und Ingenieurvereine und der Verein deutscher Ingenieure diese Norm zur Berechnung des Honorars für Arbeiten des Architekten und Ingenieurs angenommen.

Der Verband deutscher Architekten- und Ingenieurvereine und der Verein deutscher Ingenieure empfehlen deren Anwendung allen Architekten und Ingenieuren, sowohl für ihre eigenen Honorarberechnungen als für die Begutachtung derjenigen von Fachg'enossen.

§ 1. Grundsätze der Berechnung.

Das Honorar wird im allgemeinen als ein Prozentsatz von der Kostenanschlag-, bzw. Bausumme berechnet, zu dessen Bestimmung folgende Gesichtspunkte dienen:

a) Die höhere oder niedere Klasse der betreffenden Bauaus

führung.

Für ein Bauwerk höherer Klasse ist ein höherer Prozentsatz zu

berechnen als für ein solches von niederem Range, welches die gleichen Baukosten erfordert. (Siehe § 2.)

b)    Die Höhe des Kostenvoranschlages der Bauausführung.

Für ein Bauwerk mit kleinerer Bausumme ist ein höherer Prozentsatz zu berechnen als für ein Bauwerk der gleichen Rangsklasse mit höherer Bausumme. (Siehe § 3.)

c)    Die Art und der Umfang der aufgewendeten Tätigkeit.

Das Honorar für die bei einer Bauausführung aufzuwendende Gesamtleistung setzt sich zusammen aus Teilbeträgen, welche den einzelnen Leistungen entsprechen. (Siehe § 4.)

§ 2. Einteilung der Bauausführung nach ihrem Range.

Dem Range nach sind für die Berechnung des Honorars fünf nach Zweck und Durchbildung verschiedene Klassen von Bauausführungen (Bauklassen) zu unterscheiden.

I. Klasse.

1.    Gewöhnliche landwirtschaftliche Gebäude aller Art, die allereinfachsten ländlichen und städtischen Wohngebäude, (Bauernhäuser, Arbeiterhäuser).

2.    Gebäude mit großen hohlen Räumen von g*anz einfacher Konstruktion und Ausstattung (Magazine, Turn- und Markthallen, Reitschulen, Nebengebäude in Bahnhöfen, prov. Ausstellungsgebäude u. dgl.). Ganz einfach konstruierte Fabriksgebäude, hauptsächlich mit großen Räumen, Lagerräumen, Schuppen u. dgl.

1-aJ'

3.    Erdarbeiten jeder Art, einfachste Uferherstellungen (Faschinenbau, Steinwürfe, Pflasterungen), Trockenmauern, Ab- und Zuführ ung'sleitungen für Wasser in Gerinnen oder Gräben ohne Kunstbauten, Brunnenanlagen einfachster Art, Straßenbefestigung'en, Felssprengungen.

II. Klasse.

1.    Bessere bürgerliche Wohngebäude auf dem Lande und die Mehrzahl der gewöhnlich konstruierten und ausgestatteten Wohnhäuser in Städten (Pfarrhäuser und einfache Villen, gewöhnliche Miethäuser, einfache Häuser für einzelne Familien, einfache Gasthäuser u. dgl.), Stallgebäude als Bestandteile von Villen, Ställe für Luxuspferde etc.

2.    Die einfachsten öffentlichen Gebäude (Volksschulen, einfache Realschulen und Gymnasien, ganz einfache Kirchen, Armenhäuser, einfache Krankenhäuser, Bade- und Wascluinstalten, Kasernen, Gefäng-nisse, Zollhäuser, einfache Bahnhofshauptgebäude, ganz einfache Rathäuser, Gebäude für Amtsgerichte, untere Verwaltungsbehörden u. dgl.).

3.    Die unter I, 2, genannten Gebäude, wenn von schwierigerer Konstruktion oder komplizierterer Anlage, einfache Speicher- oder Fabriksgebäude, Lagerhäuser, Magazine, größere Werkstätten, gewöhnliche Pflanzenhäuser, Orangerien u. dgl.

4.    Einfache Hafenanlagen, Schiffahrtskanäle ohne deren Kunstbauten, Stütz- und Futtermauern, Bohl werke, Durchlässe, kleinere Talsperren, feste Wehre, Trockenlegungen, Ent- und Bewässerungen ohne Anwendung von Maschinen, Rohrfahrten oder unterirdische Kanäle ohne Verzweigungen, einfache feste g-erade Brücken (bis 10 m Spannweite), Eisenbahnen, im Flachlande Straßenbahnen, einfache Eisenkonstruktion im Hochbau.

III. Klasse.

1.    Alle reicheren städtischen Wohngebäude und Villen, nament

lich solche mit architektonisch ausgebildeten Vestibülen, Stiegenhäusern, Verkaufsläden, Veranden u. dgl., Gartenpavillons, reiche Gartenhäuser und Orangerien. '    \

2.    Alle unter II, 2, aufgeführten öffentlichen Gebäude, falls sie eine reichere architektonische Ausbildung oder ungewöhnliche und zeitraubende Studien erfordernde Einrichtungen erhalten, z. B. für Heizung', Ventilation oder andere Zwecke.

3. Gründungen aller Art, mit Ausnahme von Luftdruck- und Gefriergründungen, Schleusen, größere Hafenanlagen, bewegliche Wehre, Wasserbauten für Triebwerke, Ent- und Bewässerungen mit Stollen- und Schachtbauten, Schöpfwerksanlagen, Entwässerung von Städten, Anlag'en zur Gewinnung, Reinigung, Aufbewahrung und Verteilung von Gas und Wasser, elektrische Beleuchtungsanlagen, Speicher- und Fabriksgebäude schwierigerer Ausführung, mit maschineller Betriebseinrichtung, Schachtspeicher, größere Hallen von Holz oder Eisen, schwierige feste Brücken (von 10 bis 60 m Spannweite), kurze einfache Tunnels, Eisenbahnen im Hüg'el-, Marsch-und Moorlande, Drahtseilbahnen, Hängebahnen, Straßenbefestigungen unter schwierigen Verhältnissen, schwierige Eisenkonstruktion im Hochbau.

IV. Klasse.

1. Gebäude in reichster Ausstattung': Wohnhäuser und Villen, Schlösser und Paläste, Kirchen und Kapellen, Klubhäuser, Festräume, Theater, Museen, Rathäuser und Parlamentshäuser, Prachttore, Triumphbögen u. dgl.

2. Alle übrigen öffentlichen Gebäude von höherer architektonischer Ausbildung- im Innern sowohl als im Äußern (Gebäude für höhere Schulen, Universitäten, reichere Kirchen und Kapellen, Bibliotheken, Museen, Kursäle und Kurhallen, Basare, Klubhäuser, Fest-, Ball- und Konzerthäuser, Theater, Börsen- und Bankgebäude, Hauptgebäude auf großen Bahnhöfen, Rathäuser in mittleren Städten, Gebäude für Ministerien und Zentralverwaltungen, Gerichtshöfe).

3. Luftdruck- und Gefrierg'ründung'en, Docks, geneigte Ebenen (Slips), Schiffshebewerke, größere Talsperren, besonders schwierige Brücken (von mehr als 60 m Spannweite), hohe Talübergänge, hohe Aquädukte, Doppelbrücken für Straßen, Eisenbahnen und Kanäle, monumentale Brücken, bewegliche Brücken, schiefe Brücken Hausteinen, Trajektanstalten, längere schwierige Tunnels, Eisenbahnen im Gebirgslande, besonders schwierige Eisenkonstruktionen im Hochbau.

aus

V. Klasse.

Künstlerische Ausschmückungen für in sich abgeschlossene Bauteile, Ausstattung von Innenräumen an Wänden, Decken und Fußböden, soweit hierzu besondere Entwürfe von Architekten nötig sind, Kunstmöbel und Ausstattungsgeg'enstände, Altäre, Kanzeln, Taufsteine, Orgelgehäuse usw., Denkmäler aller Art, Brunnen, dekorative Fassungen von Quellen, Sitzplätze in Parks.

§3. Abstufung⁻ nach der Höhe des Kostenanschlages, bzw. der Bausumme.

Je nach der Höhe der Bausumme sind für die Berechnung-des Honorars Abstufungen der Bausummen zu unterscheiden. (Siehe Honorartabelle.)

§ 4. Bezeichnung der bei der Honorarberechnung in Betracht kommenden einzelnen Leistungen.

Die Tätigkeit des Architekten oder Ing'enieurs bei einer Bauausführung setzt sich im allg-emeinen aus folgenden Leistungen zusammen :

1.    Skizzen, allgemeiner Entwurf. Anfertigung der nach Maßen aufgetragenen Skizzen, Grundrisse und Ansichten samt approv. Kostenberechnung nach verbauter Fläche oder umbautem Raume.

2.    Entwurf. Anfertigung eines vollständigen Entwurfes in Grundrissen, Ansichten und Durchschnitten, statistische, beziehungsweise mechanische Berechnung, und im Falle der Bauausführung die erfor-lichen Einreichungspläne.

3.    Arbeitszeichnungen und Details. Anfertig-ung der zur Bauausführung erforderlichen Arbeitsrisse der konstruktiven und ornamentalen Detailzeichnungen und der statistischen, beziehungsweise mechanischen Berechnungen.

4.    Kostenanschlag. Anfertigung eines detaillierten Kosten-anschlag-es.

5.    Ausführung-, Abschluß der Bau- und Lieferungsverträge, Anschaffung- und Überwachung der Bauarbeiten, Oberleitung der Bauausführung ohne Beistellung eines Bauführers.

6.    Abrechnung. Prüfung* und Richtigstellung der Baurechnungen, mit Ausschluß der Ausmessungsarbeiten.

§ 5. Honorar für die Gesamtleistungen des Architekten

oder Ingenieurs.

Für die im § 4 benannten Gesamtleistung-en ist das zu berechnende Honorar festgestellt, wie folgt:

Betrag des Honorars in Prozenten des Kostenanschlages bei einer Summe von:

ler Bauausführungen

0000

10.000

25.000

50.000

75.000

100.000

150.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

und

darüber

Kronen

5*0

7-0

9-0

12-0

15 0

WA wa

05 O 00 05 rfw

0050^05

wa 00    0r< rf*.

O CO i—¹ 05 I—¹

CO uo CO t- 05

00 CD 05 o CO Ö t- 05

o ra o c o

CO TtH lO t- CO

-q 05 Ca 03 bO

CO CJi bS CD -q U<

-q 05 Hw 03 bO Ü» bO CO -q 05

00 CO V* io tw

05 t4W 05 bO 05 Ca rfw 05 05

OO CO O CO

(MCO-^iOtC

bD

Or

O

OO

Oi

Bei Bausummen unter 5000 Kronen empfiehlt es sich über die Honorarhöhe besondere Vereinbarungen zu treffen.

Um- und Zubauten sind, wenn ein besonderer Entwurf dazu erforderlich ist, 25°/₀ höher als Neubauten zu honorieren.

Aufnahmen bestehender Bauten sind stets besonders zu honorieren.

§ 6. Honorar für die einzelnen Leistungen des Architekten

oder Ingenieurs.

Das für die Gesamtleistungen angenommene Honorar verteilt sich auf die einzelnen Leistungen nach der folgenden Tabelle, mit der Maßgabe, daß für mehrere Einzelleistungen, welche zu demselben Aufträge gehören, die Prozentsätze zusammenzurechnen sind.

Bezeichnung

Betrag des Honorars in Prozenten der Kostenanschlagssumme bei einer Bausumme von Kronen

der

Leistung

5000

10.000

25.000

50.000

75.000

100.000

150.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

und darüber

I.    Bauklasse.

Skizze .... Entwurf . . . Arbeitszeichnung Details . . . Kostenanschlag Ausführung Abrechnung

Zusammen

II.    Bauklasse

o o

O tH

O 05 05 05 O

046

011

0-36

0-92

082

072

0-92

0-55

1-20

055

4-6

0-82

0-72

049

1-07

049

41

043

0-94

013

3-6

§8 88£8

öö © © ö ö |w

£02    8 « 00 «5 18

66 6666«

027 026! 0-24 055 052 0-49

0-55 0-33 0-31 029 0-72 0-68 0-65 0-33 0 31 0-29 2'75j 2*601M5

0-52

049

0-23

0-46

0-46

028

0-59

028

2-30

T-1 CC

0-20

0-40

043 040 026 0-24 0-56 0-52 0-26 0-24 215 2-0

Skizze .... Entwurf . . . Arbeitszeichnung Details . . . Kostenanschlag Ausführung Abrechnung

Zusammen

III.    Bauklasse

Skizze .... Entwurf . . . Arbeitszeichnung Details . . . Kostenanschlag Ausführung Abrechnung

Zusammen

IV.    Bauklasse

Skizze .... Entwurf . . .

070; 0-64 110 1-28

1-68 1-54 0-73| 0-67 1-76 1-60 073 0 67 7-o 1;1

ffl OWOM M ©

c doHobdi 6 6

HMHU O O

88

CtH ibOiHÖ CO

0-56

112

1-34

0-59

1-40

0-59

5-6“

0-71

112

0-64

1-79

0-64

7-10

0-50

1-0

1-20

0-52

1-26

0-52

5-0

0-63

1-26

1-76

0-57

1-51

0-57

6-3

0-46 0-43 0 92: 0-86

110 1-03 0-48 0-46 116 106 0-48; 046 4*6 | 4-3

0-59, 0-56 118 112

1-65 1-57

0-53

1-42

0-50

1-35

053 0-50 59    56

039 0-37 0-35 078 0-74 ! 070

0-33

0-66

0-32 0-30 063 060

0-93 0-88 084 0-79 0-41 0-39 0371 035 0-98 0-93 0-87 082 0-41 0-39i 0-37 0-35 3-9 IFTi 3 5    3-3

0-52 0-49 0-46 1-04 0-98 092

1-45 1-37 1-29 047 0-44 041 1-25 118 111 0-47 0-44 0-41

~5r2 nr Tif

38 §5888

66 HOHO

4-4

0-76 072 033' 0-31 078' 0-76 0-33; 0-31 315: 3-0

88 8888©

© © HÖÖÖ ^

"cütH t- x — «Ti

Tfl CO H CO O Cp .(N 66 HOHO

Details . . . Kostenanschlag Ausführung Abrechnung

Zusammen

88 3888

m <jq cb o ©

Otoow

3^38 88

12-0 103

® OWOH MO

1-58

2-53

059

1-82

0-59

7-9

0-74 0-70 0-65 062 0-58 1‘48 1-40 1-30 1-24 116

0-55

110

0-52 0-50 1-05 10

ITFjTFj 6-5 IjirTrfr

1-68 1-60 0-40 0-37i 1-20 116 0-40 037

5-25 5-0

der

Leistung

5000

10.000

25.000

50.000

75.000

100.000

150.000

200.000

300.000

000'004

500.000

000'009

Bezeichnung

Betrag des Honorars in Prozenten der Kostenanschlagssumme bei einer Bausumme von Kronen

III. Bauklasse.

Skizze......

Entwurf......

Arbeitszeichnung u.

Details.....

Kostenanschlag . . Ausführung . . . . Abrechnung . . . .

1-50

3-00

1-30

2-60

1- 10 0-96

2- 20 1-92

0-90

1-80

0-85

1-70

0-79

1-58

0-75

1-50

0-70 0-6G

1-40

1 -32

0-68

1-26

0-60

1-20

5-40

0-90

3-30

090

4-68

0-78

2-86

0-78

3-96 3-45 0-66 0-58 2-42 2-11 0-66 0*58

3-24

0-54

1-98

0-54

3-06

0-51

1-87

051

2-85

0*47

2-70

1-74

045

047

1-65

0-45

2-52

0-42

1-54

0-42

2-37

0-40

1-45

0-40

2-27

0-38

1-38

0-38

216

036

1*23

036

Zusammen .

15-0

13-0

11-0 9-6

9-0

8-5

7-9

7-5

7-0

6-6

6-3

60

Beding-ungen, unter welchen die Honorarberechnung*

erfolgt.

d) Solange in den Anfängen einer der Bausummenstufen das Honorar, berechnet nach dem Prozentsätze dieser Stufe, einen kleineren Betrag' ergibt als der Höchstbetrag' des Honorars der vorhergehenden Stufe, berechnet nach deren Prozentsatz, bildet dieser Höchstbetrag das Honorar;

b) Um- und Zubauten sind, sobald ein besonderer Entwurf hierzu erforderlich ist, um 25% höher, als die Tabelle für Neubauten feststellt, zu honorieren;

d) umfaßt ein Bauauftrag mehrere verschiedenen Klassen angehörige Bauwerke, so darf das Honorar für ein jedes derselben nach den Bauklassen g'etrennt berechnet werden. Insbesondere dürfen Gegenstände der fünften Bauklasse, wenn sie in dem ursprünglichen Entwürfe nicht vorgesehen und bei der Klassifizierung desselben nicht berücksichtigt sind, getrennt nach der fünften Bauklasse berechnet werden;

d)    umfaßt ein Bauauftrag mehrere Gegenstände gleicher Art, so ist das Honorar für sämtliche Gegenstände zu berechnen;

e)    die zur Aufstellung des Entwurfes erforderlichen Grundlagen, als: Aufnahmen, Nivellements und Voruntersuchungen aller Art sind, falls nicht anders vereinbart, von dem Bauherrn zu liefern, eventuell besonders zu vergüten;

f)    Verhandlungen über Grunderwerb sind außerhalb des Honorars zu vergüten;

g)    die Anfertigung mehrerer Entwürfe für ein und dieselbe Bauaufgabe ist besonders zu honorieren, und zwar mit der Hälfte des diesbezüglichen Satzes (§ 6) für jeden zweiten oder ferneren Entwurf. Für den Fall, daß dem Architekten die Bauleitung

nicht übertragen wird, und auf Wunsch des Bauherrn mehrere Skizzen von ihm angefertigt werden, sind diese wie folgt zu honorieren:

Erste Skizze nach dem Honorartarif, die folgenden mit je der Hälfte des Tarifsatzes.

h) die Honorarsätze sind unter der Annahme festgesetzt, daß die Bauausführung' durch Übernehmer geschieht; erfolgt dieselbe durch eine dritte Person, so erhöht sich der Honorarsatz um 25% des sich jeweilig ergebenden Tarifsatzes; ist ein Einverständnis zwischen Auftraggeber und dem Architekten nicht erzielt worden, um mindestens 100 %;

t) die Kosten des für die spezielle Bauaufsicht erforderlichen Personales an Bauführern, Aufsehern u. dgl., wie auch deren Bureauaufwand hat der Bauherr zu tragen;

k) Überschreitungen des Kostenanschlages führen keine Erhöhung des Honorars herbei, dageg-en sind die Kosten von Erweiterungen, sowohl nach konstruktiver als nach dekorativer Seite, welche auf Veranlassung oder mit Einverständnis des Bauherrn geschehen, bei der Honorarberechnung zu berücksichtigen, eventuell gemäß der Bauklasse solcher Erweiterungsgeg-enstände;

T) alle Zeichnung-en bleiben geistiges Eigentum des Architekten oder Ingenieurs'; 'der Bauherr kann eine Kopie des Entwurfes verlangen, darf diese aber ohne Genehmigung des Verfassers weder für sich, noch für andere aufs neue benützen;

m)    Abschlagszahlungen auf das Honorar sind während des Baues in einer, nach Verhältnis der Fortschritte des Baues und obiger Sätze entsprechenden Höhe auf Verlangen zu leisten. Gewöhnlich geschehen die Abschlagszahlungen, falls nicht eine anderweitige Vereinbarung' vorliegt, nach folgenden Ang'aben:

2.

1. Bei Erteilung des Baukonsenses .... 03 des Honorars, Herstellung der Hauptgleiche . . . 03 »

3.    » Erteilung des Benützungskonsenses . 02 »

4.    Nach Abschluß der Rechnungsrevision . 0-2 Stempelgebühren, Kommissionstaxen oder sonstige Gebühren sind vom Bauherrn zu tragen;

n)    außer der Honorierung durch den Bauherrn darf der Architekt oder Ingenieur keinerlei Bezüge durch Lieferanten oder Übernehmer beanspruchen oder annehmen.

Leistungen, welche nicht nach der Bausumme berechnet

werden.

Projektsbeg'utachtungen, Konsultationen, Korrespondenzen, Berechnungen, Anfertigung einzelner Zeichnungen, schriftliche Gutachten, Inventuren, Brand-

Schadentaxen, RechnungsreVisionen u, dgl. ohne Bauausführung, werden nach dem Zeithonorare berechnet.

Es beträgt die Gebühr für den Ingenieur oder den Architekten:

1.    Für den Tag im Wohnorte oder in der Kanzlei

2.    für den Tag außerhalb des Wohnortes für

Reise- oder Arbeitszeit..........

3.    für 1 Tag mit auswärtiger Übernachtung wobei jeder begonnene Tag für voll gerechnet wird

4.    für einen Bauführer oder Hilfsingenieur die Hälfte der vorstehenden Sätze.

Neben dieser Gebühr ist der Ingenieur oder Architekt außerdem berechtigt die Fahrauslagen, die Eisenbahn- und Dampfschiffahrten der ersten Klasse, bei Wagenfahrten einer zweispännigen Fahrgelegenheit zu verrechnen. Für den Hilfsing-enieur oder Hilfsarchitekten ist bei Eisenbahnfahrten die zweite, bei Dampfschiffahrten die erste Klasse, bei Wagenfahrten eine einspännige Fahrg’elegenheit zu verrechnen.

Wenn ein nach Maßgabe der Honorartabelle zu vergütender Bauauftrag Reisen im Interesse dieses Baues oder dessen Ausführung erforderlich macht, so ist neben dem nach der Anschlagssumme zu ermittelnden Honorar und der Reisespesen zu berechnen:

1.    Für den Tag ohne Übernachtung

2.    für den Tag mit Übernachtung .

3.    für einen Bauführer oder Hilfsingenieur die Hälfte der vorstehenden Sätze.

50 Kronen

80

100

Kronen 10*—

20-—

Beschaffung der Baupläne auf dem Wege öffentlicher Konkurrenzen.

Früher als in anderen Ländern haben sich in England und Frankreich traditionelle Formen für das Konkurrenzwesen herausgebildet. Das Wesentlichste ist im nachstehenden wiedergegeben. Diesem ist vorauszuschicken, daß, während in den deutschen Normen eine Begrenzung des Konkurrenzzweckes auf die Beschaffung des Entwurfes durchgeführt ist, in den anderweitig eing-eführten Normen meist eine mehr oder weniger enge Verknüpfung der Beschaffung des Entwurfes mit der Ausführung desselben ang*estrebt wird ; insbesondere gilt dies für das englische Konkurrenzwesen.

Grundsätze zur Regelung des Verfahrens bei öffentlichen Konkurrenzen in Österreich.

(Aufgestellt durch den österreichischen Ingenieur- und Architektenverein zu Wien 1874.)

1. Ein allgemeines Konkurrenzverfahren kann eine Bewerbung um die ausgesetzten Preise und die Leitung der Ausführung des Konkurrenzobjektes sein, oder es ist damit die Ofifertstellung zur Übernahme der Ausführung* als Unternehmer verknüpft. In letzterem Falle kann die Aussetzung* von Preisen entfallen.

Die Konkurrenz kann als eine anonyme oder unter Namensnennung* eingeleitet werden.

2.    Das Programm muß außer den Forderungen festsetzen:

a)    Den Grad der Ausführlichkeit der Darstellung* des Entwurfes, welche bei architektonischen Konkurrenzen nicht zu weit g*ehen soll;

b)    Maßstäbe;

c)    den unüberschreitbaren Kostenpreis, wenn ein solcher maßgebend sein soll;

d)    die ausgesetzten Preise;

e)    Termin und Ort der Einlieferung;

f)    die Namen der Juroren, mindestens diejenigen der Fachmänner der Jury.

3.    Der erste Preis soll mindestens von der Höhe des für eine entsprechende Projektsbearbeitung üblichen Honorars sein.

4.    Die Jury soll mindestens zu zwei Drittel aus Fachmännern bestehen. In wichtigen Fällen oder bei internationalen Konkurrenzen soll ein Teil der Fachmänner aus dem Auslande berufen werden.

5. Die Juroren sollen direkt und indirekt der Konkurrenz fern

bleiben.

6.    Bei Konkurrenzen mit Namensnennung* kann die Jury aus sämtlichen Konkurrenten oder deren Vertretern unter Hinzutreten einer Anzahl vom Auftraggeber erwählter Juroren gebildet werden. Die letzteren sollen nicht mehr als ein Drittel der Jury bilden. Jeder Konkurrent hat sein Projekt der Jury zu erläutern. Die Abstimmung findet mit unterschriebenen Stimmzetteln statt. Niemand darf für sein Projekt stimmen.

7.    Die Projekte sind vor der Bewerbung öffentlich auszustellen.

8.    Nur verspätete Einlieferung oder Nichtbeachten der § 2 sub

d), b), c) und e) aufgestellten Bedingungen berechtigen zur Ablehnung des Projektes aus formalen Gründen.

9.    Das Urteil der Jury ist in einem zu publizierenden Gutachten zu begründen.

10.    Eine Nichtverteilung der Preise ist, unter Motivierung, nur bei durchwegs unbrauchbaren Arbeiten zulässig. Andernfalls müssen die Preise unter die besten Entwürfe verteilt werden. Dem Bauherrn bleibt volle Freiheit bezüglich der Nichtbenützung der prämiierten Projekte oder anderweitiger Verfolgung seiner Zwecke.

11.    Den Autoren bleibt das geistige Eigentum der Projekte. Bei Ausführung eines Projektes muß der Autor zur Detaillierung und Ausführung weiter herangezog*en oder nach Vereinbarung abgefunden werden.

56

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

Grundsätze über das Verfahren bei öffentlichen Konkurrenzen in der Schweiz.

(Aufgestellt durch den schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein im Jahre 1877.)

§§ 1 bis 6 der Grundsätze sind im wesentlichen mit den früheren Normen übereinstimmend. Hinzugetreten ist die Bestimmung, daß die Juroren möglichst verschiedenen Richtungen angehören sollen.

§ 7. Eine ausgeschriebene Konkurrenz darf nicht rückgängig gemacht werden. Die ausgesetzte Summe muß unbedingt an die relativ besten Entwürfe verteilt werden. Es ist wünschenswert, daß dem Autor der erstgekrönten Arbeit die Ausführung übertragen wird.

§ 8. Die Arbeiten sollen sämtlich, womöglich vor der Beurteilung, öffentlich ausg'estellt werden. Nicht prämiierte Arbeiten können nach dem Urteile von der Ausstellung* zurückgezogen werden. Das Urteil soll 2 bis 3 Wochen nach der Einlieferung erfolgen und publiziert werden.

§ 9. Die Höhe des ersten Preises soll der üblichen Honorierung derartiger Arbeiten entsprechen.

Auszug aus den Grundsätzen für das Verfahren bei

architektonischen Konkurrenzen in E n g* 1 a n d.

(Angenommen von Royal Institute of British Architects; Neuausgabe vom

9. April 1883.)

1.    Der Veranstalter einer Konkurrenz soll die Mitwirkung eines oder mehrerer Fachmänner benützen, deren Namen mit der Ausschreibung zu veröffentlichen und deren Entscheidung für die Wahl unter den Projekten in allen Stadien des Verfahrens maßgebend sein soll.

2.    Deren Obliegenheit soll sein:

a)    die Aufstellung*, beziehungsweise Revision und Vervollständigung* des Programmes;

b)    die Bezeichnung der konkurrenzfähigen Entwürfe;

c)    Beratung des Bauherrn über den relativen Wert der konkurrenzfähigen Entwürfe.

3.    Die Fachmänner sind von der Teilnahme an der Konkurrenz ausgeschlossen.

4.    Anzahl und Maßstab der Zeichnung*en sind im Programm festzusetzen. Perspektiven sollen in Größe, Zahl und Behandlungsweise gleichartig g*ehalten sein.

5.    Konkurrenzen können durchgeführt werden:

d)    mittels Vorkonkurrenz mit Skizzen, als Vorbereitung einer definitiven Konkurrenz;

b)    mittels Vorkonkurrenz unter Namensnennung, ohne Einlieferung von Skizzen;

c)    als sogenannte beschränkte Konkurrenz.

Ad 6 a) und b). Von den Skizzen der Vorkonkurrenz ist eine vorher zu bestimmende Minimalanzahl auszuwählen, deren Verfasser, unter voraus bestimmter Honorierung-, in eng-ere Konkurrenz treten. Der zur Ausführung bestimmte Architekt wird aus der Reihe der Teilnehmer gewählt.

Jeder Teilnehmer erhält ein bestimmtes Honorar; dem Verfasser des besten Entwurfes ist die Ausführung zu übertragen.

6.    Die Entwürfe sind mit Motto einzureichen.

7.    Von der Bewerbung ausgeschlossen sind Entwürfe, welche dem Prog-ramm zuwiderlaufen, hinter dessen Forderungen Zurückbleiben, die Grenzen des Bauplatzes überschreiten, die Baukostensumme voraussichtlich überschreiten oder bei denen ein Kostenanschlag fehlt.

8.    Es ist erwünscht, daß alle unter den Bedingungen ad 5 a entstandenen konkurrenzfähigen Entwürfe nach der Beurteilung zur Ausstellung gelang-en. Während der Ausstellung- soll das Gutachten der Preisrichter publiziert werden.

9.    Die Ausführung* eines aus der Konkurrenz hervorgeg-angenen Entwurfes soll dem Verfasser desselben übertragen werden. Demselben bleibt aber dem Entwurf und dem Bauherrn gegenüber freie Hand dergestalt gewahrt, als ob andere Entwürfe nicht vorlägen und anderer fachmännischer Rat nicht erteilt worden wäre.

10.    Erhält der Verfasser des preisgekrönten Entwurfes binnen 12 Monaten keinen Auftrag zum Weiterarbeiten (Vorbereitungen zum Bau, respektive Bauleitung), so steht demselben Anspruch auf Bezahlung nach üblichen Sätzen zu. Diese Sätze sind unter Mitwirkung der fachmännischen Berater des Bauherrn, unter Anrechnung der bereits bei der Konkurrenz gezahlten Summe, festzustellen. Für den mit der Bauleitung beauftragten Architekten gilt der in der Konkurrenz erhaltene Preis als Anzahlung auf das Honorar.

Für den tatsächlichen Erfolg einer Konkurrenz kommt neben der loyalen Beobachtung der in diesen Grundsätzen niederg'elegten prinzipiellen Anforderungen der Architektenschaft nicht minder die Sorgfalt und das Geschick in Betracht, die bei der praktischen Durchführung des Verfahrens beobachtet werden. In erster Linie ist auf eine mög-lichst vollkommene Vorbereitung des der Konkurrenz zugrunde zu leg-enden Bauprogrammes zu halten. Wird, wie das zumeist der Fall ist, auf die Erhaltung einer bestimmten Bausumme entscheidender Wert geleg-t, so ist ein einfaches und einheitliches, leicht kontrollierbares Verfahren zur Ermittelung der Baukosten anzugeben. Endlich ist bei Auswahl der Preisrichter auf die speziellen Verhältnisse der Konkurrenz gebührend Rücksicht zu nehmen.

ANHANG.

Baureeht und Baugesetze.

A. Einschlägige Bestimmungen aus anderen Rechtsgebieten.

Privatrecht.

(Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch vom 1. Juni 1881.)

I. Unbewegliche Sachen.

§ 293. Sachen, welche ohne Verletzung ihrer Substanz von einer Stelle zur anderen versetzt werden können, sind beweglich; im entgegengesetzten Falle sind sie unbeweglich. Sachen, die an sich beweglich sind, werden im rechtlichen Sinne für unbeweglich gehalten, wenn sie vermöge des Gesetzes oder der Bestimmung des Eigentümers das Zugehör einer unbeweglichen Sache ausmachen.

Anmerkung. Schiffmühlen und Markthütten sind demnach bewegliche Sachen. Dasselbe gilt von den „Praterhütten“ (Ministerialverordnung vom

7. Januar 1854, Nr. 10 R. G. Bl.).

§ 297. Ebenso gehören zu den unbeweglichen Sachen diejenigen, welche auf Grund und Boden in der Absicht aufgeführt werden, daß sie stets darauf bleiben sollen, als: Häuser und andere Gebäude mit dem in senkrechter Linie darüber befindlichen Lufträume; ferner: nicht nur alles, was erd-, mauer-, niet- und nagelfest ist, als: Braupfannen, Branntweinkessel und eingezimmerte Schränke, sondern auch diejenigen Dinge, die zum anhaltenden Gebrauche eines Ganzen bestimmt sind, z. B. Brunneneimer, Seile, Ketten, Löschgeräte u. dgl.

§ 300. Unbewegliche Sachen sind den Gesetzen des Bezirkes unterworfen, in welchem sie liegen.

II. Besitzstörung durch eine Bauführung- oder durch ein baufälliges

Gebäude.

§ 340. Wird der Besitzer einer unbeweglichen Sache oder eines dinglichen Rechtes durch Führung eines neuen Gebäudes, Wasserwerkes oder anderen Werkes in seinen Rechten gefährdet, ohne daß sich der Bauführer nach Vorschrift der allgemeinen Gerichtsordnung gegen ihn geschützt hat, so ist der Gefährdete berechtigt, das Verbot einer solchen Neuerung vor Gericht zu fordern, und das Gericht ist verbunden, die Sache auf das schleunigste zu entscheiden.

Anmerkung. Siehe die speziellen Baugesetze.

§ 341. Bis zur Entscheidung der Sache ist die Fortsetzung des Baues von dem Gerichte in der Regel nicht zu gestatten. Nur bei einer nahen, offenbaren Gefahr, oder wenn der Bauführer eine angemessene Sicherheit leistet, daß er die Sache in den vorigen Stand setzen und den Schaden vergüten wolle, der Verbotsleger dagegen in dem letzteren Falle keine ähnliche Sicherstellung für die Folgen seines Verbotes leistet, ist die einstweilige Fortsetzung des Baues zu gestatten.

§ 342. Was in den vorhergehenden Paragraphen in Rücksicht einer neuen Bauführung verordnet wird, ist auch auf die Niederreißung eines alten Gebäudes oder anderen Werkes anzuwenden.

§ 343. Kann der Besitzer eines dinglichen Rechtes beweisen, daß ein bereits vorhandener fremder Bau oder eine andere fremde Sache dem Einsturze nahe sei und ihm offenbarer Schaden drohe, so ist er befugt, gerichtlich auf Sicherstellung zu dringen, wenn anders die politische Behörde nicht bereits hinlänglich für die öffentliche Sicherheit gesorgt hat.

III. Besitz- und Eigentumsrecht an unbeweglichen Sachen.

§ 321. Wo sogenannte Landtafeln, Stadt- oder Grundbücher, oder andere dergleichen öffentliche Register eingeführt sind, wird der rechtmäßige Besitz eines dinglichen Rechtes auf unbewegliche Sachen nur durch die ordentliche Eintragung in diese öffentlichen Bücher erlangt.

§ 322. Ist eine bewegliche Sache nach und nach mehreren Personen übergeben worden, so gebührt das Besitzrecht derjenigen, welche sie in ihrer Macht hat. Ist aber die Sache unbeweglich und sind öffentliche Bücher eingeführt, so steht das Besitzrecht ausschließlich demjenigen zu, welcher als Besitzer derselben eingeschrieben ist.

§ 350. Der Besitz derjenigen Rechte und unbeweglichen Sachen, welche einen Gegenstand der öffentlichen Bücher ausmachen, erlischt, wenn sie aus den landtäflichen, Stadt- oder Grundbüchern gelöscht, oder wenn sie auf den Namen eines anderen eingetragen werden.

§§ 431 bis 444 behandeln die Übertragung des Eigentumes unbeweglicher Sachen, wozu die Einverleibung (Intabulation) in die öffentlichen Bücher erforderlich ist.

Betreffs des Grundbuchsrechtes siehe das allgemeine Grundbuchsgesetz vom 25. Juli 1871, Nr. 95 R. G. Bl.

IV. Fund verborgener Gegenstände (eines Schatzes).

§§ 395 bis 401. Werden vergrabene, eingemauerte oder sonst verborgene Sachen eines unbekannten Eigentümers entdeckt, so muß die Anzeige wie bei e:nem Funde überhaupt gemacht werden.

Wird der Eigentümer aus den äußerlichen Merkmalen oder anderen Umständen entdeckt, so ist ihm die Sache zuzustellen; er muß aber, wenn er nicht beweisen kann, schon eher Kenntnis davon gehabt zu haben, dem Finder den gesetzlichen Finderlohn entrichten.

Bestehen die entdeckten Sachen in Geld, Schmuck oder anderen Kostbarkeiten, die so lange im Verborgenen gelegen haben, daß man ihren vorigen Eigentümer nicht mehr erfahren kann, dann heißen sie ein Schatz. Die Entdeckung eines Schatzes ist von der Obrigkeit der Landesstelle anzuzeigen.

Von einem Schatze erhält die eine Hälfte der Finder, die andere der Eigentümer des Grundes. Ist das Eigentum des Grundes geteilt, so fällt die Hälfte dem Ober- und Nutzungseigentümer zu gleichen Teilen zu.

Finden Arbeitsleute zufälligerweise einen Schatz, so gebührt ihnen als Findern die Hälfte davon. Sind sie aber von dem Eigentümer ausdrücklich zur Aufsuchung eines Schatzes gedungen worden, so müssen sie sich mit ihrem ordentlichen Lohn begnügen.

V. Bauführung mit fremden Materialien, oder auf fremdem Grunde, oder mit fremden Materialien auf fremdem Grunde.

§ 417. Wenn jemand auf eigenem Boden ein Gebäude aufführt und fremde Materialien dazu verwendet hat, so bleibt das Gebäude zwar sein Eigentum, doch muß selbst ein redlicher Bauführer dem Beschädigten die Materialien, wenn er sie außer den im § 367 angeführten Verhältnissen¹) an sich gebracht hat, nach dem gemeinen, ein unredlicher aber muß sie nach dem höchsten Preise, und überdies noch allen anderweitigen Schaden ersetzen.

§ 418. Hat im entgegengesetzten Falle jemand mit eigenen Materialien ohne Wissen und Willen des Eigentümers auf fremdem Grunde gebaut, so fällt das Gebäude dem Grundeigentümer zu. Der redliche Bauführer kann den Ersatz der notwendigen und nützlichen Kosten fordern; der unredliche wird gleich einem Geschäftsführer ohne Auftrag behandelt. Hat der Eigentümer des Grundes um die Bauführung gewußt und sie nicht sogleich dem redlichen Bauführer untersagt, so kann er nur den gemeinen Wert für den Grund fordern.

§ 419. Ist das Gebäude auf fremdem Grunde und aus fremden Materialien entstanden, so wächst auch in diesem Falle das Eigentum desselben dem Grundeigentümer zu. Zwischen dem Grundeigentümer und dem Bauführer treten die nämlichen Rechte und Verbindlichkeiten wie in dem vorstehenden Paragraphen ein, und der Bauführer muß dem vorigen Eigentümer der Materialien, nach Beschaffenheit seiner redlichen oder unredlichen Absicht, den gemeinen oder höchsten Wert ersetzen.

VI. Dienstbarkeiten (Servituten).

Begriff des Rechtes der Dienstbarkeit.

§ 472. Durch das Recht der Dienstbarkeit wird ein Eigentümer verbunden, zum Vorteile eines anderen in Rücksicht seiner Sache etwas zu dulden oder zu unterlassen. Es ist ein dingliches, gegen jeden Besitzer der dienstbaren Sache wirksames Recht.

Gewöhnlichere Arten der Hausservituten.

§ 475. Die Hausservituten sind gewöhnlich: 1. das Recht, eine Last seines Gebäudes auf ein fremdes Gebäude zu setzen; 2. einen Balken oder Sparren in eine fremde Wand einzufügen; 3. ein Fenster in der fremden Wand zu öffnen, es sei des Lichtes oder der Aussicht wegen; 4. ein Dach oder einen Erker über des Nachbars Luftraum zu bauen; 5. den Rauch durch des Nachbars Schornstein zu führen; 6. die Dachtraufe auf fremden Grund zu leiten; 7. Flüssigkeiten auf des Nachbars Grund zu gießen oder durchzuführen.

Durch diese und ähnliche Hausservituten wird ein Hausbesitzer befugt, etwas auf dem Grunde seines Nachbars vorzunehmen, was dieser dulden muß.

§ 47G. Durch andere Hausservituten wird der Besitzer des dienstbaren Grundes verpflichtet, etwas zu unterlassen, was ihm sonst zu tun freistand.

Dergleichen sind: 8. sein Haus zu erhöhen; 9. es nicht niedriger zu machen; 10. dem herrschenden Gebäude Licht und Luft; 11. oder Aussicht nicht zu benehmen; 12. die Dachtraufe seines Hauses von dem Grunde des Nachbars, dem sie zur Bewässerung seines Gartens oder zur Füllung seiner Zisterne, oder auf eine andere Art nützlich sein kann, nicht abzuleiten.

Erwerbung des Rechtes der Dienstbarkeit. Rechtstitel dazu.

§ 480. Der Titel zu einer Servitut ist auf einem Vertrage, auf einer letzten Willenserklärung, auf einem bei der Teilung gemeinschaftlicher Grundstücke erfolgten Rechtsspruche, oder endlich auf Verjährung gegründet.

Erwerbungsart.

§ 481. Das dingliche Recht der Dienstbarkeit kann auf unbewegliche Sachen und überhaupt auf solche Gegenstände, die in öffentlichen Büchern eingetragen sind, nur durch die Eintragung in dieselben erworben werden.

Anmerkung. Siehe Allgemeines Grundbuchsgesetz, § 12.

Grundsätze für die Ausüb[ung.

Der Verpflichtete ist in der Regel nicht verbunden, etwas zu tun, sondern nur etwas zu gestatten oder zu unterlassen. Die Erhaltungs- und Herstellungskosten der eigentlich dienenden Sache hat der Berechtigte zu tragen; benützt sie auch der Verpflichtete, so muß er verhältnismäßig dazu beitragen. Durch Abtretung kann er sich dem Beitrage entziehen.

Servituten sollen nicht erweitert, sondern eingeschränkt werden, soweit ihr Zweck es gestattet. Sie sind unübertragbar und insofern unteilbar, als das auf dem Grundstücke haftende Recht durch Teilung oder Vergrößerung desselben weder verändert noch geteilt werden kann.

Der § 487 und die folgenden Paragraphe enthalten die Anwendung dieser Grundsätze auf einzelne Servituten.

¹

D. h. weder in einer öffentlichen Versteigerung-, noch von einem zu diesem Verkaufe befugten Gewerbsmanne, noch gegen Entgelt von jemandem, dem sie der Eigentümer anvertraut hatte.

VII. Enteignung (Expropriation).

Artikel 5 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 18G7, Nr. 142 R. G. Bl., bestimmt: Das Eigentum ist unverletzlich. Eine Enteignung gegen den Willen des Eigentümers kann nur in den Fällen und in der Art eintreten, welche das Gesetz bestimmt.

Ein allgemeines Expropriationsgesetz gibt es gegenwärtig in Österreich nicht. Die umfassendste Gesetzesstelle ist der § 365 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches:

Wenn es das allgemeine Beste erheischt, muß ein Mitglied des Staates gegen eine angemessene Schadloshaltung selbst das vollständige Eigentum einer Sache abtreten.

Von den zahlreichen Vorschriften betreffs der Expropriation in besonderen Fällen ist die wichtigste das Gesetz vom 18. Februar 1878, Nr. 30 R. G. Bl. (Enteignung zum Zwecke von Eisenbahnbauten).

VIII. Bauverträge.

Mit Bauführungen sind die verschiedensten Rechtsgeschäfte verbunden, die sich hauptsächlich auf den Bezug der nötigen Baumaterialien, auf die Beschaffung der Arbeitskräfte und auf die eigentliche Ausführung des Baues beziehen. Letztere kann entweder so vergeben werden, daß das ganze Bauobjekt den Gegenstand der Leistung bildet (inklusive Materialienbeschaffung) oder bloß der Entwurf und die Leitung des Baues. In dieser Hinsicht ist für die rechtliche Stellung des Bauherrn zum Bauausführenden der zugrundeliegende schriftliche Vertrag, im Zweifel die folgenden Bestimmungen über den Lohnvertrag (allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, §§ 1151 bis 1163) maßgebend:

Wenn jemand sich zur Dienstleistung oder Verfertigung eines Werkes gegen einen gewissen Lohn in Geld verpflichtet, so entsteht ein Lohnvertrag.

Sobald jemand eine Arbeit oder ein Werk bestellt, so wird auch angenommen, daß er in einen angemessenen Lohn eingewilligt habe. Ist der Lohn weder durch die Verabredung noch durch ein Gesetz festgesetzt, so bestimmt ihn der Richter.

Bei wesentlichen Mängeln, die das Werk zum Gebrauche untüchtig machen oder der ausdrücklichen Bedingung zuwiderlaufen, ist der Besteller berechtigt, von dem Vertrage abzugehen. Will er dieses nicht oder sind die Mängel weder wesentlich, noch gegen die ausdrückliche Bedingung, so kann er entweder die Verbesserung oder eine angemessene Schadloshaltung fordern, und zu dem Ende einen verhältnismäßigen Teil des Lohnes zurückhalten.

Wenn der Bestellte aus seiner Schuld das Versprechen in der zur Bedingung gesetzten Zeit nicht erfüllt, so ist der Besteller nicht mehr schuldig, die bestellte Sache anzunehmen; er kann auch für den daraus entstandenen Schaden Ersatz fordern. Zögert aber der Besteller mit der Entrichtung des Lohnes, so ist er auch verbunden, den Bestellten vollkommen zu entschädigen.

Auch für Dienste und Arbeiten, die nicht zustande gekommen sind, gebührt der bestellten Person eine angemessene Entschädigung, wenn sie das Geschäft zu verrichten bereit war, und von dem Besteller durch Schuld oder einen Zufall, der sich in seiner Person ereignet hat, daran verhindert oder überhaupt durch Zeitverlust verkürzt worden ist.

In der Regel gebührt der Lohn nach vollbrachter Arbeit. Wird aber die Arbeit in gewissen Abteilungen der Zeit oder des Werkes verrichtet, oder sind Auslagen damit verbunden, die der Bestellte nicht auf sich genommen hat, so ist dieser befugt, einen mit der Dienstleistung oder dem Werke verhältnismäßigen Teil des Lohnes und den Ersatz der gemachten Auslagen vor vollendetem Werke oder gänzlich verrichteter Arbeit zu fordern.

Wenn durch einen bloßen Zufall der zur Verfertigung eines Werkes vorbereitete Stoff oder das Werk selbst ganz oder zum Teile zugrunde geht, so trägt der Eigentümer des Stoffes oder des Werkes den Schaden. Hat aber der B_esteller einen zur zweckmäßigen Bearbeitung offenbar untauglichen Stoff geliefert, so ist der Arbeiter, wenn die Arbeit aus diesem Grunde mangelhaft ausfällt und er den Besteller nicht gewarnt hat, für den Schaden verantwortlich.

Der Lohnvertrag erlischt mit Vollendung des Werkes oder Ablauf der für die Dienstleistung vereinbarten Zeit. Wird die Arbeit unterbrochen, so verantwortet jeder Teil sein Verschulden, aber keiner den Zufall.

Nur in dringenden Umständen kann der bestellte Arbeiter oder Werkmeister das ihm aufgetragene Geschäft einem anderen anvertrauen, und selbst in diesem Falle haftet er für sein Verschulden in der Auswahl der Person.

Stirbt der Bestellte und war die Bestellung mit Rücksicht auf seine besondere Geschicklichkeit gemacht worden, so ist der Lohnvertrag aufgehoben.

Die Erben haben nur Anspruch auf Ersatz der Auslagen und auf den Lohn, der auf den schon geleisteten Teil der Arbeit entfällt. Stirbt der Besteller, so müssen seine Erben den Vertrag fortsetzen oder den Bestellten schadlos halten.

Vergleiche über Verträge überhaupt das 17. Hauptstück des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches und über Schadenersatz das 30. Hauptstück ebenda.

Strafrecht.

Delikte gegen die Sicherheit.

I. Vergehen und Übertretungen gegen die Sicherheit des Lebens.

§ 335. Jede Handlung oder Unterlassung, von welcher der Handelnde schon nach ihren natürlichen, für jedermann leicht erkennbaren Folgen, oder vermöge besonders bekannt gemachter Vorschriften, oder nach seinem Stande, Amte, Berufe, Gewerbe, seiner Beschäftigung, oder überhaupt nach seinen besonderen Verhältnissen einzusehen mag, daß sie eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder körperliche Sicherheit von Menschen herbeizuführen oder zu vergrößern geeignet ist, soll, wenn hieraus eine schwere körperliche Beschädigung eines Menschen erfolgte, an jedem Schuldtragenden als Übertretung mit Arrest von einem bis zu sechs Monaten, dann aber, wenn hieraus der Tod eines Menschen erfolgte, als Vergehen mit strengem Arreste von sechs Monaten bis zu einem Jahre geahndet werden.

Hiehergehörige Fälle, z. B.:

1.    Unvorsichtiges Unterhalten von brennenden Kohlen in geschlossenen Räumen.

2.    Nichteinhaltung der in Beziehung auf Dampfmaschinen und Dampfkessel gegebenen Vorschriften oder sonst nötigen Vorsichten. Siehe Gesetz vom 7. Juli 1871, Nr. 112 R. G. Bl.; Ministerial-verordnung vom 1. Oktober 1875, Nr. 130 R. G. Bl.; Ministerial-verordnung vom 9. März 1882, Nr. 32 R. G. Bl.; Ministerial-verordnung vom 2. Dezember 1893, Nr. 172 R. G. Bk, und Mini-sterialVerordnung vom 8. Juni 1894, Nr. 108 R. G. Bl.

3.    Unterlassung der Aufstellung von Warnungszeichen bei einem Baue.

§ 380. Wenn bei einem Baue die Aufstellung der vorgeschriebenen Warnungszeichen unterlassen wird, so ist der Baumeister, oder wer sonst bei dem Baue die Aufsicht führt, für jeden Fall dieser Übertretung um 20 bis 100 Kronen zu bestrafen. Ist jemand wegen dieser Unterlassung beschädigt worden, so ist nach Beschaffenheit des Vorfalles nebst der Geldstrafe Arrest von einem bis zu drei Monaten zu verhängen. Ist aber hieraus der Tod oder eine schwere körperliche Beschädigung eines Menschen erfolgt, so ist die Vorschrift des § 335 in Anwendung zu bringen.

Anmerkung. Gilt natürlich auch bei Ausbesserungen etc. an Gebäuden.

4. Unterlassung der Anzeige des zu besorgenden Einsturzes.

(Strafe, wenn auch der Einsturz nicht erfolgt.)

§ 381. Der Eigentümer eines Hauses, Gebäudes oder derjenige, welchem darüber die Aufsicht übertragen wurde, ist verbunden, wenn dasselbe in irgendeinem Teile Einsturz besorgen läßt, unverzüglich einen Baumeister zur Besichti-

gung und vorläufigen Sicherung herbeizurufen. Wird nach der Hand entdeckt, daß diese Vorsicht, da sie nach Befinden der Bauverständigen notwendig war, unterlassen worden, so ist, wenn auch der Einsturz nicht erfolgt, die Unterlassung als Übertretung mit 50 bis 400 Kronen zu bestrafen.

(Wenn durch den Einsturz jemand beschädigt oder getötet wurde.)

§ 382. Ist der Einsturz wirklich erfolgt, dabei jedoch niemand beschädigt worden, so ist die Bestrafung auf 100 bis 1000 Kronen zu erhöhen. Wenn aber jemand durch den Einsturz getötet oder körperlich schwer beschädigt worden ist, so hat die Strafe des § 335 in Anwendung zu kommen.

5. Strafe gegen den Baumeister, welchem ein Gerüst oder ein

Gebäude einstürzt.

§ 383. Ein Baumeister, welcher einen Bau mit Gerüsten führt oder Teile des Gebäudes durch Unterstützung zu sichern hat, ist, wenn ein solches Gerüst oder das Gebäude einstürzt, für diese Übertretung das erstemal mit 50 bis 400 Kronen zu bestrafen. Bei dem zweiten Falle ist derselbe nebst der Geldstrafe noch verpflichtet, künftig jedesmal einen anderen Baumeister zu seinem Baue zu Hilfe zu nehmen, unter Strafe, des Baumeisterrechtes verlustig zu werden.

(Wenn aber dadurch jemand getötet oder körperlich schwer beschädigt wird.)

§ 384. Ward bei einem solchen Einsturze jemand getötet oder körperlich schwer beschädigt, so ist der Baumeister nicht nur zu einer Geldstrafe von 100 bis 1000 Kronen zu verurteilen, und außerdem nach § 335 zu behandeln, sondern demselben auch die Führung eines Baues solange zu untersagen, bis er vor Kunstverständigen dartut, über diesen Teil der Baukunst seine Kenntnisse zureichend verbessert zu haben.

(Bei grober Unwissenheit des Baumeisters.)

§ 385. Äußert sich aber bei der Untersuchung eines im vorhergehenden Paragraphe enthaltenen Falles von seiten des Baumeisters grobe Unwissenheit, so ist demselben sogleich bei dem ersten Falle eines Einsturzes alle fernere Führung eines Baues zu untersagen.

6. Strafe gegen das zu frühe Beziehen neugehauter Häuser

oder Gewölbe.

§ 386. Wer in den Städten oder wo sonst die Vorschrift darüber besteht, ein neuerbautes Haus oder Gewölbe, ohne daß die Obrigkeit nach genommener Einsicht die Erlaubnis erteilt hat, bezieht, oder durch andere beziehen läßt, soll für diese Übertretung nach Verschiedenheit der Umstände mit Arrest von drei Tagen bis zu einem Monate oder um den Betrag des halbjährigen Mietzinses bestraft werden.

7. Strafe gegen die Verstellung der Straßen zur Nachtzeit durch Wagen, Fässer etc.

§ 422. Wenn an einem öffentlichen Platze, an der Straße oder vor einem Hause oder Gewölbe, zur Nachtzeit, was immer für eine Gattung von Wagen, Bauholz oder andere Baumaterialien, oder überhaupt etwas, wodurch die Vorübergehenden Schaden nehmen können, gelassen worden, ist der Schuldtragende wegen dieser Übertretung um 20 bis 100 Kronen oder mit Arrest von drei bis vierzehn Tagen zu bestrafen; bei mehrmaligen Rückfällen ist die Strafe zu verschärfen.

§ 424. Wenn aber bei Führung eines Baues die Notwendigkeit eintritt, Baumaterialien oder Wagen über Nacht auf Straßen und Plätzen zu lassen, muß solches jederzeit der Sicherheitsbehörde des Ortes angezeigt und dabei ein Warnungszeichen von einer oder zwei beleuchteten Laternen aufgestellt werden, widrigenfalls die Unterlassung des einen oder des anderen als Übertretung mit der im § 422 festgesetzten Strafe zu ahnden ist.

(Strafe, wenn jemand zu Schaden gekommen wäre.)

§ 425. Wäre in den Fällen der vorausgehenden (2) Paragraphe jemand schon wirklich zu Schaden gekommen, so ist die Strafe zu verschärfen, und soferne eine der im § 335 vorausgesetzten Folgen eingetreten ist, die strafbare Handlung nach jenem Paragraph zu beurteilen.

8. Handlungen und Unterlassungen gegen die körperliche

Sicherheit überhaupt.

§ 431 bestimmt, daß alle unter § 335 fallenden Handlungen oder Unterlassungen auch dann, wenn sie keinen wirklichen Schaden herbeigeführt haben, als Übertretung mit einer Geldstrafe von 10 bis 1000 Kronen, oder mit Arrest von drei Tagen bis zu drei Monaten geahndet werden sollen.

II. Vergehen und Übertretungen gegen die Sicherheit des Eigentums.

1. Strafe gegen Bau-, Maurer- oder Zimmermeister, welche wider die besonderen Feuerlösch- oder Bauordnu ngen handeln.

§ 435. Ein Bau-, Maurer- oder Zimmermeister, welcher bei Führung eines Baues oder bei Veränderungen etwas anlegt, was in den besonders gegebenen Feuerlösch- oder Bauordnungen verboten wird, ist einer Übertretung schuldig, und soll nebstdem, daß er verpflichtet ist, den oi'dnungswidrig angelegten Teil auf seine Kosten abzubrechen und nach der Vorschrift herzustellen, das erstemal mit einer Geldstrafe von 50 bis 400 Kronen belegt werden.

(Strafe auf wiederholte Übertretung.)

§ 436. Wenn er sich eine solche Übertretung wiederholt zuschulden kommen läßt, ist er mit doppelter Geldstrafe zu belegen; und im dritten Falle ihm alle weitere Führung eines Baues zu untersagen.

2. Gegen Poliere oder Aufseher bei einem Baue.

§ 437. Der Polier oder Bauaufseher bei einem Baue, wobei etwas gegen die zur Abwendung von F'euersgefahr bestehenden Vorschriften angelegt wird soll sich zu dem vorschriftswidrigen Baue nicht gebrauchen lassen, widrigens er für diese Übertretung mit Arrest von drei bis vierzehn Tagen bestraft wird.

3. Gegen diejenigen, welche sich mit Verfertigung oder Setzung der Öfen beschäftigen.

§ 438. Ein Töpfer (Hafner), Klempner (Blechschmied) oder Schlossermeister oder wer immer sonst Öfen verfertigt, begeht, wenn er gegen die zur Verhütung von F'euersgefahr bestehende Vorschrift einen Ofen setzt oder eine Röhre zieht, eine Übertretung und ist mit 10 bis 50 Kronen zu bestrafen. Bei wiederholtem Falle ist die Strafe zu verdoppeln; das drittemal wird der Übertreter des Gewerbes verlustig.

(Gegen Gesellen, welche feuergefährliche Öfen setzen.)

§ 439. Der Geselle, welcher einen feuergefährlichen Ofen zu setzen oder eine solche Röhre zu ziehen den Auftrag erhält, soll sich dazu nicht gebrauchen lassen, widrigenfalls er für diese Übertretung mit Arrest von drei bis zu vierzehn Tagen bestraft wird.

Anmerkung. § 438 gilt auch für Sparherde.

4. Gegen jeden, welcher ohne Feuer beschau oder ohne Baumeister eine Veränderung vornimmt.

§ 460. Wenn jemand ohne einen Baumeister Dachzimmer anlegt oder sonst einen Bau führt, oder wenn er an Rauchfängen, Heizung, Herden, Öfen für sich eine Veränderung vornimmt, worüber nach Vorschrift vorher die Feuerbeschau vorgenommen werden muß, so begeht er eine Übertretung und ist mit 50 bis 400 Gulden zu bestrafen. Hat er etwas wirklich Feuergefährliches angelegt, so soll er solches abzubrechen und feuergefahrfrei herzustellen verhalten werden.

(Strafe des Maurer- oder Zimmergesellen, welcher sich dazu gebrauchen läßt.)

§ 441. Der Maurer- oder Zimmergeselle, welcher sich zu einer solchen Veränderung gebrauchen läßt, ist für diese Übertretung mit Arrest von drei bis vier Tagen zu bestrafen, und dieser Arrest zu verschärfen, wenn er deshalb bereits einmal bestraft worden.

5. Die §§ 442 bis 444 setzen die Strafe fest gegen Rauchfangkehrer und Meister, welche die Anzeige feuergefährlicher Gegenstände, die sie bei ihrer Arbeit entdecken, unterlassen, sowie gegen letztere, wenn sie verabsäumen, für die regelmäßige Fegung der Rauchfänge zu sorgen.

Gewerbeordnung.

I. Die Gewerbeordnung vom 20. Dezember 1859, Nr. 227 R. G. Bl., abgeändert durch die Gesetze vom 15. März 1883, Nr. 39 R. G. Bl., vom

8. März 1885, Nr. 22 R. G. Bl., vom 26. Dezember 1893, Nr. 193 R. G. Bl., vom 5. Feber 1907, Nr. 26 R. G. Bl., Ministerialverordnung vom 23. November 1905, Nr. 176 R. G. Bl., vom 6. August 1907, Nr. 196 R. G. Bl., vom 14. Oktober 1907, Nr. 246 R. G. Bl., unterscheidet freie, handwerksmäßige und konzessionierte Gewerbe. Zu letzteren, bei denen öffentliche Rücksichten die Notwendigkeit begründen, die Ausübung derselben von einer besonderen Bewilligung abhängig zu machen, gehört auch das Baumeister-, Brunnenmeister-, Maurer-, Steinmetz- und Zimmermannsgewerbe. Zum Antritt eines konzessionierten Gewerbes werden nebst den zum selbständigen Betriebe eines Gewerbes für alle Gewerbe vorgeschriebenen Bedingungen Verläßlichkeit mit Beziehung auf das betreffende Gewerbe und bei obgenannten Gewerben eine besondere Befähigung gefordert. Wer das Gewerbe eines Baumeisters ausüben will, muß eine dreijährige Verwendung beim Baugewerbe oder im ausübenden Dienste bei einer Baubehörde ' naehweisen. Überdies ist eine Prüfung vor der Landesbaubehörde oder ihrem Vertreter abzulegen. Diese Prüfung kann Personen, deren Befähigung anderweitig feststeht, erlassen werden. Die Behörde, der die Konzessionsverleihung für das Baumeistergewerbe zukommt, ist die politische Landesstelle. Nur Baumeister und behördlich autorisierte Zivilingenieure und Architekten ^‘sind berechtigt, Hochbauten mit Vereinigung der Arbeiten aller Baugewerbe aus-

zuführen. (Ministerialverordnung vom 11. Dezernber 1860, Nr. 268 R. G. BL vom 8. November 1886, Z. 8152.)

II. Was die Herstellung gewerblicher Betriebsanlagen betrifft, so ist die gewerbebehördliche Genehmigung (die politische Verwaltungsbehörde I. Instanz ist auch die I. Instanz in Gewerbeangelegenheiten) hierzu bei allen Gewerben erforderlich, welche mit besonderen, für den Gewerbebetrieb angelegten Feuerstätten, Dampfmaschinen, sonstigen Motoren oder Wasserwerken betrieben werden, oder welche durch gesundheitsschädliche Einflüsse, durch die Sicherheit bedrohende Betriebsarten, durch üblen Geruch oder durch ungewöhnliches Geräusch die Nachbarschaft zu gefährden oder zu belästigen geeignet sind. Vor erlangter Genehmigung dürfen diese Betriebsanlagen nicht errichtet werden (§ 25). Besonders ist darauf zu achten, daß aus derartigen Anlagen für Kirchen, Schulen, Krankenhäuser und andere öffentliche Anstalten und Gebäude keine Störung erwachse, und daß nicht die Anlage der Arbeitsräume die Sicherheit des Lebens oder die Gesundheit der darin beschäftigten Person gefährde (§ 26); Änderungen in der Betriebsanlage müssen gleichfalls der Gewerbebehörde angezeigt werden.

Die gewerbebehördliche Genehmigung ist unabhängig von der baubehördlichen.

Gesetz vom 15. März 1883, Nr. 39 R. G. Bl., betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung.

(Auszug.)

Allgemeine Bestimmungen.

1. Einteilung der Gewerbe.

Die Gewerbe sind entweder:

a)    freie Gewerbe, oder

b)    handwerksmäßige Gewerbe, oder

c)    konzessionierte Gewerbe.

Der Handelsminister im Einvernehmen mit dem Minister des Innern wird ermächtigt, bis zur legislativen Feststellung im Verordnungswege die handwerksmäßigen Gewerbe zu bezeichnen, wobei als handwerksmäßige Gewerbe jene anzusehen sind, bei denen es sich um Fertigkeiten handelt, welche die Ausbildung im Gewerbe durch Erlernung und längere Verwendung in demselben erfordern und für welche diese Ausbildung in der Regel ausreicht (§ 14).

Handelsgewerbe (in engerem Sinne) und fabriksmäßig betriebene Unternehmungen sind von der Einreihung unter die handwerksmäßigen Gewerbe, die gesamte Hausindustrie ist aber von der Einreihung unter die Gewerbe überhaupt ausgenommen.

Im Zweifel, ob ein gewerbliches Unternehmen als ein fabriksmäßig betriebenes, beziehungsweise ein Handelsgewerbe im engeren Sinne anzusehen sei, entscheidet die politische Landesbehörde nach Anhörung der Handels- und Gewerbekammer und der beteiligten Genossenschaften und im Rekurswege der Minister des Innern im Einvernehmen mit dem Handelsminister.

Jene Gewerbe, bei denen öffentliche Rücksichten die Notwendigkeit begründen, die Ausübung derselben von einer besonderen Bewilligung abhängig zu machen, werden als konzessionierte behandelt (§§ 15 und 24).

Alle Gewerbe, welche nicht als handwerksmäßige oder als konzessionierte erklärt werden, sind freie Gewerbe.

Erfordernis einer Genehmigung¹ der Betriebsanlage bei einzelnen Gewerben.

Besonderes Verfahren bei gewissen Betriebsanlagen.

§ 27. Für nachstehende Betriebsanlagen darf die Genehmigung nur auf Grund des in den folgenden Paragraphen vorgezeichneten Verfahrens erteilt werden:

1.    Abdeckereien;

2.    Anlagen zur Bereitung von Feuerwerksmateriale, Feuerwerkskörpern und Sprengpräparaten;

3.    Borsten-, Roßhaar- und Federnreinigungsanstalten;

4.    Blutlaugensiedereien;

5.    Chemische Warenfabriken;

G. Zementfabriken;

7.    Künstliche Düngfabriken (Poudrette, Düngharnsalz u. dgl.);

8.    Darmsaitenmanufakturen;

9.    Destillationsanstalten für Mineralöle ;

10.    Dachpappe- und Dachfilzfabriken;

11.    Darmsaitenerzeugungs- und Reinigungsanstalten;

12.    Firnis- und Terpentinsiedereien;

13.    Flachs- und Hanfröstanstalten;

14.    Flecksiedereien;

15.    Gold- und Silberkrätzmühlen;

IG. Glashütten;

17.    Gerbereien und Niederlagen von rohen Häuten und Fallen;

18.    Hornknopffabriken;

19.    Hopfenschwefeldarren;

20.    Holzimprägnieranstalten;

21.    Kerzengießereien;

22.    Knochenbleichen;

23.    Knochensiedereien;

24.    Knochenstampfen und Mühlen;

25.    Knochenbrennereien, Spodiumfabriken;

2G. Kesselfabriken;

27.    Leimsiedereien;

28.    Leuchtgasbereitungs- und Aufbewahrungsanstalten;

29.    Metallschmelzereien, Hütten- und Hammerwerke, insoweit das Befugnis ihrer Errichtung nicht aus der Bergwerksverleihung fließt;

30.    Maschinenfabriken;

31.    Öl-, Firnis- und Lackfabriken;

32.    Pech-, Asphalt- und Wagenschmiersiedereien;

33.    Papierfabriken;

34.    Salzsäurefabriken;

35.    Salpetersäurefabriken;

3G. Salmiakfabriken;

37.    Schafwoll- und Baumwollsengereien;

38.    Schwefelsäurefabriken;

39.    Schlachthäuser und Blutalbuminfabriken;

40.    Schnellbleichen;

41.    Seifensiedereien ;

42.    Spiegelamalgamierwerke;

43.    Steinbrüche, Ziegelbrennereien, Kalkbrennereien und Gipsbrennereien, inso-ferne dieselben nicht als landwirtschaftliche Nebenbeschäftigungen erscheinen und insoferne die beiden letzteren außerhalb des Gewinnungsortes des Materiales errichtet werden;

44.    Talgschmelzereien;

45.    Tonwarenbrennereien;

46.    Wachstuchmanufakturen;

47.    ZündWarenfabriken;

48.    Zucker-, Spiritus- und Preßhefefabriken;

49.    Koksbereitungsanstalten,

insoferne sie außerhalb der Gewinnungsorte des Materiales errichtet werden.

50.    Steinkohlenteeranstalten,

51.    Holzteeranstalten,

52.    Rußbrennereien,

Der Handelsminister ist ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Minister

des Innern nach Anhörung der Handels- und Gewerbekammern Abänderungen dieses Verzeichnisses im Verordnungswege vorzunehmen.

Ansuchen.

§ 28. Die Genehmigung der im § 27 bezeichneten Anlagen ist unter Beibringung der erforderlichen Beschreibungen und Zeichnungen bei der Gewerbebehörde anzusuchen.

Edikt.

§ 29. Die Behörde hat die beabsichtigte Unternehmung sowohl durch Anschlag in der betreffenden Gemeinde als durch spezielle Mitteilung an den Gemeindevorstand und die bekannten Anrainer — nach Umständen auch durch einmalige Einschaltung in die für amtliche Kundmachungen bestimmte Zeitung — kundzumachen, hierbei auf einen Zeitpunkt binnen 2 bis 4 Wochen eine kommissioneile Verhandlung anzuberaumen, bei welcher — wenn nicht früher schriftlich — die allfälligen Einwendungen anzubringen sein werden, widrigenfalls der Ausführung der Anlage stattgegeben werden wird, soferne sich nicht von Amtswegen Bedenken dagegen ergeben.

Die Behörde hat auch die Einleitung zu treffen, damit die ausbau-, feuer-und gesundheitspolizeilichen Rücksichten, sowie die nach den Gesetzen über Benützung der Gewässer allenfalls erforderlichen Amtshandlungen womöglich gleichzeitig mit jenen über die gewerbepolizeiliche Zulässigkeit der Betriebsanlage vorgenommen werden.

Verhandlung.

§ 30. Bei der kommissionellen Verhandlung hat die Behörde alle maßgebenden Umstände von Amtswegen und selbst dann, wenn keine Einwendungen gegen die Anlage vorgebracht werden, zu erheben und die vorgekommenen Einwendungen grundhältig zu erörtern und soweit als tunlich deren Beilegung im gütlichen Wege zu versuchen.

In der Entscheidung, welche mit aller Beschleunigung zu erfolgen hat, ist jedenfalls auszusprechen, ob und wieferne die beantragte Betriebsanlage in gewerbepolizeilicher Beziehung zulässig sei und daher genehmigt werde.

Diese Entscheidung hat im Falle der Genehmigung der Betriebsanlage die bezüglich der Errichtung und des Betriebes derselben etwa nötigen Bedingungen und Beschränkungen, sowie diejenigen Anordnungen zu enthalten, welche notwendig erscheinen, damit nicht etwa schon die Anlage der Arbeitsräume den Bestimmungen des § 26 zuwiderlaufe.

Wenn gegen das Unternehmen Einwendungen aus privatrechtlichen Titeln erhoben wurden, deren gütliche Beilegung nicht gelungen ist, so sind dieselben bei Erteilung der Genehmigung ausdrücklich anzuführen und ist deren Austragung auf den Rechtsweg zu verweisen. Die politische Behörde kann hieraus keinen Anlaß nehmen, die Ausführung der Betriebsanlage zu untersagen.

Nur das Gericht ist berufen, über Anlangen der Partei die Frage zu entscheiden, ob mit der in gewerbepolizeilicher Beziehung als zulässigerkannten Betriebsanlage bis zur Austragung des Rechtsstreites innezuhalten sei, oder ob und unter welchen Beschränkungen die Anlage inzwischen errichtet werden könne (§§ 340, 341, 342 a. b. G. B.).'

§ 31. Die Kosten der Bekanntmachung und des Verfahrens über gewerbliche Betriebsanlagen hat der Unternehmer zu tragen; zur Tragung der Kosten, welche durch mutwillige Einwendungen verursacht wurden, ist jener zu verhalten, welcher die Einwendungen erhoben hat.

Änderungen in der Betriebsan 1 age.

§ 32. Änderungen in der Beschaffenheit der Betriebsanlage oder in der Fabrikationsweise, oder eine bedeutende Erweiterung des Betriebes, durch welche einer der im § 25 vorgesehenen Umstände eintritt, sind vor der Ausführung zur Kenntnis der Gewerbsbehörde zu bringen, welche von der Einleitung einer kommissionellen Verhandlung Abstand nehmen kann, wenn sie die Überzeugung gewinnt, daß die beabsichtigte Veränderung oder Erweiterung für die Anrainer oder die Gemeinde überhaupt neue oder größere Nachteile, Gefahren oder Belästigungen, als mit der vorhandenen Betriebsanlage verbunden sind, nicht herbeiführen werde.

Ein Wechsel in der Person des Gewerbeinhabers bedingt nicht eine neue Genehmigung der Betriebsanlage.

Erlöschen der Genehmigung.

§ 33. Wird der Betrieb einer Anlage binnen Jahresfrist nach erfolgter Genehmigung derselben nicht begonnen oder durch mehr als drei Jahre unterbrochen, so erlischt die Genehmigung der Betriebsanlage.

Bei Vorhandensein rücksichtswürdiger Gründe sind diese Fristen über Ansuchen des Gewerbeinhabers angemessen zu verlängern.

Wird eine Betriebsanlage durch Elementarereignisse oder sonstige Zufälle vollständig zerstört, so ist vor der neuerlichen Inbetriebsetzung um die Genehmigung derselben einzuschreiten.

Rekurs.

§ 34. Die Entscheidung der Gewerbebehörde über gewerbliche Betriebsanlagen, sowie über Fragen, welche die Anwendung der Bestimmungen der vorhergehenden Paragraphen dieses Hauptstückes betreffen, ist samt deren Gründen den Parteien, das ist den Bewerbern und jenen Personen, welche Einwendungen erhoben haben, bekanntzugeben.

Gegen die Entscheidung steht jeder Partei der Rekurs an die höhere Instanz offen, und ist derselbe bei der politischen Behörde, welche in erster Instanz das Erkenntnis gefällt hat, binnen 14 Tagen schriftlich oder mündlich einzubringen.

Der rechtzeitig ergriffene Rekurs hat aufschiebbare Wirkung.

Ministerialverordnung vom 8. November 1886, Z. 8152, mit welcher die Bestimmungen der Ministerialverordnung vom 11. Dezember 1860, Z. 36.413, über die Einteilung der behördlich autorisierten Privattechniker und die von den Bewerbern um solche Befugnisse beizubringenden Nachweise in einigen Punkten abgeändert werden.

(Auszug.)

§ 1. Die beeideten, von der Regierung autorisierten Privattechniker unterscheiden sich in vier Kategorien:

a)    Bauingenieure, bzw. Bau- und Kulturingenieure (für Straßen-, Wasser-, Brücken- und Eisenbahnbauten, einschließlich der damit in unmittelbarer Verbindung stehenden Hochbauten, bzw. auch für kulturtechnische Arbeiten jeder Art);

b)    Architekten (für den gesamten Hochbau und insbesondere für baukünstlerische Ausführungen;

c)    Maschinenbauingenieure (für das Maschinenwesen, einschließlich der mit den Maschinenanlagen in unmittelbarem Zusammenhänge stehenden Hochbauten); und

d)    Geometer, bzw. Geometer- und Kulturtechniker (für Vermessungen, bzw. auch für kulturtechnische Arbeiten mit Ausschluß größerer hydrotechnischer Anlagen).

§ 2. Der Nachweis über die Zurücklegung der vorgeschriebenen technischen Studien ist bezüglich jeder dieser vier Kategorien der behördlich autorisierten Privattechniker durch Zeugnisse einer inländischen technischen Hochschule und beziehungsweise der Hochschule für Bodenkultur zu erbringen. Derselbe besteht:

a)    bezüglich der Bauingenieure in dem Zeugnisse über die abgelegte zweite Staats- oder die Diplomprüfung aus dem Ingenieurbaufache und, wenn auch die Autorisation für das kulturtechnische Fach angestrebt wird, über die für dieses Fach in der MinisterialVerordnung vom 20. August 1884, R. G. Bl. Nr. 145, eingeführte Fachprüfung;

b)    bezüglich der Architekten in dem Zeugnisse über die abgelegte zweite Staats- oder die Diplomprüfung aus dem Hochbaufache;

c)    bezüglich der Maschinenbauingenieure in dem Zeugnisse über die abgelegte zweite Staats- oder Diplomprüfung aus dem Maschinenbaufache ; und

d)    bezüglich der Geometer in den Fortgangszeugnissen über die abgelegte Prüfung aus der gesamten Mathematik und der darstellenden Geometrie, dann der Physik und der niederen und höheren Geodäsie und bezüglich der Geometer und Kulturtechniker in dem Zeugnisse über die mit »gutem« Erfolge abgelegte, in der Ministerialverordnung vom 20. August 1884, R. G. Bl. Nr. 145, eingeführte zweite Staats-(Fach-)prüfung für Kulturtechniker und dem Fortgangszeugnisse einer Hochschule über höhere Geodäsie.

Die Anerkennung ausländischer Zeugnisse ist dem Ministerium des Innern einvernehmlich mit dem Ministerium für Kultus und Unterricht Vorbehalten.

§ 3. Zur Dartuung der praktischen Verwendung ist eine nach erfolgter Zurücklegung der vorgeschriebenen Studien erworbene fachmännische Praxis auszuweisen, welche bezüglich der Bauingenieure, bzw. Bau- und Kulturingenieure, Architekten und Maschinenbauingenieure fünf Jahre, bezüglich der Geometer aber drei Jahre zu umfassen hat und durch befriedigende glaubwürdige Zeugnisse bestätigt sein muß.

Diese Zeugnisse müssen eine längere selbständige Mitwirkung an der Projektierung und Ausführung einschlägiger Baulichkeiten und bezüglich der Geometer die selbständige Ausführung praktischer Vermessungsarbeiten dartun.

Die einschlägige Praxis kann :

a)    im Staats-, Landes- oder Kommunaldienste, dann bei dem in das Bau-, Maschinenbau- oder Vermessungsfach einschlägigen Dienste der Staatsoder vom Staate betriebenen Eisenbahnen oder einer konzessionierten Eisenbahngesellschaft; ferner

b)    von den Bewerbern um die Befugnis als Bauingenieur, bzw. Bau- und Kulturingenieur, als Architekt und als Maschinenbauingenieur auch bei

57

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

einem behördlich autorisierten Bauingenieur, bzw. Bau- und Kulturingenieur, Architekten, konzessionierten Baumeister oder Maschinenbauingenieur (a. p. Maschinenfabrik);

c) von den Bewerbern um die Befugnis als Geometer auch bei der Vermessung für Zwecke des Grundsteuerkatasters und der Grundsteuerregulierung oder bei einem behördlich autorisierten Bauingenieur, bzw. Bau- und Kulturingenieur, oder bei einem behördlich autorisierten Geometer, bzw. hinsichtlich der Geometer und Kulturtechniker auch im kulturtechnischen Bureau einer Landwirtschaftsgesellschaft zurückgelegt werden.

§ 4. Die strenge praktische Prüfung, welche schon nach Ablauf der Hälfte der im § 3 vorgezeichneten Praxis abgelegt werden kann, hat bezüglich der Bauingenieure, bzw. Bau- und Kulturingenieure, dann bezüglich der Architekten und der Maschinenbauingenieure in einer schriftlichen und in einer mündlichen Prüfung zu bestehen.

Die schriftliche Prüfung umfaßt die Ausarbeitung eines größeren Elaborates aus dem bezüglichen Baufache nach einem gegebenen Programme und innerhalb eines fallweise zu bestimmenden Zeitraumes.

Die mündliche Prüfung hat sich nur auf die eigentlichen Baufächer (Straßen-, Wasser-, Brücken-, Eisenbahn- und das kulturtechnische Fach, bzw. Hochbaufach oder Maschinenbaufach), dann auf die in das betreffende Fach einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu erstrecken, wobei hauptsächlich das schriftliche Elaborat der Fragestellung zugrunde zu legen ist.

Bei den Geometern hat die strenge Prüfung zu umfassen:

1. die Ausführung von praktischen Aufgaben aus dem Gebiete der Vermessungskunde, und zwar sowohl auf dem Felde als auch auf schriftlichem Wege;

2.    eine mündliche Prüfung aus der Mathematik und Geodäsie in allen ihren Zweigen; und

3.    eine Prüfung aus den auf die Evidenthaltung des Grundsteuerkatasters, auf die Übereinstimmung der Operate des Grundsteuerkatasters mit den Grundbüchern, dann auf die Zusammenlegung der Grundstücke bezugnehmenden Gesetzen und Verordnungen, in letzterer Beziehung jedoch nur insoweit, als sie das Vermessungsfach und das Land, für welches die Bestellung des Geometers erfolgen soll, betreffen.

Geometer und Kulturtechniker haben überdies noch eine praktische Arbeit aus dem Gebiete des kulturtechnischen Faches auszuführen und die mündliche

Prüfung aus den in dieses Fach einschlägigen Gesetzen und Verordnungen abzulegen.

§ 5. Von jenen Bewerbern, welche die Diplomprüfung aus dem Ingenieurbaufache, dem Hochbaufache oder dem Maschinenbaufache mit Erfolg abgelegt haben, ist zur Dartuung der praktischen Verwendung bloß die Nachweisung einer dreijährigen, nach erfolgter Zurücklegung der vorgeschriebenen Studien vollstreckten fachmännischen Praxis zu fordern.

§ 6. Die Prüfungen werden im April und Oktober in den Amtssitzen der politischen Landesbehörden, in welchen sich technische Hochschulen befinden, durch eine Prüfungskommission, deren Mitglieder durch die politische Landesbehörde hierzu berufen werden, abgehalten.

Hierbei sind die bezüglich der Prüfung für den Staatsbaudienst vorgeschriebenen Modalitäten sinngemäß in Anwendung zu bringen.

§ 7. Innerhalb der im § 1 bezeichneten speziellen Berufsphäre kommen den einzelnen Kategorien der behördlich autorisierten Privattechniker alle Berechtigungen zu, welche in der Ministerialverordnung vom 11. Dezember 1860, Z. 36.413, in Hinsicht des Wirkungskreises dieser Techniker vorgezeichnet sind, und haben in dieser Beziehung die einschlägigen Bestimmungen der vorgedachten Verordnung sinngemäß Anwendung zu finden.

- § 8. Der Umfang der Berechtigungen der auf Grund der Ministerial-verordnung vom 11. Dezember 1860, Z. 36.413, bereits autorisierten Techniker bleibt durch die vorliegende Verordnung unberührt.

§ 9. Die durch die gegenwärtige Verordnung nicht abgeänderten Bestimmungen der §§    1,    2, 9, 10 und 11 der Ministerialverordnung vom

11. Dezember 1860, Z. 36.413, und die sonstigen in derselben enthaltenen Anordnungen bleiben auch weiterhin in Kraft.

Gesetz vom 26. Dezember 1893, Nr. 193 R. G. Bl., betreffend die Regelung der konzessionierten Baugewerbe.

Einteilung der Baugewerbe.

§ 1. Die Baugewerbe im Sinne der §§ 15 und 23 des Gesetzes vom 15. März 1883, R. G. Bl. Nr. 39, sind folgende:

1. das Gewerbe der Baumeister;

2.

» Maurermeister;

3.

» Steinmetzmeister;

4.

» Zimmermeister;

5.

» Brunnenmeister.

Umfang der Berechtigung:

Des Baumeisters.

§ 2. Der Baumeister ist berechtigt, Hochbauten und andere verwandte Bauten mit Vereinigung der Arbeiten der verschiedenen Baugewerbe (§ 1) zu leiten und mit eigenem Hilfspersonal auszuführen.

An jenen Chten jedoch, welche vom Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Handelsministerium, mit Zustimmung des betreffenden Landesausschusses, als ausgenommen erklärt werden, hat sich der Baumeister hei Ausführung von Bauten rücksichtlich jener Arbeiten, welche in das Fach der Zimmer

Steinmetz- und Brunnenmeister einschlagen, der zu den betreffenden Arbeiten berechtigten Gewerbeinhaber zu bedienen, und kann die obgenannten Arbeiten nur dann selbst ausführen, wenn er die bezügliche Konzession für die bet.effenden Gewerbe erworben hat. (§ 8).

Hinsichtlich jener Arbeiten, welche in den Berechtigungsumfang eines konzessionieren oder handwerksmäßigen Gewerbes, das bei einem Baue in Anwendung kommt (Tischler, Schlosser, Glaser, Anstreicher, Spengler usw.), gehören, hat sich der Baumeister ausnahmslos der zu den betreffenden Arbeiten berechtigten Gewerbeinhaber zu bedienen.

Des Maurermeisters.

§ 3. In den nicht ausgenommenen Orten steht dem Maurermeister das Recht zu, Hochbauten und andere verwandte Bauten zu leiten und auszuführen; jedoch darf der Maurermeister Monumentalbauten, große Theater, Festhallen, Ausstellungsgebäude, Museumbauten, Kirchen und andere besonders schwierige Bauten, bei denen in statischer Hinsicht belangreiche Konstruktionen Vorkommen, nur unter der Leitung eines Baumeisters ausführen.

Bei der Ausführung von Bauten hat sich der Maurermeister rücksichtlich jener Arbeiten, welche in das Fach der Zimmer-, Steinmetz- und Brunnenmeister einschlagen, der zu den betreffenden Arbeiten berechtigten Gewerbe-

inhaber zu bedienen. Soferne jedoch in dem politischen Bezirke des Bauortes die gedachten Gewerbe nicht vertreten sein sollten, an welchem Umstande durch das Vorhandensein von Gewerbsberechtigten nach § G dieses Gesetzes nichts geändert wird, kann der Maurermeister diese Arbeiten durch sein eigenes Hilfspersonale vornehmen.

Hinsichtlich jener Arbeiten, welche in den Berechtigungsumfang eines konzessionierten oder handwerksmäßigen Gewerbes (Tischler, Schlosser, Glaser. Anstreicher, Spengler usw.) gehören, hat sich der Maurermeister ausnahmslos der zu den betreffenden Arbeiten berechtigten Gewerbeinhaber zu bedienen.

In den Orten, welche im Sinne des § 2 als ausgenommen erklärt werden, darf der Maurermeister die in sein Fach einschlagenden Arbeiten selbständig nur an solchen Bauten ausführen, welche nicht die Mitwirkung verschiedener Baugewerbe bedingen.

Des Steinmetzmeisters und des Zimmermeisters.

§ 4. Der Steinmetzmeister und der Zimmermeister sind, unbeschadet der einheitlichen Leitung, welche im Falle der Mitwirkung der verschiedenen Baugewerbe erforderlich wird (§§ 2 und 3), berechtigt, alle in ihr Fach einschlagenden Arbeiten auszuführen.

Der Zimmermeister ist überdies berechtigt, Bauten, welche in ihrer Wesenheit Holzkonstruktionen sind, zu leiten und auszuführen. In solchen Fällen hat er sich jedoch rücksichtlich jener Arbeiten, welche in das Fach der Maurer-, Steinmetz- und Brunnenmeister einschlagen, der zu den betreffenden Arbeiten berechtigten Gewerbeinhaber zu bedienen. Insoferne jedoch in dem politischen Bezirke des Bauortes die gedachten Gewerbe nicht vertreten sein sollten, an welchem Umstande durch das Vorhandensein von Gewerbsberechtigten nach § 6 dieses Gesetzes nichts geändert wird, kann der Zimmermeister diese Arbeiten durch sein eigenes Hilfspersonale vornehmen.

Hinsichtlich jener Arbeiten, welche in den Berechtigungsumfang eines konzessionierten oder handwerksmäßigen Gewerbes (Tischler, Schlosser, Glaser, Anstreicher, Spengler usw.) gehören, hat sich der Zimmermeister ausnahmslos der zu den betreffenden Arbeiten berechtigten Gewerbeinhaber zu bedienen.

Des Brunnenmeisters.

§ 5. Der Brunnenmeister ist berechtigt, alle zur Herstellung eines Brunnens erforderlichen Arbeiten zu leiten und auszuführen.

In Orten, wo Brunnenmeister nicht bestehen, steht dieselbe Berechtigung auch den Bau-, Maurer- und Zimmermeistern zu.

§ 6. Die politische Landesbehörde bestimmt über Vorschlag des Landesausschusses, ob und in welchen politischen Bezirken oder einzelnen Orten im Hinblicke auf die Bedürfnisse der Bevölkerung die Konzession zum Betriebe des Maurer-, Zimmermanns-, Steinmetz- und Brunnenmachergewerbes im nachstehend bezeichneten Berechtigungsumfange und unter den folgenden gegenüber den Erfordernissen der §§ 9 bis 13 erleichterten Bedingungen erteilt werden kann.

Bei geänderten Verhältnissen kann die politische Landesbehörde nach Einvernehmung des Landesausschusses die Verleihung weiterer derlei Konzessionierungen sistieren.

Eine derartige Konzession erstreckt sich nur auf Herstellung von Arbeiten an ortsüblichen Bauten und innerhalb der im Konzessionsdekrete bezeichneten Orte.

Dieselbe kann nur an Personen männlichen Geschlechtes verliehen werden, welche nebst Erfüllung der im § 23, Absatz 1 des Gesetzes vom 15. März 1883, R. G. Bl. Nr. 39, geforderten allgemeinen Bedingungen die durch eine mindestens vierjährige Verwendung beim betreffenden Gewerbe erlangte praktische Befähigung dartun.

Die Erteilung solcher Konzessionen ist nur innerhalb der Grenzen des Lokalbedarfes zulässig und ist zuvor stets die Handels- und Gewerbekammer zu hören, welche die betreffende Genossenschaft einzuvernehmen hat.

§ 7. Den in den §§ 1 und G dieses Gesetzes bezeichneten Baugewerbeberechtigten steht zu, die zur Durchführung des Baues während der Dauer desselben, sowie zum Abbruche von Gebäuden erforderlichen Hilfskonstruktionen, wie Baugerüste, Pölzungen u. dgl., dann die erforderlichen Bauhütten selbständig auszuführen.

Vereinigung von Baugewerben.

§ 8. Die Vereinigung mehrerer der im § 1 aufgezählten Baugewerbe in einer Person ist zulässig, soferne für jedes der zu vereinigenden Baugewerbe der Befähigungsnachweis erbracht und die erforderliche Konzession erwirkt wird.

Welche Erleichterungen in den Fällen der Vereinigung von Baugewerben in Hinsicht auf die Erbringung des Befähigungsnachweises Platz greifen können, wird im Verordnungswege verfügt werden.

Befähigungsnachweis.

§ 9. Bewerber um die Konzession für eines von den im § 1 angeführten Gewerben haben die Erlernung des betreffenden Gewerbes, die praktische Ausbildung in demselben nachzuweisen und überdies die betreffende Prüfung abzulegen.

Durch diesen Nachweis und die mit gutem Erfolge bestandene Prüfung ist die im § 23, Absatz 2 der Gewerbeordnung,- geforderte Voraussetzung für die Konzessionserteilung als hergestellt zu betrachten.

§ 10. Der Nachweis der Erlernung des Gewerbes kann auf nachstehende Weise erbracht werden:

a)    Durch das Abgangszeugnis einer einschlägigen P'achschule, in welcher ein mindestens drei Jahre andauernder praktischer Unterricht in der Lehrwerkstätte erteilt wird;

b)    durch das Lehrzeugnis (Lehrbrief) über die ordentliche Erlernung des Gewerbes oder durch den Nachweis einer gegenüber den Zeitbestimmungen des § 11 um zwei Jahre längeren Verwendung;

c)    von Bewerbern, welche die Bau- oder Ingenieurschule an einer technischen Hochschule durch Ablegung der beiden Staatsprüfungen oder die höhere Gewerbeschule bautechnischer Richtung an einer k. k. Staatsgewerbeschule oder an einer gleichwertigen, mit dem Öffentlichkeitsrechte ausgestatteten Lehranstalt mit gutem Erfolge absolviert haben, ist der Nachweis zu erbringen, daß sie sich zum Zwecke der Erlernung des betreffenden Gewerbes, einschließlich der vor oder während der Studienzeit geleisteten Arbeit, in demselben sechs Monate, bzw. ein Jahr, haben verwenden lassen.

§ 11. Die Dauer der praktischen Ausbildung der Bewerber um eine Konzession für eines der im § 1 angeführten Gewerbe wird nachstehend bestimmt:

1.    Für Bau- und Maurermeister sechs Jahre, hiervon mindestens zwei Jahre als Polier oder Werkführer;

2.    für Steinmetz- oder Zimmermeister fünf Jahre als Gehilfe, hiervon mindestens zwei Jahre als Polier;

3.    für Brunnenmeister drei Jahre als Gehilfe, hiervon mindestens ein Jahr als Polier ;

4. bei den Steinmetzen und Brunnenmeistern kann auch in Berücksichtigung ortsüblicher Verhältnisse von der Verwendung als Polier abgesehen werden.

§ 12. Für Bewerber um die Bau-, Maurer-, Steinmetz- oder Zimmermeisterberechtigung, welche die Bau- oder Ingenieurschule an einer technischen Hochschule absolviert und die beiden Staatsprüfungen mit gutem Erfolge abgelegt haben, genügt der Nachweis einer gegenüber den Zeitbestimmungen des § 11 um zwei Jahre, und für Bewerber, welche das Diplom einer technischen Hochschule aus dem Hochbaufache oder Ingenieurbaufache erworben haben, der Nachweis einer um drei Jahre kürzeren praktischen Verwendung in dem Gewerbe, vorausgesetzt, daß diese Praxis im Hochbaufache ausgeübt wurde. Bei der praktischen Verwendung der absolvierten Hörer einer technischen Hochschule wird eine Verwendung als Polier oder Werkführer nicht gefordert.

Für Bewerber um Bau-, Maurer-, Steinmetz-, Zimmer- und Brunnenmeistergewerbeberechtigungen, welche die höhere Gewerbeschule bautechnischer Richtung an einer Staatsgewerbeschule oder an einer gleichwertigen, mit dem Öffentlichkeitsrechte ausgestatteten Lehranstalt mit gutem Erfolge absolviert haben, genügt der Nachweis einer gegenüber den Zeitbestimmungen des § 11 um ein Jahr kürzeren praktischen Verwendung im betreffenden Gewerbe.

Für Bewerber um die Zimmer- oder Steinmetzmeisterberechtigung, welche das Abgangszeugnis einer einschlägigen Fachschule mit Lehrwerkstätte erhalten haben, genügt der Nachweis einer gegenüber der Zeitbestimmung des Punktes 2 des § 11 um zwei Jahre, und für solche, die das Abgangszeugnis der Werkmeisterschule bautechnischer Richtung an einer Staatsgewerbeschule oder an * einer gleichwertigen, mit dem Öffentlichkeitsrechte ausgestatteten Lehranstalt erworben haben, einer gegenüber den Zeitbestimmungen des Punktes 2 des § 11 um ein Jahr kürzeren praktischen Verwendung im Zimmermeister-, bzw. Steinmetzmeistergewerbe.

Die vor und während des Besuches einer der vorbezeichneten Schulkategorien außerhalb der Schule zurückgelegte Praxis in dem betreffenden Gewerbe wird in die im § 11 geforderte praktische Ausbildung eingerechnet.

waren.

Bei Bewerbern um die Bau-, Maurer-, Steinmetz- oder Zimmermeisterberechtigung, welche im Staats-, Landes- oder Gemeindebaudienste als Beamte in Verwendung waren, wird eine sechsjährige Dienstzeit dann als Ersatz für die im § 11 normierte praktische Ausbildung zu gelten haben, wenn sie bei ihrer Anstellung den für den Eintritt in den Staatsbaudienst vorgeschriebenen Erfordernissen zu entsprechen in der Lage waren und wenn sie während der Dienstzeit, die in Anrechnung kommen soll, im Hochbaufache tätig

Bei Bewerbern um die Baumeisterberechtigung, welche als k. und k. Offiziere der Geniewaffe den höheren Kurs absolviert haben, wird der Nachweis der im § 11 normierten praktischen Ausbildung dann als erbracht anzusehen sein, wenn sie während ihrer Einteilung beim Geniestabe durch mindestens sechs Jahre beim Hochbau- oder Befestigungsdienste beschäftigt waren.

Bei Bewerbern um die Maurer-, Steinmetz- und Zimmermeisterberech-tigung, welche im k. und k. Heere als Militärbauwerkmeister in Verwendung waren, gilt eine sechsjährige Verwendung in dieser Eigenschaft als Ersatz für die im § 11 normierte praktische Befähigung.

§ 13. Im Verordnungswege werden die Gegenstände der Prüfung, deren Umfang, sowie die Dauer der Gültigkeit derselben für Bewerber um eine Konzession für die im § 1 unter Zahl 1 bis 5 aufgeführten Gewerbe bestimmt werden. Hierbei wird angemessen zu berichtigen sein, inwieweit Zeugnisse einer technischen Hochschule oder einer Staatsgewerbeschule bautechnischer Richtung oder einer gleichwertigen, mit dem Öffentlichkeitsrechte ausgestatteten Lehranstalt die Ablegung der Prüfung ganz oder teilweise zu ersetzen geeignet sind.

Im Verordnungswege wird ferner bestimmt werden, an welchen Orten die Prüfungen vorgenommen werden, in welcher Weise die Prüfungskommissionen zusammenzusetzen sind und von welcher Behörde das Ergebnis der Prüfung

mittels Zeugnis zu bekunden ist, binnen welcher Zeit eine Prüfung wiederholt werden darf und in welcher Höhe eine Prüfungstaxe zu entrichten sein wird.

Im Verordnungswege werden jene Lehranstalten — Hochschulen, höheren Gewerbeschulen, Fachschulen und Werkmeisterschulen etc. — bezeichnet werden, denen nach ihrer Organisation und nach ihren Unterrichtserfolgen die in dem § 12 eingeräumten Begünstigungen bezüglich der Schüler derselben zuerkannt werden.

Endlich wird im Verordnungswege festgestellt werden, welche höheren technischen Lehranstalten des Auslandes den inländischen technischen Hochschulen bezüglich des Inhaltes der §§ 10 bis einschließlich 13 dieses Gesetzes als gleichgestellt zu erachten sind; dagegen bleibt die Entscheidung bezüglich . der Anrechenbarkeit der Absolvierung von gewerblichen und Fachschulen des Auslandes im Sinne der §§ 10 bis einschließlich 13 dem Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultus und Unterricht und dem Handelsministerium von Fall zu Fall Vorbehalten.

Verleihungsbehörde.

§ 14. Die Konzession zum Betriebe des Baumeister-, des Maurer-, des Steinmetz- und des Zimmermeistergewerbes verleiht die politische Landesbehörde. Die Konzession zum Betriebe des Brunnenmeistergewerbes und der Baugewerbeberechtigten nach § 6 verleiht die Gewerbebehörde erster Instanz.

Übergangsbestimmun gen.

§ 15. Rücksichtlich der konzessionierten Maurer, Steinmetze und Zimmerleute, welche nach dem ersten Absätze des § 23 der Gewerbeordnung vom 20. Dezember 1859, R. G. Bl. Nr. 227, die Berechtigung erlangt haben, die in ihr Fach einschlagenden Arbeiten selbständig, das ist nicht unter der Leitung eines Baumeisters, auszuführen, haben die folgenden Bestimmungen zu gelten:

Die konzessionierten Steinmetzen und Zimmerleute werden den Steinmetz-und Zimmermeistern im Sinne des § 4 dieses Gesetzes gleichgestellt.

Die konzessionierten Maurer sind den Maurermeistern im Sinne des § 3 des Gesetzes gleichzuhalten. Denjenigen unter ihnen, welche zur Zeit der Kundmachung dieses Gesetzes den Standort ihres Gewerbes in einem Orte haben werden, welcher als ausgenommen (§ 2) erklärt wird, steht in ausgenommenen Orten das Recht zu, im Vereine mit den Steinmetz-, Zimmer-und Brunnenmeistern Hochbauten und verwandte Bauten selbständig auszuführen.

Die politische Landesbehörde hat überdies jenen von ihnen die Rechte eines Baumeisters nach § 2 dieses Gesetzes einzuräumen, welche ihre Befähigung hierzu durch eine im Verordnungswege zu normierende Prüfung oder durch solche vor dem Beginne der Wirksamkeit dieses Gesetzes selbständig projektierte und ausgeführte Bauten dargetan haben, die ihre theoretische und praktische Befähigung zum Baumeister erweisen.

Jene auf Grund der Gewerbeordnung vom 20. Dezember 1859 konzessionierten Maurer, Steinmetzen und Zimmerleute, denen in dem Konzessionsdekrete ausdrücklich ein geringerer Berechtigungsumfang als jener des § 23 der gedachten Gewerbeordnung eingeräumt worden ist, bleiben auch weiters auf diesen geringeren Berechtigungsumfang beschränkt.

Im übrigen werden die bestehenden Gewerbeberechtigungen nicht berührt.

Strafbestimmungen.

§ 16. Die im § 1 bezeichneten Baugewerbetreibenden, welche ihre Berechtigung zur Deckung des unbefugten Gewerbebetriebes Dritter mißbrauchen, sind der Bestrafung nach Maßgabe der Strafbestimmungen der Gewerbeordnung zu

unterziehen. Es ist jedoch im Wiederholungsfälle nebst einer Geldstrafe, welche bis 2000 K bemessen werden kann, mit der Entziehung der Gewerbeberechtigung auf bestimmte Zeit oder für immer vorzugehen.

Die zum Behufe der Deckung des unbefugten Gewerbebetriebes Dritter empfangenen Geldbeträge verfallen zugunsten der genossenschaftlichen Krankenkasse und, falls keine besteht, zugunsten des Armenfondes der Gemeinde, in welcher der Bau ausgeführt wird.

§ 17. Personen, welche, ohne die Berechtigung zur Ausführung von Hochbauten und anderen verwandten Bauten erlangt zu haben, derlei Bauarbeiten, zu welchen eine behördliche Bewilligung erforderlich ist, ausführen, sind der Bestrafung nach Maßgabe der Strafbestimmungen der Gewerbeordnung zu unterziehen. Es ist jedoch die Geldstrafe im Wiederholungsfälle bis 4000 K zu bemessen.

Haben die im 1. Absätze genannten Personen zum Behufe der Deckung ihres unbefugten Gewerbebetriebes einem der im § 1 bezeichneten Baugewerbetreibenden Geldbeträge zugesichert, aber noch nicht abgestattet, so verfallen dieselben zugunsten des Armenfondes der Gemeinde, in welcher der Bau ausgeführt wird.

§ 18. Bei Bemessung der im Grunde der §§ IG und 17 zu verhängenden Geldstrafen ist stets auf die Vermögens-, Erwerbs- und Einkommensverhältnisse des Verurteilten Rücksicht zu nehmen.

In jedem Straferkenntnisse, durch welches eine Geldstrafe verhängt wird, ist zugleich die Arreststrafe zu bestimmen, welche im Falle der Uneinbringlichkeit an die Stelle der ersteren zu treten hat.

Hierbei ist für einen Strafbetrag von je 4 bis 20 K auf einen Tag Arrest zu erkennen; doch darf die Dauer des Arrestes das Höchstmaß von sechs Monaten nicht übersteigen.

§ 19. Die den Baumeister betreffenden Bestimmungen der §§ 380, 383, 384 und 385 des allgemeinen Strafgesetzes finden sinngemäße Anwendung auf Maurermeister, Steinmetzmeister, Zimmermeister und Brunnenmeister und auf solche Gewerbsleute, welche diese Berufsarten auf Grund von Berechtigungen ausüben, die sie nach dem bisher geltenden Gesetze erlangt hatten; dieselben können daher auch vom Gerichte nach Maßgabe der Bestimmungen der oben genannten Paragraphen verhalten werden, einen anderen zur Führung des betreffenden Baues berechtigten Gewerbetreibenden zu Hilfe zu nehmen; ferner können sie der ihnen zustehenden Berechtigungen verlustig erklärt werden.

Sehlußbestimmungen.

§ 20. Im übrigen gelten hinsichtlich der Baugewerbe die Bestimmungen der Gewerbeordnung. Dies gilt insbesondere rücksichtlich der allgemeinen Erfordernisse zum Betriebe eines konzessionierten Gewerbes.

Die den Gewerbetreibenden nach § 44 des Gesetzes vom 15. März 1883, R. G. Bl. Nr. 30, betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung, obliegende Verpflichtung, sich einer entsprechenden äußeren Bezeichnung auf ihren festen Betriebsstätten zu bedienen, wird hinsichtlich der im § 1 dieses Gesetzes unter Z. 1, 2 und 4 genannten Gewerbetreibenden dahin ausgedehnt, daß dieselben auch bei jedem von ihnen geführten Neu-, Zu- und Umbau bis zur Beendigung desselben an einer in die Augen fallenden Stelle ihren Namen und die Bezeichnung ihres Gewerbes anzubringen haben. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe der Strafbestimmungen der Gewerbeordnung geahndet.

§ 21. Wird ein Ort nach dem Beginne der Wirksamkeit dieses Gesetzes im Sinne des § 2 als ausgenommen erklärt, so hat das auf den Umfang der

zur Zeit dieser Einreihung an dem betreffenden Orte bestehenden Gewerbeberechtigungen keinen Einfluß.

§ 22. Die Berechtigung der behördlich autorisierten Privattechniker (behördlich autorisierte Zivilingenieure, Bauingenieure, Architekten und Maschinenbauingenieure) wird durch dieses Gesetz nicht berührt.

vom

Insoferne die Genannten jedoch Hochbauten und andere verwandte Bauten mit eigenem gewerblichen Hilfspersonale ausführen, unterliegen sie den Bestimmungen des sechsten und siebenten Hauptstückes der Gewerbeordnung (R. G. Bl. 15. März 1883, Nr. 39, R. G. Bl. vom 8. März 1885, Nr. 22).

§ 23. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf die von der Landbevölkerung als Nebenbeschäftigung und ohne gewerbliches Hilfspersonal betriebenen Arbeiten des Baufaches bei ortsüblichen Wohn- und Wirtschaftsbauten, sowie einfacher ländlicher Wasserleitungen, soferne für den betreffenden Bau nach der geltenden Bauordnung die Bestellung eines Bauführers nicht erforderlich ist.

Im Zweifel darüber, ob es sich im einzelnen Falle um einen derartigen oder um einen gewerbsmäßigen Betrieb handelt, entscheidet die politische Landesbehörde im Einvernehmen mit dem Landesausschusse.

§ 24. Mit der Wirksamkeit dieses Gesetzes erlischt diejenige der kaiserl. Verordnung vom 16. September 1883, R. G. Bl. Nr. 147, betreffend die Befähigung zum Antritte von Baugewerben und den Umfang der Berechtigung dieser Gewerbe.

Gebäudesteuer.

Das Gebäudesteuerpatent vom Jahre 1820, abgeändert durch das Gesetz vom 9. Februar 1882, Nr. 17 R. G. B., normiert eine Hauszins-und eine Hausklassensteuer. Die Hauszinssteuer erstreckt sich in allen im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern auf alle Gebäude (nicht bloß Wohngebäude),

a)    welche in Orten gelegen sind, in denen sämtliche Gebäude oder wenigstens die Hälfte derselben und außerdem die Hälfte der Wohnbestand-teile einen Zinsertrag durch Vermietung abwerfen, oder

b)    welche außer diesen Ortschaften gelegen, ganz oder teilweise durch Vermietung benützt werden; von diesen letzteren haben jedoch die nicht mehr als drei Wohnbestandteile enthaltenden und einer der drei untersten Klassen des Hausklassensteuertarifes eingereihten Gebäude, welche von dem Eigentümer bewohnt und nur zum Teile vermietet sind, in der Hausklassensteuer zu verbleiben (§ 1 der Gebäudesteuer vom

9. Februar 1882).

Alle nicht in diese zwei Kategorien gehörenden Gebäude, und zwar nur Wohngebäude, unterliegen der Hausklassensteuer. Wohngebäude sind solche, welche Bestandteile in sich fassen, die als Wohnung wirklich benützt werden oder zu dieser Benützung bestimmt sind.

Die Veranlagung der Hauszinssteuer erfolgt bezüglich der sämtlichen in dieselbe einbezogenen Orte und Gebäude in Gemäßheit der für die Veranlagung der Hauszinssteuer bestehenden Gesetze und der im Einklänge mit den Gesetzen stehenden Vollzugsvorschriften.

Bei den nach b) hauszinssteuerpflichtigen, teilweise vermieteten Gebäuden ist jedoch an Hauszinssteuer zu entrichten:

a)    Der Betrag, welcher für die nicht vermieteten Wohnbestandteile an Hausklassensteuer entfiele, und

b)    der Betrag, welcher sich von dem Zinse für die vermieteten Bestandteile nach dem Ausmaße der Hauszinssteuer ergibt.

In keinem Falle darf jedoch bei den nach b) hauszinssteuerpflichtigen Gebäuden die für das ganze Gebäude zu ermittelnde Hauszinssteuer mit einem geringeren Betrage zur Vorschreibung und Einhebung gelangen, als mit der für dieses Haus nach dem Hausklassensteuertarife entfallenden Gebühr.

Die Berechnung der Hauszinssteuer erfolgt in der Weise, daß der Abzug für Erhaltungs- und Amortisationskosten für die nach dem Zinserträge zu besteuernden Gebäude, in den im Verzeichnisse aufgeführten Städten und Orten mit 15 Prozent vom Bruttozinse berechnet wird. Ausgenommen sind hiervon die Stadt Zara und die Stadt Czernowitz ('innere Stadt), in welchen, sowie bezüglich aller übrigen hauszinssteuerpflichtigen Orte und Gebäude dieser Abzug mit 30 Prozent festgesetzt wird.

Das Ausmaß der Hauszinssteuer wird für die Gebäude in den im Verzeichnisse aufgezählten Städten und Orten mit *26²/₃ Prozent des nach Abzug der Erhaltungs- und Amortisationskosten ermittelten steuerbaren reinen Zinsertrages, für alle übrigen hauszinssteuerpflichtigen Gebäude mit 20 Prozent desselben reinen Zinsertrages festgestellt.

Die in dem Verzeichnisse nicht aufgezählten Städte und Orte Tirols, und Vorarlbergs, welche ganz in die Hauszinssteuer einbezogen werden, und die Gebäude in Tirol und in Vorarlberg außerhalb dieser Orte, welche die Hauszinssteuer bezahlen, sollen nach Abzug von 30 Prozent der Erhaltungsund Amortisationskosten mit 15 Prozent des übriggebliebenen reinen Zinsertrages besteuert werden (§ 6).

Verzeichnis der Städte und Orte, für welche das Ausmaß der Hauszinssteuer mit 26 ²/₃ Prozent berechnet wird.

Nieder-

österreieh

Küstenland

Wien, Baden samt Alland.

Triest (Pomörium), Görz samt Stadtbezirk.

Ober-

österreieh

Linz samt Vorstädten: Urfahr, Markt.

Dalmatien

Zara.

Salzburg-

Salzburg samt den Vorstädten : Nonthal, Mülln und Äußerer Stein; dann die Ortschaften:

Froschheim, Mönchsberg, Lehen, Riedenburg und Schallmoos.

Böhmen

Prag samt Wischehrad.

Die Badeorte:

Teplitz, Schönau, Karlsbad, Marienbad, Franzensbad.

Tirol-

Innsbruck samt Wüten.

Mähren

Brünn samt Vorstädten. Olmütz.

Steiermark

Graz samt Vorstädten.

Schlesien

Troppau (innere Stadt).

Kärnten

Klagenfurt samt Vorstädten.

Galizien

Lemberg.

Krakau.

Krain

Laibach samt Vorstädten.

Bukowina

Czernowitz (innere Stadt).

Das Ausmaß der Steuergebühr für die der Hausklassensteuer unterliegenden Gebäude ist folgendes:

Für ein Haus mit einer Anzahl von Wohnbestandteilen 40 bis 36    . .

Klasse

QQ (M

II

III

Kronen 440" — 360- — 300" —

Für ein Haus mit einer Anzahl von Wohnbestandteilen

27 bis 25......

24 »    22    ......

21 » 19    ......

18 » 15 ......

14 » 10 ......

9 »

Klasse

IV

V,

VI.

VII.

VIII.

IX.

(j

XI

XII.

XIII,

XIV

XV.

XVI.

Kronen 250' — 200’— 150‘— 100-— 60- — 40* — 30‘— 20' — 11' — 9-80 4-20 3’40 3’ — 1'50*)

und schließlich..................

Bei jenen Gebäuden, welche über 40 Bestandteile enthalten, sind dem Tarifsätze der höchsten Klasse für je 1 mehr vorhandenen

Bestandteil zuzurechnen...................

Eine dauernde Steuerbefreiung gilt für Gebäude, die Staats-, kirchlichen und wohltätigen Zwecken dienen.

5*—

Gesetz vom 25. März 1880, Nr. 39 R. G. Bl., betreffend die Steuerfreiheit von Neu-, Um- und Zubauten.

(Auszug.)

§ 1. Eine zeitliche Befreiung von der Hauszins- und Hausklassensteuer samt Staatszuschlägen findet statt, wenn

a)    ein Gebäude auf früher unverbautem Grunde neu hergestellt wird (Neubau);

b)    ein bestehendes Gebäude bis an die Erdoberfläche niedergerissen und von da an neu aufgebaut wird (Umbau);

c)    ein bestehendes Gebäude durch einen Bau auf einer früher unverbauten Fläche, oder durch Aufbau eines früher nicht bestandenen Stockwerkes in der Art vergrößert wird, daß ein neues steuerbares Objekt entsteht (Zu- oder Aufbau);

d)    ganze, zur selbständigen Benützung geeignete Teile eines Gebäudes bis an die Erdoberfläche niedergerissen oder einzelne Stockwerke in ihrem ganzen Umfange abgetragen und neu erbaut werden (teilweiser Umbau). § 2. In allen diesen Fällen wird die Dauer der Steuerbefreiung auf

zwölf Jahre vom Zeitpunkte der behördlich bewilligten oder früheren tatsächlichen Benützung festgesetzt. Jedoch hat sich diese Befreiung in den vorstehend sub c) und d) angeführten Fällen nur auf jenen Teil der Steuer zu erstrecken, welcher auf die neu hergestellten Objekte entfällt.

§ 3. Die Befreiung von der Staatssteuer begründet keinen Anspruch auf eine Befreiung von anderen öffentlichen Lasten, welche die Hausbesitzer rücksichtlich ihres Hausbesitzes zu tragen haben.

§ 4. Die Gesuche um zeitliche Befreiung von der Hauszins- und Hausklassensteuer sind bei der Steuerbehörde erster Instanz längstens 45 Tage nach

*) Für Rohrhütten, Erdhütten ohne Mauerwerk oder aus bloßem Rutenflechtwerk oder eingerammten Pflöcken errichtete Hütten, dann für die Morlakenhütten in Dalmatien.

Derselbe ermäßigte Tarifsatz von 1’50 Kronen kann auch für jene Gebäude in Galizien und der Bukowina in Anwendung gebracht werden, welche einzeln und ohne Zusammenhang mit einer Ortschaft liegen und nicht mehr als einen Wohnbestandteil enthalten.

vollendetem Bau des Gebäudes oder eines zur selbständigen Benützung geeigneten Gebäudeteiles, und jedenfalls vor Benützung des Objektes, für welches die Steuerfreiheit beansprucht wird, einzubringen.

Über später eingelangte Gesuche wird in dem Falle, wenn sich die zur Entscheidung erforderlichen Tatsachen und Verhältnisse noch konstatieren lassen, die Steuerfreiheit nur für jene Zeitdauer eingeräumt werden, welche von dem, dem Tage der Einbringung des Gesuches nächstfolgenden Steuerfälligkeitstermine bis zum Schlüsse der mit Rücksicht auf den Zeitpunkt der Vollendung des Baues zu berechnenden Dauer der zwölfjährigen Steuerfreiheit noch nicht abgelaufen ist.

Rekurse gegen Entscheidungen über Steuerbefreiungsgesuche sind nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 19. März 1876, R. G. Bl. Nr. 28, zulässig.

§ 5. Durch dieses Gesetz werden die vor Eintritt seiner Wirksamkeit bereits erworbenen Ansprüche auf zeitliche Steuerbefreiung nicht berührt, und sind daher Steuerhefreiungsgesuche, welche sich auf vor diesem Zeitpunkte vollendete Bauführungen beziehen, auch wenn sie erst nach diesem Zeitpunkte eingereicht werden, nach den bis dahin geltenden Gesetzen und Verordnungen zu behandeln.

Desgleichen sind die Gebäude, welche auf den in der Allerhöchsten Entschließung vom 14. Mai 1859 bezeichneten Stadterweiterungsgründen in Wien erbaut werden, nach den Anordnungen dieser Allerhöchsten Entschließung zu behandeln.

Alle übrigen, auf zeitliche Befreiungen von der Gebäudesteuer Bezug habenden Gesetze und mit Gesetzeskraft kundgemachten Verordnungen treten mit dem Zeitpunkte der Wirksamkeit dieses Gesetzes außer Kraft.

§ 6. Dieses Gesetz tritt mit 1. Januar 1881 in Wirksamkeit.

Wie aus dem Gesetzestexte erhellt, erstreckt sich die Befreiung nicht auf die Gemeindeumlagen. Auch ist die Befreiung von der Hauszinssteuer keine vollständige, indem von Gebäuden, welche im ganzen oder teilweise aus dem Titel der Bauführung die Befreiung von der Hauszinssteuer genießen, 5 Prozent des aus diesen Gebäuden erzielten Reinertrages zu entrichten sind.

Als Reinerträgnis ist jener Betrag anzusehen, welcher sich ergibt, wenn man von dem ganzjährigen Bruttozinsertrage die auf die Erhaltung des Gebäudes gesetzlich zugestandenen Prozente und bei ganz hauszinssteuerfreien Gebäuden überdies noch die erweislich im Steuerjahre fällig werdenden Zinsen von den auf dem steuerpflichtigen Objekte versicherten Kapitalien in Abzug bringt.

Gesetz vom 12. Mai 1896, Nr. 101 R. G. Bl., womit ergänzende, beziehungsweise abändernde Bestimmungen bezüglich des Verfahrens bei Geltendmachung der Rechtsmittel gegen Entscheidungen und Verfügungen der politischen Behörden getroffen werden.

(Auszug.)

§ 1. Rekurse (Berufungen) gegen Entscheidungen und Verfügungen der politischen Bezirksbehörden sind, insoferne dieselben noch einem Rechtszuge unterliegen, in allen Fällen, für welche nicht eine besondere Rekursfrist vorgezeichnet ist, binnen der Frist von 14 Tagen, und Rekurse (Berufungen) gegen Entscheidungen und Verfügungen der politischen Landesbehörden unter denselben Voraussetzungen binnen der Frist von vier Wochen, von dem dem Zustellungstage nachfolgenden Tage an gerechnet, einzubringen.

Die Einbringung der Rekurse kann mündlich, schriftlich oder im telegraphischen Wege erfolgen.

Der Tag der Aufgabe auf die Post oder auf das Telegraphenamt wird gleichfalls als Einbringungstag des Rekurses angesehen.

Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag oder Feiertag, so endet die Frist erst mit dem nächsten Werktage.

Über die Frage, ob der Rekurs unzulässig ist oder ob derselbe verspätet überreicht wurde, hat die Berufungsinstanz zu erkennen.

§ 2. Die Rekurse sind, insoferne nicht bestehende Gesetze eine ausdrückliche anderweitige Bestimmung treffen, bei jener Behörde, welche in erster Instanz die Entscheidung gefällt hat, einzubringen.

§ 3. Die im § 1 benannten politischen Behörden haben in ihren Entscheidungen und Verfügungen ausdrücklich bekannt zu geben, ob diese noch einem weiteren Rechtszuge unterliegen, und im bejahenden Falle die Rekursfrist und die Behörde, bei welcher der Rekurs einzubringen ist, ausdrücklich anzugeben.

Wird im Falle einer unrichtigen Fristbestimmung in der Entscheidung oder Verfügung der Rekurs wohl innerhalb der angegebenen Frist, aber erst nach Ablauf der richtigen gesetzlichen Frist eingebracht, so ist die angefoch-tene Entscheidung oder Verfügung wegen mangelhafter Fristbelehrung aufzuheben, und die Hinausgabe einer, mit der richtigen Belehrung versehenen, dem neuerlichen Rechtszuge unterliegenden Entscheidung oder Verfügung anzuordnen.

Diese letztere Bestimmung hat für den Fall unrichtiger Angaben über die Behörde, bei welcher der Rekurs zu überreichen ist, oder darüber, ob die Entscheidung oder Verfügung noch einem Rechtszuge unterliegt, sinngemäße Anwendung zu finden.

Im Falle der Außerachtlassung der im Absätze 1 verfügten Vorschrift steht den Parteien zur Behebung dieses Mangels ein abgesonderter Rekurs frei.

§ 4. Durch das gegenwärtige Gesetz werden alle Anordnungen, welche sich auf Gegenstände dieses Gesetzes beziehen und mit demselben nicht im Einklänge stehen, insbesondere die Bestimmungen des Absatzes 3 der Verordnung des Ministeriums des Innern vom 27. Oktober 1859, R. G. Bl. Nr. 196, außer Kraft gesetzt.

Gesetz vom 8. Juli 1902, Nr. 144 R. G. Bl., betreffend Begünstigungen für Gebäude mit gesunden und billigen Arbeiterwohnungen.

(Auszug.)

§ 1. Eine 24jährige Befreiung von der Hausklassensteuer, sowie von der Hauszinssteuer und von der fünfprozentigen Steuer vom Ertrage zeitlich steuerfreier Gebäude genießen nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes jene Wohngebäude, welche auf bisher unverbauter Fläche oder auf der Bauarea eines bis zur Erdoberfläche vollständig niedergerissenen Hauses zu dem Zwecke erbaut werden, um Arbeitern gesunde und billige Wohnungen zu bieten, soferne die Wohnungen des Hauses an Arbeiter vermietet oder unentgeltlich oder gegen eine im Arbeitsvertrage ziffermäßig nicht festgesetzte Anrechnung auf den Lohn überlassen werden.

Der gleichen Begünstigung werden auch jene auf die eben bezeichnete Art und zu dem angegebenen Zwecke erbauten Wohngebäude (Familienwohnhäuser) teilhaftig, welche von den im § 7 angeführten juristischen oder physischen Personen an Arbeiter in der Weise verkauft werden, daß der ganze Kaufschilling oder mindestens die Hälfte desselben in wenigstens 1 5 Annuitäten abzuzahlen ist, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob nach den getroffenen Vereinbarungen das Eigentum an dem Gebäude sogleich oder erst in einem späteren Zeitpunkte an die Arbeiter übergeht.

Insoferne in dem einen oder dem anderen Falle solche Gebäude dem Gebührenäquivalente unterliegen, beträgt dasselbe für die Dauer der Widmung f§ 14) nur eineinhalb Prozent samt Zuschlag von dem Werte.

Alle anläßlich der Errichtung von Arbeiterhäusern auszufertigenden Eingaben, Urkunden und Intabulationen der Widmung sind gebührenfrei.

§ 2. Als »Arbeiter« im Sinne dieses Gesetzes sind jene bei landwirtschaftlichen, gewerblichen oder sonst auf Erwerb gerichteten Unternehmungen oder in öffentlichen oder privaten Anstalten gegen festen oder veränderlichen Lohn in Verwendung stehenden Personen anzusehen, deren Jahreseinkommen im Sinne des Gesetzes vom 25. Oktober 1896, R. G. Bl. Nr. 220, die im nachstehenden bezeichneten Beträge nicht übersteigt:

a)    bei alleinstehenden Personen 1200 Kronen;

b)    bei Familien von zwei bis vier Köpfen 1800 Kronen;

c)    bei Familien von fünf und mehr Köpfen 2400 Kronen.

ein Achtel höhere Beträge die Grenze zu

um

In Wien haben um ein Viertel höhere Beträge, in Orten mit mehr als 50.000 Einwohnern und ihren Vororten, sowie in unmittelbar miteinander zusammenhängenden Industrieorten, deren Bevölkerung zusammen mehr als 50.000 Einwohner beträgt, bilden. Die letztgenannten Komplexe von Industrieorten werden im Verordnungswege bestimmt.

Lehrlinge sind ohne Rücksicht auf ihre Bezüge den Arbeitern gleich

zu achten.

Durch eine vorübergehende Unterbrechung in der regelmäßigen Verwendung wird die Eigenschaft als »Arbeiter« nicht berührt. Bei dauernder Berufsunfähigkeit des Haushaltungsvorstandes, sowie in dem Falle eines Wechsels in der Person desselben, endlich bei später sich ergebenden Veränderungen in der Höhe des Gesamteinkommens oder in der Zahl der Familienmitglieder kann die weitere Bewohnung durch die bisherigen Wohnungsinhaber, beziehungsweise deren Familien von der Behörde gestattet werden.

Unternehmer, als Besitzer von nach § 1 begünstigten Gebäuden, sind hinsichtlich der in ihrem eigenen Unternehmen in Verwendung stehenden Arbeiter an das oben festgesetzte Höchstausmaß des Gesamteinkommens nicht gebunden.

§ 3. Die im § 1 vorgesehenen Begünstigungen sind auch dann anzuerkennen :

1. wenn ein Teil, aber nicht mehr als ein Vierteil des bewohnbaren Raumes in dem betreffenden Hause, oder in einem unter einheitlicher Verwaltung stehenden Komplexe von Arbeiterhäusern, nicht an aktive (§ 2, Absatz 1), sondern an berufsunfähig gewordene Arbeiter, oder an andere in einem Gehaltsoder Versorgungsbezuge stehende Personen vermietet oder unentgeltlich überlassen wird, deren Jahreseinkommen das im § 2 festgesetzte Ausmaß nicht übersteigt;

2.    wenn einzelne Räume des Hauses den Bewohnern zur gemeinschaftlichen Benützung überlassen werden, wie zum Beispiel Waschräume, Speisesäle, Lesesäle, Bibliothekszimmer u. dgl.;

3.    wenn einzelne Wohnungen oder Wohnräume den mit der Verwaltung oder Beaufsichtigung des Gebäudes betrauten Organen überlassen werden;

4.    wenn einzelne Teile des Gebäudes an Inhaber, Pächter oder Stellvertreter in der Ausübung solcher Gewerbe vermietet werden, deren Betrieb in diesem Gebäude von der politischen Behörde zur Approvisionierung der dort Wohnenden für notwendig erklärt wird.

Der Ausschank und Kleinverschleiß von gebrannten geistigen Getränken ist in nach diesem Gesetze begünstigten Gebäuden unbedingt verboten.

§ 4. Die Gebäude, in Bezug auf welche die im § 1 vorgesehenen Begünstigungen zuerkannt werden, können sein:

a)    Familienwohnhäuser,

b)    Ledigenheime,

c)    Schlaf- und Logierhäuser.

Inwieferne diese Begünstigungen auf Wohlfahrtsgebäude ausgedehnt werden können, bestimmt § 8.

§ 5. Familienwohnhäuser können zur Bewohnung durch eine oder mehrere Familien bestimmt sein. Sie sollen in der Regel zur Aufnahme von nicht mehr als sechs Familien eingerichtet sein oder, soferne sie sich über die Höhe des Eidgeschosses erheben, nicht mehr als drei Stockwerke und in jedem der letzteren nicht mehr als vier auf je eine Stiege entfallende Wohnungen enthalten.

Familienwohnhäuser der im § 1, Absatz 2, bezeichneten Art dürfen nur zur Aufnahme von nicht mehr als zwei Familien eingerichtet sein.

Bei solchen in Städten oder in geschlossenen Ortschaften gelegenen Gebäuden, welche zur Aufnahme einer größeren Anzahl von Familien bestimmt sind, ist durch geeignete Anlagen (genügende Anzahl von Stiegen, gesonderte Nebemäume, wie Waschküchen, Aborte, Keller, Unterdachräume etc.) einerseits den Anforderungen der persönlichen Sicherheit und der Gesundheitspflege Rechnung zu tragen, anderseits die Notwendigkeit der gegenseitigen Berührung zwischen den einzelnen Familien möglichst zu verringern. In solchen Gebäuden sollen gleichfalls nicht mehr als vier, dürfen aber keinesfalls mehr als sechs Wohnungen auf jede Stiege und jedes Stockwerk entfallen.

Die AfteiVermietung und die Aufnahme von Bettgehern ist in Familienwohnhäusern untersagt.

Eine allfällige Vermietung von Wohnungen in nach § 1, Absatz 2, begünstigten Häusern darf nur an Arbeiter erfolgen und gelten hinsichtlich derselben die einschlägigen Bestimmungen der §§ 11 und 12.

In größeren, zur Aufnahme von Familien bestimmten Gebäuden können vollkommen abgesonderte Abteilungen an einzelnstehende Personen vermietet weiden. Auf diese Abteilungen finden die Bestimmungen des § 6 analoge Anwendung.

Die Begünstigungen dieses Gesetzes können nur in Bezug auf solche Familienwohnhäuser zueikannt werden:

1.    In welchen die Bodenfläche der bewohnbaren Räume (Wohnzimmer, Kammern und Küchen) in den einzelnen Wohnungen:

a)    bei einräumigen Wohnungen mindestens 16, höchstens 25 Quadratmeter,

b)    bei zweiräumigen Wohnungen mindestens 20, höchstens 35 Quadratmeter,

c)    bei drei- und mehnäumigen Wohnungen mindestens 30, höchstens

80 Quadratmeter beträgt, und

2.    welche den gemäß § 9 im Verordnungswege zu erlassenden Vorschriften entsprechen.

§ 6. Ledigenheime sind zur Aufnahme von einzelnen Personen desselben Geschlechtes in abgesonderten Wohnräumen bestimmt.

Solche Gebäude sollen so eingerichtet sein, daß jeder Wohnraum in der Regel nur von einer, höchstens aber von drei Personen bewohnt wird.

Einzelnstehende Personen verschiedenen Geschlechtes dürfen in einem und demselben Gebäude, gleichviel, ob dasselbe zum Teile auch von Familien benützt whd oder nicht, nur in voneinander vollkommen gesonderten Abteilungen untergebracht werden.

Die Begünstigungen dieses Gesetzes können nur in Bezug auf solche Ledigenheime zuerkannt werden:

1. in welchen die Bodenfläche der Wohnräume. zur Aufnahme

d) einer Person mindestens 8 Quadratmeter,

b)    zweier Personen mindestens 12 Quadratmeter,

c)    dreier Personen mindestens 20 Quadratmeter beträgt, und

2. welche den gemäß § 9 im Verordnungswege zu erlassenden Vorschriften

entsprechen.

§ 7. In Bezug auf Schlaf- und Logierhäuser zur gemeinsamen Beherbergung einzelnstehender Personen desselben Geschlechtes können die im § 1 vorgesehenen Begünstigungen nur dann zuerkannt werden, wenn dieselben

1.    von Bezirksverbänden, Gemeinden, gemeinnützigen Vereinen, Stiftungen, Genossenschaften, Arbeitervereinigungen, Anstalten, oder von den im § 24 dieses Gesetzes bezeichneten Unternehmungen, oder aber von Arbeitgebern für die im eigenen Betriebe beschäftigten Arbeiter errichtet werden, und

2.    den gemäß § 9 im Verordnungswege zu erlassenden Vorschriften

entsprechen.

Die Entscheidung darüber, ob und unter welchen Bedingungen im Falle einer Übertragung des Eigentumsrechtes an andere als die unter Punkt 1 bezeichneten Personen die Begünstigungen aufrecht erhalten werden, bleibt dem Finanzminister im Einvernehmen mit dem Minister des Innern Vorbehalten.

Mit den Begünstigungen erlischt in solchen Fällen auch die Widmung des Gebäudes (§ 14).

§ 8. Bezüglich der der gemeinsamen Benützung gewidmeten Wohlfahrtsgebäude (Kindergärten, Lesehallen, Badehäuser, Waschanstalten u. dgl.) können die im § 1 vorgesehenen Begünstigungen zuerkannt werden, wenn dieselben zu einem Komplexe von Arbeiterwohnhäusern gehören und den besonderen Anordnungen entsprechen, welche gemäß § 9 in Ansehung der Anlage, der Einrichtung und des Betriebes solcher Anstalten im Verordnungswege zu erlassen sind.

§ 9. Die Minister des Innern und der Finanzen sind ermächtigt, in näherer Ausführung der in den §§ 5 bis 8 enthaltenen Grundsätze die aus Rücksichten der persönlichen Sicherheit, der Gesundheitspflege und Sittlichkeit erforderlichen Anordnungen im Einvernehmen mit den Ministern des Handels, der Eisenbahnen und des Ackerbaues im Verordnungswege zu treffen.

Insbesondere obliegt denselben die Erlassung von Vorschriften

1.    über die Lage der Fußböden der im Erdgeschosse befindlichen Wohnräume mit Rücksicht auf die Straßenoberfläche, über die Höhe und innere Einteilung der bewohnbaren Räume, über die Versorgung mit Licht, Luft und Wasser, über die Beseitigung der Abfallstoffe usw.;

2.    über die zur Vermeidung einer Überfüllung oder einer aus Gesundheitsund Sittlichkeitsrücksichten überhaupt unzulässigen Benützung zu beobachtenden Grundsätze, endlich

3.    über die Anlage, die Einrichtung und den Betrieb der in den §§ 7 und 8 erwähnten Gebäude.

Spätere Verordnungen können auf Gebäude, rücksichtlich welcher die im § 1 vorgesehenen Begünstigungen bereits zuerkannt wurden, nur insoferne Anwendung finden, als sie für die Erbauer, beziehungsweise Besitzer solcher Gebäude keine erschwerenden Bestimmungen enthalten.

§ 10. Von einzelnen Bedingungen der §§ 5 bis 8, sowie der auf Grund des § 9 erlassenen Vorschriften kann der Erbauer, beziehungsweise der Besitzer des Hauses, wenn der zweckentsprechende und gemeinnützige Charakter des letzteren und die Wahrung des öffentlichen Interesses in anderer Weise sichergestellt ist, vom Minister des Innern im Einvernehmen mit dem Finanzminister entbunden werden. Die genannten Ministerien können derartige Gestattungen für Fälle geringfügiger Abweichungen den politischen Landesstellen im Einvernehmen mit den Finanzlandesbehörden überlassen.

§ 11. I. Das jährliche Gesamtzinserträgnis eines nach § 1, Absatz 1, begünstigten Gebäudes darf jenen Betrag nicht übersteigen, welcher zufolge fachmännischer Überprüfung der beizubringenden Belege erforderlich ist, damit sich das für die Erwerbung des Baugrundes und für die Baukosten aufgewendete Kapital bei Annahme eines sechzigjährigen Bestandes des Gebäudes nach Abzug der Amortisationsraten, sämtlicher Realsteuern, Zuschläge und Umlagen, des Gebührenäquivalentes, sowie der Gebäudeerhaltungs- und Administrationskosten, endlich eines Pauschalbetrages für Leerstehungen und uneinbringliche Zinse mit jenem Prozentsätze verzinse, welcher von den Ministern des Innern und der Finanzen

für einzelne Länder oder Landesteile im Verordnungswege festgesetzt worden ist.

Bei Festsetzung des Prozentsatzes ist auf den in den betreffenden Ländern oder Landesteilen jeweilig üblichen Hypothekarzinsfuß der Sparkassen und der sonst maßgebenden Kreditinstitute in der Weise Rücksicht zu nehmen, daß sich die Verzinsung des in Arbeiterwohnhäusern angelegten Kapitals um 0‘20 bis (V50 Prozent höher stellt, als jene in der eben bezeichneten Weise investierten Kapitalien.

Hinsichtlich solcher öffentlichen Anstalten, welche statutengemäß zur Förderung von Zwecken des allgemeinen Wohles berufen sind, kann von den Ministern des Innern und der Finanzen fallweise eine höhere Verzinsung des in Arbeiterwohnhäusern angelegten Kapitals bewilligt werden.

Über Ansuchen des Hausbesitzers ist in Zeiträumen von 10 zu 10 Jahren der nach Absatz 1 der zulässigen Maximalverzinsung zugrunde zu legende Kapitalswert unter Berücksichtigung der in der Grundrente eingetretenen Veränderungen neu zu erheben. Eine solche Erhebung kann in denselben Zeitabschnitten auch von Amts wegen verfügt werden. Über die Höhe des Kapitalswertes entscheidet in erster Instanz die Finanzlandesbehörde im Einvernehmen

mit der politischen Landesbehörde.

Wenn in einem für die Begünstigungen nach diesem Gesetze in Betracht kommenden Gebäude einzelne Wohnungen den Arbeitern nicht vermietet, sondern unentgeltlich oder gegen ziffermäßig nicht festgesetzte Anrechnung auf den Arbeitslohn überlassen worden sind, ist der Zinswert derselben im Parifi-kationswege (durch Vergleichung mit den in demselben Hause vermieteten Wohnungen) zu ermitteln und in das Gesamtzinserträgnis des Gebäudes einzurechnen.

Als jährliche Gebäudeerhaltungs- und Administrationskosten und als Pauschalbetrag für Leerstehungen und uneinbringliche Zinse können höchstens 1*8 Prozent vom Bauaufwande (ausschließlich der Kosten der Grunderwerbung) des Hauses in Abzug gebracht werden.

II.    In Fällen des § 1, Absatz 2, darf der Gesamtkaufschilling eines solchen Hauses die Selbstkosten des Grunderwerbes und der baulichen Herstellungen, sowie der sonstigen notwendigen Aufwendungen nicht übersteigen. Bei der Berechnung der Annuitäten darf der Zinsfuß für den zur Abstattung übernommenen Betrag sich nicht höher belaufen, als der Hypothekarzinsfuß der Sparkassen und der sonst maßgebenden Kreditinstitute. Die jährliche Amortisationsrate muß mindestens ein Prozent der zur Abstattung in Annuitäten übernommenen Kaufschillingsforderung betragen.

III.    Dem Mieter oder Käufer dürfen keinerlei Leistungen auferlegt werden, die mit der Benützung oder Bewirtschaftung des überlassenen Objektes nicht im notwendigen Zusammenhänge stehen.

§ 12. I. Innerhalb des nach § 11, I, ermittelten Gesamtzinserträgnisses eines Gebäudes bleibt die Festsetzung des Zinses für die einzelnen Wohnungen nach deren Lage und Beschaffenheit dem Besitzer des Hauses überlassen.

Derselbe ist jedoch verpflichtet, einen Mietzinstarif über sämtliche im Hause befindliche Wohnungen sowie eine Hausordnung, welche auch die vom

58

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2, Aufl.

Mieter eventuell zu entrichtenden Nebengebühren zu bestimmen hat, am Eingänge des Hauses an einer für jedermann ersichtlichen Stelle anzubringen.

Der von der politischen und der Steuerbehörde erster Instanz zu vidierende Mietzinstarif muß auch die Angabe des nach §11, I, Absatz 5, ermittelten Zinswertes jener Wohnungen enthalten, welche den betreffenden Personen unentgeltlich oder gegen ziffermäßig nicht festgesetzte Anrechnung auf den Arbeitslohn überlassen werden.

In allen, auch in den letztgenannten Fällen muß bei Familienwohnungen die Kündigungsfrist mindestens acht Tage betragen und in der Hausordnung ersichtlich sein.

Die Hausordnung bedarf der Genehmigung durch die kompetente politische und die Steuerbehörde erster Instanz.

II. In den Fällen des § 1, Absatz 2, ist der Verkäufer verpflichtet, einen ■ Vertragsentwurf in Ansehung des zu veräußernden Gebäudes der politischen Bezirksbehörde zur Genehmigung vorzulegen.

Der Vertragsentwurf muß nebst den allgemeinen gesetzlichen Erfordernissen eines Kaufvertrages alle sonstigen, das Verhältnis zu dem Käufer regelnden Bestimmungen enthalten.

Insbesondere muß derselbe folgenden Bedingungen entsprechen:

A.    Es muß in demselben festgesetzt sein:

1.    Wann die Besitzübergabe des Gebäudes an den Käufer zu geschehen hat.

2.    Ob die grundbücherliche Eigentumsübertragung sogleich oder erst in einem späteren, genau zu bestimmenden Zeitpunkte zu bewirken ist; in keinem Falle darf die Eigentumsübertragung länger als drei Jahre nach Abschluß des Vertrages hinausgeschoben werden.

3.    Ob — im Falle der Hinausschiebung der Eigentumsübertragung — ein Bestandverhältnis zwischen dem Verkäufer und dem Käufer begründet wird; im bejahenden Falle sind die Bedingungen dieses Verhältnisses anzuführen.

4.    Falls die grundbücherliche Eigentumsübertragung aufgeschoben wird, ist dem Käufer das Recht auf ein Veräußerungs- und Belastungsverbot auf das Gebäude einzuräumen, welches bei Eintragung des Eigentumsrechtes für den Käufer außer Kraft tritt.

B.    Der Verkäufer kann sich für den Fall, als der Käufer mindestens zwei Vierteljahre mit den Zahlungen der Kaufschillingsannuitäten oder mit der Zahlung der von dem Gebäude zu entrichtenden Steuern oder anderen Abgaben im Rückstände bleibt, oder die Brandschadenversicherung des Gebäudes trotz erfolgter Mahnung unterläßt, das Recht Vorbehalten, je nach Maßgabe, ob die Eigentumsübertragung an den Käufer im Zeitpunkte des Eintrittes der angeführten Bedingungen bereits bewirkt sein wird oder nicht, entweder den als Darlehen belassenen Kaufschillingsrest halbjährig aufzukündigen oder von dem Vertrage gegen vierzehntägige Kündigung zurückzutreten und das etwa bestehende Bestandverhältnis dem Käufer vierzehntägig zu kündigen.

Für jene Fälle, in welchen der Verkäufer zur Kündigung des Kaufschillingsrestes berechtigt ist, darf derselbe sich außerdem auch ein Wiederkaufsrecht Vorbehalten.

Bei Vorbehalt des Rücktrittsrechtes sind zugleich Bestimmungen zur Sicherung des Anspruches des Käufers auf Rückgewähr geleisteter Kaufschillingszahlungen und etwaiger sonstiger Aufwendungen zu treffen.

In anderen Fällen ist der Vorbehalt des Rücktritts-, Kündigungs- und Wiederkaufrechtes unzulässig.

C. Der Verkäufer muß sich ferner auf die Dauer der Widmung das Vorkaufsrecht Vorbehalten, dem im Falle einer gerichtlichen Feilbietung die Wirkung des § 1076 a. b. G. B. zukommt.

Bei Ausübung des Vorkaufs- und Wiederkaufsrechtes ist der ursprüngliche Kaufschilling zugrunde zu legen und sind dem Käufer oder dessen Rechtsnachfolgern die bereits entrichteten Kaufschillingsbeträge zu erstatten. In den Vertrag sind besondere Bestimmungen über den Ersatz der zur Verbesserung des Gebäudes gemachten Aufwendungen und über die Abrechnung etwaiger Wertverminderungen des Gebäudes aufzunehmen.

D.    Es muß im Vertrage darauf hingewiesen werden, daß im Falle einer Vermietung des Gebäudes oder einzelner Wohnungen seitens des Käufers der Mietzins das nach §11, I, zulässige Ausmaß nicht übersteigen darf.

E.    Es muß bestimmt werden, daß der Verkäufer für die dem Gebäude im Sinne dieses Gesetzes zukommende Steuerbegünstigung Gewähr leistet.

Die Genehmigung des Vertrages steht der politischen Bezirksbehörde im Einvernehmen mit der Steuerbehörde erster Instanz zu.

III. Die Minister des Innern und der Finanzen sind ermächtigt, im Verordnungswege nähere Vorschriften über den zulässigen Inhalt der Hausordnungen und, in dem Falle eines unter einheitlicher Verwaltung stehenden Komplexes von Arbeiterhäusern, über die zulässigen, durch die gemeinsame Verwaltung bedingten Beschränkungen der Benützung der Häuser zu erlassen. Verträgen, welche darüber hinausgehende Beschränkungen oder Leistungen der Käufer, beziehungsweise Mieter enthalten, ist die Genehmigung zu versagen.

§ 13. Gesuche um Zuerkennung der im § 1 vorgesehenen Begünstigungen sind bei der Steuerbehörde erster Instanz zu überreichen, welche hierüber das Einvernehmen mit der politischen Bezirksbehörde zu pflegen hat. Im Falle des § 3, Absatz 2, sind diese Gesuche vom Verkäufer einzubringen.

Über diese Gesuche entscheidet die Finanzlandesbehörde im Einvernehmen mit der politischen Landesstelle, über Rekurse gegen diese Entscheidungen, sowie in dem Falle, daß zwischen den genannten Landesbehörden ein Einvernehmen nicht erzielt wird, in oberster Instanz das Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern. Bezüglich gewisser Kategorien der im § 8 angeführten Gebäude können sich die genannten Ministerien die Entscheidung Vorbehalten.

Hinsichtlich der bautechnischen, gesundheits- und sittlichkeitspolizeilichen Fragen ist der Ausspruch der politischen Behörden maßgebend.

§ 14. Die Zuerkennung der im § 3 vorgesehenen Begünstigungen hat die Widmung des betreffenden Gebäudes zu Arbeiterwohnungs- und Wohlfahrtszwecken auf die Dauer von 50 Jahren zur Folge und verpflichtet den Erbauer, sowie innerhalb des obigen Zeitraumes jeden späteren Besitzer des Hauses zur Erhaltung des letzteren in einem den Zwecken dieses Gesetzes entsprechenden Zustande und zur Beobachtung der in diesem Gesetze enthaltenen und auf Grund desselben erlassenen Vorschriften (§ 9).

Während der Dauer der Widmung unterliegen alle die Voraussetzungen für die Erlangung der Begünstigungen (§ 3) berührenden baulichen Veränderungen an dem betreffenden Gebäude der Bewilligung der im Verordnungswege zu bezeichnenden Finanz- und politischen Behörden.

Die Widmung ist unter kalendermäßiger Festsetzung des Endtermines ihrer Dauer zugunsten des Staates als Reallast im Grundbuche einzuverleiben. Gehen der Reallast des Staates Hypothekarlasten in der bücherlichen Rangordnung voraus, so kann die Zuerkennung der Begünstigungen des § 1 an die Bedingung geknüpft werden, daß von den betreffenden Hypothekargläubigern oder von denjenigen derselben, bezüglich welcher es die Behörde (§ 33, Absatz 2) für erforderlich hält, Nachstehungserklärungen zugunsten der Reallast erteilt und diese Erklärungen zur grundbücherlichen Einverleibung gebracht werden.

Die Minister der Finanzen und des Innern sind ermächtigt, über Ansuchen des Hauseigentümers die Aufhebung der Widmung ganz oder teilweise zu bewilligen. Diese Bewilligung kann — soferne nicht besonders rücksichtswürdige Umstände obwalten — von der vollen oder teilweisen Rückerstattung des unter entsprechender Berücksichtigung der bisherigen widmungsgemäßen Verwendung des Gebäudes ermittelten Wertes der genossenen Steuer- und Gebührenbegünstigung abhängig gemacht werden, und hat stets das gleichzeitige Erlöschen der im § 1 vorgesehenen Begünstigungen zur Folge.

§ 15. Wenn das Gebäude ohne die im § 14, Absatz 4, vorgesehene Bewilligung ganz oder teilweise zu Zwecken benützt wird, welche der gesetzlichen Widmung nicht entsprechen, ist der Besitzer zur Beobachtung seiner Verpflichtung durch die politische Behörde im Einvernehmen mit der Steuerbehörde erster Instanz, nötigenfalls im Zwangswege, zu verhalten.

Dem Besitzer kann in solchen Fällen, vorbehaltlich der Bestimmung des §18, Absatz 2, von der Steuerbehörde eine im Einvernehmen mit der politischen Behörde erster Instanz zu bestimmende Geldstrafe auferlegt werden, welche im ersten Falle die Hälfte des während der Dauer der ungesetzlichen Benützung von den nicht widmungsmäßig verwendeten Gebäudeteilen vereinbarten Mietzinses, beziehungsweise des entfallenden Zinswertes betragen, in Wiederholungsfällen aber bis zum Doppelten dieses Betrages erhöht werden kann.

Außerdem ist, wenn die ungesetzliche Benützung während der Dauer der Steuerbefreiung stattgefunden hat, die für die Zeit der ungesetzlichen Benützung von den nicht widmungsmäßig verwendeten Gebäudeteilen nach den allgemeinen Normen entfallende Gebäudesteuer samt Zuschlägen zu entrichten.

Die ungesetzliche Benützung während der Dauer des Genusses der Begünstigung des § 1, Absatz 3, ist im Falle einer auf die Übertretung gerichteten Absicht als schwere Gefällsübertretung nach § 85 des Gesetzes vom

9. Februar 1850, R. G. Bl. Nr. 50, zu bestrafen.

§ 16. Wird für ein nach § 1 begünstigtes Haus ein höherer als der zulässige Mietzins, oder ein höherer Kaufschilling, als nach den Bestimmungen des § 11, II, zulässig ist, eingehoben, so ist der Mehrbetrag vom Vermieter an die Mietpartei, beziehungsweise vom Verkäufer an den Käufer zurückzuerstatten. Die Verpflichtung zur Rückerstattung des über das zulässige Maß eingehobenen Mietzinses besteht auch für den Fall der Vermietung von Wohnungen in einem nach § 1, Absatz 2, begünstigten Hause.

Hierüber entscheidet die politische Behörde im Einvernehmen mit der Steuerbehörde erster Instanz.

Überdies ist der Vermieter oder Verkäufer in solchen Fällen von der Steuerbehörde im Einvernehmen mit der politischen Behörde erster Instanz zu einer Geldstrafe zu verurteilen, welche im ersten Falle das Doppelte des über das zulässige Ausmaß hinaus eingehobenen Mietzinses, beziehungsweise Kaufschillings, beträgt, in Wiederholungsfällen aber bis zum Sechsfachen dieses Mehrbetrages erhöht werden kann.

§ 17. Die Aufrechterhaltung des den Bestimmungen der §§ 2, 3, 5 bis 8, 11, 12 und 14, Absatz 1, entsprechenden Zustandes, sowie die Befolgung der im § 9 vorgesehenen Vorschriften ist durch die politischen Behörden erster Instanz zu überwachen.

Denselben steht insbesondere auch die Erteilung der im § 2, Absatz 4,. vorgesehenen Bewilligung zu.

Zur Durchführung dieser Überwachung können die politischen Behörden auch die Gewerbeinspektoren heranziehen. Eventuell können hierfür im Verordnungswege nach Maßgabe des Bedarfes besondere Organe bestellt werden.

Die Überwachungsbehörden sind berechtigt, die betreffenden Gebäude in allen Teilen durch ihre Organe inspizieren zu lassen. Dieselben haben in den einzelnen Fällen die nach den geltenden Vorschriften erforderlichen Anordnungen zu treffen, welche nach wiederholter fruchtloser Bestrafung (§ 18) im Zwangswege vollzogen werden können.

§ 18. Andere als die in den §§ 15 und 16 bezeichneten Übertretungen dieses Gesetzes oder der auf Grund desselben getroffenen Anordnungen werden von der Überwachungsbehörde an dem Besitzer, beziehungsweise an dem Mieter (ij 17) mit Geldstrafen bis zu 200 Kronen geahndet.

Hierher gehören insbesondere auch die Falle, in welchen Besitzer begünstigter Gebäude dieselben aus Fahrlässigkeit teilweise an andere, als die in den §§ 2 und 3, Punkt 1, bezeichneten Personen vermieten oder unentgeltlich oder gegen ziffermäßig nicht festgesetzte Anrechnung auf den Lohn überlassen, oder in bezug auf die teilweise entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung an die im § 3, Punkt 1, bezeichneten Personen das dort festgesetzte Verhältnis überschreiten.

Die Bestimmung des § 15, Absatz 3, hat auch in diesen P'ällen — so-ferne nicht rücksichtswürdige Umstände obwalten — Anwendung zu finden.

§ 19. Über Rekurse gegen Verfügungen und Entscheidungen nach § 15, Absatz 1, und § 16, Absatz 2, entscheidet die politische Landesbehörde im Einvernehmen mit der Finanzlandesbehörde, beziehungsweise das Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Finanzministerium, über Rekurse gegen die nach § 15, Absatz 2, und § 16, Absatz 3, gefällten Straferkenntnisse die Phnanzlandesbehörde im Einvernehmen mit der politischen Landesbehörde, beziehungsweise das Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern.

Die von der Überwachungsbehörde auf Grund des § 17 getroffenen Verfügungen und gemäß § 18 gefällten Straferkenntnisse können bei der politischen Landesbehörde angefochten werden, deren Entscheidungen in Bezug auf Straferkenntnisse endgültige sind.    •

Die Rekursfrist beträgt rücksichtlich aller auf Grund dieses Gesetzes gefällten Entscheidungen und Erkenntnisse 30 Tage von dem auf die Zustellung folgenden Tage an gerechnet. Diese Entscheidungen und Erkenntnisse sind im Wege der politischen Exekution zu vollziehen.

Die Geldstrafen fallen dem Armenfonde jener Gemeinde zu, in welcher sich das betreffende Gebäude befindet.

§ 20. In Ansehung der von den Finanzbehörden nach diesem Gesetze zu treffenden Entscheidungen hat auch dann, wenn die Entscheidung im Einvernehmen mit der politischen Behörde erfolgt, das Gesetz vom 19. März 1876, R. G. Bl. Nr. 28, Anwendung zu finden.

§ 21. Soweit dieses Gesetz nicht anders bestimmt, finden die Vorschriften des Gesetzes vom 25. März 1880, R. G. Bl. Nr.. 39, betreffend die Steuerfreiheit für Neu-, Zu- und Umbauten, auch auf die im § 1 vorgesehene Befreiung von der Gebäudesteuer Anwendung.

Desgleichen bleiben auch hinsichtlich der in diesem Gesetze bezeichneten Gebäude die bestehenden Vorschriften über die Behandlung der Zinsverheimlichungen in Wirksamkeit.

Das Verfahren bei Gesuchen um die im § 1, Absatz 3, vorgesehene Begünstigung in bezug auf das Gebührenäquivalent wird im Verordnungswege geregelt.

Durch dieses Gesetz begünstigte, von Arbeitgebern für ihre Arbeiter erbaute Gebäude kommen für die Dauer ihrer gesetzlichen Widmung bei der Einbeziehung eines Ortes zur Hauszinssteuer (l a und 2 des Gesetzes vom

9. P'ebruar 1882, R. G. Bl. Nr. 22) außer Betracht.

§ 22. Dieses Gesetz findet auf jene Bauten Anwendung, welche hinnen zwanzig Jahren, von dem im § 25, Absatz 1, festgesetzten Zeitpunkte des Beginnes seiner Wirksamkeit an gerechnet, baulich vollendet werden, gleich-

viel, ob der Bau vor oder nach dem bezeichneten Zeitpunkte in Angriff genommen wurde.

Die Minister der Finanzen und des Innern sind jedoch ermächtigt, in berücksichtigungswürdigen Fällen die Anwendung dieses Gesetzes unter den durch dasselbe vorgeschriebenen Bedingungen auch auf solche Häuser zu gestatten, welche seit dem Inslebentreten des Gesetzes vom 9. Februar 1892, R. G. Bl. Nr. 37, vollendet wurden.

§ 23. Die Begünstigungen dieses Gesetzes treten nur in jenen Königreichen und Ländern in Kraft, wo den betreffenden Neubauten im Wege der Landesgesetzgebung auch die Befreiung von allen Landes- und Bezirkszuschlägen, sowie eine Ermäßigung der Gemeindezuschläge zu den im § 1 bezeichneten Staatssteuern bis mindestens 50 Prozent für die ganze Dauer der Befreiung von den staatlichen Steuern gewährt wird.

§ 24. Der öffentlichen Rechnungslegung unterworfene Unternehmungen, welche statutengemäß die Erbauung und Vermietung von Gebäuden der in diesem Gesetze bezeichneten Art bezwecken und aus den in solchen Gebäuden investierten Kapitalien keine höhere als die nach § 11, I, Absatz 1 und 2, festgesetzte Verzinsung erzielen, sind rücksichtlich der Erwerbsteuer von diesem Geschäftszweige den gemäß § 85 des Gesetzes vom 25. Oktober 189G,R. G. Bl. Nr. 220, begünstigten Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften gleich zu halten.

§ 25. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit.

Das Gesetz vom 9. Februar 1892, R. G. Bl. Nr. 37, bleibt nach Beginn der Wirksamkeit dieses Gesetzes, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 22, Absatz 2, nur rücksichtlich jener Gebäude in Kraft, für welche auf Grund desselben die Steuerbefreiung bewilligt worden ist.

B. Spezielle Baugesetze.

Bauordnung für die k. k. Reiehshaupt- und Residenzstadt

Wien.*)

Gesetz vom 17. Januar 1883, Nr. 35 L. G. Bl.

Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogtumes Österreich unter der Enns finde Ich zu verordnen, wie folgt:

Artikel I. An die Stelle der Landesgesetze vom 2. Dezember 1868, Nr. 24 L. G. Bl., und vom 20. Dezember 1869, Nr. 1 und 3 L. G. Bl. 1870, enthaltend die Bauordnung für die Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, welche hiermit außer Kraft gesetzt werden, hat die nachfolgende Bauordnung für die

k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien zu treten.

Artikel II. Mein Minister des Innern ist mit der Durchführung dieses Gesetzes beauftragt.

Erster Abschnitt.

Von der Bestimmung der Baulinie und des Niveau für bestehende Straßen,

Gassen und Plätze.

Ansuchen um ämtliche Bekanntgabe der Baulini e'n‘^“u n d des

Niveau.

§ 1. Vor dem Einschreiten um die Baubewilligung hat der Bauwerber unter Nachweisung des Eigentumsrechtes auf den Baugrund oder der Zu-

*) Mit Berücksichtigung der infolge der Vereinigung der Vororte mit Wien vorgenommenen Textänderungen. (Gesetz vom 26. Dezember 1890.)

Stimmung des Grundeigentümers um die Bekanntgabe der Baulinie und des Niveau in nachfolgenden Fällen bei der Baubehörde anzusuchen:

1.    Im Falle eines an einer öffentlichen Straße oder Gasse zu führenden Neu-, Zu- oder Umbaues, sowie bei Herstellung einer gegen die Straße oder Gasse gerichteten Einfriedigung, wenn diese einer Fundierung bedarf.

2.    Im Falle der Abteilung einer größeren verbauten oder unverbauten Realität auf kleinere Parzellen oder Baustellen, es möge hierbei die Eröffnung neuer Straßen oder Gassen in Aussicht genommen sein oder nicht.

Im ersteren Falle (ad 1) ist die Vorlage eines Situationsplanes nicht notwendig, im letzteren Falle (ad 2) hat aber der Gesuchsteller einen im vorgeschriebenen Maßstabe (§ 19) angefertigten Situationsplan, in welchem die Grenzen seines Grundeigentums und die auf letzterem allfällig befindlichen Bauobjekte genau ersichtlich zu machen sind, vorzulegen.

Die Bekanntgabe der Baulinien und des Niveau seitens der Baubehörde hat, im Falle beide schon bestimmt sind, innerhalb fünfzehn Tagen, im Falle sie aber erst bestimmt werden müssen, innerhalb dreißig Tagen zu erfolgen.

Sollten diese Fristen nicht eingehalten werden können, so sind die Gründe der Fristüberschreitung dem Bittsteller innerhalb der obigen Fristen schriftlich bekannt zu geben.

In der schriftlichen Erledigung sind die Baulinien und Niveaukoten auf unverrückbare Punkte zu beziehen und genau zu beschreiben.

Besondere Rücksichten bei Bestimmung der Baulinien und

des Niveau.

§ 2. Bei Bestimmung der Baulinien in bestehenden Straßen und Gassen muß von der Baubehörde hauptsächlich darauf Rücksicht genommen werden, daß die neuen Baulinien möglichst geradlinig seien und die Straßen oder Gassen eine dem öffentlichen Verkehre in denselben entsprechende Breite, und zwar in der Regel von 16 m, und nur in besonderen Fällen unter 12 m erhalten.

Bei Ausmittelung des Straßen- und Gassenniveau ist darauf zu achten, daß unter tunlichster Berücksichtigung der bestehenden Niveauverhältnisse die Straßen und Gassen mit einem möglichst geringen und gleichförmigen Gefälle angelegt werden.

In Bezirken, welche der Überschwemmungsgefahr ausgesetzt sind, ist das Niveau mit Rücksicht auf die diesfalls bestehenden Verordnungen zu bestimmen.

Zweiter Abschnitt.

Von der Bestimmung der Baulinie und des Niveau für neue Straßen, Gassen und Plätze und von der Abteilung eines Grundes auf Bauplätze.

Genehmigung zur Abteilung eines Grundes auf Bauplätze.

§ 3. Zur Abteilung eines Grundes auf Bauplätze muß, bevor um die Baubewilligung für die einzelnen Gebäude angesucht wird, die Genehmigung der zur Erteilung derselben berufenen Behörde erwirkt werden.

Diese Grundabteilung ist entweder:

a)    eine Parzellierung, wenn die Eröffnung neuer, über den Grund führender oder denselben begrenzender, oder die Verlängerung bestehender Straßen, Gassen oder Plätze beantragt wird, oder

b)    eine Unterabteilung, wenn ein an bereits bestehenden Straßen, Gassen oder Plätzen gelegener Baugrund in mehrere Baustellen zerlegt werden soll, ohne daß hierdurch derlei neue oder verlängerte Straßen, Gassen oder Plätze entstehen.

Erfordernisse zum Ansuchen um diese Genehmigung.

§ 4. Der Abteilungswerber hat unter Vorlegung des Landtafel- oder Grundbuchsextraktes die Abteilung in einem genauen Situationsplane ersichtlich zu machen. Dieser Plan, welcher in fünf Parien vorzulegen ist, hat die genauen Maße des Umfanges des ganzen Grundkomplexes in schwarzer Kotierung und jene der Baustellen in roter Kotierung, die Berechnungsfiguren in Zeichnungen und Ziffer in den vorbezeichneten Farben (schwarz und rot), sowie die an dem abzuteilenden Grunde allenfalls vorhandenen Bauobjekte mit der Angabe ihrer bisherigen Bestimmung, endlich die Flächenberechnungstabellen, und zwar:

1.    über das Ausmaß des Grundkomplexes vor der Abteilung und

2.    über die Ausmaße der einzelnen Parzellen und der Straßen- oder Gassengrundflächen zu enthalten,

welche Tabellen bei größeren Grundkomplexen auch abgesondert den Plänen beigeschlossen werden können.

Sollte der abzuteilende Grund aus mehreren Bestandteilen mit verschiedenen Grundbuchseinlagen bestehen, so sind letztere sowohl im Plane, als auch in den Tabellen ersichtlich zu machen, wenn nicht vor dem Einschreiten um die Bewilligung zur Grundabteilung die Zusammenlegung der einzelnen Grundbuchseinlagen erwirkt worden ist.

Mit Rücksicht auf den gegenwärtig noch im Gebrauche stehenden, im Wiener Maße ausgearbeiteten Katastralplan Wiens, haben bis auf weiteres für das Verjüngungsverhältnis der Pläne die folgenden Bestimmungen zu gelten:

Die Abteilungspläne sind in dem Maßstabe von 1 : 360 der natürlichen Größe anzufertigen.

Bei ausgedehnten Grundflächen wird gestattet, daß die Abteilung in Übersichtsplänen im Maßstabe von 1 : 720 oder 1 : 1440 dargestellt werde, jedoch sind dann für die einzelnen Baugruppen Detailpläne im Maßstabe von 1 : 360 vorzulegen.

Bei Profilplänen ist für die Längen der Maßstab 1 : 360 anzunehmen, während für die Höhen eine fünffache Vergrößerung (1 : 72) anzuwenden ist.

Prüfung des Abteilungsentwurfes.

§ 5. Bei der Prüfung des Abteilungsentwurfes ist von der Baubehörde darauf zu sehen, daß die Baustellen eine solche Gestalt und Größe erhalten, um darauf zweckmäßige, den Anforderungen an Licht und Luft entsprechende Gebäude aufführen zu können, daß die beantragten neuen Straßen und Gassen möglichst geradlinig werden, ein möglichst gleichförmiges und geringes Gefälle und mindestens eine Breite von 16 m erhalten, daß aber auch die ganze Anlage mit den bestehenden und den im Generalplane projektierten Bauanlagen in gehörige Verbindung gebracht werde.

Die Entstehung von Sackgassen ist möglichst hintanzuhalten.

In bereits verbauten Stadtteilen kann bei Anlage neuer Straßen und Gassen unter das Minimalmaß von 16 m (jedoch nicht unter 12 m) nur dann herabgegangen werden, wenn die Lokalverhältnisse eine solche Ausnahme bedingen.

In nicht verbauten Stadtteilen aber kann bis zu 12 m Straßenbreite nur dann herabgegangen werden, wenn diese Straßen keine Hauptverkehrsadern bilden, und wenn in der ganzen Länge der betreffenden Straßen und zu beiden Seiten derselben die in der Flucht der 12 m breiten Straßen zu erbauenden Häuser außer dem Erdgeschoße einschließlich eines etwaigen Mezzanins nur zwei Stockwerke erhalten, wobei die Höhenlage der obersten Gesimskante am höchsten Niveaupunkte des Terrains nicht mehr als 15 m betragen darf.

Diese letztere Verpflichtung, daß nämlich die in der Gassenflucht zur Erbauung gelangenden Hauser nur zwei Stockwerke hoch werden dürfen, ist bei sämtlichen, zu beiden Seiten der betreffenden Straße liegenden Bauparzellen grundbiicherlich sicherzustellen.

Bei Anlage von Straßenzügen, in welchen Häuser mit Vorgärten erbaut werden sollen, ist, falls sie nicht als Hauptstraßen oder sonst wichtige Verkehrsstraßen zu dienen haben, eine Minimalstraßenbreite von 10 m (einschließlich der Trottoirs) gestattet, sobald die Baufluchten wenigstens 18 m voneinander entfernt sind. Erker, Portiken, Veranden, Freitreppen, Terrassen etc. dürfen höchstens bis auf die halbe Vorgartentiefe vor diese Bauflucht treten.

Diese Anlage von Vorgärten muß jedoch in der ganzen Länge der Straße erfolgen und diese Verpflichtung bei sämtlichen Parzellen grundbücherlich sichergestellt werden.

Wenn bei der Abteilung eines Grundes auf Bauplätze eine oder mehrere an der Grundgrenze liegende Baustellen derart an neu anzulegende Straßen oder Gassen rücken, daß diese Straßen und Gassen nicht mindestens in der halben normierten Breite sofort durchzuführen sind, so kann die Baubehörde wegen der mangelnden Breite solcher Straßen oder Gassen, oder wenn andere lokale Verhältnisse es notwendig machen, verfügen, daß die in den engeren Teilen solcher Straßen oder Gassen liegenden Baustellen bis zur Herstellung der bestimmten Breite der Straßen oder Gassen unverbaut bleiben.

Aussteckung der neuen Straßen und Gassen.

§ 6. Um die in der Abteilungsgenehmigung vorgeschriebenen Dimensionen und Richtungen für die neuen Straßen und Gassen gehörig sicherzustellen, hat der wirklichen Verbauung des Bauplatzes die behördliche Aussteckung der Straßen- oder Gassenlinien und des Niveau vorauszugehen, welche nach jedesmaligem Ansuchen längstens innerhalb zehn Tagen von seiten der Baubehörde zu veranlassen ist.

Erlöschung der Abteilungsbewilligung.

§ 7. Die Abteilungsbewilligung wird unwirksam, ' wenn binnen drei Jahren, vom Tage der Zustellung derselben gerechnet, die Verbauung der abgeteilten Baugründe nicht begonnen wird, oder die grundbücherliche Durchführung während dieses Zeitraumes nicht stattgefunden hat.

Parzellierung von Stadterweiterungsgründen.

§ 8. Die Bewilligung der Grundabteilungen auf den, dem Stadterweiterungsfonds gehörigen, im Stadterweiterungsrayon gelegenen Baugründen bleibt dem k. k. Ministerium des Innern nach Einvernehmung der Gemeinde Wien Vorbehalten.

Dritter Abschnitt.

Von Grundabtretungen und Straßenherstellung.

Schadloshaltung bei Änderungen in der Baulinie.

v? 9. Muß nach Maßgabe der festgesetzten Baulinie mit dem Neu-, Zuoder Umbau eines Hauses oder mit einer Einfriedigung (§ 1) hinter die Grenzlinie des bereits bestehenden Gebäudes oder des noch unverbauten Grundes zurückgerückt oder über dieselbe hinaus vorgerückt werden, so hat im ersten E'alle die Gemeinde an den Bauherrn, im zweiten Falle dieser an die Gemeinde oder den sonstigen Grundeigentümer für die Abtretung des zwischen diesen

beiden Linien liegenden Grundes die angemessene Schadloshaltung (Übernahmspreis) zu leisten.

Behufs der Ermittlung der Schadloshaltung wird von seiten der Gemeinde eine Erhebung über den Wert des abzutretenden Grundes vorgenommen, wobei derselbe nur dann als Baugrund zu bewerten ist, wenn er entweder bereits verbaut war, oder nach der früher bestandenen Baulinie verbaut werden durfte, oder in den öffentlichen Büchern oder im Steuerkataster als Baugrund eingetragen erschien; war der abzutretende Grund nicht Baugrund, so ist er hierbei nur nach dem Nutzen, den er mit Rücksicht auf Zeit und Ort gewöhnlich und allgemein leistet, zu bewerten, außerdem ist, wenn aus dieser Zurück-rückung der Baulinie für den übrigbleibenden Grundstückrest eine Veränderung des Wertes desselben unmittelbar erwächst, diese Wertveränderung bei Festsetzung des Betrages der Schadloshaltung mit in Betracht zu ziehen.

Grundabtretung bei Parzellierungen.

welcher sowohl

§ 10. Bei allen Parzellierungen ist derjenige Raum zur Verbreiterung bestehender, als zur Eröffnung neuer Straßen, Gassen oder Plätze erforderlich ist, jedoch nur bis zu dem höchsten Maße von 23 m Breite außerhalb der bestimmten Baulinie unentgeltlich abzutreten. Der über dieses Maß hinaus für Straßen, Gassen oder Plätze abzutretende Raum muß im Sinne der Bestimmungen des § 9 von der Gemeinde entschädigt werden.

Erhält der betreffende Grundbesitzer nur an einer Seite der Straße oder Gasse Baustellen, so erstreckt sich seine Verpflichtung zu unentgeltlicher Abtretung des Grundes für die Straße oder Gasse bis auf die Hälfte der künftigen Breite.

Unterabteilungen bestehender Bauplätze, wodurch keine neue Straße oder Gasse entsteht, sind nicht als Parzellierungen anzusehen.

Ermittelung der Schadloshaltung im Streitfälle.

§ 11. Kommt auf Grund des bei der Erhebung ermittelten Betrages der Schadloshaltung ein gütliches Übereinkommen nicht zustande (§ 9) oder wird die Verbindlichkeit zur Zahlung der Schadloshaltung in Abrede gestellt (§ 10), so bleibt die Entscheidung sowohl über die streitige Frage der unentgeltlichen Grundabtretung, als über die Frage der Höhe des Entgeltes den Gerichten Vorbehalten, ohne daß hierdurch die Bauverhandlung und Bauführung sistiert werden darf, vorausgesetzt, daß der Bauwerber, falls er einen der Gemeinde oder anderen Personen gehörigen Grund mit verbaut, die Zustimmung der Eigentümer ausweist oder für den von der Baubewilligungsbehörde nach dem durch zwei Sachverständige zu ermittelnden Werte der Grundfläche bestimmten Übernahmspreis eine Kaution bei der Realinstanz erlegt.

Über die Frage, wie die Baulinie gezogen und welche Grundfläche abgetreten werden muß, findet der Rechtsweg nicht statt.

Zahlungstermin für die Schadloshaltung.

§ 12. Die Schadloshaltung ist nach wirklich erfolgter Verbauung und nach durchgeführter lastenfreier grundbücherlicher Abschreibung des Grundes von der Gemeinde zu bezahlen.

In wichtigen Fällen hat die Gemeinde die Erhebung und Verhandlung über die Schadloshaltung bei speziellem Ansuchen des Bauwerbers sogleich und eventuell auch noch vor der Bauausführung einzuleiten und durchzuführen. Das bezügliche Resultat hat jedoch nur auf die hierbei von Fall zu Fall durch die Gemeinde festzusetzende Zeitdauer Gültigkeit.

Straßen- und Kanalherstellung.

§ 13. Die von der Gemeinde an den Bauwerber oder von diesem oder dem Grundeigentümer an die Gemeinde abzutretende Grundfläche hat der Bauwerber, rücksichtlich Grundeigentümer, in allen Fällen auf seine Kosten auf das festgesetzte Niveau zu bringen.

Der Gemeinde obliegen nach Maßgabe der fortschreitenden Verbauung die erforderlichen Straßenherstellungen, sowie die allfällige Erbauung des Hauptkanales, mit welchem der Bauwerber seine Bauanlage in gehörige Verbindung zu bringen hat.

Vierter Abschnitt.

Von der Baubewilligung.

B a u‘l i c h k e irt e n, für welche eine B a u b e w i 11 i g u n g erforderlich ist.

§ 14. Zur Führung von Neu-, Zu- und Umbauten, Herstellung von Einfriedigungen gegen die Straße oder Gasse, wenn diese Einfriedigungen einer Fundierung bedürfen, sowie zur Vornahme von Abänderungen an bestehenden Gebäuden, welche von Einfluß auf die Festigkeit, Feuersicherheit und den sanitären Zustand des Gebäudes, oder auf die Rechte der Nachbarn sind, oder wodurch das äußere Ansehen des Gebäudes wesentlich geändert wird, ist die Bewilligung der nach dem Gesetze zur Erteilung derselben berufenen Behörden (Baubehörden) erforderlich.

B'a' u fi c h k e i|t e n, für welche eine Anzeige genügt.

§ 15. Für Bauabänderungen geringerer Art genügt eine schriftliche Anzeige an die Baubehörde, welche jedoch vor Beginn der Bauausführung zu erstatten ist.

Der Baubehörde bleibt es Vorbehalten, falls sie die Abänderung als eine solche erkennt, welche unter die Bestimmungen des § 14 fällt, die Ausführung zu sistieren und die Vorlage von Plänen zu fordern.

Baulichkeiten, für welche keine Anzeige notwendig ist.

§ 16. Für Ausbesserungen, wodurch der allgemeine Baustand keine Änderung erleidet, ist eine Anzeige nicht notwendig.

Belege des Gesuches um Baubewilligung¹).

^ f § 17. Mit dem Gesuche um Baubewilligung hat der Bauwerbef unter Nachweisung seines Eigentumsrechtes auf den Baugrund oder der Zustimmung des Grundeigentümers den Bauplan zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

Gesuche um Baubewilligung, die im Namen dritter Personen überreicht werden, müssen mit der Vollmacht, und bezüglich der nicht eigenberechtigten Personen mit der Ermächtigung ihrer gesetzlichen Vertreter versehen sein.

Inhalt des Bauplanes.

§ 18. Der in drei Parien vorzulegende Bauplan hat zu enthalten:

1. Die Situation des Baues nach allen Seiten, soweit sie zur richtigen Erkenntnis und Bestimmung der Stellung desselben erforderlich ist, jedenfalls

aber mit Darstellung der auf dem Bauplatze befindlichen Gebäude, der anstoßenden Häuser oder Grundstücke unter Angabe der Eigentümer derselben und der Hausnummern, ferner der angrenzenden Höfe, der gegenüberliegenden Straßen- oder Gassenlinie, dann der Breite und der Namen der angrenzenden Straßen oder Gassen.

2.    Die Grundrisse und den Durchschnitt aller Geschoße des Gebäudes samt Keller und Dachboden unter Ersichtlichmachung der Deckenkonstruktionen aller Geschoße.

Im Kellerplane müssen die Hauskanäle und Wasserläufe, Senk- oder Düngergruben und der Brunnen, wo ein solcher beantragt wird, dann der in der Straße oder Gasse vorbeiführende Hauptkanal, in welchen die Hauskanäle einmünden sollen, mit den bezüglichen Profilen gehörig dargestellt werden.

In dem Dachbodenplane ist das sämtliche Dachbodenmauerwerk einschließlich der Brandmauern, sowie das System der Bodenabteilungen und Dachbodenrinnen ersichtlich zu machen.

3.    Die Fassade des Gebäudes, und wenn bei Eckgebäuden wechselnde Fassaden beabsichtigt werden, die verschiedenartigen Fassaden in solcher Ausdehnung, als zur Beurteilung notwendig erscheint.

4.    Die Darstellung von Eisenkonstruktionen gewöhnlicher Art.

Besondere Konstruktionen sind jedoch im größeren Maßstabe im Detail

genau darzustellen und ist die Berechnung über deren Tragfähigkeit beizusetzen.

Beim Ansuchen um die Bewilligung zur Vornahme von Änderungen an bestehenden Gebäuden (§ 14) können sich die Pläne auf die Darstellung desjenigen beschränken, was zur Beurteilung der Zulässigkeit des Ansuchens erforderlich ist. Auf Verlangen der Baubehörde müssen jedoch auch diese Pläne vervollständigt werden.

Maßstab der Pläne.

§ 19. Die Situationspläne sind in dem Verhältnisse von 1 : 3GO der natürlichen Größe, die Niveaupläne bezüglich der Längen nach demselben Verhältnisse und bezüglich der Höhen mit fünffacher Vergrößerung (1 : 72) anzufertigen.

Bei den Grundrissen, Fassaden und Durchschnitten ist das Verhältnis 1 : 100 der natürlichen Größe anzunehmen.

Sämtliche Pläne müssen auf haltbarem Zeichenpapiere oder auf Leinwand verfaßt, vollständig kotiert und außerdem müssen die Detail- und Konstruktionspläne in einem der möglichsten Deutlichkeit entsprechenden größeren Maßstabe angefertigt werden.

Unterfertigung des Bauplanes.

§ 20. Der Bauplan muß von dem Bauführer und, falls eine andere Person als Verfasser des Planes bezeichnet wird, auch von dieser, dann von dem Bauwerber (§ 17) unterfertigt werden.

Kommissionelle Verhandlung, Lokalaugenschein, Zuziehung der Nachbarn und anderer Beteiligten.

§ 21. Vor Erteilung der Baubewilligung hat eine kommissionelle Verhandlung stattzufinden, zu welcher der Bauwerber oder dessen Bevollmächtigter, sowie der Bauführer, dann die Nachbarn und allfällige andere Beteiligte, letztere nach dem Ermessen der Baubehörde, vorzuladen sind. Erforderlichenfalls ist auch ein Sanitätsorgan beizuziehen.

Diese Verhandlung findet in der Regel auf dem Bauplatze statt, sie kann jedoch über Anordnung der Baubehörde auch in deren Amtslokale vorgenommen werden; es bleibt jedoch den beteiligten Parteien Vorbehalten, zu verlangen, daß der Augenschein an Ort und Stelle vorgenommen werde.

Prüfung der Baupläne.

§ 22. Die Baupläne sind mit Rücksicht auf die Bestimmungen dieser Bauordnung und die sanitären Verhältnisse einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen und kann die Baubehörde auch die Ausführung eines Baues verweigern, welcher die Straße oder die Gasse oder den Platz offenbar verunzieren würde.

Verfahren über die vorgebrachten Einwendungen.

§ 23. Werden von den Nachbarn oder anderen Beteiligten Einwendungen gegen den Bau vorgebracht, so ist vorerst ein gütlicher Ausgleich zu versuchen. Gelingt dieser nicht und stützen sich die von den Interessenten erhobenen Einsprüche nicht auf deren Privatrechte, so hat die Baubehörde darüber zu erkennen.

Sind die Einwendungen jedoch privatrechtlicher Natur, so kann die Baubewilligung, wenn keine öffentlichen Rücksichten entgegenstehen, nur insoweit erteilt werden, als hierdurch die erhobenen Privatrechtsansprüche nicht gefährdet werden; bezüglich dieser aber ist sich auf die Erklärung zu beschränken, daß die beantragte Bauführung in öffentlicher Rücksicht zulässig sei. und es sind die streitenden Teile auf den Rechtsweg zu weisen.

Die privatrechtlichen Einwendungen, deren Austragung dem Zivilrechtswege Vorbehalten wird, sind in der Erledigung ausdrücklich anzuführen.

Dem Zivilgerichte steht die Entscheidung der Frage zu, ob mit dem in öffentlicher Beziehung als zulässig erkannten Baue bis zur Austragung des Rechtsstreites innezuhalten sei, oder ob und unter welchen Beschränkungen mit der Bauführung inzwischen begonnen werden könne (§§ 340 und f. a. b. G. B.).

Verständigung von der Erledigung des Baugesuches.

§ 24. Das Baugesuch ist, wenn die Erledigung desselben ohne Zustimmung des Gemeinderates oder Stadtrates erfolgen kann, innerhalb 14 Tagen von Überreichung des Gesuches an, wenn die Bewilligung aber von der Zustimmung des Gemeinderates oder Stadtrates abhängt, innerhalb 30 Tagen zu erledigen, vorausgesetzt, daß dem Bauwerber nicht eine Ursache an der Verzögerung der Erledigung zur Last fällt.

Die Erledigung ist dem Bauwerber unter Rückschluß von zwei Parien der mit der Genehmigungsklausel der Baubehörde versehenen Baupläne schriftlich auszufertigen und es sind auch die vernommenen Nachbarn und sonstigen Beteiligten, wenn sie Einwendungen erhoben, oder die Verständigung über die Erledigung ausdrücklich verlangt haben, schriftlich davon in Kenntnis zu setzen. Sollten die obigen Fristen nicht eingehalten werden können, so sind die Gründe der Fristüberschreitung dem Bittsteller innerhalb dieser Fristen schriftlich bekannt zu geben.

Beziehung der Baubewilligung auf Betriebsanlagen.

§ 25. Wenn es sich um eine Betriebsanlage im Sinne der Gewerbegesetze handelt, so ist die kommissioneile Verhandlung womöglich zugleich mit der Erhebung über die gewerbepolizeiliche Zulässigkeit der Betriebsanlage vorzunehmen.

Ist dies jedoch nicht der Fall und wird die Baubewilligung unabhängig von dem Ansuchen um eine Betriebsanlage erteilt, so muß die Bewilligung für die letztere besonders erwirkt werden.

Aussteckung und Einhaltung der Baulinie und des Niveau.

§ 26. Die Baulinie und das Niveau sind von der Baubehörde über schriftliches Ansuchen vor Beginn des Baues (und zwar spätestens binnen acht Tagen vom Tage des Ansuchens) auszustecken, auf naheliegende unverrückbare Fixpunkte zu beziehen und ist darüber ein genaues Protokoll aufzunehmen.

Die behördlicherseits angegebenen Koten der Baulinie und des Niveau sind genau einzuhalten.

Verbot zu bauen vor Rechtskraft der Baubewilligung,

§ 27. Vor Rechtskraft der Baubewilligung (§§ 24, 107 und 109) und falls durch den Bau die Straßen- oder Gassenlinien berührt werden, vor ämt-licher Aussteckung der Baulinien (§ 26) darf mit dem Baue nicht begonnen werden.

Nach stattgehabter Baukommission kann die Aushebung²) der Fundamente noch vor Ausfertigung der Baubewilligung unternommen werden, inso-ferne dadurch weder öffentliche Rücksichten, noch die Rechte der Nachbarn berührt werden.

Verbot, von dem genehmigten Bauplane ah zuweichen.

§ 28. Von dem genehmigten Bauplane darf ohne Bewilligung der Behörde nur in dem Falle abgegangen werden, wenn die Abweichungen solche Änderungen betreffen, zu deren Vornahme auch bei schon bestehenden Gebäuden die bloße Anzeige genügt (§ 15), jedoch muß auch in diesem Falle die Anzeige erstattet werden.

Für Planabweichungen, welche eine wesentliche Änderung des genehmigten Planes bedingen, oder auf die Feuersicherheit, den sanitären Zustand des Gebäudes oder die Rechte der Nachbarn von Einfluß sind, ist vor Inangriffnahme dieser Änderungen unter Vorlage neuer Pläne um deren Genehmigung anzusuchen.

Vor Erteilung des Benützungskonsenses ist ein vollständig richtiggestellter Plan vorzulegen.

Maßregel zur Aufrechthaltung dieses Verbotes.

§ 29. Die Baubewilligung und der genehmigte Bauplan müssen auf dem Bauplatze zur Einsicht der zur Überwachung berufenen öffentlichen Organe stets bereit liegen.

Bauten in der Nähe eines k. k. Schlosses oder Gartens.

§ 30. Bei Grundabteilungen und Bauten in der Umgebung eines k. k. Schlosses oder Gartens wird die Zustimmung des betreffenden k. k. Hofamtes erfordert.

Dies ist das Obersthofmeisteramt Sr. kais. und königl. Apostolischen

Majestät.

Bauten auf E i senbahngrundstücken und an Eisenbahnen.

§ 31. Bei Bauführungen auf Eisenbahngrundstücken und bei Neu-, Zuoder Umbauten in der Nähe bestehender oder im Bau befindlicher Eisenbahnen, beziehungsweise im Feuerrayon derselben, ist sich nach den hierüber bestehenden Vorschriften zu benehmen.

Gültigkeitsdauer der Baubewilligung.

§ 32. Die Baubewilligung wird unwirksam, wenn binnen zwei Jahren vom Tage der Zustellung derselben an gerechnet, mit dem Baue nicht begonnen worden ist.

Fünfter Abschnitt.

Von den auf den Bau selbst bezugnehmenden Vorschriften.

Bauführung durch hierzu berechtigte Personen.

§ 33. Die Bauherren dürfen sich bei ihren Bauten nur hierzu berechtigter Personen als Bauführer bedienen und haben jede Änderung in der Wahl des Bauführers der Baubehörde anzuzeigen.

Haftung des Bauführers.

§ 34. Der Bauführer (§ 33) trägt die volle Verantwortung für die Verwendung vollkommen qualitätsmäßiger Baumaterialien, sowie für die solide fachmännische Ausführung des Baues.

Hierdurch wird aber die Verantwortung anderer an der Bauausführung beteiligter Personen, soweit dieselben ein Verschulden trifft, nicht ausgeschlossen.

Sicherheits- und straßenpolizeiliche Anordnungen.“

§ 35. Der Bauführer ist verpflichtet:

1.    den Beginn des Baues der Baubehörde rechtzeitig schriftlich anzuzeigen;

2.    bei neuen Bauten und bei Reparaturen an einer gegen einen öffentlichen Weg gekehrten Seite des Gebäudes jedesmal die vorgeschriebenen Warnungszeichen, und in allen Fällen, wo über Nacht Baumaterialien oder Requisiten im Freien gelassen werden müssen, nach Bedarf beleuchtete Laternen unter Aufsicht aufzustellen;

3.    bei Grabungen an einem öffentlichen Wege für eine vollkommene Versicherung der Gruben Sorge zu tragen;

4.    bei Einplankung des Bauplatzes gegen öffentliche Wege, soferne durch dieselbe die faktische Besitzgrenze überschritten wird, im Falle der Vorrückung vor die Baulinie das Maß von 2 m als Entfernung von letzterer einzuhalten, wobei es aber der Baubehörde Vorbehalten bleibt, nach Umständen auch ein anderes Maß zu bestimmen:

5.    für die allenfalls nötige Hinterlegung des Baumateriales außerhalb der Einplankung wegen Anweisung eines Materiallagerplatzes bei der Baubehörde besonders anzusuchen.

Das Sandwerfen, Kalkablöschen, Mörtelmachen und die Materialablagerung auf freier Gasse ist nur unter Zustimmung der Baubehörde gestattet.

Z i e ge 1 m aß.

§ 36. Das normale Maß der Mauerziegel wird festgesetzt mit 29 cm Länge, 14 cm Breite und 6*5 cm Dicke. Dach-, Gewölbe-, Pflaster-, Hohl-

und sonstige Form- und Verzierungsziegel können in jeder beliebigen Dimension verwendet werden.

Mauerstärke.

§ 37. Die Stärke der Mauern ist abhängig von der Belastung der Mauern, von dem verwendeten Materiale, von der Anzahl und Höhe der Stockwerke, von den Zimmertiefen und von der Konstruktion der Decken.

Es werden daher im nachfolgenden nur Bestimmungen für die aus gewöhnlichen Ziegeln und gewöhnlichem Kalkmörtel herzustellenden Mauern der gewöhnlichen Wohngebäude festgesetzt, wobei als Norm zu gelten hat, daß bei Angabe und Kotierung der Mauerstärken stets der Anwurf und Verputz der Mauern außer Betracht bleibt:

1.    Die Mauerstärke ist nach Abstufungen von halben Ziegellängen zu berechnen; es dürfen daher nur Mauern in der Stärke von x/₂, 1, l¹/^, 2 usw. Mauerziegel ausgeführt werden, bei welchen in Kotierung und Berechnung folgende Abrundungen zu gelten haben, als :

2.    Bei vielfach durchbrochenen Mauern, deren Pfeiler, falls sie aus gewöhnlichem Ziegelmauerwerke aufgeführt würden, die gehörige Widerstandsfähigkeit nicht besäßen, sind diese Pfeiler aus gut gebrannten Ziegeln mit hydraulischem Kalkmörtel oder aus Stein, oder aber aus Eisen herzustellen, was im Bauplane ersichtlich zu machen ist.

3.    Die Hauptmauern des obersten Stockwerkes müssen bis zu einer Zimmertiefe dieses Geschoßes von 6 • 5 m eine Dicke von 45 cm haben, bei einer Zimmertiefe von mehr als 6 ’ 5 m aber GO cm dick sein.

Bei Anwendung von Tram- (Sturz-) Böden sind die Hauptmauern der unteren Geschoße mit Verstärkungen von 15 cm derart auszuführen, daß immer nur in je zwei unmittelbar übereinander stehenden Stockwerken die Hauptmauern in gleicher Dicke hergestellt werden. Hiernach müssen die Hauptmauern zu ebener Erde bei Zimmertiefen des letzten Stockwerkes bis zu G * 5 rn für vierstöckige Gebäude 75 cm und für dreistöckige Gebäude 60 cm; bei Zimmertiefen des letzten Stockwerkes über G * 5 m aber für vierstöckige Gebäude 90 ent und für dreistöckige Gebäude 75 cm als geringste Dicke erhalten.

Bei Anwendung von Dippelböden müssen zur Erzielung des freien Auflagers der Dippelbäume vom vorletzten Stockwerke angefangen, in jedem der unteren Stockwerke einschließlich des Erdgeschoßes die Hauptmauern eine Verstärkung von je 15 cm erhalten.

Bei Anwendung von gewölbten oder hölzernen Decken auf eisernen Trägern (Traversendecken) kann die Mauerstärke in allen Stockwerken und auch im Erdgeschoße (wenn dessen lichte Höhe nicht mehr als 5 m beträgt) bei einer Zimmertiefe des obersten Stockwerkes bis zu 6*5 tn im Ausmaße von 45 cm, bei einer Zimmertiefe von mehr als 6 * 5 m jedoch muß die Mauerstärke in dem Ausmaße von 60 cm hergestellt werden, vorausgesetzt, daß die Tragfähigkeit des Mauerwerkes durch die Verwendung des geeigneten Materiales nachgewiesen wird.

jene Teile der Hauptmauern, welche nicht als Auflager für Deckenkonstruktionen dienen, können ohne Rücksicht auf das Maß der Zimmertiefen durch alle Stockwerke einschließlich des Erdgeschoßes 45 cm Stärke erhalten.

4.    Die Mittelmauern müssen bei dreistöckigen Häusern 60 cm in jedem Stockwerke, bei vier Stock hohen Häusern im Erdgeschoße 75 cm Stärke, in den übrigen Stockwerken 60 cm erhalten.

Bei Anwendung von Decken auf eisernen Trägern kann für das oberste Stockwerk bei nachgewiesener Tragfähigkeit des Mauerwerkes jedoch eine Stärke von 45 cm gestattet werden.

Bei Gebäuden mit weniger Stockwerken können die Mittelmauern im Falle der Anwendung von Tramböden, gewölbten Decken oder Decken auf eisernen Trägern 45 cm stark gehalten werden. Bei Anwendung von Dippelböden in solchen Gebäuden muß jedoch in der Mittelmauer, wenn dieselbe nach oben fortgesetzt wird, zwischen dem beiderseitigen, mindestens 15 cm messenden Auflager stets ein Zwischenraum von wenigstens 30 cm vorhanden sein, daher diese Mauer sodann eine Stärke von 60 cm zu erhalten hat.

5.    Die Feuermauern sind von unten auf bis zum Dachbodenpflaster mindestens 30 cm dick, bei vierstöckigen Gebäuden aber zu ebener Erde 45 cm stark herzustellen.

Dienen die Feuermauern gleichzeitig als Deckenauflager, so haben sie in jenen Stockwerken, wo dies der Fall ist, eine Stärke von 45 cm zu erhalten.

6.    Die Lichthofmauern müssen, wenn sie als direktes Auflager für Deckenkonstruktionen dienen, mindestens 45 cm stark sein, sonst genügt für dieselben eine Stärke von 30 cm.

7.    Die Stiegenmauern können, wenn sie auch das Gebäude nach außen abschließen, bei nicht freitragenden Stiegen in Gebäuden mit höchstens zwei Stockwerken eine geringste Dicke von 30 cm, in Gebäuden mit drei und vier Stockwerken aber eine solche von 45 cm erhalten.

Bei Anwendung von freitragenden Stiegen sind, ohne Rücksicht auf die Anzahl der Stockwerke und ohne Rücksicht, ob die Stiegenmauern das Gebäude nach außen abschließen oder nicht, die Stiegenmauern mindestens 45 cm stark herzustellen.

8.    Gangmauern, welche das Gebäude nicht nach außen abschließen und auch nicht als Deckenauflager dienen, können in einer Stärke von 15 cm ausgeführt werden, im Erdgeschoße müssen sie aber mindestens 30 cm stark sein.

9.    Scheidemauern haben eine Stärke von mindestens 15 cm zu erhalten. Dienen Scheidemauern zugleich als einseitiges Auflager für Holzdecken, sind sie 45 cm stark herzustellen, wenn sie nach oben fortgesetzt werden, sonst genügt eine Stärke von 30 cm.

10.    Alle inneren Mauern sind an jenen Stellen, wo sie Rauchfänge enthalten, wenigstens 45 cm stark auszuführen.

11.    Die Hauptmauern in dem Kellergeschoße und in den Fundamenten sind, auch wenn sie aus gemischtem Mauer werke hergestellt werden, 15 cm stärker als zu ebener Erde zu halten.

Der Vorgrund dieser Mauern darf gegen die Gasse nicht mehr als 15 cm

betragen.

Über Abweichungen von den vorstehenden Normen bei Anwendung anderer Konstruktionen und Materialien, als: Steine, Zement, Eisen usw. oder über Abweichungen von dem im § 36 normierten Ziegelmaße entscheidet die Baubehörde auf Grund der gelieferten Nachweise über die genügende Festigkeit und Stabilität.

Feuermauern,

§ 38. Jedes Haus ist gegen die Nachbargründe mit selbständigen Feuermauern (§ 37, Zahl 5) durch alle Stockwerke mit Fhnschluß des Dachbodenraumes abzuschließen.

59

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

In diesen Feuermauern dürfen keine Öffnungen gegen die Nachbargründe angebracht werden. Ausnahmsweise können in diesen Mauern mit Bewilligung der Baubehörde zum Zwecke der Verbindung einzelner Räumlichkeiten der Geschoße aneinander stoßender Gebäude Türen angebracht werden.

Sollten Holzbestandteile des Daches in diese Feuermauern eingelassen werden, so muß in den letzteren noch ein mindestens 15 cm dicker Mauerkörper übrig bleiben.

Stiegen.

§ 89. In jedem neuen Wohngebäude muß man vom Dachboden und von allen Wohnungen aus mittels ganz feuersicherer Stiegen zum Hauseingange, bzw. ins Freie und in den Keller gelangen können.

Dies bedingt je nach der Ausdehnung des Gebäudes die Herstellung einer oder mehrerer feuersicherer Hauptstiegen.

Diese Stiegen müssen bei ein- und zweistöckigen Häusern wenigstens 1 • 10 m, bei mehrstöckigen Gebäuden in den beiden oberen Stockwerken mindestens 1*10 m, in den unteren mindestens 1*25 m im Lichten weit sein.

Wenn in einem drei- oder vierstöckigen Gebäude außer der Hauptstiege noch eine oder mehrere Nebenstiegen bestehen, so dürfen die letzteren für die zwei oberen Stockwerke auch als Hauptstiegen benützt werden, sobald sie von feuersicherem Materiale konstruiert sind und eine Breite von wenigstens 1 • 10 m haben.

Bei Hauptstiegen dürfen die geraden Stufen nicht unter 29 cm breit sein und hat die Breite der Spitzstufen in einer Entfernung von 40 cm von der Stiegenmauer wenigstens 29 cm, an den Spitzenden aber 13 cm zu betragen.

Die Stufenhöhe darf in den Stockwerken das Maß von 1 ß cm, bei Kellerund Bodenstiegen jenes von 20 cm nicht übersteigen.

An den Stiegen müssen Anhaltstangen und an den freien Stellen Geländer von wenigstens 1 m Höhe angebracht werden.

Bei freitragenden Stiegen sind diese Geländer mit Vorkehrungen zu versehen, welche das Herabrutschen auf denselben behindern. In den Stiegenhäusern sind bei vierstöckigen Gebäuden im ersten und dritten Stocke, bei dreistöckigen Gebäuden aber wenigstens im ersten Stocke Vorrichtungen zum Niederstellen der Lasten anzubringen.

In besonderen Fällen oder bei öffentlichen Gebäuden oder bei Prachtstiegen kann die Baubehörde von der Ausführung solcher Vorrichtungen und von der Anbringung der Anhaltstangen absehen.

Die Stiegenruheplätze, sowie die Gänge in der Ausdehnung des Stiegenhauses sind vollständig aus feuersicherem Materiale herzustellen.

Nebenstiegen zur Verbindung einzelner Räume, zu welchen man auch auf der Hauptstiege gelangen kann, sind an obige Bedingungen nicht gebunden.

Die Herstellung von Falltüren (liegenden Türen) hei Stiegenabgängen ist nicht gestattet.

Ob er lichte.

§ 40. Wenn eine Stiege mittels eines Glasdaches beleuchtet werden soll, so muß das Gerippe desselben von Eisen konstruiert sein und an allen Seiten auf Mauerwerk ruhen, welches über die Dachfläche hinausragt.

Werden andere Räume mittels Oberlicht beleuchtet, so ist ebenfalls jede feuergefährliche Verbindung mit dem Dachboden sorgfältig zu vermeiden.

Bei jedem Glasdache ist für Ventilation, und wenn erforderlich, für eine entsprechende Versicherung desselben durch Anbringung von Schutzgittern Sorge zu tragen.

Gänge.

§ 41. Freie (an den äußeren Wänden der Gebäudemauern gelegene) Gänge müssen, wenn sie die einzige Verbindung der Wohnungen mit der Hauptstiege vermitteln, aus durchaus feuersicherem Materiale und zum mindesten mit einer lichten Breite von 1 • 10 m hergestellt werden.

Dieselben sind mit feuersicheren, wenigstens 1 m hohen Geländern oder mit verglasten Holzwänden zu versehen.

Offene Gänge haben im letzten Geschoße eine, von dem Dache des Gebäudes isolierte feuersichere Bedachung zu erhalten.

Höhe der Wohnhäuser und der einzelnen Lokalitäten, Zahl

der Stockwerke.

§ 42. Die Höhe der Wohnhäuser bis zur obersten Gesimskante soll in der Regel 25 m nicht übersteigen; der Fußboden des obersten Stockwerkes darf aber niemals höher als 20 m über dem Straßenniveau liegen.

Bei abfallendem Terrain sind diese Höhen vom höchsten Niveaupunkte des Terrains zu bemessen.

Wohnräume sollen licht und ventilierbar sein.

Die lichte Höhe sämtlicher Wohnlokalitäten muß bei geraden Decken wenigstens 3 m betragen.

Bei nicht geraden Decken wird diese nach dem verglichenen Maße gerechnet, so daß der Luftraum dieselbe Größe erhält wie bei geraden Decken mit 3 m lichter Höhe.

Wohnhäuser dürfen nicht mehr als fünf Geschoße erhalten, wobei Erdgeschoß und allfälliges Mezzanin einzurechnen sind.

Unterteilungen der Erdgeschoße können von der Baubehörde unter der Bedingung gestattet werden, daß jede der hierdurch entstehenden unteren und oberen Abteilungen eine lichte Höhe von mindestens 3 m erhält.

Die vorstehenden Bestimmungen über Haushöhe und Geschoßzahl und Geschoßhöhe haben in den Bezirken XI bis XIX nur für die von dem Gemeinderate zu bezeichnenden Hauptstraßen und Plätze Geltung.

In den übrigen Gebietsteilen dieser Bezirke, soferne nicht besondere Bestimmungen getroffen sind (§§ 71, 82 und 83), dürfen die Wohnhäuser in der Regel außer dem Erdgeschoße nicht mehr als drei Stockwerke enthalten, wobei auch ein allfälliges Mezzanin als Stockwerk zu rechnen ist.

Sämtliche Lokalitäten müssen in diesen Wohnhäusern bei geraden Decken im Lichten wenigstens 2*6 m hoch sein, und ist bei nicht geraden Decken diese Höhe nach dem verglichenen Maße zu berechnen.

Haus- und Lichthöfe.

§ 43. Die Größe der Hofräume ist abhängig von ihrer Lage, von der Ausdehnung und der Höhe der Gebäude, der Situierung der Nachbarhofräume, von der Anzahl und Benützungsweise der anliegenden Lokalitäten und ist so auszumitteln, daß den sanitären Anforderungen bezüglich Luft und Licht vollkommen Genüge geleistet wird.

Die Glasüberdachung eines Teiles des Hofes ist unter der Voraussetzung der Anbringung einer für ausgiebige Luftzirkulation entsprechenden Ventilationsvorrichtung im Glasdache zulässig, nachdem der Schlußsatz des § 43 der Bauordnung für gewisse Fälle selbst Ausnahmen von der im Eingänge aufgestellten Regel aufstellt. (Erk. der Baudeputation vom Jahre 1883.)

Hierbei hat als Regel zu gelten, daß bei Verbauung einzelner Baustellen

15 °/₀ des Gesamtausmaßes als Minimum unverbaut bleiben müssen und hiervon der größere Teil auf den Haushof zu entfallen hat.

Lichthöfe, durch welche Wohnräume oder Küchen erhellt werden, müssen mindestens 22 nr Grundfläche erhalten.

Dienen solche aber bloß zur Beleuchtung von Korridoren, Aborten oder sonstigen unbewohnten Räumen, so genügt für diese eine Fläche von mindestens 6 m¹.

Luftschachte für die Ventilation von Aborten dürfen nicht unter 1 m2 Querschnitt hergestellt werden.

Lichthöfe und Luftschachte sind behufs ihrer Ventilation an dem unteren Ende womöglich durch genügend große Luftkanäle mit der Straße oder mit dem Haushofe in Verbindung zu setzen.

Bei Baustellen, welche nicht vorzugsweise zu Wohnzwecken vei'baut werden sollen, sowie dort, wo Haus- und Lichthöfe mehrerer Gebäude oder Baustellen Zusammenstößen, und endlich bei solchen zwischen bestehenden Gebäuden liegenden Baustellen oder Parzellen, deren Verbauung ohne ein Herabgehen unter die vorstehenden Normen unmöglich würde, bleibt es der Baubehörde Vorbehalten, in bezug auf die Grenze der Verbaubarkeit und auf die Größe der Höfe den lokalen Verhältnissen entsprechende Erleichterungen zu gewähren.

Deckenkonstruktion.

§ 44. Die Zwischendecken sind entsprechend tragfähig herzustellen. Die im Bauplane (§ 18) durch Zeichnung auszudrückende Wahl der Konstruktion bleibt dem Bauherrn mit der Beschränkung überlassen, daß für Souterrainoder Kellerräume keine hölzernen Decken angewendet werden dürfen.

Bei Deckenkonstruktionen, wo Holz in Anwendung kommt, sind die Fußböden durch eine 8 cm hohe Schuttlage von der Decke zu isolieren.

Die Decke des obersten Stockwerkes muß nicht nur feuersicher belegt, sondern auch so stark hergestellt werden, daß sie dem bei Dachbränden auffallenden Dachgehölze und Mauerwerke genügenden Widerstand zu leisten vermag.

Falls die Baubehörde zur Sicherstellung der Tragfähigkeit größerer und besonderer Deckenkonstruktionen Probebelastungen für nötig erachtet, kann sie dieselben jederzeit mit Angabe des Probegewichtes und der Alt der Probe bis zur Erteilung des Benützungskonsenses verlangen und auf Kosten des Bauwerbers durchführen.

Riegel- und Holzwände.

§ 45. Die Herstellung von Bauobjekten aus ausgemauerten Riegeloder aus Holzwänden ist in der Regel nicht gestattet. Solche Objekte können nur in besonderen Fällen von der Baubehörde bewilligt werden.

Dagegen ist zur Trennung einzelner Bestandteile einer Wohnung die Anwendung von derlei Riegelwänden oder von Wänden aus Holz gestattet, sie müssen jedoch auf beiden Seiten mit einem Mörtelverputze versehen sein.

In unmittelbarer Nähe einer Feuerung ist massives Mauerwerk herzustellen.

Lokalitäten zu ebener Erde und unter dem Straßenniveau.

§ 46. Bei neu zu erbauenden Häusern sind in der Regel die Fußböden aller ebenerdigen Wohnungen mindestens 15 cm über das bestimmte Straßen-und Hofniveau zu legen.

Die Herstellung von Wohnungen unter diesem Niveau kann nur in Gebäuden, welche nicht der Überschwemmungsgefahr ausgesetzt sind, und nur unter den nachfolgenden Bedingungen gestattet werden, und zwar:

1.    Müssen solche Wohnbestandteile gegen die aufsteigende Erdfeuchtigkeit entsprechend versichert werden und die im § 41 normierte lichte Höhe erhalten;

2.    müssen dieselben, falls ihre lichte Höhe nicht über 4 m beträgt, wenigstens mit ihrer halben lichten Profilhöhe über das Straßen- oder Hofniveau hervorragen, und muß hierbei der Hof bei einer Breite von mindestens 5 m eine geringste Größe von 7 5 m² erhalten;

3.    darf der Fußboden solcher Wohnlokalitäten, wenn sie über 4 m lichte Höhe besitzen, auf keinen Fall mehr als 2 m unter dem Niveau des Terrains liegen, daher solche Wohnbestandteile entsprechend höher über das Terrain herausragen müssen. Bei ansteigendem Terrain oder bei ungleich hohem Straßen- und Hofniveau hat für die Bestimmung der Höhenlage der Fußböden sämtlicher Souterrainwohnbestandteile des Gebäudes der höchste Punkt des Terrains oder das höhere Niveau zu gelten;

4.    wird aber die Freihaltung der halben Profilhöhe nicht erreicht, oder aber die Überschreitung der im Punkte 3 vorgeschriebenen tiefsten Fußbodenlage absolut notwendig, dann müssen derlei Wohnungen mit einem 2 m breiten, bis auf den Fußboden des Souterraingeschoßes reichenden, nach Anordnung der Baubehörde abzuschließenden Lichtgraben versehen werden;

5.    muß zur Abgrenzung solcher Wohnbestandteile von höherem Terrain außer der eigentlichen Hausmauer noch eine zweite, von der ersteren 30 cm entfernt stehende Mauer hergestellt werden, und ist der hierdurch entstehende Luftraum mit der Außenluft in Verbindung zu setzen;

ß. sind diese Wohnbestandteile von den zweckmäßig zu ventilierenden Kellerräumen durch einen gut zu lüftenden Kellergang zu trennen.

Unterirdische Werkstätten sind nur dann zulässig, wenn deren Gewölbeschluß (Scheitel) mindestens 60 cm über dem bereits festgesetzten anliegenden Terrain und der Fußboden nicht tiefer als höchstens 2*5 m unter dem Niveau des angrenzenden Terrains gelegen, wenn ferner für gehörige Ventilation, Licht und Trockenheit gesorgt ist, welche Vorsorge nach diesen Richtungen hin im Bauplane ersichtlich gemacht werden muß.

Andere zum Aufenthalte, aber nicht zu Schlafstätten von Menschen bestimmte Räumlichkeiten müssen so hergestellt werden, daß sie mit Rücksicht auf ihre beabsichtigte Verwendung den sanitären Anforderungen vollkommen entsprechen.

Die Anbringung von Küchen und Waschräumen im Keller ist gestattet, jedoch ist für Licht und für den entsprechenden Abzug des Dunstes Vorsorge zu treffen.

Kelleröffnungen.

§ 47. Kelleröffnungen dürfen im Gassentrottoir nur mit besonderer baubehördlicher Bewilligung und mit Zustimmung des Grundeigentümers angebracht werden, und es ist der Deckel und die Einfassung solcher Öffnungen aus Granitsteinen herzustellen.

Lichteinfallsöffnungen.

§ 48. Lichteinfalls- und Ventilationsöffnungen an den Straßen dürfen nur unter Zustimmung des Grundeigentümers, mit Bewilligung der Baubehörde, und in der Regel nur dann hergestellt werden, wenn sie innerhalb der Mauer-und Sockelvorsprünge des Gebäudes zu liegen kommen, und eine Eindeckung mit tragfähigen Glasplatten oder Eisengittern erhalten.

Holzlagen.

§ 45). Die Holzlagen sind in der Regel im Keller aus Mauerwerk aufzuführen. Sie können aber auch in ebenerdigen, gegen das Dach offenen Schupfen untergebracht werden.

Diese Schupfen haben jedoch eine gemauerte Umfassung, sowie Scheidemauern, die bis an die Dachfläche reichen, zu erhalten, und sind feuersicher einzudecken.

Jede Wohnung mit mehr Bestandteilen als Zimmer und Küche hat eine eigene Holzlage zu erhalten.

Dachstühle.

§ 50. Die Dachstühle müssen mit einem als feuersicher anerkannten Material eingedeckt werden.

Die Mauerbänke des Dachstuhles müssen mindestens 8 cm über das Dachbodenpflaster gelegt werden.

Die Bestandteile der Dachstühle sind von der obersten Deckenkonstruktion vollkommen zu isolieren.

Dachbodenraum.

§ 51. Der Dachbodenraum ist mittels einer eisernen Tür in eisernen Rahmen oder in steinerner Einfassung abzuschließen.

Die Anbringung von Wohnungen im Dachhodenraume ist ausnahmslos

untersagt.

Brandmauern.

§ 52. Dachlängen von mehr als 30 m sind in der ganzen Breite des Dachbodens durch Brandmauern abzuteilen.

Diese Brandmauern müssen mindestens 15 cm dick und nötigenfalls durch Pfeiler verstärkt sein, wenigstens 15 cm über die Dachflächen ragen und das Dachgehölze vollkommen trennen.

Jede dieser Brandmauern ist mit einer eisernen Tür in steinerner oder eiserner Einfassung zu versehen, welche Türen so herzustellen sind, daß sie selbst zufallen und deren Schlösser von beiden Seiten mit Drückern leicht geöffnet werden können.

Dachrinne n.

§ 53. Alle neuen Häuser sind gegen die Straße oder Gasse mit metallenen oder sonst feuersicheren und wasserdichten Dachrinnen von entsprechender Breite zu versehen, und diese sind so anzubringen, daß die Dachtraufe, dann das Herabfallen des Schnees und Dachdeckmateriales tunlichst vermieden wird; dort, wo die Dachrinnen über dem Dachsaume angebracht werden, darf die Breite des letzteren zwischen der Rinne und dem untersten Dachsaumrande nicht über 30 cm am tiefsten Punkte der Rinne betragen.

Dem Bauwerber steht es frei, gegen das Abrutschen des Schnees auch eine andere Schutzvorrichtung anzubringen, jedoch muß hierzu die Genehmigung der Baubehörde eingeholt werden.

Diese Anordnung hat auch bei bereits bestehenden Gebäuden mit breiteren Dachsäumen im Falle der Erneuerung der letzteren Anwendung zu finden.

An den Dachrinnen sind Abflußrohren von entsprechender Dimension anzubringen, mittels welchen das Wasser womöglich durch die Abortschläuche, sonst aber überdeckt in die Kanäle zu leiten ist.

Stallungen und Futterkammern.

an-

§ 54. Stallungen und F'utterkammern, über welchen Wohnungen gebracht werden, müssen feuersichere Decken erhalten, und müssen erstere gut ventiliert werden. Öffnungen aus den Stallungen gegen die Straße oder Gasse sind nur dann gestattet, wenn deren Verschluß ein, luftdichter und bleibender ist.

Die Stallungen sind mit Abzugskanälen zu versehen und letztere, sowie die Fußböden daselbst so herzustellen, daß die Infiltration des Bodens und des Mauerwerkes verhütet werde.

Unterirdische Stallungen sind nach den im § 40 für unterirdische Werkstätten festgesetzten Normen herzustellen.

Schupfen.

§ 55. Die Herstellung von Schupfen auf hölzernen Säulen ohne Decke ist bei feuersicherer Bedachung gestattet.

Wenn dieselben an eine Nachbarrealität stoßen, haben sie gegen letztere eine eigene Feuermauer zu erhalten.

Die Erbauung von hölzernen Schupfen ohne feuersichere Eindeckung kann nur ausnahmsweise bei dringendem Bedarfe von der Baubehörde gestattet werden.

Mist- und Düngergruben.

§ 50. Die Mist- und Düngergruben sind mit wasserdichten Wänden und Böden und mit festen, gut schließenden Deckeln zu versehen, sowie in tunlichster Entfernung von eigenen und Nachbarsbrunnen, dann auch von bewohnten Räumen anzubringen.

Kanalisierung.

§ 57. Bei neuen Bauführungen und solchen Herstellungen, die einem Neubaue gleichgehalten werden können, ist für die Ableitung der atmosphärischen Niederschläge und der Abfallstoffe Vorsorge zu treffen.

Es kann dies geschehen:

a)    Durch die Erbauung von Hauskanälen,

b)    durch die Herstellung von Rohrleitungen, wenn die zur Abschwemmung der Abfallstoffe erforderliche Wassermenge vorhanden ist.

ad a) Die Hauskanäle sind unter möglichster Ausnützung des Gefälles mit einem eiförmigen Profile von mindestens 60 cm lichter Weite und 105 cm lichter Höhe aus Stein oder aus Ziegeln mit hydraulischem Mörtel oder aus Beton, eventuell auch mit einer Sohlenverkleidung aus Steinzeug, welche das mittlere Niveau der abzuführenden Flüssigkeit überragt, vollkommen wasserdicht herzustellen.

Bei Anwendung von Ziegeln sind die Umfassungswände, die Sohle und das Gewölbe aus zwei Rollscharen von zusammen mindestens 30 cm Dicke auszuführen und sind die Fugen an der inneren Kanalfläche zu verbrämen. Bei Betonkanälen sind die Wandungen mindestens 20 cm dick herzu

stellen.

Die Baubehörde kann Abweichungen von obigen Dimensionen nur dann bewilligen, wenn die genaue Einhaltung derselben wegen des Niveaus oder infolge der örtlichen Verhältnisse nicht möglich ist.

ad b) Die Rohrleitungen sind ebenfalls unter zweckmäßigster Gefälls-ausnützung aus hart gebranntem, glasiertem Ton ('Steinzeug), Beton oder aus einem anderen als zulässig anerkannten Materiale vollkommen wasserdicht herzustellen. Es haben die Rohre in Zweigleitungen eine Lichtweite von mindestens 18 cm nach Vereinigung mehrerer Zweigleitungen die erforderlichen, größeren Dimensionen zu erhalten, und sind geeignete Vorrichtungen zur Hintanhaltung von Verstopfungen anzubringen.

Die Kanäle und Rohrleitungen sind mit den Straßenkanälen in entsprechende Verbindung zu bringen und im Inneren der Häuser oder der Grundstücke möglichst entfernt von den eigenen und Nachbarsbrunnen anzulegen. Die Führung unter Wohnräumen ist in der Regel nicht gestattet. Sollte

aber eine solche Anlage ausnahmsweise bewilligt werden, so ist sowohl hei Kanälen als auch bei Rohrleitungen der äußere Umfang mit einer 15 cm dicken Betonschichte zu versichern, und sind in solchen Strecken die Einsteig- oder Untersuchungsschachte so anzulegen, daß die betreffende Kanal- oder Rohrleitung zu jeder Zeit leicht zugänglich ist.

Die Deckel der Kanalschachte sind aus Stein oder geripptem Eisen luftdicht schließend herzustellen.

Wird ausnahmsweise über spezielles Ansuchen des Bauwerbers die Anbringung eines Kanalschachtes auf der Gasse gestattet, so ist der Deckel des letzteren, sowie die Einfassung, wenn im Trottoir liegend, aus Granitstein, wenn aber in der Fahrbahn liegend, aus geripptem Gußeisen von genügender Stärke anzufertigen.

Für die Ventilation der Hauskanäle oder der Rohrleitungen muß durch Anbringung von Ventilationsschächten Vorsorge getroffen werden, welche bis über das Dach, womöglich zwischen Schornsteinen zu führen sind,

In jenen Stadtteilen, für welche ein Unratsabfuhr-(Tonnen-)system angeordnet oder zugelassen wird, hat hei Neubauten der Bauherr außer der Herstellung eines Hauskanales oder einer Rohrleitung für das Niederschlags- und Spülwasser die zur Durchführung des genannten Systems notwendigen Baulichkeiten nach den Angaben der Baubehörde herzustellen.

Senkgruben.

§ 58. Bei Bauten in Stadtteilen oder an Straßen, in welchen noch kein Hauptkanal besteht, ist ausnahmsweise bis zur Erbauung eines solchen die Herstellung von Senkgruben gestattet.

Dieselben müssen wasserdicht, mit Zementmörtel gemauert und gepflastert und luftdicht geschlossen sein und möglichst entfernt von den eigenen und Nachbarbrunnen gehalten werden.

Mit der seinerzeitigen Erbauung des Hauptkanales hat der Hauseigentümer sofort den Hauskanal herzustellen und die Senkgrube zu beseitigen.

Aborte.

§ 59. Die Zahl der Aborte richtet sich nach der Anzahl und Ausdehnung der Wohnungen und muß mindestens für je zwei Wohnungen ein Abort angebracht werden.

Die Aborte haben im inneren Lichten wenigstens 90 cm Breite und 1 • 1 m Länge, ferner einen gehörigen Zutritt von Licht zu erhalten, wobei insbesondere darauf Rücksicht zu nehmen ist, daß eine ausgiebige Lufterneuerung ermöglicht werde.

Die Abortschläuche dürfen nicht aus Holz angefertigt, und müssen ohne Verringerung ihrer Weite bis über das Dach als Dunstschläuche fortgeführt werden.

Die Baubehörde hat darauf zu sehen, daß hei Neubauten, und insbesondere in solchen Stadtteilen, wo die Hochquellenleitung liegt, womöglich Water-klosetts in den einzelnen Aborten angebracht werden. Bei Aborten im Inneren der Wohnungen müssen Waterklosetts oder diese ersetzende Vorrichtungen angebracht werden.

Vorbauten über die Baulinie: Baikone, Galerien, Erker, Wetterdächer, Gesimse, Fassadedekorierungen, Sockelvorsprünge, Zierverputze.

§ 60. Vorbauten über die Baulinie, als Risalite, Säulenportale, einzelne Säulen oder Pfeiler, Lesenen, Barrieren, Vorlegestufen, Freitreppen usw. dürfen nur mit besonderer behördlicher Bewilligung unter Zustimmung des Grundeigentümers angebracht werden.

Offene Baikone oder Galerien auf Konsolen dürfen in der Regel nicht mehr als 1 • 25 m vom Mauergrunde bis an die äußere Flucht des Geländers oder Parapetes vorspringen. Geschlossene Baikone oder Erker dürfen in der Regel nur auf eine Fensterachsenweite und nur in Gassen von mindestens 16 m Breite angebracht werden. Sie dürfen nur 1 ‘ 25 m über die Mauerflucht vorspringen und müssen wenigstens 3 m vom Nachbargebäude entfernt sein. Abweichungen von diesen Normen kann die Baubehörde von Fall zu Fall bewilligen.

Wetterdächer sind an obige Dimensionen nicht gebunden. Die letzteren sind nach den bestehenden Lokalverhältnissen zu bestimmen. Baikone, Galerien, Erker oder Wetterdächer sind aus feuersicherem und solidem Material herzustellen und in einer solchen Höhe anzubringen, daß dadurch der Verkehr auf der Straße und dem Trottoir nicht behindert wird. Sie sind mit Rinnen zu versehen, durch welche das Wasser mittels Abfallröhren an der Front des Hauses bis auf das Trottoir zu leiten ist.

Gesimse, sowie alle zur Dekorierung der Fassade dienenden Bestandteile sind aus feuersicherem und solidem Materiale herzustellen und mit dem Mauerwerke in verläßliche dauernde Verbindung zu bringen.

Sockel, mit Einschluß allfälliger Dekorationen und Portale an ebenerdigen Lokalitäten, können 20 cm über die Baulinie vorspringen, jedoch dürfen diese Sockel in der Regel an keinem Punkte die Höhe von 1 ³ 50 m überschreiten.

Zur Vorrückung und Erhöhung über diese Maße ist eine besondere baubehördliche Bewilligung und die Zustimmung des Grundeigentümers erforderlich.

Zierverputze dürfen 10 cm über den Mauergrund (Baulinie) vorspringen.

Die in ebener Erde und Souterraingeschoßen gegen die Straße angebrachten Fenster und Türen müssen nach innen sich öffnend, hergestellt werden.

Herstellung des Trottoirs.

§    61. Der Eigentümer eines neuen Gebäudes ist verpflichtet, das

Trottoir an der Seite des Hauses gegen die öffentliche Straße oder Gasse, und zwar auf der ganzen Länge des Bauplatzes, bis zu einem Sechstel der normierten Straßen- oder Gassenbreite (zwischen den beiderseitigen Baulinien) und höchstens bis zu 5’ 75 m Breite auf seine Kosten herzustellen und bis zum Tage der Übergabe an die Gemeinde zu erhalten, sowie auch jene Niveauregulierungen vorzunehmen, welche zur Herstellung des Trottoirs erforderlich erscheinen.

Die Breite und Konstruktion des Trottoirs, die Zeit der Herstellung desselben und die Beschaffenheit des zu verwendenden Materiales wird von der Baubehörde bestimmt. Das vorschriftsmäßig hergestellte Trottoir geht in das Eigentum der Gemeinde über, welche dasselbe binnen Jahresfrist zu übernehmen hat, vorausgesetzt, daß zu diesem Zeitpunkte am Trottoir keine Gebrechen wahrgenommen werden.

Bei Umbauten ist die Wiederverwendung der vorhandenen Trottoirsteine, sofern diese nicht von der Gemeinde gelegt worden sind, zulässig, jedoch hat der Bauherr die von der Baubehörde als unbrauchbar bezeichneten Steine gegen qualitätmäßige Steine auszuwechseln.

Wasserbeschaffung.

§ 62. Bei Neu- und Umbauten ist dort, wo Röhren der Hochquellenleitung liegen, das Wasser in das Haus zu führen³).

Dort, wo dieses noch nicht der Fall ist, muß in jedem neuen Wohngebäude für den Bedarf an gesundem Trinkwasser gesorgt werden bis zu dem Zeitpunkte, wo die Einleitung des Hochquellenwassers möglich wird.

Gasmesser.

§ 63. Gasmesser dürfen in Lokalitäten, die zu Schlafstätten dienen, nicht aufgestellt werden.

¹

Das Baugesuch unterliegt einer Stempelgebühr von 1 Krone pro Bogen, die Beilagen einer solchen von 30 Heller pro Bogen.

²

Auf keinen Fall ist dann, wenn der Baukonsens noch nicht erteilt ist, die Mauerung der Fundamente zulässig. (Mag.-Vdg. vom 18. Mai 1883, Z. 126.822.)

³

Die Gemeinde Wien hat das Recht zur Einhebung von Gebührenjfür die Abgabe von Wasser aus der Hochquellenleitung. (Gesetz v. J. 1891, L. G. Bl.)

Feuerung,sanlag,en.

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 64. Die Rauchfänge müssen mindestens 1 m über die Dachfläche hinausragen.

Für alle Rauchfänge ohne Unterschied gilt die Bestimmung, daß zwischen dem Holzwerke und der lichten Öffnung des Rauchschlotes mindestens eine Mauerziegelbreite und ein stehender Dachziegel angebracht sein müssen, und zwar in der Weise, daß der letztere die Lager- und Stoßfugen der Mauerziegel deckt. Das Mauerwerk der Rauchfänge muß auf dem Dachboden auch an der Außenseite verputzt sein oder verbrämte Mörtelfugen erhalten.

Die Ableitung des Rauches durch Rauchrohre gegen die Gasse, gegen den Hof, oder überhaupt ins Freie ist durchaus verboten.

II. Besondere Bestimmungen.

A. Ofen- und Herdfeuernngen, Küchenfußböden.

§ 65. Die Rauchfänge sind so anzulegen, daß jeder bewohnbare Raum geheizt werden kann. Die Einmündung von Feuerungen aus verschiedenen Geschoben in einen und denselben Rauchfang ist nicht zulässig.

In der Regel hat jede Heizgruppe einer Wohnung einen eigenen Rauchfang zu erhalten.

Die Anbringung von sogenannten Verschlußklappen ist bei Zimmeröfen jeder Art untersagt.

Die Fußböden in den Küchen müssen mindestens 60 cm vor der Herdseite, wo sich die Feuerung befindet, feuersicher belegt sein.

B. Schornsteine.

4 Enge Rauchfänge.

§ 66. Bezüglich der Herstellung und Benützung der engen Rauchfänge wird angeordnet:

1.    Enge Rauchfänge müssen im Inneren eine möglichst glatte Fläche und für geschlossene Feuerungen wenigstens einen Querschnitt von 255 cnr haben. welcher bei viereckigen Rauchfängen mindestens 15 cm breit und 17 cm lang sein muß.

Mehr als vier Feuerungen dürfen in keinem Falle in einen Rauchfang geleitet werden.

Für offene und außergewöhnliche Feuerungen müssen mehrere enge Rauchfänge, oder ein Rauchfang mit einem größeren, dem Zwecke entsprechenden Querschnitte angebracht werden.

2.    Diese Rauchfänge sind möglichst senkrecht herzustellen. Neigungen (Schleifungen) unter 60 Grad mit der Horizontallinie dürfen in der Regel nicht stattfinden • sollten aber solche ausnahmsweise bewilligt werden, so müssen an

den Punkten, wo die Ziehung geschieht, Putztürchen angebracht werden, und es ist Vorsorge zu treffen, daß am Beginne der Abweichung von der vertikalen Linie die inneren Schornsteinwände durch das Aufschlagen der an der Putzbürste befestigten Kugel keine Beschädigung erleiden.

3.    Jeder enge Rauchschlot muß an seinem unteren Ende und auf dem Dachboden ober dem Pflaster oder den Lauftreppen mit zwei hintereinander stehenden getrennten, gußeisernen, 4 mm dicken, in Falz schlagenden und sperrbaren Putztürchen von 40 cm Höhe und von einer Breite gleich der inneren Lichte des Schlotes versehen sein.

Diese Türchen sind mit den bezüglichen Wohnungs- und Stockwerksnummern zu bezeichnen und nie innerhalb der versperrten Boden- und Kellerabteilungen, sondern stets von den Kommunikationsgängen zugänglich anzubringen.

4.    Das Putzen oder Reinigen der engen Rauchfänge kann auch vom Dache aus mittels Anbringung einer Laufbrücke erfolgen.

5.    Insofern in der Nähe der Putztürchen Holzwerk nicht vermieden werden kann, muß dasselbe mit Blech beschlagen werden.

6.    Um das Ausbrennen der Rauchfänge jederzeit zu ermöglichen, sind eiserne doppelte Schlußtürchen, und bei Rauchfängen, welche vom Keller aus aufgeführt werden, in den oberen Stockwerken an geeigneten Stellen derlei separate Ausbrenntürchen anzubringen.

b) Schliefbare Rauchfänge.

Schliefbare Rauchfänge müssen im lichten Querschnitte mindestens 45 cm breit und 48 cm lang sein.

c) Große Schornsteine.

Schornsteine für größere Feuerungen, zu Ventilationszwecken oder Dampfkessel müssen so gebaut sein, daß durch deren Benützung die Nachbarschaft derselben nicht belästigt wird.

Diese Schornsteine sind bei jeder unteren Einmündung mit einem eisernen Schieber oder einer Klappe, und in jenen Höhenstrecken, welche mehr als 50 cm weit sind, mit inneren Steigeisen zu versehen.

Die Höhe solcher Schornsteine hat die Baubehörde nach den Lokalverhältnissen zu bestimmen, und muß die Anlage stets derartig sein, daß eine eventuelle künftige Erhöhung auf mindestens 35 m möglich wird.

Bezüglich der Stabilität und Wandstärke solcher hoher freistehender Schornsteine kann von der Baubehörde eine statistische Berechnung verlangt werden, welche nachweist:

1.    daß der Druck unter dem Eigengewichte in dem ringförmigen Teile des Mauerwerkes nirgends 8 kg per 1 cnr übersteigt;

2.    daß mindestens eine zweifache Sicherheit gegen das Umstürzen bei einem Winddrucke von 150 kg per 1 m² an jedem Teile des Schornsteines besteht.

Das Material des Schornsteines muß feuersicher sein.

Eiserne Kamine können gestattet werden, solche aus Blech jedoch nur für isolierte Industriebauten oder, wenn sie inmitten von Wohngebäuden liegen, nur für eine vorübergehende Benützung.

C. Dampfkesselanlagen.

Große Kessel.

§ (37. Große Dampfkessel sollen nach Möglichkeit in versenkten Lokalen und entfernt von Wohnräumen aufgestellt werden.

Von Arbeitsräumen müssen die Lokalitäten für solche Dampfkesselanlagen durch eine (mit Ausnahme der unumgänglich nötigen Verbindungsöffnungen) volle Mauer von mindestens 60 cm Stärke getrennt sein, dieselben dürfen nur leicht überdeckt, nicht überbaut und in keinem Falle gewölbt werden.

Zur Aufstellung von Großkesseln ist die Genehmigung der Baubehörde

erforderlich.

Kleine Kessel.

§ 68. Für kleine, einzeln verwendete Dampfkessel werden Erleichterungen bezüglich der Aufstellung gewährt.

gesetzlichen Wasserstandsmarke 1 * 0 nr, und

zur

Kleinkessel, das sind solche, deren Durchmesser 1 * 2 m, deren Rauminhalt bei Vollfüllung bis deren Dampfdruck 6 Atmosphären nicht übersteigt, dürfen in bewohnten Häusern und frei in Werkstätten aufgestellt werden, wenn:

1.    die unmittelbar darüber befindlichen Räume nicht bewohnt werden;

2.    der Schornstein, der auch ein gewöhnlicher Rauchschlot sein kann, mindestens die Höhe des Dachfirstes der unmittelbar benachbarten Wohnhäuser

überragt;

3. der Kessel mindestens 3 m von jeder Nachbargrenze entfernt bleibt. Zur Aufstellung von Kleinkesseln ist die baubehördliche Genehmigung

erforderlich.

deren

Zwergkessel, das sind solche, deren Durchmesser 0*8 tu Wasserinhalt bei Vollfüllung bis zur gesetzlichen Wasserstandsmarke 0*5 m³, und deren Dampfdruck 4 Atmosphären nicht übersteigt, unterliegen hinsichtlich ihrer Aufstellung lediglich den für die Anlage von Feuerstellen geltenden Vorschriften.

Sie bedürfen keiner besonderen baubehördlichen Bewilligung, doch hat der Benützer vor Inbetriebnahme solch eines Kessels dies bei der Baubehörde unter Nachweisung der Zustimmung des Hauseigentümers und beim zuständigen Dampfkesselkommissär anzuzeigen und dabei eine Abschrift des gesetzlichen Druckprobenzertifikates zu erlegen, worüber ihm eine Bestätigung der erfolgten Anzeige ausgefolgt wird.

Gaskraftmaschinen und Heißluftmaschinen.

§ 69. Gaskraftmaschinen, Heißluftmaschinen und ähnliche durch Elementarkräfte arbeitende Motoren sind, wenn sie geräuschlos arbeiten, wie die Zwergkessel zu behandeln.

Anderenfalls bedarf deren Aufstellung der baubehördlichen Bewilligung. Für die Ableitung der Verbrennungsprodukte ist jederzeit die geeignete Vorsorge zu treffen.

Sechster Abschnitt.

Bauten, welche für größere Ansammlungen von Menschen bestimmt sind.

§ 70. Bei Erbauung von Gebäuden, in welchen ihrer Bestimmung nach größere Ansammlungen von Menschen stattfinden, sind nebst den Vorschriften dieser Bauordnung auch die diesfalls erlassenen besonderen gesetzlichen Bestimmungen und polizeilichen Anordnungen zu beobachten.

Siebenter Abschnitt.

Von den Industriebauten.

Baulichkeiten, welche als Industriebauten betrachtet werden, und von der Errichtung derselben.

§ 71. Unter Industriebauten werden im Gegensätze zu Wohngebäuden alle Fabriken, Werkstättengebäude und Lagerräume verstanden.

Dem Gemeinderate bleibt es Vorbehalten, einzelne genau abzugrenzende Gebietsteile vorzugsweise für die Anlage von Industriebauten zu bestimmen. Die Industriebauten werden nach ihrer Lage in

1.    isoliert stehende und

2.    nicht isoliert stehende

eingeteilt.

Industriegebäude in isolierter Lage.

§ 72. In isolierter Lage befindet sich ein Industriegebäude oder ein Komplex von Industriegebäuden, wenn jeder Punkt desselben von anderen Gebäuden und von den Nachbargrenzen mindestens 20 m entfernt ist.

Die Breite dazwischen liegender Straßen, Plätze, Flüsse oder sonstiger Gewässer ist hierbei einzurechnen.

Grenzen Fabriksanlagen unmittelbar an gleichartige Fabriksanlagen, so genügt eine dazwischen liegende Breite von 10 m als Isolierungsraum.

In jedem Falle muß der Isolierungsraum unverbaut sein und bleiben.

Allgemeine Bestimmungen für isolierte Industriebauten.

§ 73. Im Falle der Herstellung von isolierten Industriebauten, sowie bei nachträglicher Anlage von Erweiterungs- und Zubauten genügt die Belegung des Baugesuches mit dem Situationsplane, auf welchem die Grundform der ganzen Anlage, der dazu gehörigen einzelnen Gebäude mit Bezeichnung ihrer Zwecke, die Grundbuchs- und Katastralbezeichnung des Grundkomplexes, die Nachbargrenzen mit den zunächstliegenden Gebäuden unter Anführung der Namen der Besitzer derselben, und endlich die zur Ableitung der Abfälle und Flüssigkeiten projektierte Kanalführung darzustellen sind.

Alle übrigen Bestimmungen des ersten bis vierten Abschnittes dieser Bauordnung, soweit sie nicht durch die folgenden Bestimmungen modifiziert werden, finden sinngemäß Anwendung.

Besondere Bestimmungen für isolierte Industriebauten.

§ 74. Bei diesen Industriebauten bleibt die Wahl der Konstruktionen und der Baumaterialien dem Bauherrn überlassen.

Für die genügende Festigkeit des Baues haftet

a)    der Bauherr ohne Rücksicht auf eine Zeitdauer,

b)    der Bauführer nur bis zu dem Zeitpunkte, in welchem durch die ämtliche

Erledigung nach § 02 die vorschriftsmäßige Vollendung des Baues

bestätigt worden ist.

Für die Beobachtung folgender Vorschriften und Vorsichtsmaßregeln sind jedoch Bauherr und Bauführer unbedingt verantwortlich.

1. Es muß in jedem Industriegebäude, welches aus mehr als einem Erdgeschosse besteht, eine feuersichere Rettungsstiege, die sich in einem gemauerten Gehäuse mit feuersicherer Decke befindet, vorhanden sein, mittels welcher man von allen Räumlichkeiten des Gebäudes unmittelbar ins Freie gelangen kann.

Bei ausgedehnten Fabriken sind mehrere solche Stiegen, und zwar o anzulegen, daß kein Punkt der Fabrik mehr als 40 m von einer Rettungsstiege entfernt liegt.

Wenn eine solche Stiege für nicht mehr als 50 Personen zu dienen hat, so muß dieselbe, falls sie geradarmig ist, eine Breite von 1‘25 m und wenn sie gekrümmt ist, eine Breite von I* 50 m haben.

Für je 50 Personen mehr ist 15 cm an Breite zuzuschlagen oder es sind verhältnismäßig mehr Rettungsstiegen anzubringen.

Zur größeren Erleichterung können diese Stiegenhäuser an der Außenseite der Gebäude auf dem zur Isolierung bestimmten Raume angelegt werden.

Außer diesen feuersicheren Rettungsstiegen sind auch hölzerne Laufstiegen nach Bedürfnis gestattet.

Für Lokalitäten, welche keine eigentlichen Werkstätten sind oder nur zeitweilig betreten werden, oder in welchen sich nur wenige Personen aufhalten, können ebenfalls hölzerne Stiegen angebracht werden.

2. Die Ableitung von unreinen und übelriechenden Flüssigkeiten muß so geschehen, daß die Umgebung nicht darunter leidet und das Erdreich nicht infiltriert wird.

Die Benützung der öffentlichen Kanäle zu dieser Ableitung kann untersagt werden, wenn sich durch diese Benützung Übelstände ergeben.

Die Kanalisierung hat sich nach den bestehenden allgemeinen Vorschriften

zu richten.

3.    Es ist gestattet, eine beliebige Anzahl von Stockwerken anzubringen, jedoch darf die Gesamthöhe des Gebäudes 25 m nicht überschreiten.

4.    Alle Fabriksräume müssen eine entsprechende Ventilation durch Zuführung von frischer und Abführung der verdorbenen Luft, und jene Räumlichkeiten, in welchen Arbeiter durch längere Zeit beschäftigt sind, eine der Anzahl der letzteren und der Beschaffenheit der Arbeit angemessene innere Höhe, und zwar nie unter 3 m erhalten.

5. Alle Abschlußwände von Industriebauten, welche an öffentliche Straßen

angrenzen, müssen feuersicher ausgeführt sein.

ß. Bezüglich der Herstellung der Rauchfänge und Schornsteine, dann bezüglich der Feuerungs- und Dampfkesselanlagen haben die in den §§ (54 bis inklusive 69 dieser Bauordnung enthaltenen diesfälligen Bestimmungen auch für isolierte Industriebauten sinngemäße Anwendung zu finden.

7. Bei Abänderungen im Bauzustande ist eine Baubewilligung nicht

erforderlich.

Die vorstehenden Bestimmungen haben aber auch in diesem Falle zu gelten und es ist nach vollendeter Herstellung an die Baubehörde zum Zwecke der ämtlichen Besichtigung die schriftliche Anzeige zu ei statten.

Industriegebäude in nicht isolierter Lage.

§ 75. Wenn bei einer Industriebauanlage die isolierte Lage nach § 72 nicht vollkommen vorhanden ist, so bleibt es der Baubehörde überlassen, mit Berücksichtigung der Entfernung der Nachbargrenzen der zunächstliegenden Gebäude und deren Beschaffenheit, der Art und Ausdehnung des Industriezweiges und endlich der örtlichen Verhältnisse überhaupt, zu erkennen, ob und unter welchen Bedingungen eine Ermäßigung der baupolizeilichen Vorsichten bei der Ausführung des Baues zulässig sei.

Allgemeine Bestimmungen für nicht isolierte industriebauten.

§ 76. Bei Bauten, welche als nicht isolierte Industriebauten erscheinen, gelten die allgemeinen Bestimmungen dieses Baugesetzes (I., II., III., IV. und

V. Abschnitt; mit folgenden Erleichterungen:

1.    Alle Wände, mit Ausnahme jener, in deren Nähe sich Feuerungen befinden, dann jener, die an öffentliche Straßen oder an nachbarliches Eigentum angrenzen, können aus Riegelmauerwerk bestehen;

2.    die Bestimmung der Mauerdicke, sowie der Stärke aller Konstruktionsteile wird dem Bauherrn und dem Bauführer gegen Haftung für die volle Sicherheit (laut § 74) überlassen.

Die Baubehörde ist jedoch berechtigt, einen Nachweis über die gehörige Festigkeit und Stabilität zu fordern.

Es sind daher bei Bauten dieser Kategorie vollständige Baupläne (§ 17)

vorzulegen.

Besondere Bestimmungen für nicht isolierte Industriebauten. § 77. Bei diesen Bauten ist gestattet:

1.    die Anbringung hölzerner Zwischenwände, mit Ausnahme jener Lokalitäten, in welchen feuergefährliche Arbeiten verrichtet oder feuergefährliche Vorräte aufbewahrt werden;

2.    die Herstellung von Tramböden mit einfachem Bretterfußboden ohne Schuttlage und ohne Stukkaturung 5

3.    die Benützung der Bundträme des Dachstuhles zu Deckenkonstruktionen;

4.    eine beliebige Anzahl von Stockwerken, jedoch mit der im § 74. Absatz 3 und 4, enthaltenen Beschränkung.

Wohngebäude bei Industriebauten.

§ 78. Bei isolierten Industriebauten wird für die Wohnungen des Eigentümers, der Beamten und Arbeiter der Bau mit ausgemauerten Riegelwänden, unter Beobachtung der gesetzlichen Bestimmungen rücksichtlich der Öfen, Herde und sonstigen Heizvorrichtungen, gestattet. Diese Wohnungen müssen, wenn sie an Werkstätten anstoßen, von diesen durch massive Feuermauern getrennt sein und haben auch gegen die Gassenseite massives Mauerwerk zu erhalten.

Bei nicht isolierten Industriebauten sind obige Wohnungen nach den für Wohngebäude überhaupt bestehenden Vorschriften zu erbauen.

Aborte.

§ 79. Bei allen Industriebauten muß für die Anbringung von gut ventilierten Aborten und Pissoirs in entsprechender Lage gesorgt sein, wobei als Grundsatz gilt, daß für je 30 Personen mindestens ein Abort angebracht werden muß.

Wasserbeschaffung und Feuerlöschrequisiten.

§ 80. Bei allen Industriebauten muß für Beschaffung von gesundem Trinkwasser (§ (52) und dafür Vorsorge getroffen werden, daß an geeigneten Orten sowohl die Behälter für die nötigen Wasserquantitäten aufgestellt, als auch die von Fall zu Fall von der Behörde vorzuschreibenden Feuerlöschrequisiten untergebracht werden können.

Bestimmung bezüglich der Betriebsanlage.

§ 81. Die Bestimmungen der Gewerbegesetze über die Erfordernisse einer besonderen Genehmigung der Betriebsanlage bei einzelnen Gewerben, bleiben durch diese Bauordnung unberühit.

Achter Abschnitt.

Von der Bestimmung einer besonderen Art der Verbauung und von Bauführungen unter erleichterten Bedingungen (mit Ausschluß der Industriebauten).

Von der Bestimmung einer besonderen Art der Verbauung.

§ 82. Dem Gemeinderate bleibt es Vorbehalten, für einzelne abzugrenzende Gebietsteile die Art der Verbauung mit Wohnhäusern in der Weise zu bestimmen, daß dieselben in geschlossenen Fronten mit Vorgärten, oder einzeln stehend mit oder ohne Vorgärten, errichtet werden sollen, sowie auch hierbei die Breite der Vorgärten, den zwischen den einzelnen Gebäuden mindestens zu belassenden Zwischenraum, die geringste und größte Höhe und die Geschoßzahl der Häuser festzusetzen.

Zugestehung von Erleichterungen.

§ 83. Dem Gemeinderate steht es auch zu, die in den nachfolgenden Paragraphen angeführten Erleichterungen von den Bestimmungen der Bauordnung ganz oder teilweise für einzelne genau abzugrenzende Gebietsteile für die Dauer von je zehn Jahren eintreten zu lassen.

Die Zugestehung von Erleichterungen kann jedoch innerhalb dieser Frist abgeändert oder wieder zurückgenommen und die Anwendung der allgemeinen Vorschriften der Bauordnung beschlossen werden.

Die gleichen Erleichterungen können auch über Einschreiten eines Bauwerbers von Pall zu Fall für einzelne Bauführungen vom Stadtrate zugestanden werden, wenn die Lage des Baugrundes hierzu geeignet erkannt wird.

Das Ansuchen um die Gestattung, auf einem bestimmten Baugrunde von diesen Erleichterungen Gebrauch zu machen, ist entweder unter einem mit der Bitte um die Baubewilligung, beziehungsweise um die Bewilligung zur Abteilung eines Grundes auf Bauplätze, oder in einer gesonderten Eingabe vorzubringen.

Das Gesuch um die Baubewilligung unterliegt den allgemeinen Bestimmungen dieser Bauordnung (§§ 17, 18, 19 und 20), sowie auch die in den Abschnitten I bis V enthaltenen Vorschriften insoweit Gültigkeit behalten, als nicht in den nachfolgenden Paragraphen dieses Abschnittes ausdrücklich andere Bestimmungen getroffen werden.

Bedingung für die Zugestehung von Bauerleichterungen.

§ 84. Gebäude, welche unter erleichterten Bedingungen ausgeführt werden, dürfen nicht mehr als zwei Stockwerke außer dem Erdgeschoße erhalten; ihre Wohnräume müssen mindestens 2 • 60 m im Lichten hoch sein und dürfen nicht horizontal unterteilt werden.

Stiegen.

§ 85. Stiegen können in der Breite von 1 m, und wenn sie an der unteren Seite verschalt und stukkaturt sind, von Holz hergestellt werden, jedoch müssen dieselben in der entsprechenden Anzahl vorhanden sein.

Mauerstärke.

§ 86. Unter Haftung des Bauherrn und des Bauführers für genügende Festigkeit des Baues gelten für Stärke und Material der Mauern folgende Bestimmungen:

1. Mauern von mindestens 45 cm Stärke können von Bruchsteinen oder aus gemischtem Mauerwerke aufgeführt werden und als Hauptmauern bis zu einer Zimmeitiefe von 6*5 m in den zwei oberen Geschoßen eine gleiche Dicke von 45 cm haben.

Im Erdgeschoße eines zweistöckigen Hauses muß eine aus Bruchsteinen oder gemischtem Mauerwerke hergestellte Hauptmauer mindestens 60 cm stark sein.

2. Mauern unter 45 cm Stärke sind stets aus gebrannten Ziegeln auf

zuführen.

3. Umfassungsmauern ebenerdiger Häuser, sowie auch des obersten Stockwerkes höherer Gebäude können die Stärke von 30 cm erhalten, sobald sie

aus gebrannten Ziegeln bestehen und die lichte Geschoßhöhe von 3 m nicht überschritten wird.

4.    Die Anwendung von ausgemauerten Riegelwänden und Blockwänden ist sowohl nach außen als im Innern gestattet.

5.    Abteilungswände können aus beliebigem Material aufgeführt werden, wenn sie aber Wohnungen trennen, müssen sie entweder massiv in der Dicke von 15 cm oder aus gemauerten Riegelwänden hergestellt werden.

ß. In unmittelbarer Nähe einer Feuerung ist stets massives Mauerwerk anzuwenden, welches, wenn sich in demselben Rauchfänge befinden, eine Stärke von mindestens 45 cm zu erhalten hat.

7. Zur Abschließung eines jeden Hauses, dann bei Häusern von einer 25 m überschreitenden Traktlänge zur Abschließung eines jeden 25 m Länge messenden Traktteiles, müssen Stirn-, beziehungsweise Feuermauern aufgeführt und aus gebrannten Ziegeln mit mindestens 30 cm Stärke so hergestellt werden, daß sie das Dach an allen Stellen mindestens 25 cm hoch überragen; durch dieselben dürfen Holzbestandteile nicht durchgeführt werden. Kommunikationen dürfen in diesen Mauern nur mit behördlicher Bewilligung und nur dann hergestellt werden, wenn für einen vollkommen feuersicheren Abschluß Vorsorge getroffen wird (§ 52).

Bei aneinanderstoßenden Gebäuden sind gemeinschaftliche Feuermauern

gestattet.

8. Bei Einhaltung der für Ziegel- und Steinmauern bestimmten Mauerdicken kann auch Betonmauerwerk angewendet werden.

Dachboden, Dächer und Dachbodenwohnungen.

§ 87. Der Dachboden muß mit einer 8 cm hohen Schuttlage und darüber mit einem 4 cm dicken Lehmestrich oder einem Ziegelpflaster bedeckt sein.

Die Dächer müssen feuersicher eingedeckt werden.

Wohnräume in Dachböden sind nur bei Familienhäusern und Villen gestattet. Sie müssen jedoch hinreichenden Licht- und Luftzutritt erhalten, ferner in den mittleren Teilen mindestens 2 * 6 m, an den niedersten Stellen wenigstens 2 * 1 m lichte Höhe haben, von innen an den Wänden und Decken verschalt und stukkaturt sein, und einen derart gesicherten Zugang haben, daß es bei Feuersgefahr unter allen Umständen möglich ist, sich selbst daraus zu retten.

Bei Häusern aus Fachwerk (Riegelwänden) dürfen Dachbodenräume nur dann als Wohnräume hergestellt oder überhaupt bewohnt werden, wenn die Häuser nicht mehr als ein Stockwerk hoch sind.

Scheunen und Stallungen.

§ 88. Die Scheunen sind in der Regel außerhalb der verbauten Gebiete in angemessenen Zwischenräumen voneinander auf solchen Plätzen aufzustellen, wo sie wegen ihrer Entfernung und bei den sonst obwaltenden Verhältnissen keinerlei Gefahr für andere Gebäude besorgen lassen.

Sie müssen wenigstens aus ausgemauerten Riegelwänden hergestellt und jedenfalls feuersicher gedeckt werden.

Die Aufstellung von Scheunen bei Wohn- und Wirtschaftsgebäuden kann nur dann gestattet werden, wenn sie aus vollkommen feuersicherem Materiale hergestellt, mit eisernen oder doch mit Eisenblech beschlagenen Türen versehen und von den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden durch Feuermauern getrennt werden.

An den Seitenumfangs-, beziehungsweise Stirnmauern der Scheunen sind Luftschlitze gegen die Grundstücke oder Hofräume der Nachbarn nicht gestattet.

Stallungen sind womöglich selbständig und abseits von Wohngebäuden,

60

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

jedenfalls aber aus feuersicherem Materiale und mit feuersicherer Eindachung herzustellen und ist für die vollständige Ableitung der Jauche Sorge zu tragen.

Holzlagen.

§ 89. Die Holzlagen können in hölzernen Schupfen, welche jedoch mit feuersicherer Eindeckung zu versehen sind, untergebracht werden.

Aborte.

§ 90. Hölzerne und außerhalb des Gebäudes im Haushofe zu errichtende Aborte sind nur bei ebenerdigen Häusern gestattet.

Für je zwei Wohnungen muß mindestens ein Abort vorhanden sein.

Neunter Abschnitt.

Von den nach Vollendung des Baues zu beobachtenden Vorschriften.

Räumung des Straßengrundes von allem Materiale, Pfla’ster-

herstellung.

§ 91. Nach Vollendung des Baues hat der Bauherr, beziehungsweise dessen Rechtsnachfolger, die Ausfüllung und Planierung der Kanalkünetten, sowie die Verschüttung aller nicht mehr benützten Kanäle, aufgelassenen Kellerräume und sonstigen Vertiefungen, die Wegräumung des Schuttes, Holzwerkes und überhaupt aller vom Baue herrührenden Gegenstände von der Straße, die Beseitigung aller durch Erd- und Materialdeponierungen entstandenen Überhöhungen des Straßenkörpers, dann die ordentliche Herstellung des aufgerissenen Straßenpflasters, des vorschriftsmäßigen Trottoirs (§ 61) und überhaupt alles dessen, was in der Umgebung des Baues durch die Bauführung eine Änderung oder Beschädigung erlitten hat, auf seine Kosten sogleich zu veranlassen.

Bewohnungs- und Benützungsbewilligung.

§ 92. Neu hergestellte oder wesentlich umgestaltete Wohnungen, Geschäftslokalitäten, Stallungen, Fabriksanlagen und Werkstätten dürfen nicht früher benützt werden, bevor nicht die Behörde nach gewonnener Überzeugung von der ordnungsmäßigen Ausführung des Baues und von dem gehörig ausgetrockneten und gesundheitsunschädlichen Zustande desselben, die Bewohnungsund Benützungsbewilligung erteilt hat.

Diese Bewilligung der Behörde kann jedoch nicht abhängig gemacht werden von der Vollendung innerer Einrichtungen und Dekorationen, sondern hat sich nur auf den eigentlichen Bauzustand zu beziehen.

Der Lokalaugenschein ist innerhalb acht Tagen nach erstatteter Anzeige vorzunehmen, und innerhalb weiterer acht Tage nach vorgenommenem Augenscheine der Bescheid hierüber zu erteilen.

Zehnter Abschnitt.

Von den Übertretungen der Bauordnung und deren Bestrafung.

Übertretungen, die unter das allgemeine Strafgesetz fallen.

§ 93. Übertretungen der gegenwärtigen Bauordnung, welche unter das allgemeine Strafgesetz fallen, sind nach diesem zu bestrafen.

Andere Übertretungen.

§ 94. Die Übertretungen der §§ 26, 27 und 33 dieser Bauordnung sind mit einer Geldstrafe von 50 bis 2000 Kronen, die Übertretungen der übrigen

Bauvorschriften und der von den Baubehörden in ihrem Wirkungskreise erlassenen Anordnungen mit einer Geldstrafe von 10 bis 600 Kronen an dem Bauführer und an dem Bauherrn, insoweit einem oder beiden ein Verschulden zur Last fällt, zu bestrafen.

Im Falle des Zahlungsunvermögens sind diese Geldstrafen in eine entsprechende Arreststrafe umzuwandeln, welche jedoch die Dauer von drei Monaten nicht überschreiten darf.

Behebung der vorschriftswidrigen Bauführung.

§ 95. Die Strafe befreit übrigens nicht von der Verpflichtung, jede Abweichung von den Bauvorschriften und den speziellen Anordnungen der Baubehörden zu beheben und insoweit es diese für notwendig erachten, den vorschriftswidrigen Bau zu beseitigen.

Elfter Abschnitt.

Von den zur Durchführung der Bauordnung berufenen Behörden.

Wirkungskreis des Magistrates.

1. Im allgemeinen.

§ 96. Zur Handhabung der Bauordnung ist der Magistrat mit den magistratischen Bezirksämtern berufen. In welchen Fällen derselbe die Entscheidung des Gemeinderates oder Stadtrates einzuholen hat, bestimmt der § 105.

2. Insbesondere.

a) Baubewilligung.

§ 97. Der Magistrat erteilt oder versagt bezüglich aller Privatbauten die Bewilligung. Bei Bauten aber, welche das Interesse der Gemeinde wegen ihres Eigentumes (Gemeindegutes oder Gemeindevermögens) oder in Rücksicht auf den öffentlichen Verkehr besonders berühren, ist die Verhandlung vor Ausfertigung der Bewilligung dem Stadtrate zur Bestätigung dieser Bewilligung vorzulegen.

Die Hinausgabe der Bewilligung erfolgt im Sinne des § 24 dieser Bau

ordnung.

b) Kommissionelle Verhandlung.

§ 98. Der Magistrat nimmt für alle Bauten, zu welchen derselbe, der Gemeinderat oder der Stadtrat die Bewilligung erteilt, die im § 21 vorgeschriebene kommissioneile Verhandlung vor, und zwar mit Zuziehung eines technischen Organes der Gemeinde, dann des Bezirksvorstehers oder eines zur Stellvertretung des letzteren bestimmten Mitgliedes des Bezirksausschusses.

Bei dieser kommissioneilen Verhandlung hat der Magistrat die Nachbarn und allfällige andere Beteiligte (§ 23) über ihre Einwendungen zu vernehmen und die gütliche Beilegung der letzteren zu versuchen.

Handelt es sich um Bauten, welche die Stadt Wien oder ein unter der Verwaltung der Gemeinde stehender Fonds führt, so legt der Magistrat das aus Anlaß dieser Amtshandlung aufgenommene Protokoll mit seinem Gutachten dem Stadtrate vor.

c) Sicherheits- und straßenpolizeiliche Vorkehrungen.

§ 99. Bei allen Bauten hat der Magistrat wegen allfälliger Anweisung eines Materiallagerplatzes und wegen der aus Anlaß der Baueinleitung zu treffenden anderweitigen Sicherheits- und straßenpolizeilichen Vorkehrungen das Erforderliche zu verfügen (§ 35).

d) Beaufsichtigung der Bauführungen.

§ 100. Der Magistrat hat durch die technischen Organe der Gemeinde die Aufsicht zu pflegen:

1.    Daß kein Bau vor Erteilung der Bewilligung oder im Falle einer dagegen rechtzeitig ergriffenen Beschwerde vor Bestätigung der Baubewilligung von seiten der berufenen Behörde, begonnen und geführt;

2.    daß die Bau- und Niveaulinie überall eingehalten;

3.    daß der genehmigte Bauplan genau befolgt;

4.    daß der Bau von keiner dazu nicht berechtigten Person geführt werde.

Finden die Aufsichtsorgane, daß den Vorschriften unter 1, 2 und 3 entgegengehandelt, unqualitätsmäßiges Baumaterial oder gutes Material unfachmäßig verwendet wird, mangelhafte Konstruktionen oder Gerüstungen zur Ausführung gelangen, so haben sie unter gleichzeitiger Anzeige an den Magistrat die Fortsetzung der Arbeiten zu untersagen, und es kann diese erst dann gestattet werden, wenn die erhobenen Mängel beseitigt oder die Abweichungen nach Maßgabe der Zulässigkeit auf gesetzlichem Wege nachträglich bewilligt worden sind.

Dem unbefugten Bauführer ist die Fortsetzung des Baues zu verbieten.

Wer sich durch solche Verfügungen der Aufsichtsorgane beschwert erachtet, kann die Entscheidung des Magistrates einholen.

Wenn in der Baubewilligung zur Prüfung der Tragfähigkeit von Konstruktionen Belastungsproben vorgeschrieben wurden, so sind dieselben im Beisein eines technischen Beamten der Gemeinde vorzunehmen oder es ist die geschehene Erprobung durch Zeugnisse der betreffenden Fabrik entsprechend nachzuweisen.

Derlei Proben können aber auch von der Baubehörde angeordnet werden, wenn sich während des Baues oder nach Beendigung desselben die Notwendigkeit hierzu herausstellt.

Die Kosten für die Vornahme der Belastungsproben hat der Bauherr zu

bestreiten.

e) Bewohnungs- oder Benützungsbewilligung.

§ 101. Der Magistrat erteilt für alle Privatbauten die Bewohnungs- oder Benützungsbewilligung, nachdem er vorher unter Beiziehung eines technischen und Sanitätsorganes den Augenschein vorgenommen hat, und wenn die technischen Organe (§ 100) hierüber auf Grund der Überprüfungen während der Bauausführungen und bei Vollendung des Rohbaues die Einhaltung des genehmigten Bauplanes und der Bauvorschriften bestätigen.

f) Aufsicht über den baulichen Zustand der Gebäude.

§ 102. Der Magistrat führt die Aufsicht über den Bauzustand der bestehenden Gebäude und überwacht die genaue Einhaltung der den Hauseigentümern bezüglich der Erhaltung der Gebäude gesetzlich obliegenden Verpflichtungen, er verfügt die im öffentlichen Interesse oder aus sicherheitspolizeilichen Rücksichten notwendige Beseitigung der an den bestehenden Gebäuden bemerkten Baugebrechen und ordnet erforderlichenfalls die Räumung und Demolierung von Gebäuden und Gebäudebestandteilen an.

Anmerkung. Wenn es sich um ein Kunst- oder historisches Denkmal handelt, welches vor Vernichtung oder Verderbnis bewahrt werden soll, so ist mit der k. k. Zentralkommission zur Erforschung und Erhaltung von Kunst-und historischen Denkmalen in Wien das Einvernehmen zu pflegen.

g) Evidenzhaltung des Generalbaulinienplanes der Stadt.

§ 103. Der Magistrat hat dafür Sorge zu tragen, daß alle Bauten, sobald diese vollendet sind, zu Evidenzhaltung des Generalbaulinienplanes der Stadt in denselben eingetragen werden.

h) Untersuchung und Bestrafung der Übertretungen der Bauvorschriften und der erlassenen Anordnungen.

§ 104. Dem Magistrate steht die Untersuchung und Bestrafung der Übertretungen der Bauvorschriften und der auf Grund dieser Bauordnung erlassenen Anordnungen zu.

Wirkungskreis des Gemeinderates und des Stadtrates.

§ 105. Der Gemeinderat hat einen Generalregulierungsplan und auf Grund desselben den Generalbaulinienplan festzusetzen; ihm steht auch das Recht zu, wesentliche Abänderungen dieser Pläne zu beschließen.

Gegen diese Festsetzungen und Beschlüsse findet ein Rekurs nicht statt.

Dem Gemeinderate sind Vorbehalten:

1.    Die Bezeichnung jener Gemeindegebietsteile, auf welchen eine Verbauung nur in bestimmter Art (§ 82) stattfinden darf;

2.    die Bezeichnung jener Gemeindegebietsteile, welche vorzugsweise für die Anlage von Industriebauten bestimmt werden, und jener Gebietsteile, auf welchen Bauführungen nach Abschnitt VIII dieser Bauordnung zulässig sind, und die Abänderung oder Zurücknahme dieses Zugeständnisses;

3.    die Bestimmungen über Baulinie und Niveau in den einzelnen Fällen, insolange und insoweit er den Generalbaulinienplan noch nicht festgesetzt hat;

4.    die Erteilung der Baubewilligung für Bauten, welche die Stadt Wien oder ein unter der Verwaltung der Gemeinde stehender Fonds führt, soferne der Beschluß über die Ausführung eines solchen Baues, nach dem Gemeinde -Statute nicht dem Stadtrate überlassen ist, und bei solchen Bauten auch die Schlußfassung bezüglich der etwa in gütlichem Wege nicht behobenen Einwendungen der Nachbarn oder anderer Beteiligten nach Maßgabe des § 23 dieser Bauordnung, insoweit diese Einwendungen nicht im Zivilrechtswege ausgetragen werden müssen.

Dem Stadtrate hingegen kommt zu:

1.    Die Bestätigung oder Verwerfung des Antrages des Magistrates in den Fällen des § 07 ;

2.    die Bestimmung der Baulinie und des Niveaus in den einzelnen Fällen, in welchen nicht eine wesentliche Abänderung des vom Gemeinderate festgesetzten Generalbaulinienplanes eintritt;

3.    die Bewilligung zur Abteilung eines Grundes auf Bauplätze;

4.    die Bewilligung zur Erbauung einer Gruppe von Gebäuden unter gemeinschaftlichem Abschlüsse;

5.    die Zugestehung von Erleichterungen für einzelne Bauführungen von P'all zu Fall;

6.    die Erteilung der Baubewilligung für jene Bauten der Gemeinde oder eines unter ihrer Verwaltung stehenden F'onds, deren Ausführung anzuordnen nach dem Gemeindestatute dem Stadtrate überlassen ist.

Besondere Bestimmungen für Hof-, Staats- und öffentliche

Fondsbauten.

§ 106. Bei Bauten, welche der Staat oder ein unter der Verwaltung des Staates oder Landes stehender öffentlicher Fonds führt, bleibt die Prüfung und Genehmigung des Bauplanes, die Erteilung des Bewohnungs- und Benützungskonsenses, sowie die Vornahme der im § 21 bestimmten kommissionellen Verhandlung der Statthalterei Vorbehalten, welche zu dieser kommissionellen Verhandlung stets Vertreter der Gemeinde Wien und des Magistrates beizuziehen und eine Abschrift des Kommissionsprotokolles, sowie ein Pare des Bauplanes dem Magistrate zur Vorlage an den Stadtrat zu übermitteln hat.

Bei Bauten für den Allerhöchsten Hof ist bezüglich des Bauplanes von der Statthalterei, unter Zuziehung der berufenen k. und k. Hofbehörde, der Vertreter der Gemeinde Wien und des Magistrates, sowie der Anrainer eine Kommission abzuhalten und hat die Statthalterei über allfällige bei dieser kommissioneilen Verhandlung sich ergebende, im gütlichen Wege nicht behobene Einwendungen im Sinne der Bauordnung zu entscheiden.

Die Erteilung des Bewohnungs- und Benützungskonsenses steht der betreffenden k. und k. Hofbehörde zu.

Der Wirkungskreis der Gemeinde Wien rücksichtlich der Bestimmung der Baulinie und des Niveaus bleibt auch bei allen diesen Bauten aufrecht.

Beschwerdeführung.

§ 107. Wer sich durch eine von dem Magistrate, dem Gemeinderate oder Stadtrate in Angelegenheiten dieser Bauordnung getroffene Entscheidung beschwert erachtet, hat binnen vierzehn Tagen, vom Tage der Zustellung derselben an gerechnet, bei dem Magistrate den Rekurs an die Bauoberbehörde einzubringen.

Rekurse gegen Straferkenntnisse des Magistrates in Bausachen gehen an die Statthalterei.

Bauoberbehörde.

§ 108. Zur Entscheidung über Rekurse gegen Verfügungen der Gemeinde in Bauangelegenheiten,'mit Ausnahme von Rekursen gegen Straferkenntnisse des Magistrates, ist die Baudeputation für Wien berufen.

Dieselbe hat zu bestehen:

1.    Aus dem k. k. niederösterreichischen Statthalter oder dessen Stellvertreter als Vorsitzenden;

2.    aus zwei Mitgliedern des Landesausschusses ;

3.    aus zwei höheren Beamten der k. k. niederösterreichischen Statthalterei;

4.    aus einem von dem niederösterreichischen Landesausschusse •

5.    aus einem von der k. k. niederösterreichischen Statthalterei, und

6.    aus zwei von dem Wiener Gemeinderate auf die Dauer eines Jahres gewählten, in Wien wohnhaften Bauverständigen;

7.    aus einem vom k. k. niederösterreichischen Statthalter gewählten Mit-gliede des Landessanitätsrates.

Kein Mitglied dieser Baudeputation darf gleichzeitig Mitglied des Wiener Gemeinderates sein.

Dieser Kommission ist je ein Vertreter des Magistrates und des Stadtbauamtes mit beratender Stimme beizuziehen.

Zu jeder Sitzung sind sämtliche Mitglieder unter Mitteilung der Tagesordnung besonders einzuladen. Zur gültigen Beschlußfassung ist die Anwesenheit von wenigstens fünf Mitgliedern, den Vorsitzenden nicht mitgerechnet, sowie die absolute Stimmenmehrheit der Anwesenden erforderlich.

Der Vorsitzende übt ein Stimmrecht nur bei gleich geteilten Stimmen der Mitglieder aus.

Oberste Instanz.

§ 109. Gegen zwei gleichlautende Entscheidungen ist ein weiterer Rekurs nicht zulässig.

Sind die Entscheidungen nicht gleichlautend oder hat die k. k. Statthalterei in erster Instanz entschieden, so steht der Rekurs an das k. k. Ministerium des Innern binnen vier Wochen offen.

Sistierung der Entscheidungen der Gemeinde in Bausachen.

§ 110. Wenn der Statthalter eine Verfügung der Gemeinde in Bauangelegenheiten wegen Verletzung der Gesetze zu sistieren findet, so steht der Gemeinde gegen die Entscheidung des Statthalters binnen vier Wochen der Rekurs an das k. k. Ministerium des Innern offen.

Wird das Verbot von seiten des Ministeriums aufrecht erhalten, oder hat die Gemeinde gegen die Entscheidung des Statthalters den Rekurs nicht ergriffen, so hat sie die allenfalls erforderliche neue Verfügung unverweilt zu treffen.'’!

Tax - Tari

für die Augenscheinsvornahme aus Anlaß von Baulichkeiten und Bauveränderungen bei Privatgebäuden, dann wegen Benützung der zu verschiedenen speziellen Zwecken bestimmten Lokalitäten und auch für andere Amtshandlungen, welche in dem Wirkungskreise der Stadt Wien gelegen sind¹).

(Stempelbeträge sind nicht eingerechnet.)

Post-

Nr.

Gegenstand

Betrag in Kronen

A. Für Baulinienbestimmung und Grundabteilung.

1.    Für    die    Ausmittelung und    Bestimmung der    Baulinie    und des

2-10

1¹06

1¹04

Niveaus bei Häusern im I. Bezirke, und zwar für jede Längenklafter der Gassenfronte 4 Kronen, d. i. pro I m......

2.    Für    die    Ausmittelung und    Bestimmung der    Baulinie    und des

Niveaus bei Häusern in den übrigen Bezirken für jede Längenklafter der Gassenfronte 2 Kronen; d. i. pro lm......

Anmerkung. Der Bauwerber hat in Hinkunft beim Magistrate nur um die Bekanntgabe der Baulinie und des Niveaus einzuschreiten und keine Situations- oder Niveaupläne mehr vorzulegen.

3.    Für die Ausmittelung und Bestimmung der Baulinie in allen

Bezirken, mit Ausnahme des I. Bezirkes, bei neu entstehenden Bauplätzen und Errichtung neuer Straßen, mit Inbegriff der Grundabteilung, für jede Längenklafter der Gassenfronte 1 Krone, d. i. pro 1 m....................

4.    Für Zensurierung der Pläne und Bezeichnung von Grundtrennungen, bei welchen es sich um keine Abteilung auf Bau-

Post-

Nr.

Gegenstand

Betrag in Kronen

stellen handelt, für jede Quadratklafter des ganzen Grundkomplexes 6 Heller, d. i. für jedes Quadratmeter......

Anmerkung. Hier hat der Bauwerber die darauf bezughabenden Situations- und Niveaupläne vorschriftsmäßig seinem Gesuche beizulegen.

B. Für Amtshandlungen über Gesuche um den Baukonsens und um die Bewilligung zu anderen Herstellungen.

5.    Für den Augenschein über ein Gesuch zum Bau eines neuen Hauses oder zur Führung eines neuen Zubaues sowohl im I. Bezirke als auch in den übrigen Bezirken für jedes Quadratmeter verbaute Grundfläche eines einzelnen Geschoßes ....

Anmerkung. Die einzelnen Geschoße beginnen in ihrer Anzahl vom Keller an, exklusive desselben und des Dachbodens.

6.    Für den Augenschein über ein Gesuch zu Stockwerkaufsetzungen sowohl im I. Bezirke als auch in den übrigen Bezirken für jedes Quadratmeter verbaute Grundfläche eines einzigen Stockwerkes

Anmerkung. Sollten auf ein bestehendes Gebäude mehr Stockwerke aufgesetzt werden, so kommt für das erste neue Post 6, für das folgende Post 5 in Anwendung.

7.    Für den Augenschein über ein Ansuchen zu Adaptierungen oder

Umgestaltungen im Innern schon bestehender Gebäude im I. Bezirke......................

8.    Für den Augenschein über ein Ansuchen zu Adaptierungen oder

Umgestaltungen im Innern schon bestehender großer Gebäude im I. Bezirke, wobei auch die Umgestaltungen in bedeutendem Umfange Vorkommen..................

9.    Für den Augenschein über ein Ansuchen zu Adaptierungen oder

Umgestaltung im Innern schon bestehender Gebäude in den übrigen Bezirken...................

10.    Für den Augenschein über ein Ansuchen zu Adaptierungen oder

Umgestaltungen im Innern schon bestehender großer Gebäude in den übrigen Bezirken, wobei die Adaptierungen in bedeutendem Umfange Vorkommen................

Anmerkung. Für die Beurteilung, ob ein Gebäude in Bezug auf die Posten Nr. 7, 8, 9 und 10 als ein großes oder ein kleineres anzusehen sei, wird das Ausmaß der verbauten Grundfläche und die Zahl der Geschoße als Basis dienen, und zwar in der Weise, daß das Flächenmaß mit der Zahl der Geschoße multipliziert werde. Ergibt sich daraus ein Flächenmaß über 1800 m², so wird das Gebäude als ein großes zu bezeichnen sein. Unter die Zahl der Geschoße werden Keller und Dachboden nicht gerechnet. Eine Ausnahme von diesem Grundsätze tritt dann ein, wenn die Adaptierung des Kellers oder des Dachbodens allein nachgesucht wird; in diesem Falle werden beide als ein Geschoß behandelt.

11.    Für den Augenschein über ein Gesuch um die Bewilligung zur

Ausbrechung von Gassenladen oder Fenstern gegen die Gasse sowohl im I. Bezirke als auch in den übrigen Bezirken ohne Rücksicht auf die Zahl der Fenster oder Laden.......

— • 02

— •02

— * 0(5

10- —

16' —

Post-

Nr.

Gegenstand

Betrag in Kronen

12.    Für    den    Augenschein    über    ein    Gesuch    zur Herstellung    einer

neuen Einfriedigungsmauer, für jedes Längenmeter der Gassen-fronte........................

13.    Für    den    Augenschein    über    ein    Gesuch    zur    Herstellung von

Kellern oder Eisgruben in schon bestehenden Gebäuden .    . .

14.    Für    den    Augenschein    über    ein    Gesuch    zur    Errichtung    eines

Balkons oder Erkers auf die Gasse auf doppelte Fensterbreite und Stockwerkshöhe bei schon bestehenden Gebäuden, bei erlangter Bewilligung..................

15.    Für    den    Augenschein    über    ein    Gesuch    zur    Errichtung    eines

derlei Balkons oder Erkers bei schon bestehenden Gebäuden, bei Nichtbewilligung....................

16.    Für die Bewilligung zur Errichtung eines derlei Balkons oder

Erkers wie oben, wenn bei einem neuen Hausbau unter einem die Bewilligung nachgesucht wird.............

17.    Für    den Augenschein über ein Gesuch zur    Herstellung von    Kommunikationsgängen in    den Höfen schon    bestehender Gebäude

für jedes Längenmeter des Ganges............

18.    Für    den Augenschein    über ein Gesuch    zur Herstellung    einer

Attika oder Galerie über dem Hauptgesimse bei schon bestehenden Gebäuden für jeden Längenmeter derselben......

19.    Für    den Augenschein    über ein Gesuch    zur Herstellung    eines

photographischen Salons für jedes Quadratmeter der Ausdehnung .......................

— • 50

10*~

24' —

6‘ —

20 • —

1 ‘ 34

1 • 06

— •14

Anmerkung. Wenn beim Neubaue eines Hauses unter einem die Herstellung eines derlei Salons nachgesucht wird, so gilt Post 5.

20.    Für    den    Augenschein    über    ein    Gesuch    zur    Herstellung    einer

hölzernen, eisernen oder steinernen sogenannten Lauf- oder Verbindungsstiege zwischen zwei Geschoben in schon bestehenden Gebäuden ......................

21.    Für    den    Augenschein    über    ein    Gesuch    zur    Erneuerung    eines

Gassenhauptmauerpfeilers................

22.    Für die Bewilligungserteilung zur Herstellung eines im Trottoir

oder    in    der Straße anzubringenden Keller-,    Licht- oder    Ein

wurfloches, Kanaldeckels oder Gitters, ohne Unterschied, ob dieses bei Neubauten unter einem oder bei schon bestehenden Gebäuden separat nachgesucht wird............

23.    Für    den    Augenschein    über    ein    Gesuch    zur    Anbringung    eines

Vor- oder Wetterschutzdaches ober dem Hauseingange, sowohl bei Neubauten als schon bestehenden Gebäuden.......

10- —

8‘ —

10’ —

24.    Für einen derlei Augenschein bei Nichtbewilligung......

25.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Anbringung eines

Aussichtsturmes oder Terrasse am Dache bei bestehenden Gebäuden .......................

26.    Für einen derlei Augenschein bei Nichtbewilligung......

27.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Errichtung einer

Schaubude, provisorischen Hütte oder sogenannten Schreiberhütte auf Holzplätzen .................

20 • — 10 * —

Post-

Nr.

Gegenstand

Betrag in Kronen

28.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Errichtung einer

Schaubude über 29 m² Flächenraum groß.........

29.    Für    den    Augenschein    über    ein    Gesuch    zur    Herstellung    einer

Gewölbedekoration (Portal) an der Außenseite des Gebäudes für jedes Längenmeter der Ausdehnung............

30.    Für    den    Augenschein    über    ein    Gesuch    zur    Anbringung    einer

separaten Sonnenschutzplache ohne Portal gegen die Gasse für jedes Längenmeter derselben...............

31.    Für    den    Augenschein    über    ein    Gesuch    zur    Anbringung    einer

jeden Laterne an einem Hause oder Kandelaber gegen die Gasse........................

32.    Für    den    Augenschein    über    ein    Gesuch    um    Einräumung    eines

Materiallagerplatzes auf öffentlichem Straßengrunde......

33.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Aufstellung von

Tischen auf öffentlichem Straßengrunde..........

2 * 10

1*58

10* —

10 • —

C. Für Sanitätsaugenseheine und sonstige Amtshandlungen wegen Benützung von neu entstandenen oder adaptierten Objekten.

34.    Für die Vornahme des Sanitätsaugenscheines in einem Neubau

im I. Bezirke bei großen Gebäuden . .    •.........

35.    Für die Vornahme des Sanitätsaugenscheines in einem Neubau

im I. Bezirke bei Gebäuden von mittlerer Größe......

36.    Für die Vornahme des Sanitätsaugenscheines in einem Neubau im I. Bezirke bei Gebäuden von kleinerem Umfange oder Zubaue

37.    Für die Vornahme des Sanitätsaugenscheines in einem Neubau

in den übrigen Bezirken bei großen Gebäuden.......

38.    Für die Vornahme des Sanitätsaugenscheines in einem Neubau in den übrigen Bezirken bei Gebäuden von mittlerer Größe . .

39.    Für die Vornahme des Sanitätsaugenscheines in einem Neubau

in den übrigen Bezirken bei Gebäuden von kleinerem Umfange oder Zubaue .....................

Anmerkung. Für die Beurteilung, ob ein Gebäude in Bezug auf die Posten 34 bis inklusive 39 als ein großes, mittleres oder als ein kleines anzusehen ist, wird das Ausmaß der verbauten Grundfläche und die Zahl der Geschoße als Basis dienen, und zwar in der Weise, daß das Flächenmaß der verbauten Grundfläche mit der Zahl der Geschoße multipliziert werde. Bei dem hierauf sich ergebenden Ausmaße von 720 m² und darunter ist ein Gebäude als ein kleines — von 720 bis 1800 m³ als ein mittleres und über 1800 m² als ein großes artzusehen.

40.    Für die Vornahme des Sanitätsaugenscheines in altbestehenden

Gebäuden bei Adaptierungen im Innern für hergestellte Keller oder Eisgruben, offene Schupfen oder Glashäuser und überhaupt bei solchen Umgestaltungen, welche einer Benützungsbewilligung bedürfen, sowohl im I. Bezirke als auch in den übrigen Bezirken ........................

41.    Für die Wiederholung des Augenscheines in den Fällen Post 34

bis 40..................... . ■ . .

30' —

20 • —

16 • —

28*~

16 * —

13 • —

13 * —

Post-

Nr.

Gegenstand

Betrag in Kronen

42.    Für die Augenscheinsvornahme wegen Benützung bestehender

Lokalitäten zum Holz- oder Kohlenverschleiße........

43.    Für die Vornahme der Erprobung neuer Konstruktionen oder als feuersicher angegebener Materialien oder Gegenstände, jedoch ohne Beigabe des zum Versuche notwendigen Brennstoffes . .

44.    Für die Vornahme eines Augenscheines wegen Bewilligung einer

Betriebsanlage.....................

45.    Für die Vornahme eines derlei Augenscheines bei Nichtbewilligung ........................

46.    Für den Augenschein wegen Errichtung einer Sand- oder Schottergrube ........................

47.    Für die Vornahme eines derlei Augenscheines bei Nichtbewilligung

Anmerkung zu den Posten 5, 7, 8, 9, 10, 34 bis 39.

1.    Wenn bei Neubauten oder Adaptierungen unter einem Souterrain fsogenannte Halberdgeschoße) Vorkommen, so werden diese als ein halbes Geschoß zu berechnen sein.

2.    Wenn bei Neubauten oder Adaptierungen Planauswechslungen Vorkommen, so gelten hierfür die Posten für Adaptierungen.

8‘ —

50 • —

24* —

10* —

20 • —

10

Gesetz vom 19. Januar 1890, Nr. 9 L. G. u. V. Bl., wodurch das Recht der Gemeinde der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien zur Einhebung einer Kanaleinmündungsgebühr geregelt wird.

Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogtums Österreich unter der Enns finde Ich anzuordnen, wie folgt:

§ 1. Die Gemeinde der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien hat das Recht, von den Eigentümern der Realitäten, bei welchen nach den Bestimmungen der Bauordnung für Wien die Verpflichtung zur Einmündung eines Kanales oder mehrerer Kanäle in den städtischen Unratskanal eintritt, nach erfolgter Erbauung des letzteren eine Kanaleinmündungsgebühr einzuheben.

§ 2. Die Kanaleinmündungsgebühr wird mit dem Betrage von 24 Kronen für jedes laufende Meter der Platz- oder Straßenfronten der Realität bemessen, ohne Unterschied, ob die Realität ganz oder zum Teile an ihrer Begrenzung gegen die Straße oder hinter derselben verbaut ist.

Auch macht es keinen Unterschied, aus welchem Material und in welchen Dimensionen der betreffende städtische Unratskanal oder der einmündende Hauskanal hergestellt ist und ob der städtische Unratskanal längs der sämtlichen PVonten der betreffenden Realität oder nur längs eines Teiles derselben besteht.

§ 3. Wenn eine Realität gegen zwei oder mehrere Straßen oder Plätze zusammenstoßende Fronten hat, so sind drei Viertel der Gesamtlänge dieser Fronten der Bemessung zugrunde zu legen.

Sollte es sich jedoch heraussteilen, daß diese Bemessungslänge kürzer ist als die Gesamtlänge jener Fronten der Realität, die in die städtischen Unratskanäle einmünden, so wird die Kanaleinmündungsgebühr nach der Länge dieser Fronten bemessen.

Für den Fall endlich, als sich sowohl drei Vierteile der Gesamtlänge der Fronten, als auch die Summe der Länge jener P'ronten der Realität, aus welchen Hauskanäle in den städtischen Unratskanal einmünden, kürzer heraus-

§ 4. Fronten von Realitäten, welche lediglich durch die Abstumpfung oder Abrundung einer von zwei Fronten gebildeten Ecke entstanden sind und daher nicht durch die Baulinie einer dritten Straße gebildet werden, sind jeder der beiden anstoßenden Fronten zur Hälfte ihrer Länge zuzurechnen.

stellen sollten, als die Länge der größten Front der Realität, so hat diese letztere Länge als Grundlage für die Bemessung der Kanaleinmündungsgebühr zu dienen.

§ 5. Bei Realitäten, welche zwei Fronten haben, die nicht Zusammenstößen (sogenannte durchgehende Realitäten), wird die Kanaleinmündungsgebühr auch dann, wenn die Kanaleinmündung nur aus einer Front erfolgt ist, nach der ganzen Länge beider Fronten bemessen.

§ G. Wird eine Realität nur zum Teile verbaut und der restliche Grund dagegen in seiner ganzen Fläche als Hof, Garten usw. verwendet, so wird die Kanaleinmündungsgebühr für den verbauten Teil der Realitäten nach den Bestimmungen des § 2 dieses Gesetzes, für jedes laufende Meter der unverbauten Platz- oder Straßenfronten aber mit 12 Kronen bemessen. Sollte nachträglich eine teilweise oder gänzliche Verbauung des zur Zeit der ursprünglich vorgenommenen Bemessung der Kanaleinmündungsgebühr unverbaut gewesenen Grundes eintreten, so ist der Ergänzungsbetrag von 12 Kronen für jedes laufende Meter der Platzoder Gassenfronten des nachträglich in die Verbauung einbezogenen Teiles der Realität nachzuzahlen.

§ 7. Bei Errichtung von Industrieanlagen mit größeren freien Plätzen können von Fall zu Fall nach Maßgabe der lokalen Verhältnisse geringere als in den §§ 2 bis (5 bestimmte Gebühren über vorgängige Einholung eines speziellen Gemeinderatsbeschlusses eingehoben werden.

§ 8. Wird eine Realität der Parzellierung oder Unterabteilung unterzogen, so tritt für den Fall der Verbauung der einzelnen Baustellen und Herstellung der Kanaleinmündung die Verpflichtung zur Errichtung der Kanaleinmündungsgebühr auch dann ein, wenn die der Parzellierung oder Unterabteilung unterzogene Realität bereits eine Kanaleinmündung besessen hat.

§ 9. Wird ein mit einer Kanaleinmündung versehenes Haus demoliert und umgebaut, so tritt die Verpflichtung zur Entrichtung der Kanaleinmündungsgebühr dann nicht ein, wenn der Hauseigentümer nachweist, daß seit der letzten Bemessung der Kanaleinmündungsgebühr für dieses Haus noch nicht 25 Jahre verstrichen sind.

§ 10. Wird die Kanaleinmündungsgebühr nicht binnen 14 Tagen nach Zustellung des Zahlungsauftrages berichtigt, so ist die Gemeinde berechtigt, von dem auf den Zustellungstag nachfolgenden Tage bis einschließlich zum Zahlungstage jährlich fünf Prozent Verzugszinsen einzuheben.

§ 11. Die Kanaleinmündungsgebühr ist von dem Bauwerber vor Erteilung des Baukonsenses für die Einmündung der Hauskanäle zu bezahlen und kann die Hinausgabe des Baukonsenses vor Erfüllung der Verpflichtung verweigert werden.

§ 12. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit.

§ 13. Mein Minister des Innern ist mit dem Vollzüge dieses Gesetzes

¹

Diese Gebühren sind an die Wiener städtische Kasse zu entrichten. Durch diesen Tarif erhält es für die in demselben angeführten Amtshandlungen von allen bisher bestandenen Augenscheintaxen, Kommissions- und Wagengebühren sein Abkommen. Gesetz vom 13. Februar 1886, Nr, 3 L. G. Bl.    ”

beauftragt.

Bauordnung für Niederösterreich mit Ausschluß von Wien.

Gesetz vom 17. Januar 1883, Nr. 36 L. G. Bl.

Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogtums Österreich unter der Enns finde Ich zu verordnen, wie folgt:

Art. I. An die Stelle der Landesgesetze vom 28. März 1866 (L. G. Bl. Nr. 14) und vom 20. Dezember 1869 (L. G. Bl. 1870, Nr. 1 und 2), enthaltend die Bauordnung für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns, mit Ausschluß der Haupt- und Residenzstadt Wien, welche hiermit außer Kraft gesetzt werden, hat die nachfolgende Bauordnung für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns mit Ausschluß der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien zu treten.

Art. II. Mein Minister des Innern ist mit der Durchführung dieses Gesetzes beauftragt.

Erster Abschnitt.

Von der Baulinie und dem Niveau.

Bestimmung der Baulinie und des Niveaus.

§ 1. Für jeden an einer öffentlichen Straße oder Gasse zu führenden Neu-, Zu- oder Umbau, sowie für jede gegen die Straße oder Gasse gerichtete Einfriedigung ist bei der Lokalkommission (§ 24) die Baulinie und das Niveau zu ermitteln.

Bei Ermittelung der Baulinie ist auf eine entsprechende Breite und möglichst gerade Richtung der Straße, Gasse oder des Ortsplatzes hinzuwirken.

Auch bei den nicht an einer öffentlichen Straße vorzunehmenden Bauten ist bei dieser Kommission in Erwägung zu nehmen, ob mit Rücksicht auf künftig entstehende Straßen und Kommunikationen nach Maßgabe der Lokalverhältnisse nicht schon dermalen das Niveau und die Baulinie zu bestimmen seien.

Bei Ausmittelung des Straßenniveaus ist darauf zu achten, daß unter tunlichster Berücksichtigung der bestehenden Niveauverhältnisse die Straßen mit einem möglichst geringen und gleichförmigen Gefälle angelegt werden.

In Bezirken, welche der Überschwemmungsgefahr ausgesetzt sind, ist das Niveau mit Rücksicht auf die diesfalls bestehenden speziellen Verordnungen zu bestimmen und der Fußboden des Erdgeschoßes mindestens 30 cm über den höchsten Wasserstand zu legen.

Breite der Straßen und Gassen.

§ 2. Hauptverkehrsstraßen müssen wenigstens eine Breite von 15 m, die übrigen Straßen und Gassen eine geringste Breite von 12 m erhalten. Abweichungen hiervon können nur mit Zustimmung der politischen Behörde stattfinden.

Aussteckung und Einhaltung der Baulinie und des Niveaus*

§ 3. Die ermittelte Baulinie und das Niveau sind in der Baubewilligung vorzuschreiben, vor Beginn des Baues auszustecken und von dem Bauführer genau einzuhalten.

Die Baulinien- und Niveaukoten sind in die Pläne einzuzeichnen und in der schriftlichen Erledigung (Baubewilligung) auf unverrückbare Punkte zu beziehen und genau zu beschreiben.

Zustimmung der politischen Behörde.

§ 4. Vor endgültiger Bestimmung der Baulinie und des Niveaus haben alle jene Gemeinden, welche kein eigenes Gemeindestatut besitzen oder welchen nicht diesbezügliche Erleichterungen im Sinne des VIII. Abschnittes dieser Bauordnung zugestanden wurden, die Zustimmung der k. k. politischen Behörden einzuholen.

Zweiter Abschnitt.

Von der Verbauung größerer Grundkomplexe und von der Abteilung eines

Grundes auf Bauplätze.

Vornahme größerer Verbauungen.

§ 5. Bei Verbauung bisher freier Plätze, sowie bei der Wiederverbauung größerer Brandstätten und bei der Regulierung der Straßen und Gassen eines Ortes oder einzelner Ortsteile ist die Gemeinde verpflichtet, einen Regulierungsplan mit entsprechender Berücksichtigung aller Verkehrs-, Sanitäts- und feuerpolizeilichen Anforderungen, sowie der Niveauverhältnisse zugrunde zu legen.

Hier ist insbesondere auf Freilassung geräumiger Plätze im Innern der Ortschaften an geeigneten Punkten Bedacht zu nehmen.

Gemeinden, welche kein eigenes Gemeindestatut besitzen, haben diesen Regulierungsplan vor seiner Durchführung der k. k. politischen Behörde, Gemeinden im Wiener Polizeirayon dem Ministerium des Innern zur Erteilung ihrer Zustimmung vorzulegen, und hat derselbe sodann bei den einzelnen Bauführungen als Richtschnur zu dienen.

Allfällige spätere Abänderungen des Regulierungsplanes bedürfen ebenfalls der Zustimmung der k. k. politischen Behörde rücksichtlich des k. k. Ministeriums des Innern.

Abteilung eines Grundes auf Bauplätze.

§ G. Zur Abteilung eines Grundes auf Bauplätze oder zur Unterabteilung eines bestehenden Bauplatzes muß, bevor um die Baubewilligung für die einzelnen Gebäude nachgesucht wird, die Zustimmung der politischen Behörde dann eingeholt werden, wenn die betreffende Gemeinde kein eigenes Gemeindestatut besitzt.

Erfordernisse zum Ansuchen.

§ 7. Gleichlautend mit Absatz 1 und 2, § 4 der Wiener Bauordnung. Nur sind statt fünf hier drei Parien des Planes vorzulegen.

Außerdem ist auch ein genauer Niveauplan vorzulegen, falls nicht schon aus dem Situationsplane die Niveauverhältnisse vollständig zu entnehmen sind.

Prüfung des Abteilungsentwurfes.

§ 8. Gleichlautend mit Absatz 1 und 2, § 5 der Wiener Bauordnung.

Überwachung der Einhaltung des Abteilungsplanes.

§ 9. Die Gemeinde hat die genaue Einhaltung des genehmigten Abteilungsplanes zu überwachen.

Erlöschung der Abteilungsbewilligung. § 10. Gleichlautend mit § 7 der Wiener Bauordnung.

Einholung des Beschlusses des Gemeindeausschusses.

§ 11. Bei Bestimmung der Baulinie und des Niveaus (§ 1), bei Verbauung bisher freier Plätze und Brandstätten (§ 5), dann bei Regulierung der Straßen und Gassen eines Ortes oder eines Ortsteiles, sowie bei der Abteilung eines Grundes auf Bauplätze (§§ 6 bis 8), hat der Gemeindevorsteher vor Erteilung der Bewilligung vor allem den Beschluß des Gemeindeausschusses einzuholen, an welchen Beschluß der Gemeindevorsteher gebunden ist. Verweigert der Gemeindeausschuß seine Genehmigung, so hat der Gemeindevorsteher die Parteien hiervon unter Angabe der Gründe zu verständigen. Diese Genehmigung kann jedoch nur aus gesetzlichen Gründen (§ 38) verweigert werden.

Erteilt der Gemeindeausschuß seine Genehmigung, so hat der Gemeindevorsteher den ganzen Akt samt Plänen der politischen Behörde zur Zustimmung vorzulegen, insofern eine solche durch diese Bauordnung vor geschrieben ist.

Ebenso hat auch der Gemeindeausschuß über die Anwendung der im § 45 normierten Ausnahme für jeden einzelnen Fall zu beschließen.

Die Bestimmungen wegen Inanspruchnahme von Erleichterungen bezüglich der Anwendung dieser Bauordnung für einzelne Gemeinden oder Teile derselben und wegen der diesbezüglichen Beschlußfassungen des Gemeindeausschusses sind im VIII. Abschnitte dieser Bauordnung enthalten.

In allen übrigen Fällen dieser Bauordnung hat der Gemeindevorsteher selbständig zu verfügen, und können Verfügungen desselben nur im Wege des Rekurses nach Vorschrift des XI. Abschnittes dieser Bauordnung abgeändert oder aufgehoben werden.

Dritter Abschnitt.

Von Grundabtretungen und Straßenherstellungen.

Schadloshaltung bei Änderungen in der Baulinie.

§ 12. Gleichlaulend mit Absatz 1, § 9 der Wiener Bauordnung.

Auch bei Anlage von Risaliten oder sonstigen Vorbauten ist ein gleicher Übernahmspreis zu leisten.

Ermittelung der Schadloshaltung und der Höhe des Übernahmspreises.

§ 13. Behufs der Ermittelung dieser Schadloshaltung, wenn eine solche eintritt, und der Höhe des Übernahmspreises wird von seiten der Gemeinde eine Erhebung über den Wert des abzutretenden Grundes vorgenommen.

Bei dieser Erhebung sind alle lokalen Verhältnisse zu berücksichtigen und ist insbesondere in Erwägung zu ziehen, ob aus der Zurückrückung in die festgesetzte Baulinie für den übrigbleibenden Grundteil eine Veränderung seines Wertes unmittelbar erwächst.

Im Falle der Vorrückung in die festgesetzte Baulinie ist die der Baustelle zuwachsende Grundfläche bei ihrer Wertbestimmung als Baugrund zu betrachten.

Der Schluß dieses Paragraphen enthält dieselben Bestimmungen wie § 11, § 12, Absatz 1, und § 13, Absatz 1 der Wiener Bauordnung.

Obliegenheiten des Abteilungswerbers.¹

A. Bei Eröffnung neuer Straßen, Gassen oder Plätze.

§ 14. Sind bei der Abteilung eines Grundes auf Bauplätze neue Straßen oder Gassen projektiert, so hat der Abteilungswerber den zur Herstellung neuer Straßen oder Gassen bis zur Einmündung in die bereits bestehenden Straßen oder Gassen, sowie den zur Verbreiterung der bestehenden Straßen oder Gassen nach Maßgabe der bestimmten Baulinien erforderlichen Grund, insoweit dieser sein Eigentum ist, in dem festgesetzten Niveau ohne Entgelt an die Gemeinde zu übergeben.

Wenn bei der Abteilung eines Grundes auf Bauplätze eine neu anzulegende Straße oder Gasse derart gegen die Grundgrenze rückt, daß dieselbe weder in der vollen, noch in der für den Wagenverkehr genügenden Breite durchzuführen ist, so kann wegen der mangelnden Breite solcher Straßen oder Gassen, oder wenn andere lokale Verhältnisse es notwendig machen, verfügt werden, daß die in dem engen Teile dieser Straße oder Gasse liegenden Baustellen bis zur Herstellung der bestimmten Breite (§ 2) unverbaut bleiben.

Die unentgeltliche Abtretung des Grundes für neu zu eröffnende oder für die Verbreiterung bestehender Straßen und Gassen erstreckt sich aber nur bis höchstens 23 m Breite außerhalb der bestimmten Baulinie.

Bei neu anzulegenden oder bei Verbreiterung von bestehenden Plätzen hat der Abteilungswerber von der ihm eigentümlichen Grundfläche nach dem ganzen Umfange des Platzes eine Breite bis zu 23 m außerhalb der Baulinie im festgesetzten Niveau ebenfalls ohne Entgelt an die Gemeinde abzutreten. Erhält jedoch der betreffende Grundbesitzer nur an einer Seite der Straße oder Gasse Baustellen, so erstreckt sich seine Verbindlichkeit zur unentgeltlichen Abtretung des Grundes für die Straße oder Gasse nicht über die Hälfte der künftigen Breite derselben.

Der Gemeinde obliegen sohin die weiters erforderlichen Herstellungen. Zu diesen gehört auch die Herstellung des allfällig erforderlichen Hauptkanales, mit welchem der Bauwerber seine Bauanlage in gehörige Verbindung zu bringen hat.

l[B. Bei Nicht er Öffnung neuer Straßen, Gassen oder Plätze.

§ 15. Werden bei Abteilung eines Grundes auf Bauplätze neue Straßen, Gassen und Plätze nicht eröffnet, so hat der Abteilungswerber die zur Verbreiterung der bestehenden Straßen, Gassen und Plätze, nach Maßgabe der bestimmten Baulinien erforderliche Grundfläche, insoweit solche sein Eigentum ist, im festgesetzten Niveau ohne Entgelt an die Gemeinde abzutreten, wenn der abzuteilende Grund nicht als Baugrund betrachtet werden kann, weil er nach seiner bisherigen Gestaltung nicht verbaut werden konnte, oder in den öffentlichen Büchern oder im Steuerkataster als Baugrund nicht eingetragen ist.

Hat der abzutretende Grund die oben bezeichnete Eigenschaft eines Baugrundes, so ist die Schadloshaltung von der Gemeinde nach § 12 zu leisten.

Hat der Abteilungswerber in die Baulinie nicht zurückzutreten, sondern in dieselbe vorzurücken, so ist von ihm jedenfalls der im § 12 bestimmte Übernahmspreis an die Gemeinde zu leisten.

Die Ermittelung des Betrages der Schadloshaltung, dann die Höhe des Übernahmspreises und die Herstellung des festgesetzten Niveaus hat nach Vorschrift des § 13 zu geschehen.

Die Verpflichtung zur unentgeltlichen Grundabtretung an bestehenden Straßen, Gassen oder Plätzen erstreckt sich höchstens auf eine Breite von 23 m außerhalb der bestimmten Baulinien.

Vierter Abschnitt.

Von der Baubewillig•ung,.

Baulichkeiten, für welche eine Baubewilligung erforderlich ist.

§ IG. Zur Führung von Neu-, Zu- und Umbauten, Herstellung von Einfriedigungen gegen die Straße oder Gasse, sowie zur Vornahme wesentlicher Ausbesserungen und Abänderungen an bestehenden Gebäuden oder an bestehenden Einfriedigungen, sobald an diesen die konstruktiven Hauptbestandteile zur Auswechslung gelangen, ist mit Ausnahme der im § 29 dieser Bauordnung bestimmten Fälle die Bewilligung des Gemeindevorstehers erforderlich.

In welchen Fällen vor Erteilung der Baubewilligung durch den Gemeindevorsteher die vorläufige Zustimmung der politischen oder anderer Behörden erforderlich ist, bestimmt dieses Gesetz.

Zu den wesentlichen Ausbesserungen oder Abänderungen werden diejenigen gerechnet, welche zur Erhaltung des Baustandes an dem ganzen Gebäude oder an den Hauptbestandteilen desselben vorgenommen werden, oder wodurch in irgendeiner Weise auf die Festigkeit und Feuersicherheit oder die sanitären Verhältnisse des Gebäudes, oder auf die Rechte der Nachbarn Einfluß geübt werden kann.

Dahin gehören insbesondere:

a)    die Herstellung von Brunnen und Kellern;

b)    die Herstellung neuer und die Abänderung schon bestehender Düngerstätten, Senkgruben, Aborte, Jauchenbehälter, dann Kanäle und Rinnsale in Bezug auf Ausmaß, Richtung und Gefälle derselben;

c)    die Herstellung neuer oder Abänderung bestehender Feuerungsvorrichtungen und Rauchfänge;

d)    die Umgestaltung von Wohnungen in Gewölbe, Schupfen, Preßhäuser und andere Wirtschaftsgebäude, und umgekehrt von diesen in Wohnungen;

e)    jede Beseitigung und Aufführung von Zwischenmauern 5

f)    die Aufstellung von Blitzableitern;

g)    die Veränderung der äußeren Gassenfronte;

li) das Ausbrechen von Türen und Fenstern gegen die Gasse oder gegen die Nachbarhäuser;

i) die Umgestaltung oder Erhöhung von Dachungen;

k) jede Veränderung an den Dippelbäumen, Tragbalken, Gurten und sonstigen tragenden Teilen.

Baulichkeiten, für welche eine Anzeige genügt.

§ 17. Ausbesserungen und Abänderungen geringerer Art sind vor Beginn derselben ohne Einholung einer Baubewilligung dem Gemeindevorsteher schriftlich

anzuzeigen.

Diesem bleibt es jedoch Vorbehalten, erforderlichenfalls die Ausführung dieser Ausbesserungen und Abänderungen von der Vorlage und Genehmigung des Planes abhängig zu machen.

Baulichkeiten, für welche eine Anzeige nicht notwendig ist. § 18. Gleichlautend mit § 16 der Wiener Bauordnung.

Belege des Gesuches um Baubewilligung.

§ 19. Bei Neu-, Zu- und Umbauten, bei Einfriedigungen, sowie bei wesentlichen Ausbesserungen und Abänderungen (§ 16) hat der Bauwerber ein schriftliches Gesuch um Baubewilligung unter Nachweisung seines Eigentumes oder Benützungsrechtes auf den Baugrund, sowie den Bauplan zur Prüfung und Genehmigung dem Gemeindevorsteher vorzulegen. Gesuche um Baubewilligung, die im Namen dritter Personen überreicht werden, müssen mit der Vollmacht, und bezüglich der nicht eigenberechtigten Personen mit der Ermächtigung ihrer gesetzlichen Vertreter versehen sein.

Inhalt des Bauplanes.

§ 20. Der Anfang dieses Paragraphen gleichlautend mit § 18, 1 der Wiener Bauordnung. Nur ist der Bauplan in zwei Parien vorzulegen.

61

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

In dem Situationsplane ist auch das Niveau (Flächenhöhe) der Baustelle, der Straße, Gasse oder des Platzes, an welchem die Baustelle gelegen ist, und die Lage der Haustorschwellen aller in der Situation angegebenen Nachbargebäude, und falls es sich um einen Bau in der Nähe eines Flusses handelt, der bekannte höchste Wasserstand und die Entfernung des Gebäudes vom Ufer anzugeben.

2.    Die Grundrisse und den Durchschnitt aller Geschoße des Gebäudes samt Keller und Dachboden, unter Ersichtlichmachung der Deckenkonstruktion aller Geschoße. In dem Kellerplane müssen die Hauskanäle und Wasserläufe, Senk- und Düngergruben, die Jauchenbehälter und der Brunnen, wo ein solcher beantragt wird, dann der in der Straße oder Gasse vorbeiführende Hauptkanal, in welchen die Hauskanäle einmünden sollen, mit den bezüglichen Profilen gehörig dargestellt werden.

In dem Dachbodenplane ist das sämtliche Dachbodenmauerwerk, sowie das System der Bodenabteilung ersichtlich zu machen.

3.    Die Fassade des Gebäudes.

4. Die Darstellung von Eisenkonstruktionen.

Besondere Konstruktionen sind jedoch im größeren Maßstabe im Detail genau darzustellen, und ist die Berechnung über deren Tragfähigkeit beizusetzen.

Maßstab der Pläne.

§ 21. Die Situationspläne sind nach dem Maßstabe von 1 : 250 der natürlichen Größe und die Niveaupläne bezüglich der Längen nach dem oben angegebenen Maßstabe und bezüglich der Höhen nach dem Maßstabe von 1 : 50 anzufertigen. Bei den Grundrissen, Fassaden und Durchschnitten ist der Maßstab von 1 : 100 anzunehmen.

Die Detail- oder Konstruktionspläne müssen in einem der möglichsten Deutlichkeit entsprechenden größeren Maßstabe angefertigt werden.

Unterfertigung des Bauplanes.

§ 22. Gleichlautend mit § 20 der Wiener Bauordnung.

Erleichterung der Erfordernisse der §§ 18, 20 und 21.

§ 23. Bezüglich der im § 19 enthaltenen Erfordernisse zum Ansuchen um Baubewilligung bei Ausbesserungen und Abänderungen, dann bezüglich der Bestimmungen der §§ 20 und 21, wenn es sich um ganz einfache Bauten handelt, können beim Vorhandensein besonders berücksichtigungswerter Lokalverhältnisse von Fall zu Fall, unbeschadet der Wesenheit und vorbehaltlich der Ergebnisse des Lokalaugenscheines, vom Gemeindevorsteher jene Erleichterungen zugestanden werden, welche im § 97 des VIII. Abschnittes dieser Bauordnung enthalten sind, und über erfolgte behördliche Bewilligung für einzelne Gemeinden oder Teile derselben oder auch für isolierte Bauten angewendet werden können.

Lokalaugenschein und Protokollaufnahme.

§ 24. Zur Erhebung der Lokalverhältnisse ist von dem Gemeindevorsteher vor der Erteilung der Baubewilligung ein Augenschein im Beisein des Bauherrn oder dessen Bevollmächtigten und des Bauführers vorzunehmen, wozu auch zwei Mitglieder der Gemeindevertretung, ein bei dem Baue nicht beteiligter erprobter Bauverständiger, die Anrainer, sowie alle übrigen Beteiligten, so oft es sich um einen neuen Bau oder um eine ihre Rechte berührende Bauveränderung handelt, beizuziehen sind. Erforderlichenfalls ist auch ein Sanitätsorgan beizuziehen.

Bei Bauten auf Gründen, welche dem Bauwerber nicht eigentümlich gehören, ist auch der Grundeigentümer zur Kommission einzuladen.

Bei diesem kommissioneilen Augenscheine sind die Baupläne einer sorgfältigen Prüfung mit Rücksicht auf die Bestimmungen dieser Bauordnung zu unterziehen, wobei auch darauf Rücksicht zu nehmen ist, daß kein Bau gestattet werde, welcher die Straße, die Gasse oder den Platz, wo er geführt wird, offenbar verunzieren würde.

Über diesen Lokalbefund ist ein Protokoll zu verfassen, in welchem auch die gegen die Bauführung etwa vorgebrachten Einwendungen, beziehungsweise der hierüber eventuell erzielte Vergleich und sonstige etwa vereinbarte Bedingungen bezüglich der Zulässigkeit des Baues aufzunehmen sind.

§ 25. Gleichlautend mit § 23 der Wiener Bauordnung.

Verständigung von der Erledigung des Baugesuches.

§ 2G. Der Gemeindevorsteher hat die Erledigung des Baugesuches längstens innerhalb vierzehn Tagen dem Bauwerber schriftlich zu erteilen, und auch die vernommenen Interessenten, falls sie es verlangen oder Einwendungen erhoben haben, davon in Kenntnis zu setzen.

Bau be w i 11 igju n g zu B'e tr febs‘a°n 1 age n.

§ 27. Wenn es sich bei einer Bauführung zugleich um eine Betriebsanlage im Sinne der Gewerbegesetze handelt, darf der Gemeindevorsteher die Baubewilligung nicht früher erteilen, als bis die Betriebsanlage von der politischen Behörde bewilligt ist, und hat sich derselbe bei der Baubewilligung bezüglich der Betriebsanlage genau an die von der politischen Behörde gestellten Bedingungen zu halten (§ 90).

Der Lokalaugenschein ist womöglich zugleich mit der Erhebung über die Zulässigkeit der Betriebsanlage vorzunehmen.

Durchführung der Baulinie.

§ 28. Rückt durch die neue Baulinie die längs einer Straße oder Gasse früher bestandene Flucht zurück, so ist diese Baulinie (auch im Falle einer nur teilweisen Verbauung des Baugrundes an der Straßen- oder Gassenseite) in der Regel längs des ganzen Bauplatzes durchzuführen, vorausgesetzt, daß hierdurch nicht die Demolierung von Baulichkeiten, worunter aber in diesem speziellen Falle die Einfriedigungen nicht gerechnet weiden, notwendig wird. (§§ 12 und 13).

Verfahren bei Hof-, Staats- und öffentlichen Fonds bauten, dann bei Bauten von Gemeindevorstandsmitgliedern.

§ 29. Bei Bauten zum Zwecke des öffentlichen Gottesdienstes, sowie bei Bauten, welche der Staat oder ein unter der Verwaltung des Staates oder Landes stehender öffentlicher Fonds fühlt, bleibt die Prüfung und Genehmigung des Bauplanes, die Erteilung des Bewohnungs- und Benützungskonsenses, sowie die Vornahme der in den §§ 24 und 25 bestimmten kommissioneilen Verhandlung der k. k. Statthalterei Vorbehalten.

Bei den Bauten für den Allerhöchsten Hof ist bezüglich des Bauplanes von der k. k. Statthalterei, unter Zuziehung der berufenen k. und k. Hofbehörde, der Vertreter der Gemeinde, sowie der Anrainer eine Kommission abzuhalten und hat die k. k. Statthalterei über allfällige bei dieser kommissioneilen

61*

Verhandlung sich ergebende, im gütlichen Wege nicht behobene Einwendungen im Sinne der Bauordnung zu entscheiden.

Die Erteilung des Bewohnungs- und Benützungskonsenses .steht der betreffenden k. und k. Hofbehörde zu.

Bei Bauten, welche die Gemeinde oder ein Mitglied des Gemeindevorstandes führt, hat die politische Behörde erster Instanz, und in Städten mit eigenen Statuten die von der Statthalterei zu delegierende politische Behörde die bezeichneten Amtshandlungen (§§ 24, 25) zu pflegen. Dem Gemeindevorsteher, welcher die Lokal- und Feuerpolizei handzuhaben hat, ist eine Protokollsabschrift nebst einem Planpare zu übergeben. Derselbe hat auch bei diesen letztbenannten Bauten den Bewohnungs- und Benützungskonsens zu erteilen.

Der Wirkungskreis der Gemeinde rücksichtlich der Bestimmung der Baulinie und des Niveaus bleibt auch bei den in diesem Paragraphe bezeichneten Bauten aufrecht.

Verbot, zu bauen vor Rechtskraft der Baubewilligung.

§ 30. Vor Erteilung der Baubewilligung oder im Falle eines dagegen rechtzeitig ergriffenen Rekurses, vor Bestätigung der Baubewilligung von seiten der zur Entscheidung des Rekurses kompetenten Behörde darf mit dem Baue nicht begonnen werden.

Verbot, von dem genehmigten Bauplane abzuweichen.

§ 31. Von dem genehmigten Bauplane darf ohne Bewilligung nur in dem Falle abgegangen werden, wenn die Abweichungen solche Änderungen betreffen, zu deren Vornahme auch bei schon bestehenden Gebäuden nach §17 die bloße Anzeige genügt.

Es muß aber auch in diesem Falle die schriftliche Anzeige gemacht werden und ist der Gemeindevorsteher berechtigt, die Vorlage eines Teilplanes über die Änderung zu verlangen, welcher auf dem ursprünglichen Plane zu beruhen hat und bei diesem aufzubewahren ist.

Wenn Abänderungen des genehmigten Bauplanes im größeren Umfange beabsichtigt werden, oder wenn solche Abänderungen auf die sanitären Zustände des Gebäudes oder auf die Rechte der Nachbarn einen Einfluß haben, ist vor deren Inangriffnahme unter Vorlage von neuen Plänen um die Genehmigung anzusuchen.

Bauten in der Nähe eines k. k. Schlosses oder Gartens.

§ 32. Bei Bauten wie auch bei Grundabteilungen in der Umgebung eines k. k. Schlosses oder Gartens ist vor Erteilung des Baukonsenses die Zustimmung des betreffenden k. und k. Hofamtes einzuholen.

Beachtung des Rayons befestigter Plätze.

§ 33. Bei allen Bauführungen innerhalb des Rayons befestigter Plätze sind die bestehenden Direktiven maßgebend und es hat der Bauherr die Baupläne dreifach vorzulegen.

Von allen Baukommissionen, welche aus Anlaß solcher Bauführungen stattfinden, ist die k. und k. Geniedirektion (Militärbauabteilung) in Kenntnis zu setzen und wird die Bewilligung der k. und k. Militärbehörde in der Art erfordert, daß erst nach Einlangung der Zustimmung derselben auf Grundlage des erhaltenen Baukonsenses mit dem Baue selbst begonnen werden darf.

Bauten an öffentlichen Straßen.

§ 34. An Reichsstraßen, sowie an Landes-, Bezirks- und Gemeindestraßen ist bei Bauführungen in den Durchfahrtsstrecken durch Ortschaften die betreffende Baulinie einzuhalten; außerhalb der Ortschaften aber ist nach Maßgabe der Lokal Verhältnisse die Baulinie so auszumitteln, daß dieselbe an Reichsstraßen mindestens 4 nt, an Landes-, Bezirks- und Gemeindestraßen 2 m vom äußeren Rande des Straßengrabens oder der Straßenmulde entfernt ist.

Nach der diesfalls bestimmten Baulinie sind die Neu-, Zu- und Umbauten, Einfriedigungsmauern und Einzäunungen, sowie Ergänzungen und Rekonstruktionen bestehender Einfriedigungen in ihren konstruktiven Hauptbestandteilen auszuführen.

Ausnahmen hiervon können bei Reichs-, Landes- oder Bezirksstraßen in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen nur nach eingeholter Zustimmung der k. k. politischen Behörde und der mit der Straßenadministration betrauten Organe bewilligt werden, welch letztere bei derlei Herstellungen zu der Lokalaugenscheinkommission beizuziehen sind.

Bauten auf Eisenbahngrundstücken und an Eisenbahnen. § 35. Gleichlautend mit § 31 d) der Wiener Bauordnung.

Bauten in der Nähe von Flüssen und Bächen.

§ 36. Die Erbauung neuer Wohn-, Wirtschafts- oder anderer Gebäude in der Nähe von Flüssen und Bächen ist nur in einer angemessenen, entweder durch die bestehenden Flußpolizeivorschriften schon bestimmten oder nach den örtlichen Verhältnissen zur Beseitigung von Gefahren und Beirrungen in der Wasserbenützung notwendig erscheinenden Entfernung von den Ufern gestattet.

Bei Bauten an der Donau oder an dem Donaukanale und überhaupt an Reichsflüssen ist die k. k. Strompolizeibehörde, bei Bauten an sonstigen öffentlichen Gewässern sind die betreffenden Aufsichtsorgane zu dem Lokalaugenscheine beizuziehen.

Einholung der Zustimmung der politischen und anderen

Behörden.

§ 37. In allen jenen Fällen, wo nach dieser Bauordnung die vorläufige Zustimmung der politischen oder anderer Behörden erfordert wird, ist vor Erteilung der Bewilligung diese Zustimmung einzuholen und sind im Falle der Verweigerung die Parteien hiervon in Kenntnis zu setzen.

Öffentliche Rücksichten im allgemeinen.

§ 38. Im allgemeinen ist die Bewilligung zur Erbauung neuer Wohngebäude dort zu versagen, wo die isolierte Lage, Feuersicherheits-, Sanitätsoder andere öffentliche Rücksichten dagegen gegründete Bedenken erregen.

Die Nähe der Kellerhäuser und anderer Wirtschaftsgebäude hebt den Begriff eines alleinstehenden Wohnhauses nicht auf.

Giltigkeitsdauer der Baubewilligung. § 39. Gleichlautend mit § 32 der Wiener Bauordnung.

Fünfter Abschnitt.

Von den auf die Führung des Baues bezugnehmenden Vorschriften.

Bauausführung durch hierzu berechtigte Personen. Anzeige von Änderungen in der Wahl des Bauführers.

§ 40. Die Bauwerber haben sich bei ihren Bauten nur der nach den Gewerbegesetzen hierzu berechtigten Personen zu bedienen und jede Änderung in der Wahl des Bauführers dem Gemeindevorsteher anzuzeigen.

Sicherheits- und straßenpolizeiliche Anordnungen.

§ 41. Der Bauführer hat den Beginn der Bauführung dem Gemeindevorsteher rechtzeitig schriftlich anzuzeigen, damit in Ansehung des öffentlichen Verkehres das Nötige verfügt und die sonst notwendige sicherheits- und straßenpolizeiliche Anordnung getroffen werde.

Bei neuen Bauten und bei Reparaturen auf einer gegen einen öffentlichen Weg gekehrten Seite des Gebäudes hat der Bauführer jedesmal die vorgeschriebenen Warnungszeichen, und in allen Fällen, wo über Nacht Baumaterialien oder Requisiten im Freien gelassen werden müssen, nach vorläufiger Anzeige an den Gemeindevorsteher beleuchtete Laternen nach Bedarf und unter Aufsicht aufzustellen.

Bei Grabungen an einem öffentlichen Wege ist für eine vollkommene Versicherung der Gruben Sorge zu tragen.

Bei Eiqplankung des Bauplatzes gegen öffentliche Wege ist für die Vorrückung vor die Baulinie das Maß von 2 m als Entfernung von letzterer einzuhalten.

Dem Gemeindevorsteher bleibt es Vorbehalten, nach Umständen ein anderes Maß zu bestimmen.

Für die allenfalls nötige Hinterlegung des Baumateriales außerhalb des Baugrundes muß wegen Anweisung eines Materialplatzes bei dem Gemeindevorsteher besonders nachgesucht werden.

Ebenso kann das Sandwerfen, Kalkablöschen und Mörtelmachen auf freier Gasse nur über erhaltene Bewilligung des Gemeindevorstehers vorgenommen werden.

Haftung des Bauführers.

§ 42. Der Bauführer (§ 40) trägt die volle Verantwortung für die Verwendung von vollkommen geeigneten Baumaterialien und für die Beobachtung der Bestimmungen dieser Bauordnung bei Ausführung des Baues, namentlich auch für die solide Ausführung des Baues. Hierdurch wird aber die Verantwortung anderer, an der Bauausführung beteiligter Personen, soweit dieselben ein Verschulden trifft, nicht ausgeschlossen.

Z i e g e 1 m a ß.

§ 43. Gleichlautend mit § 36 der Wiener Bauordnung.

Gutes Mauerwerk, 'feuersichere Dächer und Stiegen.

§ 44. In der Regel darf kein Wohn- und Wirtschaftsgebäude anders als : a) Mit einem aus gut gebrannten Ziegeln, aus Steinen, aus Beton oder einem anderen als entsprechend anerkannten Materiale bestehenden Mauerwerke:

b)    mit einem Dache, dessen Gebälke mit einem feuersicheren Materiale gedeckt und von den anstoßenden Gebäuden in feuersicherer Weise getrennt wird;

c)    mit solchen Stiegen, die bis zu dem Dachboden aus Stein oder einem feuersicheren Materiale bestehen, erbaut werden.

Übrigens werden auch solche Stiegen als feuerfest anerkannt, welche zwar hölzerne, jedoch auf gemauerten Wölbungen ruhende Stufen besitzen und mit einer eisernen Türe in eisernem Rahmen oder steinernem Gewände vom Dachbodenraume abgeschlossen sind.

Ausnahmen.

§ 4 5. Falls in betreff der Anwendung der Bestimmungen dieser Bauordnung die im VIII. Abschnitte der letzteren aufgeführten, für einzelne Gemeinden oder Teile derselben geltenden Erleichterungen wegen Ermanglung der im § 93 vorgeschriebenen Zugestehung derselben, anläßlich eines einzelnen Baues nicht eintreten können, ist es gestattet, beim Vorhandensein besonders berücksichtigungswerter Lokalverhältnisse, jedoch nur auf Grund eines für jeden einzelnen Fall speziell zu fassenden Gemeindeausschußbeschlusses von den im § 44 enthaltenen Vorschriften derart abzugehen, daß nachstehende, im VIII. Abschnitte enthaltene Erleichterungen unter den daselbst angegebenen Bedingungen auch für einzelne nicht isolierte Bauten Platz greifen dürfen, und zwar:

a)    Die im § 98, unter Post 4 und 5 zugestandene Herstellung von Riegelund Holzwänden, jedoch nur unter der im § 98, Post 6, enthaltenen Bedingung;

b) die im § 98, Post 10, bedingungsweise zugestandene Erbauung von ebenerdigen Häusern aus ungebrannten Lehmziegeln ;

c)    die im § 99 mit Vorbehalt als zulässig bezeichnete Anwendung von Schindel- und Bretterdächern auch bei Bauten in geschlossenen Orten, dann von Strohdächern bei Bauten in mehr oder weniger isolierter Lage.

Zur Anwendung von Strohdächern überhaupt und von Schindeldächern in geschlossenen Orten muß aber bei Ermangelung der Zugestehung von Erleichterungen (VIII. Abschnitt) vom Gemeindevorsteher die Zustimmung der politischen Behörde eingeholt werden;

d)    die im § 102 zugestandene Herstellung von hölzernen Stiegen.

Bei Bauten zu Zwecken des öffentlichen Gottesdienstes und bei solchen Gebäuden, welche vermöge des in demselben ausgeübten Gewerbes der Peuersgefahr besonders ausgesetzt sind, finden die vorerwähnten Ausnahmsfälle nicht statt.

Türme.

§ 46. Türme, .wenn sie^neu gebaut werden, sind mit Blitzableitern zu

versehen.

Schupfen, Stallungen und Futterkammern.

§ 47. Die bei den Wohngebäuden zu erbauenden Schupfen, Stallungen und Futterkammern müssen in der Regel dieselbe Bauart haben wie die Wohngebäude, doch können von allen Seiten offen bleibende Schupfen auch bei anderen als aus Holz oder Riegelwänden gebauten Häusern auf hölzerne Säulen gestützt werden — nur müssen dann die Wohn- und Wirtschaftsgebäude an der gegen den Schupfen gekehrten Seite durch entsprechende Feuermauern geschützt sein.

Scheunen.

§ 48. Die Scheunen sind, wenn sie nicht auf die im § 44 vorgeschriebene Art erbaut und mit eisernen oder mit Eisenblech beschlagenen Türen versehen werden, insbesondere wenn sie mit Schindeln oder Stroh gedeckt werden sollen, außerhalb der Ortschaften in angemessenen Entfernungen voneinander auf einem solchen Platze aufzustellen, wo sie nach Maß ihrer Entfernung und der obwaltenden Verhältnisse für andere Gebäude keine Gefahr besorgen lassen.

Luftschlitze an den Seitenumfangs-, respektive Stirnmauern der Scheunen sind gegen die Nachbarsgebäude oder deren Hofräume nicht zu gestatten.

Dörrhäuser, Brechstuben, Ziegel- und Kalköfen.

§ 49. Dörrhäuser, Brechstuben, Ziegel- und Kalköfen sind in angemessener Entfernung von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden herzustellen.

Mauerstärke.

§ 50. Jedes neu zu erbauende Haus muß seine eigenen selbständigen, hinreichend starken Umfangsmauern besitzen.

Bei dem Baue von Häusern mit Stockwerken muß die Dicke der Hauptmauer im obersten Stockwerke, falls die Zimmertiefe in diesem Stockwerke 6*5 m nicht überschreitet, wenigstens 45 cm betragen; falls aber die Zimmertiefe in diesem Stockwerke 6*5 m überschreitet, muß die Dicke auf 60 cm erhöht werden.

Übrigens kann die kompetente Behörde nach der örtlichen Beschaffenheit des Materiales eine etwaige stärkere Mauerdicke bestimmen.

Die Mauerstärke der unteren Stockwerke ist abhängig von der Beschaffenheit des Materiales, von der Belastung der Mauern, der Höhe der Stockwerke und von der Konstruktion der Decken.

Die Keller und Fundamentmauern sind in jedem Falle um 15 cm stärker als die Mauern zu ebener Erde anzulegen.

Die nach der Ausdehnung und Beschaffenheit des Baues erforderliche Mauerstärke ist in den Bauentwürfen in Antrag zu bringen, zu kotieren und bei dem amtlichen Bauaugenscheine strenge zu prüfen.

Bei Dippelböden muß zwischen den beiderseitigen Auflagern auf den Mittelmauern ein Zwischenraum von wenigstens 30 cm sein.

Abteilungsmauern im Innern des Gebäudes, welche nicht die Fortsetzung der Mauer des unteren Geschoßes bilden, müssen feuersichere und genügend standhaltige Tragkonstruktionen erhalten.

Bei dem Baue von ebenerdigen Häusern muß die Dicke der Hauptmauer, wenn sie aus gebrannten Ziegeln besteht, wenigstens 45 cm, in allen anderen Fällen wenigstens 60 cm betragen; das Keller- und Grundmauerwerk ist aber um 15 cm stärker zu halten.

Kotierung und Berechnung der Mauerstärken.

§ 51. Die Mauerstärke wird nach Abstufungen von halben Ziegellängen berechnet, wonach Mauern in der Stärke von x/₂, 1, lx/₃, 2 usw. Mauerziegeln zur Ausführung kommen, bei welchen in Kotierung und Berechnung mit Rücksicht auf das im § 43 normierte Ziegelmaß und auf die Vorschrift, daß bei Angabe und Kotierung der Mauerstärke der Anwurf und Verputz der Mauern stets außer Betracht zu bleiben hat, folgende Abrundungen zu gelten haben, als:

■fl

'S *

’S

5.

<u

bjo

D-

H“

IM CT CC CO

t©

15 cm 30 » 45 » 60 » 75 » 90 » 105 »

Gänge.

§ 52. Freie (an den äußeren Wänden der Gebäudemauern gelegene) Gänge müssen, wenn sie die einzige Verbindung der Wohnungen mit den Hauptstiegen vermitteln, aus durchaus feuersicherem Materiale und zum mindesten in einer lichten Breite von 1*10 tn hergestellt werden. Dieselben sind mit feuersicheren, wenigstens 1 m hohen Geländern oder mit verglasten Holzwänden zu versehen. Offene Gänge haben im letzten Geschoße eine von dem Dache des Gebäudes isolierte, feuersichere Bedachung zu erhalten.

Deckenkonstruktionen.

§ 53. Für Souterrain- und Kellerräume dürfen keine hölzernen Decken angewendet werden.

Lokalitäten, in welchen Backöfen angebracht oder feuergefährliche Gegenstände auf bewahrt werden, dann Stallungen in solchen Gebäuden, auf welche die Bestimmungen des § 44 dieser Bauordnung Anwendung haben, und außerdem dann, wenn sich über den Stallungen Wohnbestandteile befinden, müssen vollständig feuersichere, d. i. gewölbte oder eiserne Decken erhalten.

Im übrigen bleibt die Anwendung von Tram-, Sturz- und Dippelböden, sowie von Böden, die auf Eisenkonstruktion beruhen, der freien Wahl des Bauwerbers überlassen. Nur in dem obersten Stockwerke und wo ebenerdige Lokalitäten nicht gewölbt werden, auch über dem Erdgeschoße, sind der Feuersicherheit wegen massive Decken einzulegen.

Als massive Decken werden außer den Dippelböden und Eisenkonstruktionen auch Tram- und Sturzböden betrachtet; diese dürfen jedoch nur unter der Bedingung in Anwendung gebracht werden, daß dieselben von den Polstern durch eine Schuttauflage vollkommen isoliert und im obersten Stockwerke nicht nur feuersicher belegt (§ 59), sondern auch um dem möglichen Einsturze der Dachung bei einem Feuer Widerstand zu leisten, in entsprechender Stärke hergestellt werden.

Es ist verboten, die Bundträme der Dachstühle zur Deckenkonstruktion zu benützen, und muß letztere immer vom Dachwerksatze vollkommen isoliert und feuersicher belegt sein.

Ausnahmen von diesem Verbote können bei dem öffentlichen Gottesdienste gewidmeten Gebäuden und sonstigen außergewöhnlichen Bauten von der politischen Behörde gestattet werden.

Zahl der Stockwerke, Höhe der Wohnhäuser und der einzelnen

Lokalitäten.

§ 54. Die Wohnhäuser dürfen in der Regel außer dem Erdgeschoße nicht mehr als drei Stockwerke enthalten, wobei auch ein allfälliges Mezzanin als Stockwerk zu rechnen ist. Eine Ausnahme hiervon kann nur in besonders rücksichtswürdigen Fällen nach vorläufig eingeholter Zustimmung der politischen Behörde bewilligt werden.

Sämtliche Lokalitäten müssen bei geraden Decken im Lichten wenigstens 2 • 6 m hoch sein, und ist bei nicht geraden Decken diese Höhe nach dem verglichenen Maße zu berechnen.

Hof- und Wohnungsräume.

§ 55. Die Haushöfe und die Wohnungsbestandteile bei neuen Hausbauten müssen mit Rücksicht auf die Höhe des Hauses und die Umgebung des Hofraumes zureichend geräumig hergestellt werden.

Lichthöfe.

§ 56. Lichthöfe, durch welche Wohnräume oder Küchen erhellt werden, müssen mindestens 12 m³ Grundfläche erhalten.

Dienen aber solche bloß zur Beleuchtung von Korridoren, Aborten oder sonstigen unbewohnten Räumen, so genügt für diese eine Fläche von mindestens 6 m².’

Höhe der Fenster und Türen.

§ 57. Bei Neubauten müssen die Fenster der Wohnungsräume mindestens 1 m hoch und 60 cm breit, die Eingangstüren derselben aber mindestens 1 * 90 m hoch und 95 cm breit angelegt werden.

Dachstühle.

§ 58. Mit welchem Materiale die Dachstühle der Wohn- und Wirtschaftsgebäude einzudecken seien, bestimmen die §§ 44 und 45. Die Mauerbänke des Dachstuhles müssen wenigstens 8 cm über das Dachbodenpflaster gelegt werden. Eiserne Dachstühle müssen auf Mauer werk oder Eisen ruhen.

Dachboden, Dachbodenraum, Brandmauern und Dachkammern.

§ 59. Der Dachboden muß feuersicher belegt und die Abschlußtür des Bodenraumes feuersicher hergestellt werden (§§ 44 und 45).

Dachlängen von mehr als 30 m müssen in der ganzen Breite des Dachbodens mittels Brandmauern, welche 22 cm über die Dachflächen reichen, abgeteilt werden. Verbindungstüren in diesen Brandmauern sind feuersicher, von selbst zufallend und von beiden Seiten mit Drückern zum Öffnen herzustellen.

Dachkammern als Wohnungsräume sind nur dann gestattet, wenn dieselben vom Dache und vom Dachboden feuersicher abgeschlossen und durch eine feuersichere, unmittelbar zur Dachwohnung führende Stiege zugänglich sind.

Dachrinnen.

§ 60. Alle neuen Häuser sind gegen die Straße oder Gasse mit feuersicheren Dachrinnen von entsprechender Breite zu versehen, welche so anzubringen sind, daß die Dachtraufe, dann das Herabfallen des Schnees und Deckmateriales tunlichst vermieden wird.

An den Dachrinnen sind Abflußröhren von entsprechender Dimension anzubringen, durch welche das Regenwasser angemessen abzuleiten ist.

Riegel- und Holz wände.

§ 61. Die Herstellung von Bauobjekten aus ausgemauerten oder mit Lehm ausgefüllten Riegel- oder Holzwänden ist nur über besondere Bewilligung der Baubehörden gestattet.

Dagegen können zur Trennung einzelner Bestandteile einer Wohnung derlei Riegelwände oder Wände aus Holz, welche aber an beiden Seiten mit einem Mörtelverputze versehen sein müssen, angewendet werden.

In unmittelbarer Nähe einer Feuerung ist massives Mauerwerk herzustellen.

Erdgeschoße und Souterrainlokalitäten.

§ 62. Die Erdgeschoße aller neu aufzuführenden Wohngebäude müssen zur Verhinderung der dem Gesundheits- und Bauzustande nachteiligen Feuchtigkeit so angelegt werden, daß deren Fußböden, wenn nicht besondere Rücksichten, z. B. bei einem im Überschwemmungsrayon liegenden Objekte, eine noch größere Erhöhung fordern, mindestens 30 cm über das ermittelte Niveau der Straße zu liegen kommen.

Lokalitäten unter diesem Niveau sind zur Verwendung als Werkstätten und Stallungen nur dann zulässig, wenn die innere Deckenhöhe mindestens 60 cm über das ermittelte Straßenniveau erhöht und für die gehörige Trockenheit, für Ventilation und für den Lichtzutritt entsprechend vorgesorgt ist.

Die Verwendung von derlei Lokalitäten zu Wohnungen und Schlafräumen ist nur in Gebäuden, welche nicht der Überschwemmungsgefahr ausgesetzt sind, und nur unter nachstehenden Bedingungen gestattet, und zwar:

1.    Müssen solche Wohnbestandteile gegen die aufsteigende Erdfeuchtigkeit entsprechend versichert werden und mindestens die im § 54 normierte lichte Höhe erhalten;

2.    müssen dieselben mindestens mit ihrer halben lichten Profilhöhe über

das ermittelte Straßen- oder Hofniveau hervorragen;

3.    darf der Fußboden solcher Lokalitäten, wenn sie über 4 m lichte Höhe besitzen, auf keinen Fall mehr als 2 m unter dem ermittelten Straßen- und Hofniveau liegen, und muß daher die übrige Profilhöhe über dieses Niveau herausragen;

4.    wird aber die Freihaltung der halben Profilhöhe nicht erreicht oder aber die Überschreitung der im Punkte 3 vorgeschriebenen tiefsten Fußbodenlage absolut notwendig, dann müssen derlei Wohnungen mit einem 2 m breiten, bis auf den Fußboden des Souterraingeschoßes reichenden, nach Anordnung der Baubehörde abzuschließenden Lichtgraben versehen werden;

5.    andere, zum Aufenthalte, aber nicht zu Schlafstätten von Menschen bestimmte Räumlichkeiten müssen so hergestellt werden, daß sie mit Rücksicht auf ihre beabsichtigte Verwendung den sanitären Anforderungen vollkommen entsprechen.

Die Anbringung von Küchen und Waschräumen im Keller ist gestattet, jedoch ist für Licht und für den entsprechenden Abzug des Dunstes Vorsorge zu treffen.

Keller- und Lichteinfallsöffnungen.

§ 63. Keller- und Lichteinfalls- oder Ventilationsöffnungen dürfen außerhalb des Gebäudes und der öffentlichen Straße nur mit besonderer behördlicher Bewilligung und mit Zustimmung des Grundeigentümers hergestellt, und müssen mit steinernen oder eisernen Deckeln in steinerner Einfassung geschlossen werden, die Lichteinfalls- und Ventilationsöffnungen aber eine Eindeckung mit tragfähigen Glasplatten oder Eisengittern erhalten.

Aborte.

§ 64. Bei Anlegung der Aborte ist’ auf Beobachtung der Sanitätsvorschriften und des öffentlichen Anstandes Rücksicht zu nehmen; sie müssen derart angebracht werden, daß sie einen gehörigen Zutritt von Licht und Luft erlangen, und sind mit Dunstschläuchen, die über das Dach reichen, zu versehen.

In keinem Falle dürfen sie unmittelbar an die Straße oder Gasse gelegt werden und sind in möglichster Entfernung von den eigenen und Nachbarsbrunnen anzubringen.

Mist-, Dünger- und Jauchegruben.

§ 65. Die Mist- oder Düngergruben, dann Jauchebehälter sind in möglichster Entfernung von den eigenen und Nachbarsbrunnen so anzulegen und zu verwahren, daß für die Nachbarschaft aus denselben keine Belästigung erwächst.

In jenen Fällen, wo es die Baubehörde für notwendig findet, müssen dieselben mit wasserdichten Wänden und Böden und festen, gut schließenden Deckeln versehen sein.

Kanäle, Senkgruben.

§ 66. In Orten, wo zur Ableitung des Uni'ates eigene Hauptkanäle bestehen, ist bei neuen Bauführungen und bei Herstellungen, die einem neuen Baue gleichgehalten sind, ein steinerner oder aus gebrannten Ziegeln gemauerter oder aus Beton hergestellter Hauskanal anzubringen, wenn derselbe ohne besonders erhebliche Anstände mit dem Hauptkanale in entsprechende Verbindung gebracht werden kann. Auch sonst ist auf die Herstellung von Kanälen, wo es die Verhältnisse zulassen, möglichst hinzuwirken. Diese Kanäle müssen in der Regel schliefbar, d. h. nicht unter 0*5 nr im Querschnitte und 60 cm breit und mit möglichst größtem Gefälle hergestellt werden. Alle Kanaldeckel sind in der Regel von Stein oder Eisen herzustellen.

Anstatt der Kanäle können auch Rohrleitungen hergestellt werden. Diese sind ebenfalls unter zweckmäßigster Gefällsausnützung aus hart gebranntem, glasiertem Ton (Steinzeug), aus Beton oder aus einem anderen als zulässig anerkannten Materiale vollkommen wasserdicht herzustellen. Die Rohre der Zweigleitungen müssen mindestens 18 cm im Lichten weit sein, welche Dimension nach der Vereinigung mehrerer Zweigleitungen entsprechend zu vergrößern ist. Zur Hintanhaltung von Verstopfungen sind geeignete Vorrichtungen an-zubringen.

In denjenigen Ortschaften, wo sich noch kein Hauptkanal befindet oder wo wegen der örtlichen Verhältnisse die Anlegung eines Hauptkanales oder einer Rohrleitung nicht möglich sind, sind Senkgruben anzulegen und hierbei die Bestimmungen des § 65 zu beobachten.

Kanäle und Senkgruben sind wasserdicht mit hydraulischem Kalkmörtel gemauert und möglichst entfernt von den eigenen und Nachbarsbrunnen herzustellen.

Zur Beseitigung des Unrates kann auch ein Unratsabfuhr-(Tonnen-)system angewendet werden.

Die Ableitung des Unrates und der Jauche auf die Gasse ist untersagt.

Brunnen.

§ 67. Bei Neu- und Umbauten soll tunlichst für den Bedarf an gesundem Trinkwasser mittels Anbringung eines eigenen Brunnens gesorgt werden.

Gasmesser.

§ 68. Gleichlautend mit § 63 der Wiener Bauordnung.

Vorbauten, Baikone, Wetterdächer.

§ 69. Bauten, welche die Straßenbreite beeinträchtigen, sind in der Regel nicht gestattet.

Es ist daher untersagt, über die Baulinie einen Vorsprung, einen Vorbau mit Säulen oder Pfeilern, Barrieren, Vorlegstufen oder Freitreppen ohne besondere Bewilligung anzubringen.

Offene Baikone oder Galerien auf Konsolen (Tragnons von Stein oder Eisen) sind gestattet, dürfen aber nicht mehr als 1*25 m über die Fassade vorspringen.

Geschlossene Baikone oder Erker dürfen nur auf Plätzen und in Gassen

von mindestens 12 m Breite angebracht werden; sie müssen wenigstens 3 m vom Nachbarhause entfernt sein und dürfen, sowie offene Baikone, nicht über , 1 • 25 m vorspringen. Wetterdächer, Galerie, Baikone oder Erker müssen in solcher Höhe angebracht werden, daß der Verkehr auf der Straße und dem Trottoir nicht beeinträchtigt wird.

Tore und Türen zu ebener Erde oder im Souterrain dürfen nur dann nach außen aufgehend eingerichtet werden, wenn hierdurch der öffentliche Verkehr nicht gehindert oder gefährdet wird.

Trottoir.

§ 70. Gleichlautend mit § 61 der Wiener Bauordnung. Statt »Baubehörde« hier Gemeindeausschuß« und »Gemeindevorstand«. Die Trottoirbreite ist auf höchstens 4 m festgesetzt.

F euerungsanlagen.

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 71. Die Rauchfänge müssen mindestens 1 m über die Dachfläche hinausragen und so gebaut sein, daß durch deren Benützung die Nachbarschaft derselben nicht belästigt wird.

Für alle Rauchfänge ohne Unterschied gilt die Bestimmung, daß zwischen dem Holzwerke und der lichten Öffnung des Rauchschlotes mindestens eine Mauerziegelbreite und ein stehender Dachziegel angebracht sein müssen, und zwar in der Weise, daß der letztere die Lager und Stoßfugen der Mauerziegel deckt. Das Mauerwerk der Rauchfänge muß auf dem Dachboden auch an der Außenseite verputzt sein oder verbrämte Mörtelfugen erhalten.

§ 72. Bei Neubauten ist es durchaus verboten, Rauchrohren gegen die Gasse, gegen den Hof oder überhaupt ins Freie auszumünden.

Auf die Gasse ausmündende Rauchrohren, wo sie etwa noch bestehen, sind binnen eines von dem Gemeindevorsteher festzustellenden Termines zu

beseitigen.

Der Fortbestand von auf den Hof ausmündenden Rauchrohren kann, wenn keine Bedenken gegen Feuersgefahr oder aus Gesundheitsrücksichten obwalten, gestattet werden.

II. Besondere Bestimmungen.

A. Ofen- und Herdfeuerungen, Rauchmäntel, Küchenfußböden.

§ 73. Die Rauchfänge sind so anzulegen, daß in der Regel jeder bewohnbare Raum geheizt werden kann. Die Einmündung von Feuerungen aus verschiedenen Geschoßen in einen und denselben Rauchfang ist nicht zulässig.

In der Regel hat jede Heizgruppe einer Wohnung einen eigenen Rauchfang zu erhalten.

4-

Die Anbringung von sogenannten Verschlußklappen ist bei Zimmeröfen jeder Art untersagt.

Bei Küchen mit offenen Feuerherden und bei sonstigen Feuerstellen, welche sich in ungewölbten Räumlichkeiten befinden, sind gewölbte oder eiserne Rauchmäntel anzubringen.

Die Fußböden in den Küchen müssen mindestens GO ent vor der Herdseite, wo sich die Feuerung befindet, feuersicher belegt sein.

B. Schornsteine,

a) Enge R a u c h fä n g e.

§ 74. Nur in den Gebäuden, welche nach den Bestimmungen des § 44 erbaut sind und in deren nächster Umgebung sich keine Strohdächer befinden, ist der Bau und die Benützung der engen (russischen) Rauchfänge gestattet.

Hierfür gelten folgende Vorschriften: Gleichlautend mit § 66 a der Wiener Bauordnung.

b) Schliefbare Rauchfänge.

Schliefbare Rauchfänge müssen im lichten Querschnitte mindestens 45 cm breit und 48 cm lang sein.

Die Zusammenziehung mehrerer schliefbarer Rauchfänge, sowie die Einmündung der Rauchrohre in die anstoßende Küche einer zweiten Wohn-partei ist nicht gestattet.

c) Große Schornsteine. Gleichlautend mit § 66 c) der Wiener Bauordnung.

C. Dampfkesselanlagen.

Große Kessel.

§ 75. Gleichlautend mit § 67 der Wiener Bauordnung.

Kleine Kessel.

§ 76. Gleichlautend mit § 68 der Wiener Bauordnung, statt »Baubehörde« hier »Gemeindevorstand«.

Gaskraftmaschinen und Heißluft m aschinen. § 77. Gleichlautend mit § 69 der Wiener Bauordnung.

Sechster Abschnitt.

[ Bauten, welche für größere Ansammlungen von Menschen bestimmt sind.

§ 78. Gleichlautend mit § 70 der Wiener Bauordnung.

Siebenter Abschnitt.

Von den Industriebauten.

Baulichkeiten, welche als Industriebauten betrachtet werden.

§ 79. Unter Industriebauten werden alle Fabriken, Werkstättengebäude und Lagerräume, im Gegensätze zu Wohngebäuden, verstanden.

Die Industriebauten werden nach ihrer Lage

a)    in isoliert stehende, und

b)    in nicht isoliert stehende

eingeteilt.

Industriegebäude in isolierter Lag°e.

§ 80. In isolierter Lage befindet sich ein Industriegebäude oder ein Komplex von Industriegebäuden, wenn jeder Punkt desselben von anderen Gebäuden und von den Nachbargrenzen mindestens 20 m entfernt ist.

Fabriksanlagen, welche unmittelbar an gleichartige Fabriksanlagen grenzen und zwischen welchen ein Isolierungsraum von 10 m besteht, gehören ebenfalls in diese Kategorie.

In beiden Fällen muß der Isolierungsraum unverbaut sein und bleiben. Der Grund von öffentlichen Straßen, sowie das Bett von Flüssen oder sonstigen öffentlichen Gewässern wird hierbei mit eingerechnet.

Allgemeine Bestimmungen für isolierte Industriebauten.

§ 81. Bei isolierten Industriebauten genügt die Belegung des Baugesuches mit dem Situationsplane, auf welchem die Grundform der ganzen Anlage, der dazu gehörigen einzelnen Gebäude, mit Bezeichnung ihrer Bestimmung, die Katastralparzellen mit ihren Nummern, die Nachbargrenzen, die nächsten Gebäude und deren Besitzer, sowie die nötigenfalls projektierte Kanalführung zur Ableitung der Abfälle und Flüssigkeiten darzustellen sind.

Alle übrigen Bestimmungen des ersten, zweiten und dritten Abschnittes dieser Bauordnung, soweit sie nicht durch die folgenden Bestimmungen abgeändert werden, erhalten ihre sinngemäße Anwendung.

Besondere Bestimmungen für isolierte Industriebauten.

§ 82. Bei Industriebauten der Kategorie a) § 79, d. i. bei isoliert stehenden, bleiben Baumaterialien und Konstruktion der Wahl des Bauherrn überlassen.

Es haftet jedoch derselbe, und zwar ohne Beschränkung in Bezug auf die Zeitdauer, für genügende Festigkeit des Baues. Die Haftungspflicht des Bauführers in dieser Beziehung erlischt mit der Vornahme der amtlichen Beschau. Für die Beobachtung der folgenden Vorsichtsmaßregeln sind sowohl der Bauherr als auch der Bauführer unbedingt verantwortlich:

a)    Gleichlautend mit § 74, I der Wiener Bauordnung.

b) Die Ableitung von unreinen und übelriechenden Flüssigkeiten muß so geschehen, daß die Umgebung nicht darunter leidet, das Brunnenwasser nicht verunreinigt und das Erdreich nicht infiltriert wird.

Die Benützung der öffentlichen Kanäle zu dieser Ableitung kann untersagt werden, wenn sich durch diese Benützung Übelstände ergeben.

Die Kanalisierung richtet sich nach den bestehenden allgemeinen Vorschriften.

c) Fabriksräumlichkeiten müssen mit entsprechender Ventilation für die Zuleitung von frischer und Ableitung der verdorbenen Luft versehen sein.

d)    Bezüglich der Herstellung der Rauchfänge und Schornsteine, dann bezüglich der Feuerungs- und Dampfkesselanlagen haben die in den §§ 7 1 bis inklusive 7 7 dieser Bauordnung enthaltenen diesfälligen Bestimmungen auch für isolierte Industriebauten sinngemäße Anwendung zu finden.

e)    Wenn mit der Ausleitung des Überdampfes, insbesondere beim Ablassen desselben, für die Nachbarschaft Belästigungen verbunden wären, und wenn diese Ablassung aus sanitären Gründen nicht in die Unratskanäle geschehen kann, so hat dieselbe auf andere entsprechende Weise stattzufinden.

Abänderungen, Zu- und Umbauten.

§ 83. Zu Abänderungen im Bauzustande, sowie für Zubauten innerhalb des Isolierungsraumes, wenn derselbe dadurch nicht geschmälert wird, ist eine Baubewilligung nicht notwendig. Die Vorschriften des § 82 müssen jedoch auch bei Zu- und Umbauten beobachtet werden. Nach vollendeter Herstellung ist hiervon eine schriftliche Anzeige an den Gemeindevorsteher zu erstatten.

Industriegebäude in nicht isolierter Lage.

§ 84. Wenn ein Industriebau nicht in seinem ganzen Umfange die isolierte Lage besitzt, so bleibt es der den Baukonsens erteilenden Behörde überlassen, mit Berücksichtigung der Entfernung der Nachbarsgrenze, der nächsten Gebäude und deren baulicher Beschaffenheit, der Art und der Ausdehnung des Industriezweiges und der örtlichen Verhältnisse überhaupt zu erkennen, ob und unter welchen Bedingungen eine Ermäßigung der baupolizeilichen Vorsichten bei der Ausführung des Baues zu gestatten sei.

Allgemeine Bestimmungen für nicht isolierte Industriebauten.

§ 85. Bei nicht isolierten Industriebauten gelten die allgemeinen Bestimmungen dieses Baugesetzes (I., II., III., IV. und V. Abschnitt), jedoch mit folgenden Ausnahmen:

a)    Alle Wände, mit Ausnahme jener, in deren Nähe sich Feuerungen befinden, dann jener, welche an ein nachbarliches Eigentum angrenzen, können aus Riegelwänden hergestellt sein;

b)    die Bestimmung der Mauerdicke, sowie der Stärke aller Konstruktionsteile wird dem Bauherrn und dem ausführenden Bauführer gegen ihre Haftung für die volle Sicherheit überlassen.

Die Behörde ist jedoch berechtigt, einen Nachweis über die gehörige Festigkeit und Stabilität zu fordern.

Besondere Bestimmungen für nicht isolierte Industriebauten.

§ 80. Bei diesen Bauten ist gestattet:

a)    die Anbringung hölzerner Zwischenwände, mit Ausnahme von jenen Lokalen, wo feuergefährliche Arbeiten verrichtet oder feuergefährliche Vorräte aufbewahrt werden;

b)    die Herstellung von Tramböden und einfachen Bretterfußböden ohne Schuttlage und ohne Stukkaturung, dann die Benützung der Bundträme des Dachstuhles zur Deckenkonstruktion;

c)    eine beliebige Anzahl von Stockwerken, wobei jedoch Räumlichkeiten, in welchen Arbeiter durch längere Zeit beschäftigt sind, nicht unter 2'85 m Höhe hergestellt werden dürfen, und die Gesamthöhe des Gebäudes 25 m nicht übersteigen darf;

d)    die Herstellung hölzerner Schupfen und provisorischer Bauten im Innern der Hofräume.

Wohngebäude bei Industriebauten.

§ 87. Gleichlautend mit § 68 der Wiener Bauordnung, statt »massive Feuermauern hier »mindestens 30 cm Dicke«.

Wasserbeschaffung, Wasserbehälter und Feuer löschrequisiten.

§ 88. Bei allen Industriebauten muß für Beschaffung von gesundem Trinkwasser und dafür gesorgt werden, daß die Behälter für die nötigen

Wasserquantitäten an geeigneten Orten aufgestellt werden können, ebenso müssen die Räumlichkeiten zur Unterbringung der nötigen Feuerlöschrequisiten vorhanden sein. Bei größeren Werken kann die Anschaffung von Feuerspritzen nebst Wasserwägen und die Aufstellung einer Feuerwache angeordnet werden.

Aborte.

§ 89. Bei allen Industriebauten müssen für je 30 Personen gut ventilierte Aborte und außerdem die nötigen Pissoirs angebracht werden.

Bestimmung bezüglich der Betriebsanlagen.

§ 90. Die Gewerbegesetze bleiben in ihren Bestimmungen über die Erfordernisse einer besonderen Genehmigung der Betriebsanlage bei einzelnen Gewerben durch die Bestimmungen dieser Bauordnung unberührt (§ 27).

Achter Abschnitt.

Von den Bauführungen unter erleichterten Bedingungen.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 91. Denjenigen Gemeinden, welche:

d) wegen zerstreuter Lage der Häuser;

b)    wegen der entfernten Lage von Hauptverkehrsadern, und

c) wegen sonstigen, in den wirtschaftlichen Verhältnissen begründeten wichtigen Momenten, Erleichterungen von den in den vorstehenden Abschnitten der Bauordnung enthaltenen Bestimmungen in Anspruch nehmen,

können die in den §§ 90 bis 108 enthaltenen Erleichterungen zugestanden werden.

Inanspruchnahme der Erleichterungen.

§ 92. Die Inanspruchnahme der im vorstehenden Paragraphe aufgezählten Erleichterungen bei Bauführungen erfolgt:

1.    durch den Gemeindeausschuß:

d) für die ganze Gemeinde oder

b) für einzelne bestimmt begrenzte Teile derselben, oder

2.    durch den Bauwerber von Fall zu Fall für einzelne in vollkommen isolierter Lage herzustellende Baulichkeiten, auf welche nicht die Bestimmungen des VII. Abschnittes über isolierte Industriebauten Anwendung finden.

Als isolierte Lage ist diejenige zu betrachten, bei welcher jeder Punkt eines solchen Gebäudes oder eines Komplexes solcher Gebäude von den Nachbargrenzen mindestens 20 m entfernt ist, wobei der Isolierraum, in welchem öffentliche Straßen, sowie das Bett von Flüssen oder sonstigen öffentlichen Gewässern eingerechnet wird, unverbaut sein und bleiben muß.

Zugestehung der Erleichterungen für die ganze Gemeinde

oder Teile derselben.

§ 93. Die im § 91 sub c) bezeichneten Erleichterungen für die ganze Gemeinde oder für einzelne bestimmt begrenzte Teile derselben werden über Gutachten der politischen Behörde I. Instanz von der Statthalterei im Einvernehmen mit dem Landesausschusse zugestanden.

Der Beschluß des Gemeindeausschusses um Erleichterungen hat in der Gemeinde vorerst öffentlich mit dem Beifügen kundgemacht zu werden, daß

62

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

es den Gemeindemitgliedern freistehe, innerhalb einer Präklusivfrist von 30 Tagen ihre allfälligen Einwendungen geltend zu machen. Die abgegebenen Erinnerungen sind bei der Begutachtung der politischen Behörde I. Instanz und der Entscheidung der Statthalterei und des Landesausschusses in Erwägung zu nehmen.

Gültigkeitsdauer des Zugeständnisses von Erleichterungen.

§ 94. Ein Zugeständnis von Erleichterungen im Sinne des § 93 hat für die nächstfolgenden zehn Jahre Gültigkeit, worauf ein neuer Ausschußbeschluß einzuholen und darüber in der im vorigen Paragraphe bestimmten Weise neuerdings zu entscheiden ist.

Es steht jedoch innerhalb dieser Periode dem Gemeindeausschusse jederzeit frei, durch Verzichtleistung auf dieses Zugeständnis von Erleichterungen die ausnahmslose Anwendung der Bestimmungen der Bauordnung auf die Gemeinde, beziehungsweise die einzelnen Teile derselben zu beschließen, in welchem Falle die Anzeige an die politische Behörde I. Instanz zu erstatten ist.

Zugestehung derErleichterungen für einzelne isolierteBauten.

§ 95. Die im § 91 sub c) bezeichneten, vom einzelnen Bauwerber beanspruchten Erleichterungen werden durch Beschluß des Gemeindeausschusses zugestanden, welcher hierbei vor allem die öffentlichen Rücksichten nach § 38 dieser Bauordnung wahrzunehmen und dieses Zugeständnis zu verweigern hat. wenn nicht die isolierte Lage (§ 92, Punkt 2) konstatiert ist, oder wenn der zu führende Bau innerhalb eines genehmigten Regulierungsplanes projektiert ist. Im letzteren Falle können Erleichterungen überhaupt nur stattfinden, wenn das Zugestehungsverfahren nach §§ 92 und 93 stattgefunden hat.

Jeder Beschluß des Gemeindeausschusses, mit welchem eine Erleichterung inbetreff der Anwendung der Bauordnung für einen einzelnen Bau zugestanden wird, ist der politischen Behörde I. Instanz sofort mitzuteilen.

Erleichterungen bezüglich der Baulinie und des Niveaus.

§ 96. Die ermittelte Baulinie und das Niveau (§ 3) sind in dem Protokolle über den Lokalaugenschein zu beschreiben, vor Beginn des Baues auszustecken und vom Bauführer genau einzuhalten. Die vorläufige Zustimmung der k. k. politischen Behörde (§ 4) ist nicht erforderlich.

Erleichterungen in den Erfordernissen zum Ansuchen um

Baubewilligung.

§ 97. Das Ansuchen um Bewilligung kann mündlich protokollarisch beim Gemeindevorstande angebracht werden, doch müssen die im § 19 vorgeschriebenen Nachweisungen mittels schriftlicher Dokumente erbracht werden. Aus dem in zwei Parien beizubringenden Bauplane (§ 20), bei welchen von den Bestimmungen des § 21 Umgang genommen werden kann, muß die Situation des Baues nach allen Seiten, das Niveau der Baustelle und der anliegenden Straße oder Gasse, die Fassade des Gebäudes, sowie dessen ganze innere Einteilung und Dimensionen mit aller Genauigkeit zu entnehmen sein.

Mauer werk und Mauerstärke.

§ 98. Unter Haftung des Bauherrn und Bauführers für genügende Festigkeit des Baues gelten für Stärke und Materialien der Mauern folgende Bestimmungen:

1.,    2., 3. Gleichlautend mit § 86, 1., 2., 3. der Wiener Bauordnung.

4. Die Anwendung von ausgemauerten oder mit Lehm ausgefüllten Riegel- oder Holzwänden ist sowohl nach außen als im Innern gestattet.

5.,    6. Gleichlautend mit § 86, 5., 6. der Wiener Bauordnung.

7. Zur Abschließung eines jeden Hauses, dann bei Häusern von einer 25 m überschreitenden Traktlänge zur Abschließung eines jeden, 25 m Länge messenden Traktteiles, müssen Feuermauern aufgeführt und aus gebrannten Ziegeln inklusive der Pfeiler mit mindestens 30 cm Stärke so hergestellt werden, daß sie das Dach an allen Stellen mindestens 25 cm hoch überragen; durch dieselben dürfdn weder Holzbestandteile noch Kommunikationen geführt und ohne besondere Bewilligung darin keine Öffnungen gegen die Nachbarsgrenzen angebracht werden.

Bei aneinanderstoßenden Gebäuden sind gemeinschaftliche Feuermauern

gestattet.

8.    Bei Einhaltung der für Ziegel- und Steinmauern bestimmten Mauerdicken kann auch Mauerwerk aus Beton oder einem anderen als entsprechend anerkannten Materiale angewendet werden.

9.    Diese Erleichterungen bezüglich des Mauerwerkes und der Mauerstärke finden auf Wohngebäude, welche außer dem Erdgeschoße mehr als zwei Stockwerke (einschließlich eines allfälligen Mezzanins) besitzen, keine Anwendung.

10.    Ebenerdige Gebäude, welche keiner Überschwemmungsgefahr ausgesetzt sind, können auch mit ungebrannten Ziegeln hergestellt werden; doch müssen in diesem Falle wenigstens die Grundmauern auf eine Höhe bis 60 cm über den Straßengrund, dann die Eckpfeiler nebst den nötigen Zwischenpfeilern bis zum Dachgebälke aus Steinen oder gebrannten Ziegeln errichtet werden.

Dächer und Dachrinnen.

§ 99. Wenn die Lokalverhältnisse es gestatten und die Nachbarn keine begründeten Einwendungen erheben, ist die Anwendung von Schindel- oder Bretterdächern, jedoch nur unter der Bedingung zulässig, daß die Gebäude im übrigen feuersicher (§ 44) hergestellt, daß in denselben kein feuergefährliches Gewerbe ausgeübt werde, und daß die Dächer von dem unmittelbar darunter befindlichen Geschoße durch feuersicheren Estrich und Bodenverschluß vollkommen abgesondert und von außen durch Feuermauern, welche dieselben wenigstens um 30 cm überragen, von den anstoßenden Gebäuden getrennt werden. Strohdächer sind nur dann zulässig, wenn die Anrainer und Nachbarn keine begründeten Einwendungen erheben.

Überhängende Dächer ohne Dachrinnen sind gestattet.

Dachboden.

§ 100. Gleichlautend mit § 87, Absatz 1 der Wiener Bauordnung.

Dachbodenwohnungen.

§ 101. Dachbodenwohnungen sind gestattet; sie müssen jedoch in den mittleren Teilen mindestens 2*25 m und an den niedersten Punkten mindestens 1*5 m lichte Höhe haben, sowohl vom Dache als auch vom Dachboden feuersicher abgeschlossen und durch eine feuersichere, unmittelbar zur Dachbodenwohnung führende Stiege zugänglich sein. Bei Häusern aus Fachwerk (Riegelwänden) sind Dachbodenwohnungen nur dann zulässig, wenn solche Häuser nicht mehr als einen Stock hoch sind.

Stiegen.

§ 102. Stiegen können in der Breite von 1 m, und wenn sie unterwölbt oder an der unteren Seite mindestens verschalt und stukkaturt sind, von Holz hergestellt werden.

62*

Hölzerne Stiegen ohne Einwölbung und feuerfesten Abschluß können nur bei ebenerdigen Gebäuden gestattet werden. Als feuerfester Stiegenabschluß am Dachboden sind ausnahmsweise auch hölzerne, jedoch auf beiden Seiten mit Eisenblech beschlagene und mit eisernem Rahmen oder steinernem Gewände versehene Bodentüren gestattet.

Höhe der Wohnräume und der Fenster.

§ 103. Die einzelnen Wohnräume müssen bei geraden Decken mindestens 2*50 m im Lichten hoch sein, und dürfen keine horizontale Unterteilung erhalten.

Bei nicht geraden Decken ist die Höhe nach dem verglichenen Maße zu berechnen.

Die Fenster der Wohnräume müssen mindestens 75 cm hoch und 50 c/« breit sein.

H o 1 z 1 a g e n.

§104. Die Holzlagen können in hölzernen Schupfen untergebracht werden.

Aborte.

§ 105. Hölzerne und außerhalb des Gebäudes im Haushofe zu errichtende Aborte sind gestattet.

Für je vier Wohnungen muß mindestens ein Abort vorhanden sein.

Scheunen.

§ 106. Die Scheunen sind von den Wohn- und sonstigen Wirtschaftsgebäuden möglichst entfernt aufzustellen und, wenn dies nicht möglich ist, von diesen Gebäuden durch Brandmauern zu trennen.

Kanäle und Trottoir.

§ 107. Die Bestimmungen bezüglich der Kanäle (§ 66) und des Trottoirs (§ 70) finden auf jene Gemeinden und bestimmt begrenzten Teile von Gemeinden keine Anwendung, welchen Bauführungen unter erleichternden Bedingungen zugestanden wurden.

Holzbauten.

§ 108. Bauten aus Holz können bei Eintritt besonderer Verhältnisse gestattet werden.

Die Baubehörde hat die Zulässigkeit derselben und die Bedingungen für ihre Errichtung festzusetzen und der politischen Behörde vor Beginn des Baues hiervon die Anzeige zu erstatten.

Neunter Abschnitt.

Von der Überwachung der Bauführung und von den nach Vollendung des Baues zu beobachtenden Vorschriften.

Überwachung der Bauführung durch den Gemeindevorsteher.

§ 109. Der Gemeindevorsteher hat bei allen Privatbauführungen darüber

zu wachen:

a)    daß kein Bau vor rechtskräftig gewordener Baubewilligung geführt;

b)    daß die Bau- und Niveaulinie überall eingehalten;

c)    daß der genehmigte Bauplan genau befolgt;

d)    daß die Bauführung an keine dazu nicht berechtigte Person übertragen, und

e)    daß zum Bau nur gutes, dauerhaftes Material verwendet werde.

Nimmt der Gemeindevorsteher in diesen Beziehungen Abweichungen

wahr, so hat er in den Fällen zu a), b), c) die Fortsetzung der Arbeiten zu untersagen, in dem Falle zu d) den nicht berechtigten Personen die Fortführung des Baues zu verbieten und der Gewerbebehörde die Anzeige zu erstatten, und in dem Falle zu e) nötigenfalls die Wegschaffung des nicht qualitätmäßig befundenen Materiales vom Bauplatze zu verfügen.

Falls die Baubewilligung zur Prüfung der Tragfähigkeit größerer oder besonderer Konstruktionen Belastungsproben vorgeschrieben hat, sind solche von einem unparteiischen Sachverständigen in Gegenwart des Gemeindevorstehers vorzunehmen.

Solche Belastungsproben können auch vorgenommen werden, wenn sich aus Anlaß der Nachsichtspflege während des Baues oder nach Beendigung desselben die Notwendigkeit dazu ergibt.

Die Kosten für die Vornahme der Belastungsproben hat der Bauwerber zu bestreiten.

Räumung des Straßengrundes von allem Materiale.

§ 110. Nach Vollendung des Baues hat der Bauherr die Wegräumung alles Schuttes, Holzwerkes und überhaupt aller den Verkehr hindernden Gegenstände von der Straße, sowie die Herstellung alles desjenigen, was in der Umgebung des Baues durch die Bauführung eine Änderung oder Beschädigung erlitten hat, auf seine Kosten sogleich zu veranlassen.

Untersuchung des Baustandes und Erteilung des Benützungsoder Wohnungskonsenses.

§ 111. Neu erbaute oder wesentlich umgestaltete Wohnungen, Geschäftslokalitäten und Stallungen, Fabriksanlagen und Werkstätten dürfen nicht früher benützt oder bezogen werden, als bis bei Privatbauten der Gemeindevorsteher sich durch einen unter Beiziehung eines unparteiischen Sachverständigen und eines Sanitätsorganes vorgenommenen Lokalaugenschein von der genauen Einhaltung des Bauplanes und der Baubedingungen, von der ordnungsmäßigen Ausführung des Baues und von dem gehörig ausgetrockneten und nicht gesundheitsschädlichen Zustande desselben überzeugt und auf Grundlage dieses Lokalaugenscheines die Bewohnungs- und Benützungsbewilligung erteilt hat.

Der Lokalaugenschein ist innerhalb acht Tagen nach erhaltener Anzeige vorzunehmen und innerhalb weiterer acht Tage nach vorgenommenem Augenscheine der Bescheid hierüber zu erteilen.

Untersuchung des Baustandes von Industriebauten.

§ 112. Nach Vollendung von Bauten für Zwecke der Industrie ist die Baubehörde verpflichtet, sich zu überzeugen, ob die im fünften Abschnitte dieses Gesetzes vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt worden sind.

Aufsicht über den baulichen Zustand bestehender Gebäude.

§ 113. Der Gemeindevorsteher führt die Aufsicht über den baulichen Zustand der bestehenden Gebäude und überwacht die genaue Einhaltung der dem Hauseigentümer bezüglich der Erhaltung der Gebäude gesetzlich obliegenden Verpflichtungen, verfügt die im öffentlichen Interesse notwendige Beseitigung der an denselben bemerkten Baugebrechen und ordnet erforderlichenfalls die Räumung oder Demolierung von Gebäuden und Gebäudeteilen an.

Zehnter Abschnitt.

Von den Strafbestimmungen.

§ 114. Gleichlautend mit § 93 der Wiener Bauordnung.

§ 115. Die Übertretung der §§ 3, 30 und 40 dieser Bauordnung ist mit einer Geldstrafe von 20 bis 300 Kronen, oder im Falle der Zahlungsunfähigkeit mit Arrest von zwei Tagen bis zu zwei Monaten, alle übrigen Übertretungen dieser Bauordnung sind mit einer Geldstrafe von 10 bis 200 Kronen oder im Falle der Zahlungsunfähigkeit mit Arrest von 1 bis 20 Tagen an dem Bau

führer und an dem Bauwerber, insoweit einem oder beiden ein Verschulden zur Last fällt, zu bestrafen, wobei als Grundsatz gilt, daß für je 10 Kronen Geldstrafe ein Tag Arrest zu berechnen ist.

Die Strafe enthebt nicht von der Verpflichtung, wenn und insoweit es die Baubehörde für notwendig erachtet, einen vorschriftswidrigen Bau zu beseitigen und jede Abweichung von den Bauvorschriften und den speziellen Anordnungen zu beheben.

Nötigenfalls kann sich der Gemeindevorsteher um die Durchführung der Exekution an die politische Behörde wenden.

Ausübung des Strafrechtes.

§ 116. Rücksichtlich der im § 115 erwähnten Übertretungen steht dem Gemeindevorsteher in Gemeinschaft mit zwei Gemeinderäten das Strafrecht im übertragenen Wirkungskreise zu.

Das Erkenntnis ist nach Stimmenmehrheit zu schöpfen, und ist hierüber ein Register zu führen (§ 57 der Gemeindeordnung).

§ 117. Der Vollzug der rechtskräftigen Straferkenntnisse steht dem Gemeindevorsteher zu.

Die Geldstrafen haben in die Armenkasse der Gemeinde zu fließen.

§ 118. Rekurse gegen Straferkenntnisse wegen Übertretungen der Bauvorschriften (§ 115) sind binnen 14 Tagen von der Kundmachung des Straferkenntnisses bei dem Gemeindevorsteher einzubringen, welcher dieselben binnen 8 Tagen der politischen Behörde vorzulegen hat.

Gegen gleichlautende Erkenntnisse der politischen Behörde erster Instanz und der k. k. Statthalterei ist eine weitere Berufung nicht zulässig.

Elfter Abschnitt.

Von den zur Durchführung der Bauordnung berufenen Organen und Behörden.

Handhabung der Bauordnung.

§ 119. Der Gemeindevorsteher handhabt die Bestimmungen dieser Bauordnung und hat in allen Bauangelegenheiten, mit Ausnahme jener Fälle, welche ausdrücklich der Kompetenz anderer Behörden Vorbehalten sind, in erster Instanz zu entscheiden.

Rekursinstanzen.

a) Landesaussclucß.

§ 120. Über Beschwerden gegen Beschlüsse des Gemeindeausschusses oder gegen auf Grund solcher Beschlüsse getroffene Verfügungen des Gemeindevorstehers entscheidet der Landesausschuß.

In gleicher Weise entscheidet der Landesausschuß über solche Beschlüsse des Gemeindeausschusses, zu welchen nach § 37 auch die vorläufige Zustimmung der politischen Behörde oder anderer Behörden einzuholen war, und dieselbe erfolgt ist.

b) Politische Behörde.

05

GO

fcO

§ 121. Über Beschwerden gegen die Verfügungen des Gemeindevorstehers, durch welche diese Bauordnung verletzt oder fehlerhaft angewendet wurde, entscheidet die politische Behörde erster Instanz und im weiteren Instanzenzuge die k. k. Statthalterei (§97 der Gemeindeordnung) und das k. k. Ministerium des Innern.

c) Politische und andere Behörden.

§ 122. Über Beschwerden gegen die Verweigerung der vorläufigen Zustimmung der politischen oder anderer Behörden in jenen Fällen, wo dieselbe nebst einem Beschlüsse des Gemeindeausschusses erforderlich war (§§ 4, 11 und 37);

ferner über Beschwerden gegen die erfolgte oder verweigerte vorläufige Zustimmung der politischen und anderer Behörden in allen Fällen, wo kein Beschluß des Gemeindeausschusses erforderlich war;

endlich über Beschwerden gegen baubehördliche Entscheidungen der politischen Behörden entscheiden die nach den bestehenden Gesetzen kompetenten höheren Instanzen jener Behörden, welche die vorläufige Zustimmung zu erteilen oder in Gemäßheit dieser Bauordnung zu entscheiden hatten.

Rekursfrist.

§ 123. Rekurse in Bauangelegenheiten müssen binnen 14 Tagen von der Zustellung der Entscheidung bei der ersten Instanz eingebracht werden.

Aufsichtsrecht des Staates.

§ 124. Die politischen Behörden üben das Aufsichtsrecht des Staates nach Vorschrift des siebenten Hauptstückes der Gemeindeordnung.

Ministerialverordnung vom 23. November 1905, Nr. 176 R. G. Bl., mit welcher auf Grund des § 74 des Gesetzes vom 8. März 1885, Nr. 22 R. G. Bl., betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung, allgemeine Vorschriften zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter erlassen werden.

§ 1. Bei gewerblichen Betriebsanlagen im Sinne des § 25 G. O., welche nach dem Beginne der Wirksamkeit dieser Verordnung der Genehmigung unterzogen werden, sind gemäß § 74 G. O. zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter folgende allgemeine Vorschriften unbedingt zu beobachten:

I. Arbeitsräume.

a) Raum Verhältnisse.

1.    Alle Arbeitsräume sollen derart beschaffen sein, daß auf jede in denselben beschäftigte Person mindestens 10 m³ Luftraum und mindestens 2 m' Bodenfläche entfallen. In Betrieben mit schädlicher Staub-, Gas- oder Dunstentwicklung sind diese Mindestmaße nach Bedarf angemessen zu erhöhen.

2.    Die Höhe der Arbeitsräume soll, insofern die Bauordnung keine anderen Bestimmungen enthält, mindestens 3 m, in Souterrainlokalitäten verglichen mindestens 2 • 8 m und in Dachbodenräumen wenigstens für die Hälfte der Fußbodenfläche 2 • 9 m betragen.

Bei bestehenden Gebäuden können auch geringere als die oben angegebenen Höhen, jedoch keinesfalls unter 2*6 m zugelassen werden, wenn die Art des Betriebes infolge von Staub-, Wärme-, Dampfentwicklung u. dgl. nicht eine größere Höhe erfordert und wenn der auf eine Person entfallende Luftraum (Punkt 1) mindestens 15 w³ beträgt.

b) Bauliche Beschaffenheit.

3. In Arbeitsräumen, in welchen der Fußboden aus Stein, Beton oder als Lehmestrich hergestellt ist, sind die ständigen Arbeitsplätze — wenn erforderlich — mit einem Belage aus Holz oder aus einem anderen, die Wärme schlecht leitenden Material zu versehen, sofern dies nicht wegen Feuersgefahr ausgeschlossen erscheint.

4.    In Arbeitsräumen, in welchen mit großen Flüssigkeitsmengen manipuliert wird, ist der Fußboden undurchlässig und mit solcher Kanalisierung, bzw. mit solcher Neigung herzustellen, daß die Flüssigkeit leicht ablaufen kann. Die ständigen Arbeitsplätze sind nach Tunlichkeit mit Lattenrosten zu belegen.

5.    Rings um Herde und offene Feuerstellen, sowie um die Heizöffnungen von Öfen soll der Fußboden mindestens in einer Breite von KO cm feuersicher hergestellt sein.

6.    Die Benützung von Souterrainlokalitäten und Dachbodenräumen ;>ls Arbeitsräume ist nur dann zulässig, wenn die betreffenden Räume den bezüglichen Bestimmungen der Bauordnung entsprechen.

Enthält die Bauordnung keinerlei Bestimmungen über Souterrainlokalitäten, so können solche nur dann als Arbeitsräume benützt werden, wenn sie nicht in einem wasserhaltigen Boden liegen, der Überschwemmungsgefahr nicht ausgesetzt und auch gegen das Eindringen der Bodenfeuchtigkeit geschützt sind, wenn sie ferner gewölbt sind und wenigstens von der Seite des Lichteinfalles ganz frei, bzw. an einem mindestens 1 m breiten Lichtgraben liegen, oder wenn ihr Gewölbeschluß (Scheitel) mindestens 60 cm über der höchsten Stelle des anliegenden Terrains (Straßenniveau) und der Fußboden nicht tiefer als höchstens 2 • 5 m unter jener Stelle liegt. Überdies sollen solche Räume gehörig ventiliert und trocken sein.

Dachbodenräume können als Arbeitsräume, sofern die Bauordnung keinerlei Bestimmungen darüber enthält, nur dann benützt werden, wenn sie sich unmittelbar über dem letzten Stockwerke befinden und im allgemeinen in ihrer Ausführungsweise den Vorschriften der Bauordnung über Wohnräume in den Stockwerken entsprechen. Der Fußboden muß von den darunter befindlichen Deckenkonstruktionen des letzten Stockwerkes feuersicher isoliert sein. Die Dachfläche soll wärmeisolierend hergestellt sein.

c) Verkehrswege.

7.    Die aus den Arbeitsräumen ins Freie führenden Türen sind nach außen aufschlagend, die Türen in Gänge oder in Stiegenhäuser nach außen aufschlagend oder erforderlichenfalls als Schubtüren herzustellen und bei großen Räumen derart anzulegen, daß letztere von den darin beschäftigten Personen im Momente der Gefahr rasch und sicher verlassen werden können. Die in Stiegenhäuser führenden Türen müssen derart angelegt sein, daß durch das Aufschlagen derselben die Stiegenabgänge nicht verlegt werden. In Arbeitsräumen, in denen explosible Stoffe, leicht entzündliche Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten betriebsmäßig Vorkommen, sind Türen und Türstöcke feuersicher herzustellen.

8.    In Betrieben, in welchen im Falle einer Gefahr die Entleerung der Räume und Gebäude durch die vorgesehenen normalen Ausgänge nicht ohne gefährliche Stauungen erfolgen kann, insbesondere bei Vorhandensein von leicht entzündbaren Stoffen oder Gasen, sind Notausgänge anzubringen. Hierbei hat hinsichtlich der Gesamtzahl der Ausgänge und ihrer Ausmaße als Richtschnur zu gelten, daß ein Ausgang, der für nicht mehr als 50 Personen bestimmt ist, eine lichte Breite von mindestens 1’2 m besitze, und daß für eine größere Personenanzahl verhältnismäßig mehr Ausgänge anzubringen sind.

Notausgänge sind als solche zu bezeichnen • wenn sie während des normalen Betriebes verschlossen bleiben, so muß der Türschlüssel neben der Tür allgemein zugänglich, bzw. unter Glas- oder Plombenverschluß aufgehängt und durch Anschlag »Schlüssel zum Notausgange« kenntlich gemacht sein.

9.    Enthält die Bauordnung keinerlei Bestimmungen über die Anlage von Stiegen, so ist in jedem mehrgeschoßigen Betriebsgebäude eine feuerfeste, geradearmige Stiege, die sich in einem gemauerten Gehäuse mit feuerfester Decke befindet, herzustellen, auf welcher man von allen Räumlichkeiten des Gebäudes unmittelbar ins Freie gelangen kann.

Bei ausgedehnten Betriebsanlagen sind mehrere solche Stiegen, und zwar so anzulegen, daß kein Punkt der Baulichkeiten mehr als 40 m von einer Stiege entfernt liegt.

Wenn eine solche Stiege für nicht mehr als 50 Personen zu dienen hat, so muß dieselbe eine Breite von mindestens 1*25 m haben; für je 50 Personen mehr sind 50 cm an Breite zuzuschlagen oder es sind verhältnismäßig mehr Stiegen anzubringen.

10.    Dort, wo besondere örtliche Verhältnisse die Herstellung von Nottreppen erheischen, kann diesem Erfordernisse durch Anbringung von eisernen, geradearmigen Treppen oder bei geringer Arbeiterzahl von eisernen Notleitern, welche durch deutlich gekennzeichnete und bequem zugängliche Austrittsöffnungen mit den Arbeitsräumen verbunden sein sollen, an der Außenseite des Gebäudes entsprochen werden.

11.    Die Hauptgänge in allen Arbeitsräumen sollen eine nutzbare, durch Säulenstellung, Riemenführung, Vorgelege, Wellen u. dgl. unbeeinträchtigte Mindestbreite von 1 m, die erforderlichen Durchgänge zwischen den Maschinen eine solche von 60 cm aufweisen. Dort, wo die Gefährlichkeit der Arbeitsmaschinen, die Größe der Arbeitsstücke oder die Menge des Abfallmaterials es erheischen, sollen die Gangbreiten entsprechend erweitert werden.

Der Zugang zu Arbeitsräumen im Dachboden soll nicht über offene Dachbodenräume gehen, sondern von feuersicheren Wänden umschlossen sein und direkt zu einer feuersicheren Hauptstiege führen.

d) Belichtung und Beleuchtung.

12.    Die Fenster und Oberlichtflächen aller Arbeitsräume sind derart zu bemessen, daß diese Räume nach Maßgabe der darin ausgeführten Arbeiten ausreichend belichtet sind. Eine Belästigung der Arbeiter in geschlossenen Arbeitsräumen durch direktes Sonnenlicht ist hintanzuhalten.

13.    Alle Arbeitsräume, Gänge, Stiegenhäuser und Fabrikshöfe sind im Bedarfsfälle auch tagsüber ausreichend zu beleuchten. Bei Verwendung von flüssigen Leuchtstoffen sind Lampen mit zerbrechlichen Glaskörpern auszuschließen. Sämtliche Beleuchtungskörper müssen sicher aufgehängt werden. Lampen für leicht flüchtige Brennstoffe mit unterhalb des Leuchtstoffbehälters angebrachten Brennern sind überdies derart aufzuhängen, bzw. zu tragen, daß eine stärkere Erhitzung dieses Behälters vermieden wird. Die zur Aufbewahrung solcher Lampen dienenden Räume dürfen zum dauernden Aufenthalte von Arbeitern nicht benützt werden. Bezüglich elektrischer Beleuchtungsanlagen wird auf die vom elektrotechnischen Kongresse in Wien im Jahre 1899 beschlossenen, vom elektrotechnischen Vereine in Wien herausgegebenen und revidierten »Sicherheitsvorschriften für Starkstromanlagen« hingewiesen.

14.    Im Falle der Beleuchtung mit einem zentralen Beleuchtungssysteme muß für eine entsprechende Notbeleuchtung gesorgt sein, welche von der zentralen Beleuchtungsanlage nicht abhängig sein darf und mindestens bei jeder Ausgangstür, sowie auf Gängen und Stiegen in regelmäßigem Betriebe zu erhalten ist.

15.    Arbeitsräume, in denen explosible Stoffe, leicht entzündliche Gase. Dämpfe oder Flüssigkeiten betriebsmäßig Vorkommen, dürfen nur von außen beleuchtet werden; die Lichtquellen müssen von dem Arbeitsraume durch dichten Glasverschluß abgesondert sein. Wenn die örtlichen Verhältnisse eine derartige Beleuchtung nicht gestatten, so ist eine Beleuchtung mit elektrischem Glühlicht unter der Bedingung zulässig, daß die Lichtleitungen gehörig isoliert, die Sicherungen nach außen verlegt und die Glühlampen mit allseitig geschlossenen, auch die Fassungen umgebenden Schutzhüllen aus starkwandigem Glase versehen sind.

16.    Bei Fußboden- und Füllöffnungen, Luken, Gerüsten, Plattformen, Stiegenaustritten, Fenstern, Aufzugsschächten und Ladeöffnungen, Galerien, schiefen Ebenen, Gruben, Kanälen u. dgl., wo gegen die Gefahr des Absturzes von Menschen und Material nicht verläßliche Vorkehrungen getroffen sind, ist bei eintretender Dunkelheit für eine Warnungsbeleuchtung vorzusorgen.

17. Ambulante Beleuchtung darf in feuergefährlichen Betrieben nur mittels Sicherheitslampen, bzw. mittels elektrischen Glühlichtes erfolgen.

e) Beheizung.

18. Alle Arbeitsräume, die zum dauernden Aufenthalte von Arbeitern bestimmt sind, müssen für den Fall, daß nicht schon durch den Betrieb selbst eine hinreichende Erwärmung herbeigeführt wird oder die Betriebsart die Einhaltung einer niedrigeren Temperatur erfordert, mit Heizvorrichtungen versehen sein, welche die Feuersgefahr ausschließen und derart wirken sollen, daß die Arbeiter durch die ausstrahlende Wärme nicht belästigt oder an ihrer Gesundheit geschädigt werden. Eiserne Öfen sind mit Blechmänteln oder Schirmen zu umgeben.

19. Arbeitsräume, in denen explosible Stoffe, leicht entzündliche Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten betriebsmäßig Vorkommen, dürfen nur in einer die Entzündungsgefahr vollkommen ausschließenden Weise beheizt werden.

/) Ventilation.

20.    In jedem Arbeitsraume ist für die entsprechende Zufuhr frischer und für die Abfuhr der verdorbenen Luft unter Vermeidung von schädlicher Zugluft Sorge zu tragen.

21.    Betriebe mit schädlicher Staub-, Gas- oder Dunstentwicklung sollen mit Einrichtungen zur Abhaltung der nachteiligen Einflüsse versehen sein; wenn erforderlich, hat eine Absaugung möglichst an der Entstehungsstelle zu erfolgen.

22. In Arbeitsräumen, in denen sich durch den Betrieb große Mengen Wasserdämpfe entwickeln, ist durch geeignete Vorkehrungen (Heizvorrichtungen, kräftig wirkende Ventilation, künstliche Zufuhr vorgewärmter Luft, Vermeidung des direkten Zutrittes der kalten Außenluft, Herstellung von Doppelfenstern und Doppeldächern u. dgl.) auf die Verhinderung einer die Sicherheit der Arbeiter gefährdenden Nebelbildung soweit als möglich hinzuwirken, insbesondere dann, wenn in solchen Räumen Arbeitsmaschinen motorisch betrieben werden.

23. Offene Feuerstellen sind mit Rauchdächern (Schwadenfängen) derart zu versehen, daß die Rauchgase aus den Arbeitsräumen abgeführt werden.

Die Abgase von Explosions- und Verbrennungsmotoren (Gas-, Benzin-, Petroleum-, Spiritusmotoren u. dgl.) sind über Dach ins Freie oder in einen Schornstein abzuleiten.

g) Instandhaltung und Umwehrung.

24.    Die baulichen Anlagen jedes Betriebes sind stets in betriebssicherem und reinem Zustande zu erhalten. Besondere Aufmerksamkeit muß den schwer belasteten Deckenkonstruktionen zugewendet werden.

25.    Die Zugänge zu den Türen und Stiegen sind in gutem Zustande und frei von allen Verkehrshindernissen zu erhalten; das gleiche gilt von allen .sonstigen Verkehrswegen, sofern nicht durch die Betriebsweise vorübergehende Materialablagerungen u. dgl. bedingt sind.

26.    Jede Treppe ist mit mindestens einer Anhaltestange und an den freien Seiten mit standsicheren Geländern zu versehen; die oberen Enden der Anhaltestangen oder Geländer sind entweder in die Wand einzulassen oder bei freistehenden Geländern nach abwärts geschlossen einzubiegen.

27.    Fußboden- und Füllöffnungen, Luken. Gerüste, Plattformen, Stiegenaustritte, Fenster, Aufzugsschächte. Galerien, schiefe Ebenen, Gruben, Kanäle u. dgl. sind zum Schutze gegen den Absturz von Menschen und Material zu um wehren.

II. Dampfkesselanlagen.

a) Kesselhaus.

28.    Das Kesselhaus soll so hoch sein, daß über der Kesselplattform ein freier Raum von mindestens 1 • 8 m verglichener Höhe sich befindet, der in keiner Weise als Arbeits-, Schlaf-, Lager- oder Trockenraum verwendet werden darf.

29.    Jedes Kesselhaus hat zum mindesten einen ins Freie führenden Ausgang mit nach außen aufschlagender Tür zu erhalten; für größere Kesselanlagen sind nach Bedarf mehrere Ausgänge herzustellen; das Kesselhaus darf jedoch weder als regelmäßiger Durchgang oder Durchfahrt, noch zu anderen mit dem Kesselbetriebe nicht unmittelbar zusammenhängenden Zwecken dienen.

30.    Die Einmauerung der Dampfkessel hat in der Weise zu erfolgen, daß je nach der Anzahl der Kessel ein oder mehrere, mindestens 70 cm breite Gänge zur Rückseite der Kesselmauerung frei bleiben.

31.    In den Kesselhäusern soll der Heizerstand eine Tiefe von mindestens 2 * 5 m besitzen.

32.    Sind bei Kesselanlagen unter dem Heizerstande Sammelkanäle für die Abfuhr der Asche vorhanden, so sind dieselben derart anzuordnen, daß sie zwei Zugänge erhalten und entsprechend geräumig, gut ventiliert und ausreichend beleuchtet sind.

b) Dampfkessel.

33.    Hinsichtlich der Konstruktion, Aufstellung, Erprobung, Revision. Wartung und Reparatur der Dampfkessel wird auf die einschlägigen Gesetze und Verordnungen hingewiesen.

34.    Bei Dampfkesseln, welche im Freien zur Aufstellung gelangen, muß der Heizerstand zumindest mit einem Flugdache überdeckt sein.

35.    Kesselplattformen und Galerien sind durch festgelegte Aufstiege, bzw. Treppen, die mit Anhaltestangen zu versehen sind, zugänglich zu machen; diese Aufstiege sollen sich möglichst nahe beim Heizerstande befinden. Bei größeren Kesselanlagen ist für eine genügende Zahl fester Aufstiege auf der Vorder- und Rückseite der Kesselmauerung Sorge zu tragen.

Bei stehenden Kesseln soll die Sicherheitsarmatur wenigstens mittels Steigleitern sicher zugänglich sein.

36.    Kesselgalerien sind mit standsicheren Geländern einzufrieden.

37.    Bei Kesseln, welche in Arbeitsräumen oder im Freien stehen, sind die Wasserablaßventile und Hähne entsprechend zu verwahren, damit eine Manipulation Unberufener ausgeschlossen ist.

38.    Heizerstände, Kesselaufstiege, Manometer und Wasserstandsanzeiger sind ausreichend zu belichten, bzw. zu beleuchten.

39.    Wasserstandsglasröhren sind mit widerstandsfähigen Schutzhülsen zu versehen, durch welche jedoch die Möglichkeit einer genauen Beobachtung des Wasserstandes nicht beeinträchtigt sein darf.

40.    Jeder zu befahrende Dampfkessel muß von anderen im Betriebe befindlichen Kesseln in sämtlichen Rohr Verbindungen und Feuerungseinrichtungen durch verläßlich wirkende Vorrichtungen sicher absperrbar sein.

c) Dampfleitungen.

41.    Die durch Arbeitsräume geführten Dampfleitungen sind, mit Ausnahme der zur Beheizung dienenden Leitungen und der schon infolge ihrer Lage nur schwer zugänglichen Dampfableitungen, mit einer isolierenden Hülle zu umkleiden.

42.    Zur Vermeidung von Wasserschlägen sind an entsprechenden Stellen der Dampfleitungen Entwässerungsvorrichtungen anzubringen.

43. Aus Sicherheitsrücksichten empfiehlt sich die Einschaltung eines Rückschlag-, bzw. Rohrbruchventiles in die Hauptdampfleitung unmittelbar hinter jedem Kessel.

III. Kraftmaschinenanlagen.

a) Maschinenhaus.

44.    Das Maschinenhaus ist mit den von der Kraftmaschine abhängigen Arbeitsräumen durch Signalvorrichtungen derart zu verbinden, daß mittels der letzteren einerseits das Anlassen der Maschine vom Maschinenwärter in den Arbeitsräumen angekündigt, andrerseits die Abstellung der Maschine von den Arbeitsräumen aus veranlaßt werden kann.

45.    Bei Turbinenstuben ist für eine gefahrlose Zugänglichkeit des unteren Turbinenraumes Vorsorge zu treffen.

b) Motoren.

4G. Die bewegten Teile der Kraftmaschinen (Schwungrad, Kurbel, Pleuelstange, Kreuzkopf, durchgehendes Ende der Kolbenstange, Zahn- und Kegelradeingriffe, Pumpenhebel u. dgl.) sind, nach Zulässigkeit des Betriebes, soweit sie im Verkehrsbereiche des Wärters liegen, derart zu umwehren, daß der letztere bei Ausübung seiner Tätigkeit geschützt ist.

Kraftmaschinen, die in Arbeitsräumen aufgestellt und mit Hilfsmaschinen nicht unmittelbar verbunden sind, sollen, falls sie nicht schon durch ihre Lage gesichert sind, außerdem noch in ihrem ganzen Umfange durch Geländer geschützt sein.

47.    Bei Regulatoren, deren Antrieb mittels Riemen erfolgt, ist Vorsorge zu treffen, daß ein Abgleiten des Riemens ausgeschlossen ist.

48.    Bewegte Schmierbüchsen sollen bei Kraftmaschinen tunlichst vermieden werden.

49.    Wasserräder sind in ihrem ganzen Umfange derart zu um wehren, daß ein Absturz von Menschen und Material in die Radgrube nicht erfolgeh kann.

50.    Bei Göpeln ist das Räderwerk und das Vorgelege, bei liegenden Göpeln auch die Transmissionswelle vollständig zu verdecken ; das Verdeck darf zum Schmieren, Nachsehen u. dgl. erst dann abgenommen werden, wenn die Zugtiere früher abgehängt worden sind.

Die Übertragung der Kraft vom Göpel zur Arbeitsmaschine soll so eingerichtet sein, daß bei plötzlichem Stehenbleiben der Zugtiere der Göpel von der noch in Bewegung befindlichen Arbeitsmaschine nicht weiter getrieben werden könne.

51.    Kraftmaschinen, welche infolge ihrer Konstruktionen nicht allein anlaufen können, sollen, wenn der äußere Schwungraddurchmesser mehr als 1'6 m beträgt oder wenn bei kleinerem Durchmesser das Schwungrad schwer zugänglich ist, mit Vorrichtungen zum Andrehen desselben versehen sein. Bei Dampfmaschinen, welche am Dampfkessel ruhen (Lokomobilen u. dgl.), kann diese Vorkehrung entfallen.

52.    Bei Wassermotoren soll die Abstellung und Auskuppelung vom Betriebsgebäude, bzw. vom Turbinenhause aus durchführbar sein. Die Abstellvorrichtungen (Wasserschützen, Fallen u. dgl.) sollen derart dicht schließend eingerichtet und instand gehalten sein, daß eine zufällige Inbewegungsetzung des Wassermotors ausgeschlossen ist. Wasserräder sind bei Reparaturen, Abeisung u. dgl. abzustellen und durch kräftige Spreiz-, bzw. Arretiervorrichtungen

zu sperren.

unteren Ende jedes schlief-

am

53. Bei Turbinen für großes Gefälle soll baren Zuleitungsrohres ein Mannloch vorhanden sein.

54.    Bei Explosions- und Verbrennungsmotoren ist der Gefahr einer Rückschlagszündung durch geeignete Vorkehrungen (Rückschlagventile) zu begegnen.

55.    Bezüglich der zur Erzeugung, motorischen Verwendung, Umformung, Aufspeicherung und Leitung des elektrischen Stromes dienenden Maschinen und Einrichtungen wird auf die vom elektrotechnischen Kongresse in Wien im Jahre 1899 beschlossenen, vom elektrotechnischen Vereine in Wien herausgegebenen und revidierten »Sicherheitsvorschriften für Starkstromanlagen« hingewiesen.

IV. Transmissionen.

56.    Jeder Haupttransmissionsstrang ist für sich, unabhängig von der Betriebsmaschine abstellbar einzurichten.

57.    Im Verkehrsbereiche sind alle unter die Höhe von 2 m über dem Fußboden herabreichenden Wellen, Riemenscheiben, Zahnräder und anderen bewegten Transmissionsteile zu verdecken, vertikale Wellen bis auf 1 • 8 m Höhe vom Fußboden zu verschalen und unterirdisch geführte Transmissionsstränge mit einer sicheren Eindeckung zu versehen.

Vorstehende Nasenkeile, Schrauben u. dgl. an bewegten Transmissionsteilen sind zu vermeiden oder durch glatte Umhüllungen zu verdecken; Zahn-und Kegelradeingriffe sind ebenfalls zu verdecken.

58.    In kontinuierlichen Betrieben, in denen die regelmäßige Bedienung der Transmissionen auch während des Ganges notwendig ist, sind längs jener Transmissionsstränge und Vorgelege, welche in einer Höhe von mehr als 4 • 5 m geführt sind, Bühnen mit Fußleisten und standsicheren Geländern anzubringen.

59.    Die Transmissionslager sind tunlichst mit Selbstölern zu versehen.

60.    Zur Bedienung der Transmissionen sind Hakenleitern beizustellen, welche so beschaffen sein sollen, daß ein Abgleiten oder Ausrutschen tunlichst verhütet wird.

61.    Zum Auflegen solcher Riemen während des Ganges, die eine größere Breite als 40 mm besitzen oder bei geringerer Breite mit einer Geschwindigkeit von mehr als 10 m in der Sekunde laufen, sind Riemenaufleger oder andere geeignete Vorrichtungen zu beschaffen. Ausgenommen hiervon sind die Riemen an Stufen- und Antriebsscheiben von Werkzeug- und Arbeitsmaschinen.

62.    Für abgeworfene Riemen oder Seile sind neben den auf den Transmissionswellen sitzenden Riemen- oder Seilscheiben feste Träger anzubringen.

63.    Im Verkehrsbereiche befindliche Seil- und Riementriebe sind zu umwehren.

Die »fliegenden« Riemen stehender Göpel, sowie Riemen, welche mit

einer Geschwindigkeit von mehr als 10 m in der Sekunde laufen, oder welche eine größere Breite als 180 mm besitzen, ferner Seil- und Kettentriebe sind zu unterfangen, soferne sie sich oberhalb von Arbeits- oder Verkehrsstellen befinden. Die Unterfangung hat derart zu erfolgen, daß der Riemen, das Seil oder die Kette im Falle des Reißens in sicherer Führung ablaufen kann.

64.    Treibriemen dürfen weder flatternde Enden noch vorstehende Schrauben oder Schnallen aufweisen.

V. Arbeitsmasehinen und Werkseinriehtungen.

65.    Jede motorisch betriebene Arbeitsmaschine soll mit Leerscheibe und verläßlich feststellbarer Ausrückgabel, beziehungsweise mit einer anderen, gefahrlos, rasch und sicher zu handhabenden Abstellvorrichtung versehen sein.

66.    Die Antriebsmechanismen und sonstigen beweglichen Teile der Arbeitsmaschinen und Hilfseinrichtungen sind, insoweit sie sich im Bewegungsbereiche der Arbeiter befinden und eine Gefährdung derselben verursachen können, und insoweit es mit der Benützung der Maschinen vereinbar ist, zu verdecken oder abzuschließen.

Insbesondere sind:

a)    Zahn- und Kegelrädereingriffe, sowie die Einlaufstellen von Friktionskonussen und Scheiben zu verdecken, große, rasch laufende Zahnradgetriebe jedoch nach Tunlichkeit gänzlich abzuschließen;

b)    Bahnen, in denen sich Gegengewichte, Balanziers, Schwungkugeln und dergleichen bewegen, zu um wehren;

c)    vorstehende Nasenkeile, Schraubenköpfe und Muttern an rotierenden Wellen und Scheiben, sowie vorstehende Wellenenden glatt einzukapseln. Riemenscheiben oder Schwungräder bei größerer Tourenzahl zu verdecken oder die Arme derselben mit vollen Scheiben — wenn erforderlich beiderseits — zu verkleiden;

d)    an den Einlaufseiten von Walzenpaaren, wenn die Zuführung des Materials nicht selbsttätig oder mittels Supportes oder anderer geeigneter Vorrichtungen erfolgt und wenn es die Betriebsweise gestattet, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, daß ein Hineingeraten der Hände ausgeschlossen ist. Stacheiwalzen und Messerwellen sind unter allen Umständen durch Verdecke oder Vorleger zu schützen.

G7. Jeder Schleifstein ist für sich unabhängig von der Transmission abstellbar einzurichten. Motorisch betriebene Schleif- und Schmirgelscheiben müssen runde Bohrungen besitzen und dürfen auf der Welle nicht mittels Keilen befestigt sein. Für das Schleifen von Werkzeugen sind geeignete Auflegevorrichtungen anzubringen. Wenn die Umfangsgeschwindigkeit solcher Scheiben 10 m in der Sekunde übersteigt, sind dieselben mit genügend starken, verstellbaren Schutzhauben auszurüsten.

68.    Zirkularsägen sind, soferne ihre Verwendungsart die Anbringung einer Schutzvorrichtung zuläßt, an der hinteren Seite des Sägeblattes mit einem -anliegenden Spaltkeil zu versehen und ist der unterhalb der Tischplatte liegende Teil des Sägeblattes mit beiderseitigem Schutzschirme gegen Berührung zu verdecken. Ist keine verläßliche Zuführungsvorrichtung vorhanden, so ist der obere Teil des Sägeblattes mit einer verstellbaren Schutzhaube auszurüsten.

69.    Reservoire, Pfannen, Kessel und sonstige offene Behälter, welche eine Tiefe von mehr als 0’85 m haben, oder zur Aufnahme von ätzenden, giftigen oder heißen Stoffen bestimmt sind, sollen, sofern ihr Rand nicht mindestens (>•85 ni über dem Fußboden oder dem Standorte des Arbeiters liegt, entsprechend umwehrt oder verläßlich verdeckt sein.

70.    Leitungen für Dämpfe, Gase, Säuren, Laugen oder heiße Flüssigkeiten, die in befahrbare Apparate einmünden, müssen mit verläßlichen, sicher absperrbaren Ventilen versehen und tunlichst durch Blindflanschen abschließbar sein.

71. Holzleitern sollen aus gesundem, tragfähigem Material hergestellt sein; die Sprossen sind in die Leiterbäume unbeweglich einzufügen; aufgenagelte Bretter oder Leisten sind als Sprossen unzulässig. Bei Doppelleitern sollen beide Arme durch Haken und Öfen verbunden werden können ; die Scharniere sollen entweder mit Nieten oder mit Mutterschrauben befestigt sein.

VI. Aufzüge, Hebezeuge¹), Schlag- und Fallwerke.

72. Die Bahn eines jeden Aufzuges soll mit Ausnahme der Lade- und Einsteigöffnungen an allen zugänglichen Stellen von unten bis auf mindestens 1 • 8 m Höhe derart verschalt oder umwehrt sein, daß eine gefahrbringende Annäherung ausgeschlossen ist.

An den Lade- und Einsteigstellen in sämtlichen Geschoßen sind Vorrichtungen (Türen, Barrieren) anzubringen, die den Aufzugsschacht mit der Bewegung der Fahrbühne selbsttätig abschließen, bzw. die Bewegung der Fahrbühne nur bei geschlossenen Türen oder Barrieren ermöglichen.

Bei Aufzügen mit Klobenrädern oder Flaschenzügen (offene Förderung) sind die Ladeöffnungen zur Verhinderung des Absturzes von Personen und Material entsprechend zu sichern.

73.    Jede Fahrbühne, welche auch von Personen benützt wird, ist mit einer selbsttätigen Fangvorrichtung oder mit einer Geschwindigkeitsbremse zu versehen und mit einem Schutzdache zu überdecken.

74.    Bei unmittelbar wirkenden hydraulischen Aufzügen, die auch von Personen benützt werden, ist zwischen Steuerungsapparat und Treibzylinder eine Sicherungsvorrichtung einzuschalten, welche ein zu schnelles Niedergehen der Fahrbühne im Falle eines Rohrbruches hintanzuhalten vermag.

Wenn mehrere hydraulische Aufzüge von einem gemeinschaftlichen Akkumulator gespeist werden, so ist in jedem einzelnen Druckrohre ein Rückschlagventil einzuschalten.

75.    Jede Lade- und Einsteigöffnung soll ausreichend belichtet, beziehungsweise beleuchtet sein.

76.    An jedem motorisch betriebenen Aufzuge ist eine selbsttätige Hubbegrenzung für den höchsten und tiefsten Stand einzurichten.

77.    Die Antriebsmechanismen der Aufzüge, Becherwerke, Bremsberge, Krane, Transportschnecken u. dgl. sind, falls sie nicht schon durch ihre Lage geschützt sind, zu umwehren. Gegengewichte sind in sicheren Führungen unterzubringen und alle im Verkehrsbereiche gelegenen oder einer unbeabsichtigten Berührung ausgesetzten Zahnradgetriebe zu verdecken.

- Aufzüge, Becherwerke und alle derartigen Hebevorrichtungen sollen so beschaffen sein, daß eine Gefährdung der unterhalb beschäftigten Personen durch das Her ab fallen von Materialien ausgeschlossen ist.

Vertikale Becherwerke sind an den zugänglichen Stellen mit Ausnahme der Bedienungsstellen zu verschalen; in dem untersten Geschoße ist zum Schutze der bedienenden Arbeiter ein entsprechend starkes Schutzdach herzustellen.

78.    Bremsberge sind durch geeignete Vorrichtungen, Aufsetzwagen, Bremsbergverschlüsse, Doppelseile, Fangvorrichtungen u. dgl. derart einzurichten, daß die am Fhißende befindlichen Personen durch herabrollende Wagen nicht gefährdet werden können.

Die Bremsvorrichtung soll so beschaffen sein, daß die Bremse in ruhender Stellung geschlossen ist und nur bei Freigabe der F'ahrt geöffnet wird (Lüftungsbremse).

7 9. Krane und Winden sind mit Sperrklinke und Bandbremse oder anderen verläßlich wirkenden Bremsvorrichtungen zu versehen. Soll die Last durch ihr Eigengewicht herabgelassen werden, so muß bei zweierlei Gängen eine F'all-klinke angebracht sein, welche das Selbsteinrücken des Schnellganges verhindert.

Bei Schlag- und Fallwerken müssen für die dabei beschäftigten Arbeiter, sowie zur Sicherung in der Nähe befindlicher Arbeitsstätten und Verkehrswege geeignete Schutzwände vorhanden sein.

80.    Laufkrane, auf denen sich Kranführer befinden, sollen gegen Absturz von Menschen und Material genügend sichere und umwehrte Bühnen oder Galerien erhalten. Alle zugänglichen Zahnradgetriebe sind zu verdecken.

81.    An jedem Krane ist seine Tragfähigkeit in Kilogrammen deutlich sichtbar zu machen.

82.    Alle Aufzüge sind vor ihrer ersten Benützung durch eine sachverständige Person, als welche auch ein technisch gebildeter Betriebsbeamter füngieren kann, einer Überprüfung der maschinellen Einrichtung und der Fang-

Vorrichtungen bei Belastung mit der zulässigen größten Nutzlast zu unterziehen. Die Tragorgane sind mit der doppelten zulässigen Belastung zu prüfen, welche auf die Dauer von wenigstens 20 Minuten auf dem freihängenden Aufzuge zu belassen ist.

Die Überprüfung ist bei Personenaufzügen mindestens alle drei Monate, bei Lastaufzügen mindestens alle sechs Monate zu wiederholen.

Alle beanspruchten Bestandteile sonstiger Hebezeuge sind mindestens jährlich einmal auf ihre Tragfähigkeit und sichere Wirksamkeit zu prüfen, wobei für Krane bis einschließlich 25 Tonnen Nutzlast eine um 25 °/₀ erhöhte Probebelastung anzuwenden ist, während für Krane mit größerer Tragfähigkeit die Probelast um 10 % mehr als die Nutzlast zu betragen hat.

Über die durchgeführten Erprobungen sind Vormerke zu führen.

VII. Transporteinriehtungen.

83.    Bei Verschiebung von Eisenbahnwagen auf Industriegeleisen mittels Menschenkraft oder Zugtiere sind den Verschiebern Bremsknüttel, Bremsschuhe, Unterlagskeile oder dergleichen beizustellen. Bei Verschiebung mittels Zugtiere sind Zugketten oder Zugseile von mindestens 2 * 5 m Länge zu verwenden.

Erfolgt der Verschiebedienst mittels motorischer Kraft, so sollen für einen ordnungsmäßigen Bahnbetrieb die erforderlichen Einrichtungen getroffen sein.

84.    Auf Materialbahnen, welche im Gefälle liegen, ist für eine verläßliche Bremsung durch Beistellung der genügenden Anzahl bremsbarer Fahrzeuge vorzusorgen.

85.    Drehscheiben und Schiebebühnen müssen in ihrer richtigen Lage durch geeignete Vorrichtungen feststellbar sein.

8G. Beim Auf- und Abladen schwerer Lasten sind die verwendeten Gleitschienen oder Gleitpfosten gegen ein zufälliges Abrutschen oder Umkanten zu sichern und im Winter abzueisen sowie mit Sand, Asche oder dergleichen zu bestreuen. Die Fahrzeuge sind gegen das Umkippen durch geeignete Vorrichtungen zu sichern.

87.    Kippwagen müssen mit verläßlichen, gefahrlos zu bedienenden Arretiervorrichtungen versehen sein.

88.    Beim Transporte von Walzen, Rohren, Zylindern, Fässern u. dgl. sind gegen das Abrollen derselben geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen.

VIII. Lagerräume.

89. In Lagerräumen, die über anderen Räumen gelegen sind, ist die zulässige Maximalbelastung pro Quadratmeter in Kilogrammen ersichtlich zu machen.

90.    Dort, wo Materialien in größerer Menge übereinander geschlichtet werden, ist durch geeignete Vorkehrungen Vorsorge zu treffen, daß ein Zusammenbruch des gelagerten Gutes hintangehalten wird.

91.    Vorräte an flüssigen Brennstoffen dürfen nur in feuersicheren, von Arbeitsräumen abgesonderten und ausgiebig ventilierten Räumen aufbewahrt werden, deren Fußböden tiefer als das umgebende Terrain liegen sollen. Derartige Lagerräume, in denen stets auch ein Vorrat an geeigneten Löschmitteln (Sand, Asche oder dergleichen) bereit zu halten ist, dürfen weder zur Einlagerung anderer Stoffe noch zu sonstigen Zwecken benützt und nur mit Sicherheitslampen betreten werden.

Im übrigen gelten für die Einlagerung flüssiger Brennstoffe die bezüglichen Bestimmungen der Ministerialverordnung vom 23. Jänner 1901, R. G. Bl. Nr. 12, betreffend den Verkehr mit Mineralölen.

IX. Sehutzbehelfe.

92.    Arbeiter, für welche infolge ihrer Beschäftigung die Möglichkeit einer Gefährdung der Augen durch Dämpfe, ätzende oder heiße Flüssigkeiten, Splitter, glühendes oder geschmolzenes Material besteht, sind mit Schutzbrillen, Schutzschirmen oder Gesichtsmasken auszustatten. Zum Schutze der übrigen Arbeiter sind erforderlichenfalls Schutzwände oder Schutznetze anzubringen.

93.    Arbeiter, deren Atmungsorgane durch Gase, Dämpfe oder Staub gefährdet erscheinen, sind mit Respiratoren, deren Einlage nach Bedarf mit entsprechenden Absprptionsmitteln zu imprägnieren ist, oder mit anderen zweckentsprechenden Schutzmitteln auszustatten.

Alle diese Schutzbehelfe sind jederzeit in reinem Zustande zu erhalten.

94.    Arbeiter, für welche infolge ihrer Beschäftigung eine Gefährdung durch Verbrennung, Durchnässung oder Verletzung der Füße besteht, sind mit zweckentsprechenden Fußbekleidungen auszustatten.

Jene Arbeiter, welche mit starken Säuren, heißen, ätzenden oder giftigen Flüssigkeiten manipulieren oder beim Transporte scharfkantiger oder spitzer Gegenstände beschäftigt werden, sind mit Schürzen oder Schurzfellen, bzw., soferne es die vorzunehmenden Manipulationen gestatten, mit festen Handledern oder mit Handschuhen aus widerstandsfähigem Material, und wenn die Gefahr einer Verletzung durch glühendes oder geschmolzenes Material besteht, überdies mit Beinschienen auszurüsten.

95.    Für Arbeitsverrichtungen mit gesundheitsschädlichen Materialien, wie z. B. gelbem Phosphor, Bleipräparaten, Quecksilber u. dgl., sowie bei der Hadernsortierung, sind den Arbeitern besondere Arbeitskleider beizustellen, für deren regelmäßige Reinigung und entsprechende Aufbewahrung Vorsorge zu treffen ist.

96.    Zum Entleeren von Gefäßen, welche starke Säuren, heiße, ätzende oder giftige Flüssigkeiten enthalten und nicht mit Ablaßhähnen versehen sind, sollen den Arbeitern Sicherheitsheber, Pumpen, Kippkörbe oder dergleichen beigestellt werden.

97.    In jedem größeren sowie in jedem mit besonderen Gefahren für die in demselben beschäftigten Personen verbundenen Betriebe soll das zur ersten Hilfeleistung erforderliche Material (Verbandsmaterial, blutstillende, Labe-, Desinfektionsmittel u. dgl., nach Erfordernis auch Transportmittel) vorhanden sein; die Betriebsleiter und Aufsichtsorgane sollen mit dessen Anwendung vertraut sein.

X. Wasser, Wasch-, Bade- und Garderoberäume.

98.    In jedem Betriebe soll für das Vorhandensein von Trink- und Waschwasser Vorsorge getroffen sein.

99.    In jedem mit der Verwendung oder dem Auftreten von schädlichen, ätzenden oder giftigen Gasen, Flüssigkeiten oder festen Stoffen oder mit starker Staubentwicklung verbundenen sowie sonst zu starker Körperverunreinigung Anlaß gebenden größeren Betriebe sollen für jedes der beiden Geschlechter gesonderte Wasch- und Ankleideräume mit entsprechenden Waschvorrichtungen vorhanden sein.

100.    In jenen größeren Betrieben, in welchen behufs Hintanhaltung gesundheitsschädlicher Folgen für gewisse Arbeiterkategonen die Notwendigkeit einer gründlichen Körperreinigung, bzw. Abkühlung gegeben ist, sind entsprechende, mit Seife und Trockentüchern ausgestattete Badeeinrichtungen herzustellen.

101.    Es sind Vorkehrungen zu treffen, daß die von den Arbeitern vor Beginn der Arbeit abgelegten Kleidungsstücke zum Schutze gegen der Gesundheit der Arbeiter abträgliche Einwirkungen, sei es durch Nässe, Staub oder schädliche Dämpfe, entsprechend aufbewahrt werden können.

63

.Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl.

XI. Aborte.

102.    Hinsichtlich der Zahl und Beschaffenheit der Aborte wird auf die baupolizeilichen und sanitären Vorschriften verwiesen. Dort, wo solche nicht bestehen, hat als Regel zu gelten, daß mindestens auf je 30 Personen ein Abortspiegel entfalle, wobei die Aborte der räumlichen Ausdehnung des Betriebes angemessen verteilt sein sollen.

Wenn die Aborte sich in einem Betriebsgebäude befinden, so sind die Abfallrohre mit über Dach reichenden Dunstschläuchen von wenigstens 25 cm Durchmesser in Verbindung zu setzen.

Aborte, die nicht für Wasserspülung eingerichtet sind, sollen mit den Arbeitsräumen nicht in direkter Verbindung stehen, sondern von denselben durch kräftig ventilierte Vorräume oder gedeckte Gänge getrennt sein.

103.    Die Aborte sollen ausreichend belichtet, bzw. beleuchtet, und derart angelegt sein, daß die Arbeiter während ihres Aufenthaltes daselbst nicht den Unbilden der Witterung ausgesetzt sind.

104.    Die Aborte in größeren Betrieben sind nach dem Geschlechte der Arbeiter zu trennen, mit gesonderten Zugängen zu versehen und durch Aufschriften kenntlich zu machen.

105.    Bei den für Männer bestimmten Abortanlagen sind Pißräume anzulegen. Die Pißrinnen oder Muscheln sollen aus undurchlässigem Material hergestellt sein und dauernd in dichtem Zustande erhalten werden.

106.    Aborte und Pißräume sollen stets in reinem Zustande erhalten werden; falls sie nicht für Wasserspülung oder Torfmullstreuung eingerichtet sind, sollen in anderer Weise Vorkehrungen gegen die Geruchsbelästigung getroffen sein.

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1906 in Kraft.

Ministerialverordnung vom 7. Februar 1907, Nr. 24 R. G. Bl., mit welcher Vorschriften zur Verhütung von Unfällen und zum Schutze der Gesundheit der Arbeiter bei der gewerblichen Ausführung von Hochbauten erlassen

werden.

Bei der gewerblichen Ausführung von Hochbauten und von mit solchen im Zusammenhänge stehenden anderen Bauarbeiten sind, unbeschadet der einschlägigen Bestimmungen der Bauordnungen, die folgenden Vorschriften zu beobachten:

Vorschriften zur Verhütung von Unfällen.

1. Fundamente.

§ 1. Bei der Aushebung von Fundamenten sowie bei Erdarbeiten überhaupt ist auf eine sichere Pölzung besondere Sorgfalt zu verwenden. Das Untergraben des Erdreiches ist unzulässig. Der Rand der Grube muß in der Breite von mindestens 0\5 m von aller Belastung durch Erde, Material u. dgl. frei bleiben.

Ist Regenwetter eingetreten, so sind die Wände, beziehungsweise die Pölzungen vor Beginn der Arbeit und während derselben von Zeit zu Zeit auf ihre Festigkeit zu untersuchen und nach dem Ergebnisse die erforderlichen Sicherungsmaßregeln zu treffen.

Neben vorhandenen Bauten dürfen, wenn diese weniger tief fundiert sind als der Neubau, neue Fundamente und der dazu nötige Bodenaushub nur stückweise, und zwar jeweilig in einer 2 m nicht überschreitenden Länge ausgeführt werden.

2. Brunnenschächte, Kanäle und Senkgruben.

§ 2. Brunnenschächte mit quadratischem Querschnitte müssen unter allen Umständen ausgezimmert werden. Runde Schächte dürfen ohne Ausmauerung nur in vollständig festem Boden abgeteuft werden.

Bei der Ausmauerung eines Brunnens darf bei horizontaler Lage der Verschalungspfosten auf einmal nur je ein Pfosten, und zwar erst dann entfernt werden, wenn die Mauerung bis an die Unterkante dieses Pfostens fest hinterfüllt ist. Bei sehr losem Boden, Gerolle etc. darf auf die ganze Höhe der losen Bodenschichte die Zimmerung überhaupt nicht entfernt, sie muß vielmehr mit der Hinterfüllung verschüttet werden. Bei Triebzimmerung muß die Hinterfüllung des Mauerwerkes eines Feldes bis zum nächsten horizontalen Kranze hergestellt sein, bevor die vertikalen Triebpfosten (Schalungspfosten) beseitigt werden.

Die Hinterfüllung der Ausmauerung muß immer festgestampft werden.

Im Brunnenschächte ist dicht über der Kopfhöhe der Arbeiter eine Schutzdecke anzubringen, unter die die Arbeiter zum Schutze gegen herabfallende Gegenstände treten können.

$ 3. Vor dem Einfahren oder Einsteigen in einen Brunnen oder Brunnenschacht muß ohne Rücksicht auf seine geringere oder größere Tiefe, ebenso wie vor dem Einsteigen in bereits gebrauchte Senkgruben und alte Kanäle festgestellt werden, ob sich darin keine Stickluft befindet. Diese Feststellung ist durch langsames Hinablassen einer gewöhnlichen Laterne mit brennendem Lichte oder auf sonst verläßliche Weise vorzunehmen.

Ist durch das Erlöschen des Lichtes oder durch das Ergebnis der etwa vorgenommenen anderweitigen Probe das Vorhandensein von Stickluft festgestellt, so ist diese mittels Luftpumpen oder Ventilatoren, in Ermanglung solcher durch Eingießen von heißem Wasser oder durch Hinablassen von Eimern mit ungelöschtem, vorher mit Wasser begossenem Kalk zu beseitigen.

Ist das Vorhandensein explosibler Gase im Schachte anzunehmen, so darf eine Probe mit brennendem Lichte nicht vorgenommen werden.

Die Luftprobe ist jedenfalls bis zu einem anstandslosen Ergebnisse zu

wiederholen.

3. Kalkgruben und andere Vertiefungen.

§ 4. Kalkgruben und andere, den Verkehr am Bauplatze gefährdende Vertiefungen sind durchbruchsicher zu bedecken oder genügend fest zu umwehren.

4. Gerüste.

a) Im allgemeinen.

§ 5. Jede Einrüstung ist aus gesundem, dem Zwecke entsprechend starkem und durch eine vorherige Benützung in seinem Querschnitte nicht geschwächtem Holze in sicherer, dem Fortschritte des Baues entsprechender Weise fachgemäß herzustellen.

Für das Abtragen von Gerüsten sind geeignete Einrichtungen zu treffen, damit Balken, Pfosten, Riegel, Klammern und sonstige große und schwere Gerüstbestandteile in sicherer Weise abgeseilt oder auf andere Weise ohne Gefährdung der unter dem Gerüste befindlichen Personen hinabbefördert werden können.

Aus dem Holzwerke vorstehende Nägel sind, wenn irgend möglich, vor dem Transporte, jedenfalls aber vor der weiteren Benützung des Holzwerkes zu beseitigen oder umzuschlagen.

Bei der Lagerung von Material auf Gerüsten ist dafür zu sorgen, daß der Verkehr dadurch nicht behindert wird.

b) Langtennengerüste.

§ (1. Bei Langtennengerüsten müssen die Ständer einen festen Stützpunkt und die Querriegel ein sicheres Auflager erhalten; bei seitlicher Inanspruchnahme des ganzen Gerüstes oder einzelner Teile desselben ist eine hinreichend starke Kreuzverstrebung anzubringen. Außergewöhnliche Gerüstungen, zum Beispiel solche für Türme, für ausgedehnte Versetzungen u. dgl., müssen kunstgerecht abgebunden werden.

In allen Gerüstgeschoßen ist ein entsprechend dichter, starker und breiter Bretterbelag anzubringen, dessen Enden nicht Überhängen dürfen. Zur Sicherung gegen Absturz von Menschen und Herabfallen von Material oder Werkzeugen sind Brustwehren und nach außen hin Fußpfosten anzubringen.

Die Kommunikation zu den verschiedenen Gerüstgeschoßen und zwischen denselben ist mittels Laufbrücken, Treppen, Leitern, jedoch stets so einzurichten, daß die Gerüste und Arbeitsbühnen nur von Stockwerk zu Stockwerk erstiegen werden können.

c) Ausschußgerüste.

§ 7. Bei Ausschußgerüsten müssen die Ausschußbäume innen durch sichere Verspreizungen niedergehalten oder außen durch hinreichend starke Verstrebungen gegen die Mauer gestützt werden; auch ist ein seitliches Ausweichen durch entsprechende Versteifungen zu verhindern.

d) Leitergerüste.

§ 8. Leitergerüste sind mittels Diagonalwindlatten zu versteifen und zur Sicherung gegen Absturz durch Brustwehren nach außen und, wenn der freibleibende Raum zwischen dem Gerüstwege und der Gebäudewand breiter als 0’4 in ist, auch nach innen abzuschließen.

Die Laufbretter müssen auf den Sprossen aufliegen und sollen beiderseits um wenigstens 0'2 m überragen.

Die Verbindung der Leitern mit den Ausschußbäumen sowie auch jene der Schutzbretter (Brustwehren) mit den Leiterruten (Holmen) hat in sicherer, haltbarer Weise zu erfolgen.

e) Hängegerüste.

§ 9. Hängegerüste dürfen nur an genügend starken und sicher befestigten Ausschußriegeln und mittels Seilen aufgehängt werden. Bei Montierungen können statt der Seile auch Ketten und starre Eisenstangen von genügender Festigkeit verwendet werden.

Die Höchstzahl der auf das Hängegerüst zuzulassenden Arbeiter und die zulässige Mindeststärke der Tragseile ist an den Hängegerüsten bleibend und deutlich leserlich ersichtlich zu machen.

Jede Winde muß mit Sperrklinke und Bremse versehen, jedes Zahngetriebe mit Schutzkappen überdeckt sein.

Jedes Hängegerüst ist durch geeignete Vorrichtungen gegen Schwankungen zu versichern.

f) B o c k-(S c h r a g e n)g e r ü s t e.

§ 10. Böcke (Gerüstschragen) ohne Längsversteifung sind unzulässig; eine solche Versteifung muß wenigstens durch Strebehölzer erfolgen, die mit Klammern verhängt sind..

Bei Aufstellung der Böcke auf dem Erdboden ist für eine genügend feste Unterlage zu sorgen; bei Aufstellung auf Gerüsten dürfen die Böcke niemals auf offener Balkenlage, sondern müssen auf einer dichten und genügend starken Pfostenunterlage aufsitzen.

Bei Schragengerüsten von 1'9 m Höhe oder darüber sowie bei Aufeinanderstellung von zwei Bockgerüsten ist der Pfostenbelag mit aufgestellten Fußpfosten abzuschließen und außerdem müssen noch Brustwehren angebracht werden.

g) Lehrgerüste.

§ 11. Bei Lehrgerüsten ist — abgesehen von deren fachgemäßer Konstruktion — für eine entsprechende Sicherung der Aufstiege und der Arbeitsplätze am Gerüste Sorge zu tragen. Auch das Ausschlagen der Lehrgerüste darf nur unter fachmännischer Leitung vorgenommen werden.

Ji) Untersuchung der Gerüste.

§ 12. Die Gerüste sind wenigstens alle vierzehn Tage, insbesondere jedoch nach Sturmwind und nach jeder längeren Bauunterbrechung auf ihren ordnungsmäßigen Bauzustand fachmännisch zu prüfen; Hängegerüste sind vor jedesmaliger Benützung, die Befestigung von Ausschußbalken derselben ist täglich zu untersuchen. Vorgefundene Mängel sind vor Beginn der Arbeit zu beheben.

i) Belastung der Gerüste.

§ 13. Die Gerüste dürfen nur in einer ihrer Bauart entsprechenden Weise belastet werden. Ausschuß-, Leiter- und Hängegerüste dürfen zur Montierung von Eisen- und Holzkonstruktionen nur dann verwendet werden, wenn sie der besonderen Belastung entsprechend konstruiert sind. Im übrigen dürfen solche Gerüste nur zu solchen Arbeiten benützt werden, die keine Ansammlung von Arbeitern und keine Anhäufung von Materialien bedingen, also nur zu Anstreicherarbeiten, Färbelungen u. dgl.

k) Gerüstöffnungen.

§ 14. Die zur Materialförderung in den einzelnen Geschoßen notwendigen Gerüstöffnungen sind mit schachtartigen Bretterverschlägen zwischen den Gerüstgeschoßen zu versehen, die bis zum untersten Ende der Förderungsanlage reichen müssen und hier sowie in den Geschoßen nur an jenen Stellen offen sein dürfen, an welchen jeweilig die Aufladung oder Entnahme des Fördergutes erfolgt. Ebenso darf an der obersten Gerüstöffnung nur die zur Entnahme des geförderten Materiales benützte Stelle ohne Umfriedung gelassen werden.

5. Leitern und Treppen.

§ 15. Leitern und Treppen sind vor ihrer Verwendung auf ihre Sicherheit zu untersuchen. Vorgefundene Mängel sind sofort zu beseitigen. Das Ersetzen fehlender Sprossen durch aufgenagelte Latten ist nicht gestattet.

Wenn hei Bauten von mehr als Stockwerkshöhe die Kommunikation von Stockwerk zu Stockwerk mittels Leitern hergestellt wird, sind diese stets paarweise, die eine für den Auf-, die andere für den Abstieg, und zwar tunlichst so anzubringen, daß beim Auf- oder Abstieg die Wendung stets nach derselben Seite erfolge; auch müssen sie eine solche Länge besitzen, daß sie die Stockwerksbühne, zu welcher sie führen, um mindestens 1*5 m in der Richtung der Leiter gemessen überragen.

Leitern dürfen nicht derart übereinander stehen, daß herabfallende Gegenstände den unteren Leitergang treffen können.

Leitern müssen auf dem Boden fest aufsitzen und überdies durch Klammern am Gerüste gut befestigt sein. Auf Gerüsten dürfen Leitern nur auf eine Unterlage von mindestens 5 cm starken Pfosten aufgestellt werden.

Im Falle der Verwendung außerhalb der Gerüstgeschoße stehender und direkt zu einem derselben führender Leitern muß für einen genügend breiten und sicheren Zutritt, beziehungsweise Austritt gesorgt werden.

Doppelleitern (Maler-, Treppen- und Stufenleitern) müssen mit einer Vorrichtung gegen ein zufälliges Auseinandergehen versehen sein.

6. Laufbrücken.

§ 16. Laufbrücken sind tunlichst in einer solchen Breite anzulegen, daß sie das Ausweichen zweier Personen gestatten.

Die Steigung der Laufbrücken soll möglichst 1 : 3 oder weniger betragen, darf aber keineswegs größer als 1 : 2 sein.

Die Aufgangsfläche muß der Breite nach in Schrittweite Trittleisten erhalten und bei schlüpfriger Bahn mit Asche, Sand oder dergleichen bestreut werden.

An jeder Lauf brücke müssen an der Außenseite und an etwa daneben liegenden P'enstern und Türöffnungen Geländer angebracht sein, ebenso sind an der Innenseite Geländer dann anzubringen, wenn die Laufbrücke vom Mauerwerk mehr als 0’4 m absteht.

7. Seile und Ketten.

§ 17. Bei Bauarbeiten dürfen außer Ketten nur flexible Seile aus Hanf, Baumwolle oder Draht verwendet werden.

Die tadellose Beschaffenheit und Tragfähigkeit der Seile und Ketten ist von Zeit zu Zeit durch fachmännische Untersuchung sicherzustellen. Schadhafte Ketten und Seile sind sofort sachgemäß auszubessern oder, falls dies nicht mit genügender Sicherheit möglich ist, auszuwechseln.

Nicht genügend tragfähige Ketten und Seile sind von der Verwendung auszuschließen.

Zur Materialförderung mittels Fördergefäßen dürfen Seile mit einfachen Haken nicht verwendet werden.

8. Aufzüge und Hebezeuge,

a) Im allgemeinen.

§ 18. Die Benützung von Materialaufzügen zum Auf- und Abfahren von Personen ist unzulässig. Nur beim Baue von Brunnen und hohen Kaminen dürfen Aufzüge auch zur Personenbeförderung benützt werden, falls sie hierfür genügende Sicherheit bieten.

§ 19. Bei sämtlichen Materialaufzügen müssen die Lade- und Entladeöffnungen gegen Absturz von Personen und Material entsprechend gesichert und ausreichend belichtet oder beleuchtet sein. Bei jeder solchen Öffnung ist eine Warnung, betreffend das Vorbeugen und das Verbot der Benützung des Aufzuges durch Personen, deutlich ersichtlich zu machen.

§ 20. Die Antriebsmechanismen der Aufzüge, Becherwerke, Kräne u. dgl. sind, falls sie nicht schon durch ihre Tage geschützt sind, zu umwehren. Alle im Verkehrsbereiche gelegenen oder einer unbeabsichtigten Berührung ausgesetzten Zahnradgetriebe sind zu verdecken.

Bei Benützung elektrischer Aufzüge sind die stromführenden Leitungen, ebenso wie die Apparate in sicherer Weise gegen die Berührung durch Unberufene zu verwahren.

Aufzüge, Becherwerke und alle derartigen Hebevorrichtungen sollen so beschaffen sein, daß eine Gefährdung der unterhalb beschäftigten Personen durch das Herabfallen von Materialien ausgeschlossen ist; in dem untersten Geschoße ist ein entsprechend starkes Schutzdach herzustellen.

§ 21. Unter freischwebenden Lasten ist der Verkehr auf das unbedingt erforderliche Maß einzuschränken.

b) Mörtelaufzüge.

§ 22. Bei gewöhnlichen Mörtelaufzügen (Rad an der Welle mit zwei an Seilen hängenden Fördergefäßen) muß sich die Welle so hoch über dem Standorte der Arbeiter befinden, daß sie von diesen selbst mit ausgestreckten Händen nicht erreicht werden kann, oder die Welle ist derart zu verdecken, daß die Arbeiter sie nicht berühren können. Vor der Aufzugsöffnung ist der Pfostenbelag des Gerüstes mit angenagelten Latten (Fußleisten) zu versehen und in Brusthöhe ein durchlaufender Riegel oder eine Handhabe anzubringen, an welche sich die Seilführer mit der freien Hand anhalten können.

c) Kräne und Winden.

§ 23. Kräne und Winden sind mit Sperrklinke und Bandbremse oder anderen verläßlich wirkenden Bremsvorrichtungen zu versehen. Soll die Last durch ihr Eigengewicht herabgelassen werden, so muß bei zweierlei Gängen eine Fallklinke angebracht sein, welche das Selbsteinrücken des Schnellganges verhindert.

Laufkräne, auf denen sich Arbeiter befinden, sollen gegen Absturz von Menschen und Material genügend sichere und umwehrte Bühnen oder Galerien erhalten.

An jedem Krane ist seine Tragfähigkeit in Kilogrammen deutlich sichtbar

zu machen.

9. Transporteinrichtungen, a) Ve r sc h i e b e d ie n s t.

§ 24. Bei Verschiebung von Eisenbahnwagen auf Betriebsgleisen mittels Menschenkraft oder Zugtieren sind den Verschiebern Bremsknüttel, Bremsschuhe, Unterlagskeile oder dergleichen beizustellen. Wenn auf demselben Gleise gleichzeitig noch andere Wagen mittels Menschenkraft bewegt werden, so ist ein Arbeiter zur Verfügung zu halten, der vor dem zu verschiebenden Wagen zu gehen und darauf zu achten hat, daß die betreifende Strecke frei und betriebssicher ist.

Bei Verschiebung mittels Zugtieren sind Zugketten oder Zugseile von mindestens 2'5 m Länge zu verwenden. Finden solche Verschiebungen auf Geleisen im Gefälle statt, so ist außer dem Lenker noch mindestens ein Arbeiter zur Verfügung zu halten, der die in Bewegung befindlichen Wagen nötigenfalls durch geeignete Mittel zum Stillstände zu bringen hat.

Erfolgt der Verschiebedienst mittels motorischer Kraft, so sollen die für einen ordnungsmäßigen Bahnbetrieb erforderlichen Einrichtungen getroffen sein.

§ 25. Auf Materialbahnen, die im Gefälle liegen, ist für eine verläßliche Bremsung durch Beistellung der genügenden Anzahl bremsbarer Fahrzeuge

vorzusorgen.

§ 26. Drehscheiben und Schiebebühnen müssen in ihrer richtigen Lage durch geeignete Vorrichtungen feststellbar sein.

b) Transport schwerer Lasten.

§ 27. Der Transport sowie das Auf- und Abladen schwerer Lasten hat unter fachkundiger Überwachung zu erfolgen. Für den betriebssicheren Zustand der Transport- und Lademittel, der Fahr- und Hebezeuge, der Gleise u. dgl. ist derart zu sorgen, daß weder die Sicherheit des Verkehres noch jene der Arbeiter oder fremder Personen gefährdet wird.

Die zum Auf- und Abladen verwendeten Gleitschienen oder Gleitpfosten sind gegen ein zufälliges Abrutschen oder Umkanten zu sichern und im Winter abzueisen, sowie mit Sand, Asche o. dgl. zu bestreuen. Die Fahrzeuge sind gegen das Umkippen durch geeignete Vorrichtungen zu sichern.

§ 28. Kippwagen müssen mit verläßlichen, gefahrlos zu bedienenden Arretiervorrichtungen versehen sein.

§ 29. Beim Transporte von Walzen, Rohren, Zylindern, Fässern u. dgl. sind gegen das Abrollen derselben geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen.

10. Vorkehrungen im Innern von Bauten.

§ 30. Zur Sicherung der Arbeiter gegen Absturzgefahr im Innern eines Gebäudes sind entweder die Deckenträger (Traversen, Träme) unmittelbar nach dem Verlegen voll zu überdecken oder die zu unbedeckten Tramlagen führenden Öffnungen in den Umfassungswänden, ebenso wie jene, die unmittelbar in Höfe, Schächte und unvollendete Stiegenhäuser führen, sicher abzuschranken.

Bei bereits versetzten Stiegen sind, solange die definitiven Stiegengeländer nicht angebracht sind, provisorische Schutzgeländer anzubringen.

Verbindungen (Gänge, Treppen) unter nicht abgedeckten Räumen sind mit Schutzdecken gegen herabfallende Gegenstände zu versehen.

Sollen auf Sturzdecken Materialien transportiert oder gelagert werden, so müssen hierfür Gänge oder ein voller Belag aus Pfosten hergestellt werden.

11. Dacharbeiten und ähnliche gefährliche Arbeiten.

§ 31. Bei gefährlichen, namentlich bei Dachdecker- und Schneeabräum-arbeiten, bei Blitzableiterinstallationen, bei gefährlichen Spengler- und Glaserarbeiten sind die Arbeiter mit einem Sicherheitsgurt und einem Seil auszurüsten.

Bei Neueindeckung von Glasdächern muß unter diesen ein mit Brettern fest abgedecktes Gerüst aufgestellt werden; Glasabfälle sind sofort wegzuschaffen.

12. Demolierungen.

§ 32. Bei Demolierungen ist das Umwerfen ganzer Mauerteile in der Regel unzulässig.

Nur freistehende Mauern, Giebelwände, Essen u. dgl. dürfen, wenn sie isoliert stehen, unter ständiger fachmännischer Leitung umgeworfen oder gesprengt (»geschossen«) werden.

Auch das Abbrechen von Gewölben darf nur unter ständiger fachmännischer Leitung erfolgen. Der unterhalb des abzubrechenden Gewölbes befindliche Raum ist abzuschließen und, wenn es die Konstruktion des Gewölbes fordert, ist eine entsprechende Unterfütterung herzustellen.

Bauwerke, die durch Demolierung anstoßender Bauten ihre Stütze verlieren, sind fachgemäß zu sichern.

Behufs Verhinderung belästigender Staubentwicklung sind das Mauerwerk und der Schutt wiederholt zu bespritzen und bei der Hinabbeförderung des Schuttes Holzschläuche zu verwenden, die am unteren Ende in einen offenen Sack auslaufen.

13. Sonstige Sicherheitsvorschriften.

£ 33. Während der in die Dunkelheit fallenden Arbeitsstunden sind die Arbeitsstellen sowie deren Zugänge ausreichend zu beleuchten; desgleichen ist für eine entsprechende Beleuchtung aller ungenügend belichteten Arbeitsstellen vorzusorgen.

Die Leitungsdrähte der elektrischen Beleuchtung müssen zum Schutze gegen Berührung durchwegs isoliert sein.

Sämtliche Beleuchtungskörper müssen sicher aufgehängt werden. Lampen für leicht flüchtige Brennstoffe mit unterhalb des Leuchtstofitbehälters angebrachten Brennern sind überdies derart aufzuhängen, daß eine stärkere Erhitzung dieses Behälters vermieden wird. In Räumen, in denen sich Arbeiter dauernd aufhalten, dürfen solche Lampen sowie der für dieselben verwendete Brennstoff nicht auf bewahrt werden.

§ 34. Bei Arbeiten, die für die betreffenden Arbeiter die Möglichkeit einer Gefährdung der Augen in sich schließen, sind die Arbeiter mit Schutzbrillen, Schutzschirmen oder Gesichtsmasken auszustatten. Zum Schutze anderer, in der Nähe beschäftigter Arbeiter sind erforderlichen Falles Schutzwände oder Schutznetze anzubringen.

Arbeiter, für die infolge ihrer Beschäftigung eine besondere Gefährdung durch Durchnässung oder Verletzung der Füße besteht, sind mit zweckentsprechenden Fußbekleidungen auszustatten.

Arbeiter, die mit dem Transporte scharfkantiger oder spitzer Gegenstände beschäftigt sind, sind mit festen Handledern oder mit Handschuhen aus widerstandsfähigem Materiale auszurüsten.

$ 35. Das Zuwerfen von Baumaterial (»Schupfen«) ist nur im Erdgeschoße zulässig. Die Beförderung von Ziegeln durch auf Leitern stehende Arbeiter ist höchstens von Stockwerk zu Stockwerk gestattet.

§ 3(i. Wo Materialien in größerer Menge übereinander geschlichtet werden, ist durch geeignete Vorkehrungen Vorsorge zu treffen, daß ein Zusammenbruch des gelagerten Gutes hintangehalten wird.

§ 37. Reparaturen an Gebäuden (Tünchen, Anwerfen, Anstreichen der äußeren Fensterrahmen u. dgl.) dürfen auf einfachen Leitern nur an ebenerdigen oder an einstöckigen Gebäuden vorgenommen werden; an mehrstöckigen Gebäuden sind Ausschuß-, Leiter- oder Hängegerüste zu verwenden.

i? 38. Alle hei Bauarbeiten zur Verwendung gelangenden Arbeitsgeräte und maschinellen Einrichtungen sind stets in gutem und vollkommen gebrauchsfähigem Zustande zu erhalten.

§ 39. Das Betreten von Gerüsten durch beim Baue nicht beschäftigte Personen, z. B. zum Zwecke des Zutragens von Speisen und Getränken, ist strengstens zu untersagen.

§ 40. Personen, von denen dem Arbeitgeber bekannt ist, daß sie an Fallsucht, Krämpfen, zeitweiligen Ohnmachtsanfällen, Schwindel, Schwerhörigkeit oder an anderen körperlichen Schwächen oder Gebrechen in dem Maße leiden, daß sie dadurch bei gewissen Arbeiten einer außergewöhnlichen Gefahr ausgesetzt wären, dürfen zu Arbeiten dieser Art nicht verwendet werden. Trunkene sind überhaupt von der Arbeit fernzuhalten.

Hochschwangere Frauen dürfen nur zu leichteren Arbeiten, niemals aber auf Leitern und an Materialaufzügen Verwendung finden.

¹

Bremsfahrstühle in Mahlmühlen sind von den Bestimmungen dieses Abschnittes ausgenommen; für dieselben werden besondere Schutzvorschriften bekannt gegeben werden.

II. Vorschriften zum Schutze der Gesundheit.

§ 41. Auf Bauplätzen, wo mehr als zehn Arbeiter beschäftigt sind und die räumlichen Verhältnisse es gestatten, ist ein der Anzahl der Arbeiter entsprechend großer, im Bedarfsfälle heizbarer Unterkunftsraum zu schaffen, in

welchem auch die zur Durchführung der ersten Hilfeleistung notwendigen Vorkehrungen zu treffen sind.

§ 42. Auf jedem Bauplatze soll für die Beschaffung genügender Mengen frischen Trinkwassers, und zwar in allen Geschoßen, in welchen gearbeitet wird, unter Beistellung von Trinkgefäßen vorgesorgt werden.

§ 43. Auf jedem Bauplatze ist eine, der Zahl der Arbeiter und den sanitären Vorschriften entsprechende Abortanlage beizustellen. Die Aborte sind so einzurichten, daß von außen nicht hineingesehen werden kann; sie sind, falls mehr als zehn Personen beschäftigt sind, nach dem Geschlechte der Arbeiter zu trennen und durch Aufschriften kenntlich zu machen.

Die Aborte und Pißräume sind stets in reinem und möglichst geruchlosem Zustande zu erhalten, sowie nach Erfordernis zu desinfizieren.

§ 44. Räume, die mittels Heizvorrichtungen ohne Rauchabzug ausgetrocknet werden, dürfen den Arbeitern weder zum Arbeiten, noch zum Aufenthalte zugewiesen werden.

§ 45. Für die erste Hilfeleistung bei Unfällen müssen auf Bauplätzen, auf denen mehr als zehn Arbeiter beschäftigt sind, und auf Bauplätzen, die mehr als ein Kilometer von der nächsten Apotheke entfernt sind, ohne Rücksicht auf die Zahl der beschäftigten Arbeiter, Kästen mit blutstillenden und antiseptischen Mitteln und dem notwendigen Verbandzeuge sowie Labemittel bereitgehalten werden.

§ 46. Die Namen und Wohnorte der Krankenkassenärzte sind den Arbeitern durch Anschläge auf den Bauplätzen bekanntzumachen.

III. SehluSvorsehriften.

§ 47. Die nachfolgenden Verhaltungsvorschriften für die Arbeiter sind diesen vollinhaltlich zur Kenntnis zu bringen und zu diesem Zwecke mindestens durch Anschlag an einer allgemein zugänglichen Stelle des Bauplatzes, nach Bedarf auch an mehreren Stellen, bleibend und deutlich leserlich ersichtlich zu machen.

Auf den Punkt 22 (Unfallsanzeigen) ist jeder Arbeiter bei seinem Eintritte in die Arbeit besonders aufmerksam zu machen.

1.    Es ist untersagt, Werkzeuge, Hölzer, Ziegel, Steine und sonstige schwere Gegenstände von Gerüsten oder sonst vom Baue hinabzuwerfen.

2.    Das Lockern von Klammern hat derart zu erfolgen, daß sie weder abspringen noch fortgeschleudert werden.

3.    Jede eigenmächtige Entfernung von Gerüstteilen, Leitern, Pfosten, Riegeln, Klammern, Böcken, Belagen usw., wie überhaupt jede eigenmächtige Veränderung an den Betriebseinrichtungen ist untersagt.

4.    Beim Aufziehen und Herablassen von Hängegerüsten sind die Windenvorrichtungen derart gleichmäßig zu handhaben, daß jede Schiefstellung des Gerüstes vermieden wird. Die Kurbeln der Winden sind außer der Zeit ihrer Verwendung festzustellen oder abzunehmen.

5.    Der Aufenthalt auf den Gerüsten — mit Ausnahme von hohen Turm-und Essengerüsten — während der Mittagspause ist unzulässig.

6.    Unterhalb der für die Materialaufzüge bestimmten Gerüstöffnungen ist während des Aufzugsbetriebes der Aufenthalt von Personen unzulässig. Während der Zeit, als ein solcher Aufzug außer Betrieb steht, muß der Schacht vollständig geschlossen sein.

7.    Bei der Bedienung von Hebezeugen ist die Last sorgfältig und verläßlich zu befestigen, beziehungsweise derart zu lagern, daß das Ladegut nicht herabfallen kann.

Fördergefäße dürfen nicht so vollgefüllt werden, daß bei Schwankungen derselben Fördergut herabfallen oder überfließen kann.

8.    Das Einschütten des Mörtels in die Butten und Fässer hat derart zu geschehen, daß das Spritzen möglichst vermieden wird.

9.    Beim Herablassen einer Last mittels Kranen und Winden darf die Bremse erst gelöst werden, nachdem die Kurbeln abgezogen wurden oder, wo dies nicht möglich ist, die Arbeiter zur Seite getreten sind.

Das Auffangen in Bewegung befindlicher Windenkurbeln ist unzulässig.

Beim Aufwinden der Last soll die Sperrklinke stets im Sperrade liegen.

10.    Bei Verschiebung von Eisenbahnwagen haben sich die Arbeiter der beigestellten Bremsknüttel, Bremsschuhe, Unterlagskeile u. dgl. zu bedienen.

Bei Verschiebung mittels Menschenkraft dürfen die Verschieber nie vorne schieben und nie auf den Schienen gehen. Wenn auf demselben Geleise gleichzeitig noch andere Wagen bewegt werden, dürfen die Verschieber nur an der Längsseite der Wagen schieben und nicht zwischen dieselben treten.

Bei Verschiebung mittels Zugtieren sollen diese stets mit der Hand und tunlichst außerhalb des Geleises geführt werden.

11.    Drehscheiben und Schiebebühnen sind, bevor darüber gefahren wird, in ihrer richtigen Lage zu sichern.

12.    Auf Geleisen befindliche Eisenbahnwagen sind bei Stillstand so festzustellen, daß sie nicht von selbst in Bewegung geraten können.

13.    Beim Transporte schwerer Lasten auf Geleisen im Gefälle und innerhalb der Bauplätze ist besondere Vorsicht anzuwenden.

14.    Die Arbeiter sind gehalten, sich bei gefährlichen, namentlich bei Dachdecker- und Schneeabräumarbeiten, dann bei Blitzableiterinstallationen, bei gefährlichen Spengler- und Glaserarbeiten der ihnen beigestellten Sicherheitsgurte und Seile zu bedienen. Solche Seile müssen, wenn nicht besondere Einrichtungen an der Dachdecke deren Befestigung ermöglichen, in sicherer Weise an dem gewerbsüblichen Leitergerüste befestigt werden.

15.    Das Betreten unbeleuchteter Bauobjekte ist unzulässig.

16.    Lampen für leichtflüchtige Brennstoffe mit unterhalb des Leuchtstoffbehälters angebrachten Brennern sind derart aufzuhängen und zu tragen, daß eine stärkere Erhitzung dieses Behälters vermieden wird. Die zur Aufbewahrung solcher Lampen, sowie des für dieselben verwendeten Brennstoffes dienenden Räume dürfen nur für kurze Zeit betreten werden.

17.    Räume, die mittels Heizvorrichtungen ohne Rauchabzug ausgetrocknet werden, dürfen nur bei offenen Türen oder Fenstern und nur für ganz kurze Zeit betreten werden.

18.    Bei Arbeiten, die für die betreffenden Arbeiter die Möglichkeit einer Gefährdung der Augen in sich schließen, haben sich die Arbeiter der beigestellten Schutzbrillen, Schutzschirme oder Gesichtsmasken zu bedienen.

19.    Jede Beschädigung oder auffällige Erscheinung an den Betriebseinrichtungen ist dem von dem Unternehmer mit der Aufsicht betrauten Organe sofort anzuzeigen.

20.    Die Benützung der Arbeits- und Schutzvorrichtungen zu anderen Zwecken als zu jenen, für die sie bestimmt sind, ist unzulässig.

21.    Es ist den Arbeitern untersagt, sich an Arbeitsgeräten, maschinellen Einrichtungen, elektrischen Leitungen u. dgl., deren Bedienung, Benützung oder Instandhaltung ihnen nicht obliegt, zu schaffen zu machen und durch den Zwecken des Baubetriebes zuwiderlaufende Beschäftigungen, durch Spielereien. Neckereien, Zänkereien und sonstige mutwillige Handlungen sich oder andere zu gefährden.

22.    Von jedem Betriebsunfälle ist seitens des hiervon Betroffenen oder, wenn dieser hierzu außerstande wäre, von den Zeugen des Unfalles sofort dem Vorgesetzten Aufsichtsorgane Meldung zu erstatten.

§ 48. Übertretungen der Bestimmungen dieser Verordnung werden, inso-ferne sie nicht unter das allgemeine Strafgesetz oder unter die Strafbestimmungen der Gewerbeordnung oder unter jene einer Bauordnung fallen, gemäß der Mi-nisterialverordnung vom 30. September 1857, R. G. Bl. Nr. 198, mit Geldstrafen von 2 bis 200 Kronen oder mit Arrest von ß Stunden bis zu 14 Tagen geahndet.

§ 49. Diese Verordnung tritt am 1. März 1907 in Wirksamkeit.

Ministerialerlaß vom 24. März 1902, Z. 38.290 ex 1901 an alle politischen

Landesstellen.

Zur Erzielung eines einheitlichen Vorgehens bei Behandlung von Gesuchen um die gewerbsbehördliche Genehmigung der Neuerrichtung gemauerter hoher Schornsteine für gewerbliche Betriebsanlagen, bzw. der Erhöhung schon bestehender derartiger Schornsteine, findet das k. k. Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium den Gewerbebehörden im nachstehenden jene Grundsätze bekanntzugeben, welche in Handhabung des III. Hauptstückes und des § 74 der Gewerbeordnung den bezüglichen behördlichen Amtshandlungen in Hinkunft zur Grundlage zu dienen haben. Es sind dies zum Teile Maßnahmen, welche den erforderlichen Schutz der Nachbarschaft gegen die aus dem Bestände solcher Anlagen sich ergebenden Belästigungen und Gefährdungen sichern sollen, zum Teile solche, welche nach den gewonnenen Erfahrungen für den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter erforderlich sind.

I. Instruierung des Projektes.

Die Gewerbebehörden haben zunächst darauf zu achten, daß mit den Gesuchen um Genehmigung der Errichtung neuer oder der Erhöhung schon bestehender gemauerter hoher Schornsteine neben den im Maßstabe 1 : 100 zu verfassenden Projekten auch eine detaillierte statische Berechnung über die Standfestigkeit des geplanten Neu- oder Zubaues in Vorlage gebracht werde.

Diese statische Berechnung, rechnerisch oder graphisch zur Darstellung gebracht, hat unter Bedachtnahme auf die folgenden Ausführungen den wissenschaftlichen Grundsätzen der Baumechanik zu entsprechen. Aus der statischen Berechnung muß genau zu entnehmen sein, in welchem Maße die Baumaterialien sowohl in den einzelnen Absätzen des Schaftes als auch in der untersten Schaftfuge, in der Posta ment fuge auf dem Fundamente und in der Fundamentsohlenfläche in Anspruch genommen werden und welche Belastung des Untergrundes erfolgen soll.

Sind die Wände des Unterbaues (des Postamentes) nur in der statisch unbedingt notwendigen Stärke oder so konstruiert, daß sie sich dieser Grenze nähern, so ist der Unterbau als zum Schafte gehörig in Rechnung zu ziehen.

In der zeichnerischen Darstellung des Projektes müssen alle, namentlich aber die in Rechnung gezogenen Maße der Höhen und der Mauerstärken in sämtlichen Etagen eingetragen sein.

II. Berechnung der Gewichtseinheit der Baumaterialien.

Die zur Grundlage der Berechnung genommene Gewichtseinheit der in Verwendung gelangenden Baumaterialien muß dem tatsächlichen Gewichte derselben entsprechen.

Wird in der statischen Berechnung die der Behörde aus der örtlichen Erfahrung bekannte Gewichtseinheit des Mauerwerkes (bei Verwendung gewöhnlicher Mauerziegel durchschnittlich etwa 1600 kg pro Kubikmeter, bei Mauerwerk aus gepreßten Maschinformziegeln [Radialsteinen] durchschnittlich etwa mit 1700 bis 1800 kg pro Kubikmeter) als Grundlage genommen, so wird es in der Regel nicht nötig sein, einen besonderen Nachweis dieses Gewichtes zu fordern.

Wenn jedoch bei der statischen Berechnung von einer dieses Gewicht übersteigenden Einheit ausgegangen wird oder wenn sonst die Behörde die Überprüfung der Gewichtsannahme für nötig erachtet, bleibt es derselben Vorbehalten, den amtlichen Nachweis der Richtigkeit der Gewichtsannahme durch eine unter Aufsicht eines Staatstechnikers oder eines hierzu berechtigten autorisierten Privattechnikers vorzunehmende Erhebung erbringen zu lassen, und zwar selbst dann, wenn seitens der Partei ein Nachweis der Gewichtseinheit vorgelegt worden ist.

Für die Bestimmung der Gewichtseinheit eines aus gewöhnlichen Mauerziegeln herzustellenden Mauerwerkes wird es genügen, das spezifische Gewicht des trockenen Ziegelmateriales sicherzustellen und das Gewicht des Mauerwerkes nach der empirischen Formel, daß für ein Kubikmeter Mauerwerk annähernd zwei Drittel Ziegel und ein Drittel Mörtel notwendig sind, zu berechnen.

Für die Bestimmung der Gewichtseinheit des aus gepreßten Maschinformziegeln (Radialsteinen) herzustellenden Mauerwerkes ist jedoch ein Mauerkörper von rund einem Kubikmeter Inhalt aus dem zum Baue in Verwendung gelangenden Ziegelmateriale mit normaler Fugung auszuführen und abzuwägen. Das für die Mörtelbereitung und die Ziegelnässung zur Verwendung gelangende Wasser wird genau zu messen und sonach das Gewicht desselben von dem Gewichte des Probemauerwerkes in Abzug zu bringen sein.

Für das Mörtelgewicht ist die der Erfahrung entsprechende Einheit des trockenen Mörtels (je nach den örtlichen Verhältnissen durchschnittlich 1500 bis 1600 kg) in Rechnung zu nehmen.

Wird von dem Projektanten die Zulassung einer dieses Gewicht übersteigenden Einheit des Mörtels angesprochen, so ist derselbe zu verpflichten, die Richtigkeit seiner Annahme zu erweisen.

III. Berechnung des Wlnddruekes.

Der Winddruck ist in der durch die Bauordnungen festgesetzten Höhe und in jenen Fällen, in welchen die Bauordnungen diesfalls nichts festsetzen, in der Regel mit 150 kg pro Quadratmeter in Rechnung zu ziehen. In denjenigen Gebieten, deren Bauordnungen keinen Winddruck festsetzen, ist dann ein höherer als der vorbezeichnete Winddruck anzunehmen, wenn derselbe erfahrungsgemäß mehr als 150 kg pro Quadratmeter beträgt.

Der Windstoß und die Saugkraft an der Leeseite sind nicht in Rechnung

zu ziehen.

Für die Berechnung des Winddruckes ist die vertikale Projektion des dem Winde ausgesetzten Schornsteinteiles in Rechnung zu stellen.

Für die Berechnung der Winddruckfläche bei vier- und achteckigen Schornsteinflächen ist die senkrechte Projektionsfläche parallel mit einer der Vieleckseiten zu stellen.

Der Winddruck ist als im Schwerpunkte dieser Projektion horizontal wirkend anzunehmen.

Als windgeschützt dürfen nur jene Teile eines Schornsteines angenommen werden, die sich im Innern eines massiven Gebäudes, jedoch ohne Zurechnung des Dachraumes befinden, also entweder durch Hauptmauern gedeckt werden oder selbst einen Teil der Hauptmauern bilden.

Durch andere Bauwerke oder durch das Terrain dem Winddrucke weniger ausgesetzte Schornsteine sind als freistehend zu betrachten.

Bei der Bestimmung der Standfestigkeit gegen das Umkippen durch Wind ist, falls die Bauordnungen anderweitige Vorschriften nicht festsetzen, ohne Zulassung von Erleichterungen, mindestens mit der zweifachen Sicherheit zu rechnen.

Für die Ermittlung der größten Materialbeanspruchung ist jedoch nur der einfache Winddruck, bei eckigen Schornsteinen über Eck wehend, zu berücksichtigen.

IV.    Über die Anwendung der Winddruekabminderungskoefflzienten (cp).

0-67

0-71

1 • 00

Die unter III angegebene Ziffer des Winddruckes ist je nach der Querschnittform des Schornsteinschaftes mit einem Abminderungskoeffizienten cp zu multiplizieren. Derselbe ist ohne Rücksicht auf die Windrichtung bei runden Schornsteinen mit .    .

bei achteckigen Schornsteinen mit bei viereckigen Schornsteinen mit in Rechnung zu nehmen.

V.    Über das Maß der zulässigen Inanspruchnahme des zur Verwendung

kommenden Materiales mit Berücksichtigung des Winddruekes.

Bei Schornsteinen, welche einen Schaft von nicht mehr als 30 m Höhe erhalten sollen, kann im Schaftmauerwerke eine Zugspannung von höchstens 1 • 20 kg pro Quadratzentimeter zugelassen werden, für jedes Meter Mehrhöhe ist dieselbe jedoch um 0*05 kg pro Quadratzentimeter zu verringern.

In der untersten Schichte des Fundamentmauerwerkes darf eine Zugspannung nicht gestattet werden. Als Druckspannung ist höchstens ein Zehntel der Festigkeit der Ziegel und des Mörtels zuzulassen.

Es darf jedoch in der Regel die Kantenpressung in den Schäften unter Einfluß von Eigengewicht und Winddruck bei Verwendung gewöhnlicher Mauerziegel 8 kg pro Quadratzentimeter, bei Verwendung von gepreßten Maschinformziegeln (Radialsteinen) 12 kg pro cm² nicht übersteigen.

Sollte die Zulassung größerer Druckspannungen beansprucht werden, so ist der Nachweis zu fordern, daß das zur Verwendung gelangende Material, Ziegel und namentlich Mörtel, diesen Pressungen entspricht.

Die zugelassene Materialinanspruchnahme darf in keinem Querschnitte überschritten werden.

Als Belastung des Untergrundes dürfen bei den nachbenannten Bodengattungen höchstens folgende Werte zugelassen werden:

ä) bei sehr feuchtem Lehm und Tegel, dann bei Sand von mindestens einem Meter Mächtigkeit, jedoch gegen Ausweichen geschützt, 1 • 5 kg pro cm²;

b)    bei sandigem, festem Schotter von geringer Mächtigkeit oder wechselnder geneigter Lagerung, jedoch stehendem oder teilweise stehendem und gegen Ausweichen geschütztem Lehm und Tegel 2*5 kg pro m³;

c)    bei festgelagertem, grobkörnigem Schotter, dann bei Platteischotter von großer Mächtigkeit und bei liegendem, trockenem Lehm und Tegel 3 • 5 kg pro cm².

VI. Art und Beschaffenheit der Baumaterialien.

Hinsichtlich der Art und der Beschaffenheit der zur Verwendung gelangenden Materialien ist folgendes zu bedingen:

Für die Herstellung des Schornsteines darf nur ausgesuchtes Ziegelmaterial von erprobter Festigkeit, Dichtigkeit und Wetterbeständigkeit verwendet werden. Schlecht gebrannte oder stark poröse Ziegel sind daher von der Verwendung für den Bau hoher Schornsteine auszuschließen.

a) Der Schornsteinschaft ist ausschließlich aus Ziegeln zu erbauen, und zwar entweder aus gewöhnlichen Mauerziegeln bester Qualität oder aus für Schornsteinbauten besonders erzeugten Maschinformziegeln, (Radialsteinen).

Für die Herstellung des Schaftmauerwerkes ist sogenannter verlängerter Zementmörtel, bestehend aus einem Raumteile Portlandzement, vier Raumteilen Weißkalk und zehn Raumteilen Sand (und zwar nur scharfer oder reiner Flußsand), zu verwenden. Die Verwendung von lehmigem Sand oder von Asche ist unzulässig.

Wird hydraulischer Kalk (Graukalk) an Stelle des Weißkalkes verwendet, so genügt der halbe Zusatz von Portlandzement. Romanzementmörtel, schnellbindender Naturzementmörtel, darf nur ausnahmsweise zur Verwendung kommen, und zwar dann, wenn derselbe erfahrungsgemäß dieselben Eigenschaften wie der verlängerte Portlandzementmörtel besitzt und auch auf die Dauer nicht treibt. Diese Forderungen sind damit zu begründen, daß einerseits Weißkalkmörtel den Einflüssen der Witterung und der Wärme am meisten Widerstand leistet, und daß andrerseits durch den Zusatz von Portlandzement das unbedingt notwendige rasche Abbinden des Mörtels herbeigeführt wird.

Bei der Verwendung von gelochten Radialsteinen müssen die Hohlräume behufs Erzielung einer möglichst großen Adhäsion mit Mörtel ausgefüllt werden.

Achteckige Schornsteine sind tunlichst an den Vertikalkanten mit Form-(Achteck-)ziegeln zu verkleiden.

Es empfiehlt sich nicht, runde Schornsteinschäfte aus gewöhnlichen Mauerziegeln herzustellen, weil der Verband der Ziegel, die abgearbeitet werden müssen, nicht so genau wie bei Radialsteinen bewerkstelligt werden kann; in Fällen, in welchen Verwendung von gewöhnlichen Ziegeln nicht vermieden werden kann, ist namentlich bei Schornsteinen über 30 m Höhe auf die Herstellung von achteckigen Schornsteinschäften einzuwirken.

b)    Der Unterbau (Postament) ist ausschließlich aus gutgebrannten Ziegeln unter Verwendung von verlängertem Zementmörtel auszuführen.

c)    Das Fundamentmauerwerk ist aus gutgebrannten Ziegeln oder Klinkern je nach der Beschaffenheit des Bodens auf verlängertem Zementmörtel oder hydraulischem Kalkmörtel auszuführen, jedoch können auch Bruchsteine bester Qualität zugelassen werden. Die Verwendung von Weißkalkmörtel ist wegen ungleichmäßiger und langsamer Setzung des Mauerwerkes nicht zu gestatten.

Behufs gleichmäßiger Verteilung des Druckes auf den Untergrund ist es auch bei vollkommen tragfähigem Boden ratsam, eine entsprechend starke Betonplatte als unterste Fundamentschichte vorzuschreiben. Ist der Untergrund jedoch nicht ganz verläßlich, so ist eine solche Betonplatte jedenfalls vorzuschreiben. Nach Erfordernis wird außerdem noch eine künstliche Fundierung anzuordnen sein.

In dem gewerbepolizeilichen Konsense für die Errichtung der Anlage ist der verantwortliche Bauführer, dessen Berechtigung zur Ausführung von derlei Bauten zu prüfen sein wird, ausdrücklich als der Behörde dafür verantwortlich zu erklären, daß bei der Ausführung des Schornsteines die der statischen Berechnung zugrunde gelegte Materialqualität, sowohl hinsichtlich ihrer Gewichtseinheit, als auch hinsichtlich der Festigkeit und Güte tatsächlich zur Verwendung gelangt.

Bei der Erteilung des Konsenses wird ferner auch auf folgendes zu achten sein:

a) Hinsichtlich des Fundamentes.

Bei einer behufs Erzielung des zulässigen Druckes auf den Erdboden allenfalls herzustellenden Fundamenterbreiterung darf, wenn die Verbreitung stufenweise erfolgt, die Breite des Absatzvorsprunges nicht größer sein, als zwei Drittel der Höhe der Absatzstufe.

Muß die Absatzbreite in den Fundamenten wegen besonders ungünstiger Bodenverhältnisse breiter als zwei Drittel der Absatzhöhe gewählt werden, so sind diese Fundamente aus armiertem Beton herzustellen.

Die Höhe der Betonunterlage im Fundamente ist der Größe der Fundamentsohle angemessen (annähernd ein Achtel der Fundamentsbreite) zu ermitteln und darf nicht weniger als 60 Zentimeter betragen.

Der Untergrund, sowie das im Fundamente allenfalls verwendete Bruchsteinmauerwerk sind von der Sohle des Schornsteinrohres, beziehungsweise von der Sohle des Rauchkanales durch eine wenigstens 60 Zentimeter starke Ziegelmauerwerkschichte zu isolieren. Dies ist aus dem Grunde zu bedingen, damit der Untergrund, beziehungsweise das Bruchsteinmauerwerk durch die Wärme nicht an Tragfähigkeit verliert. Falls eine Betonplatte als die unterste Fundamentschichte angeordnet wurde, so muß, wenn die Sohle des Schornsteinrohres bis zu dieser Platte reicht, dieselbe ebenfalls isoliert werden. Hierbei wird es jedoch genügen, wenn eine Isolierschichte von 22 Zentimeter (eine Ziegelrollschichte und eine Flachschichte) hergestellt wird.

Soll im Unterbaue eine Materialtransport-Öffnung hergestellt werden, so ist dieselbe nicht an der Seite der Einmündung des Rauchkanales, sondern tunlichst an der entgegengesetzten Seite anzulegen.

Die Öffnung der Rauchkanaleinmündung im Unterbaue, sowie auch die Transportöffnung sind im Halbkreise und nicht im Segment einzuwölben.

Die Einwölbung des Rauchkanales bei Schornsteinen, welche für größere Feuerungen oder für die Ableitung von Abgasen höherer Temperatur bestimmt sind, darf nicht als Träger des Mauerwerkes dienen, es ist vielmehr über dem Gewölbe des Rauchkanales noch ein besonderes, zweites, mit dem Kaminmauerwerke verbundenes Gewölbe herzustellen.

Die lichten Breiten der Öffnungen im Unterbaue dürfen ein Drittel der bezüglichen Seitenbreite des Unterbaues nicht übersteigen.

Bei Schornsteinen, die zur Ableitung von Rauch- oder Verbrennungsgasen dienen, deren Wärmegrad 400° Celsius zeitweise oder dauernd übersteigt, ist sowohl im Unterbaue als auch bis zu einer angemessenen Höhe im Schafte entweder ein vom Schornsteinmauerwerke unabhängiger Schutzmantel — wenigstens im Unterbaue aus feuerbeständigen Ziegeln auf Schamottemörtel — herzustellen, oder es st die Innenwand mit feuerbeständigen Ziegeln zu verkleiden.

Sollte eine solche Vorkehrung ausnahmsweise nicht durchführbar sein, so wird die Konsenserteilung an die Bedingung zu knüpfen sein, daß die Wände angemessen verstärkt werden, damit eine die Stabilität beeinträchtigende Schä-digung der Wandungen durch große Hitze hintangehalten wird.

b) Hinsichtlich des Schaftmauerwerkes.

Dasselbe ist in Absätzen (Trommeln) von möglichst gleicher Höhe herzustellen. Es wird sich meist empfehlen, die Höhe dieser Trommeln bei runden, aus Radialsteinen hergestellten Schornsteinen bis 30 Meter Schafthöhe auf höchstens 5 Meter, bei höheren Schornsteinen auf höchstens 7 Meter zu beschränken.

Jedenfalls ist zu fordern, daß die Wandstärke in jedem Vertikalschnitte der Schaftwand von oben nach unten möglichst gleichmäßig zuzunehmen hat, und daß die Verbindungslinie der oberen äußeren Kante mit der untern inneren

Kante im Mauerwerke verbleiben muß; Unterscheidungen des Schaftmauerwerk-profiles, wodurch eine höhere Druckspannung und eine geringere Zugspannung in der Lagerfuge erzielt werden soll, sind nicht zu gestatten.

Wenn nur für die Außenmauerung des Schornsteinschaftes Radialsteine, für die Hintermauerung hingegen gewöhnliche Mauerziegel verwendet werden sollen, so ist dies nur unter der Bedingung zu gestatten, daß die Stärke der Ziegel beider Gattungen nicht wesentlich voneinander abweicht und daher ein durchlaufender Verband hergestellt werden kann. Bei dieser Art der Ausführung ist jedoch das Schaftmauerwerk bei Berechnung der Stabilität so zu behandeln, als wäre dasselbe ausschließlich aus Mauerziegeln hergestellt worden.

Eine Hintermauerung aus Beton ist keinesfalls zu gestatten.

c) Hinsichtlich besonderer Einrichtungen.

Vorzuschreiben sind :

Die Verfügung der Innenwände des Rauchschlotes, die Herstellung einer Einsteigöffnung, die Anbringung von Blitzableitern auf hohen Schornsteinen, die Anbringung von Steigeisen, die 40 Zentimeter voneinander entfernt sein müssen.

In dem Genehmigungsbescheide ist ausdrücklich zu bemerken, daß nach Vollendung des Schornsteines um die Kollaudierung desselben einzuschreiten ist und vor erfolgter Durchführung derselben die Benützung des Schornsteines nicht zulässig ist.

Die Kollaudierung ist mit aller Beschleunigung durchzuführen und ist hierbei in verläßlicherWeise sicherzustellen, ob der Schornstein in allen seinen Teilen plan- und konsensgemäß ausgeführt worden ist.

Zum Zwecke der Nachmessung der Dimensionen kann die Behörde den Schornstein durch einen verläßlichen Werkmeister besteigen lassen.

Ministerialverordnung vom 2. Juli 1877, Nr. 68 R. G. Bl., wodurch gewerbliche und sicherheitspolizeiliche Bestimmungen für die Erzeugung

von Sprengmitteln und den Verkehr damit erlassen werden.

Auszug.

§ 13. Die Lokalitäten einer Sprengmittelfabrik haben aus mehreren Gruppen zu bestehen:

Die Räume zur Herstellung der Explosivpräparate haben die eine Gruppe, die Räume zur Erzeugung der Sprengmittel aus diesen Präparaten die zweite und die Lokalitäten zur etwaigen Herstellung der Patronen und deren Verpackung die dritte Gruppe zu bilden.

Die Gebäude jeder dieser Gruppen müssen von jenen der anderen Gruppe mindestens 50 m entfernt gehalten werden.

Die Magazine für die fertigen Sprengmittel bilden die vierte und endlich die Wohngebäude die fünfte Gruppe.

Die beiden letzteren Gruppen müssen voneinander, sowie von den Gebäuden der übrigen Gruppen mindestens 200 m entfernt sein.

Die Objekte der 4. Gruppe (Magazine) müssen bei einem Fassungsraume von 2000 kg wenigstens 100 m und bei einem solchen bis zu dem nicht zu überschreitenden größten Fassungsraume von 10.000 kg wenigstens 200 m voneinander abstehen.

Die einzelnen Objekte der ersten vier Gruppen müssen voneinander getrennt und mit Erdwällen nach § 16 umgeben sein.

§ 14. Für die Anlagen einer Sprengmittelfabrik ist die Entfernung der zu wählenden Örtlichkeit von den im Falle einer Explosion gefährdeten Nachbarsobjekten maßgebend.

64

Abel. Allgemeiner Bauratgeber. 2. Aufl«

Die gefährdeten Nachbarsobjekte werden mit Rücksicht auf den Umfang der Gefahr in zwei Klassen geteilt.

In die I. Klasse gehören: Gebäude des Unternehmers, welche nicht zur Fabrik gehören, dann Gebäude, deren Besitzer ihre schriftliche Einwilligung gegeben haben, und wenig benutzte Wege und Straßen.

In die II. Klasse gehören: alle sonstigen bewohnten Häuser und gefährdeten Gebäude, Werke und Anlagen, Eisenbahnen, Wasserstraßen, dann Reichs-, Landes-, und Bezirksstraßen und stark benützte Wege, im allgemeinen jene Objekte, bezüglich welcher ein Unglück größere Ausdehnung annehmen kann.

Die Örtlichkeit für jene Fabrikslokalitäten, welche Explosivstoffe enthalten, muß von den Objekten I. Klasse mindestens 500 m, dagegen von den Objekten II. Klasse wenigstens 1000 m entfernt sein.

§ 15. Alle Gebäude, in welchen Explosivstoffe enthalten sind, müssen aus leichtem Holz gebaut und mit Dachpappe oder ähnlichem leichten Material gedeckt sein.

Steine dürfen nur zur Fundierung, Metallbestandteile nur zum Tür- und Fensterverschlusse, eventuell zur Blitzableitung verwendet werden.

Erfordern die Lokalverhältnisse die Anbringung von Blitzableitern, so ist sich diesfalls nach jenen Vorschriften zu benehmen, welche für Blitzableiter an Pulver- und Munitionsmagazinen gelten.

Der Bedachung, sowie den Gebäude wänden, falls diese getüncht werden sollten, darf nur ein heller Anstrich gegeben werden.

Die Lokalitäten zur Patronenerzeugung sollen nur für je zwei bis drei Arbeiter bemessen sein.

§ 1 (>. Die Gebäude, in welchen Explosivstoffe bereitet werden, müssen entweder mit einem, die Firsthöhe des Daches erreichenden, starken Erdwalle umgeben sein, oder entsprechend in einer Bodenvertiefung stehen.

Die Kronenbreite dieses Walles hat zumindestens 1 m zu betragen, seine Böschungen sollen beraset sein und deren Fuß mindestens 1 m von der Außenwand der Gebäude abstehen. Die Gebäude für die einzelnen Bereitungsprozesse müssen durch ähnliche Erdwälle voneinander isoliert sein.

§ 17. In den Gebäuden, worin Explosivstoffe bereitet werden, muß der Fußboden dicht und ohne Anwendung von Stein oder Metall hergestellt und wenn das Explosivprodukt flüssig ist, mit Kieselgur bestreut oder mit Kautschukoder Guttaperchadecken belegt sein, welche Bedeckung von Zeit zu Zeit, wenn aber Verschüttungen von Sprengöl vorgekommen sind, alsogleich zu erneuern, beziehungsweise zu reinigen ist.

§ 18. In allen Gebäuden, in welchen Explosivstoffe erzeugt oder verarbeitet werden, hat die Erwärmung ausschließlich durch Warmwasserheizung zu geschehen, wobei das Feuerungslokale außerhalb der Umwallung zu stehen hat.

Solche Heizvorrichtungen dürfen bei keinem der Räume, in denen Nitroglyzerin erzeugt oder verarbeitet wird, fehlen, und müssen immer mit Sorgfalt unterhalten werden.

§ 19. Die Beleuchtung derjenigen Fabriksräume, welche Explosivstoffe enthalten, ist bei eintretender Dunkelheit nur durch Laternen, welche von außen an das gut verglaste Fenster gehängt werden, zu bewirken.

Diese Räume dürfen bei Nacht nur im Notfälle und ausschließlich nur vom Chemiker mit einer Sicherheitslaterne betreten werden.

§ 20. Sämtliche Röhrenleitungen einer Sprengmittelfabrik müssen gegen Verderben möglichst gesichert und der Besichtigung leicht zugänglich sein.

§ 21. In den Fabrikationsgebäuden für Sprengmittel sollen Hohlgefäße von Glas, Stein oder Ton wäre, dann von Metall mit Ausnahme des Bleies tunlichst vermieden werden. Solche Gefäße haben vielmehr aus Holz, Kautschuk usw. zu bestehen.

Die Einbringung von nicht unmittelbar zur Fabrikation gehörigen Gegenständen, insbesonders aber von solchen mit Metallbestandteilen ist untersagt.

§ 22. Das Tabakrauchen und jede feuergefährliche Handlung in den Fabrikationsräumen für Explosivstoffe ist strengstens untersagt. Alle genannten Räume dürfen nur mit Schuhzeug ohne Eisenbeschlag betreten werden.

§ 23. Stoffe, wie Holzkohle, fettes Werg, fette Baumwolle usw., welche unter Umständen zur Selbstentzündung geeignet sind, müssen von den Fabrikations- und Lagerräumen möglichst ferne gehalten werden.

Ist bei Maschinenbestandteilen, Werkvorrichtungen usw. die Anwendung solcher Stoffe nötig, so hat dies mit jenen Vorsichten zu geschehen, welche geeignet sind, eine Selbstentzündung zu verhüten.

§ 24. Wenn an oder in einem Gebäude der Fabrik, in welchem Explosivstoffe sich befinden, Herstellungs- oder Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen sind, so müssen diese Stoffe vorerst sorgfältig aus dem Gebäude entfernt werden.

§ 42. Das Betreten des Rayons einer Sprengmittelfabrik oder spezieller Objekte derselben ist in der Regel nur den in der Fabrik Bediensteten und den Überwachungsorganen (§ 117) gestattet. Anderen Personen darf der Eintritt nur durch das Administrationsgebäude und nur mit jedesmaliger Bewilligung des Fabriksleiters erlaubt werden.

Solche Besucher sind während der Besichtigung der Fabrik von einem verläßlichen Fabriksbediensteten zu begleiten.

Die Rayons der Baulichkeiten, in welchen Explosivstoffe verarbeitet, sowie jene, in welchen solche Stoffe aufbewahrt werden, sind je mit einer augenfälligen Einfriedung abzuschließen und sind an allen Zugängen und sonst passenden Stellen Warnungstafeln anzubringen, auf welchen die Bezeichnung des Etablissements als Sprengmittelfabrik, das Eintrittsverbot und das Verbot feuergefährlicher Handlungen deutlich auszudrücken sind.

i? 43. Das Ministerium des Innern kann im Einvernehmen mit dem Handelsministerium hinsichtlich der in den §§ 13, 14, 15, 16, 31 und 36 enthaltenen Bestimmungen in Rücksicht auf die Art des betreffenden Sprengmittels, auf die lokalen oder sonstigen besonderen Verhältnisse Erleichterungen eintreten lassen.

Änderungen in der Betriebsanlage oder in der Fabrikationsweise dürfen ohne spezielle Bewilligung der kompetenten Behörde nicht vorgenommen werden. Die Behörde hat zu beurteilen, ob eine neue Prüfung (§§ 3 und 6) oder ein neues Ediktalverfahren (§ 12) einzutreten hat.

§ 44. Sprengmittel in einer Menge über 3 kg dürfen nie in Wohn- oder Verschleißlokalitäten verwahrt, sondern müssen in eigene Magazine eingelagert werden.

Diese Magazine sind entweder Fabriks- oder Verschleiß- oder Verbrauchsmagazine ; sie werden rücksichtlich ihrer Örtlichkeit, Konstruktion und Anlage teils durch die Maximalmenge der darin zu verwahrenden Sprengmittel, teils durch die Entfernung von gefährdeten Nachbarsobjekten (§ 14) bedingt.

In einem Magazine darf nie eine größere Menge von Sprengmitteln verwahrt werden, als jene, welche dem behördlich bewilligten Fassungsraume entspricht.

§ 45. Die Fabriksmagazine unterliegen bezüglich ihrer Örtlichkeit, Konstruktion und Anlage den für die Fabrikslokalitäten im allgemeinen festgesetzten Bestimmungen (§§ 12 bis 16).

§ 46. Die Verschleißmagazine für Sprengmittelmengen über 3 kg dürfen nie innerhalb einer bewohnten Ortschaft errichtet werden.

Die Örtlichkeit solcher Magazine ist von der polit. Bezirksbehörde nach vorausgegangener kommissionellen Verhandlung je nach ihrem Fassungsraume

und der Entfernung von den im § 14 aufgeführten Nachbarsobjekten derart festzusetzen, daß

a)    Verschleißmagazine für mehr als 3 und bis 100 kg von allen Objekten

I. und II. Klasse wenigstens 100 m,

b)    Magazine für 100 bis 500 kg von den Objekten I. Klasse mindestens 200 m und von den Objekten II. Klasse wenigstens 500 m,

c)    Magazine für 500 bis 1000 kg von den Objekten I. Klasse 300 m und von jenen der II. Klasse wenigstens 1000 m,

d)    Magazine für 1000 bis 10.000 kg von den Objekten I. Klasse 500 m und von jenen der II. Klasse mindestens 1000 m entfernt sind.

§ 47. Die Verbrauchsmagazine dienen zur Aufbewahrung jener Sprengmittel, welche von den bezugsberechtigten Personen oder Unternehmungen (§ 99) zum unmittelbaren Verbrauche für industrielle oder landwirtschaftliche Zwecke in größeren Mengen bezogen werden.

Sie unterliegen bezüglich der Örtlichkeit folgenden Bestimmungen:

a)    Verbrauchsmagazine von mehr als 3 bis 50 kg müssen von allen Objekten

I. und II. Klasse (§ 14) 50

b)    Magazine von 50 bis 100 kg von allen Objekten I. und II. Klasse mindestens 100 m,

c)    Magazine für 100 bis 1000 kg von den Objekten I. Klasse mindestens 200 m und von jenen der II. Klasse mindestens 500 m,

d)    Magazine für 1000 bis 10.000 kg von den Objekten I. Klasse 500 m und von jenen der II. Klasse mindestens 1000 in entfernt sein.

Die Verbrauchsmagazine sind gegen die Sprengorte so zu legen, daß diese von beim Sprengen etwa herumgeschleuderten Massen nicht getroffen werden können.

§ 48. Erleichterungen der Magazinsdistanzen, wo dieselben durch den Betrieb einer Unternehmung geboten und durch die unter den lokalen Verhältnissen geringere Gefährlichkeit gerechtfertigt sind, können von der politischen Landesstelle bewilligt werden.

Die Errichtung von Verbrauchs- und Verschleißmagazinen mit einem Fassungsraume über 10.000 kg ist der speziellen Bewilligung des Ministeriums des Innern Vorbehalten, welches auch jeweilig die Bedingungen der Errichtung festzusetzen hat.

§ 49. Die Konstruktion von kleineren Verschleiß- und Verbrauchsmagazinen mit einem Fassungsraume von mehr als 3 bis 100 kg kann aus einfachen, gut verschließbaren trockenen Bretterverschlägen bestehen, welche von allen Seiten, mit Ausnahme jener der Tür, von einer 1 tn dicken Schichte von Sand oder steinfreier Erde umgeben und bedeckt sind und deren Türe nach jener Seite hin zu richten ist, nach welcher eine Explosion am wenigsten schaden kann.

Für die Konstruktion und Umwallung der größeren Verbrauchs- und Verschleißmagazine für mehr als 100 kg gelten die in den §§ 12 bis 16 dieser Verordnung für die Fabriksbaulichkeiten im allgemeinen gegebenen Bestimmungen, jedoch mit der Erleichterung, daß es für Magazine von 100 bis 1000 genügt, wenn der im § 16 normierte Erdwall an allen jenen Stellen, wo und insolange keine Nachbarsobjekte bedroht sind, mit dem Fuße der Böschung nur um 0 • 5 m vom Magazine absteht und eine Kronenbreite von 0 * 5 m besitzt.

§ 50. Der Fußboden der Magazine soll aus einem Lehmestrich bestehen und immer mit Zwilchplachen belegt sein, welche erforderlichenfalls außerhalb des Lokales dui'ch Ausklopfen und Waschen mit heißer Ätznatronlauge zu reinigen sind.

§ 51. Sämtliche Sprengmittelmagäzine müssen gut ventiliert sein; die Temperatur darin darf nicht über 35° C steigen, und die Vorräte dürfen nie vom direkten Sonnenlichte getroffen werden.

Im Innern eines jeden Magazins muß an der Sonnenseite ein Thermometer angebracht sein, dasselbe bei jedesmaligem Betreten des Magazins abgelesen und die Temperatur notiert werden. Die mit engen Drahtgittern zu schützenden Luftlöcher der Magazine sind immer offen zu lassen, die Fenster werden nur bei Visitationen, beim Herausnehmen der Vorräte und an schönen trockenen Tagen geöffnet. Gegen Ratten und Mäuse sind gehörige Vorsichtsmaßregeln zu treffen.

§ 52. Im Innern und außerhalb der Sprengmittelmagazine muß die strengste Ordnung und Reinlichkeit herrschen.

§ 53. In den Magazinen von Sprengmitteln ist die Aufbewahrung von explosiblen Zündmitteln, Sprengkapseln, Knallpräparaten oder anderen feuergefährlichen oder explodierbaren Gegenständen verboten. Ausnahmsweise kann mit Bewilligung der politischen Bezirksbehörde in Verbi'auchsmagazinen (§ 47) bis zu einem Belegraume von 500 kg auch Schwarzpulver gemeinsam mit den anderen Sprengmitteln, jedoch von diesen durch eine hölzerne Scheidewand getrennt, verwahrt werden.

§ 54. Bei Ausführung der Arbeiten in den Magazinen dürfen die hierzu bestimmten Personen keine feuererregenden Gegenstände bei sich tragen, und sind in dieser Beziehung die Arbeiter vor dem Betreten des Magazins von de'n hierzu bestellten Organen zu untersuchen.

Das Tabakrauchen und feuergefährliche Handlungen überhaupt sind sowohl in den Magazinen selbst, als auch in deren Nähe streng verboten.

Dieses Verbot ist an passenden Orten in der Umgebung auf eigenen Warnungstafeln ersichtlich zu machen.

Vorschrift über die Herstellung von Tragwerken aus Stampfbeton oder Betoneisen bei Hochbauten.

(Erlaß des k. k. Ministeriums des Innern vom 15. November 1.907, Z. 37295.)

Allgemeines.

§ .1. Diese Vorschrift hat Anwendung zu finden auf alle Bauten oder Bauwerksteile a) aus Stampfbeton, das ist eine Betonmasse, welcher durch Stampfen die zur Erreichung der geforderten Festigkeit notwendige Verdichtung-gegeben wird; b) aus Betoneisen, das sind solche Tragwerke, bei welchen Eisen mit Stampfbeton in eine derartige Verbindung gebracht wird, daß beide Baustoffe hinsichtlich der Lastaufnahme zu gemeinsamer statischer Wirkung gelangen.

I. Der Bauentwurf.

Inhalt des Entwurfes.

§ 2. 1. Zur Vornahme der Überprüfung des Bauentwurfes sind, sofern die bestehenden örtlichen Bauvorschriften keine weitergehenden Anforderungen stellen, beizubringen:

a)    Zeichnungen, welche das Bauobjekt im ganzen und in allen Einzelheiten

— insbesondere hinsichtlich der Materialverteilung — klar zur Darstellung bringen;    ....

b)    eine statische Berechnung, welche sich auf alle Teile. der Konstruktion zu erstrecken hat, dieselben gesondert nachweist, unter .Zugrundelegung der Bestimmungen der §§ 3, 4 und 5 verfaßt ist und übersichtlich und leicht prüfbar sein muß;

c)    eine Beschreibung, mit welcher außergewöhnliche' Tragwerksanordnungen besonders erläutert werden;

d) die Angabe des Mischungsverhältnisses für den Beton, und zwar hinsichtlich des Zements nach Gewichtsmengen, hinsichtlich der anderen Baustoffe nach Raummengen.

2. Die Bauvorlagen sind, sofern die bestehenden örtlichen Bauvorschriften keine weitergehenden Anforderungen enthalten, vom Verfasser des Entwurfes, vom Bauherrn und vom Unternehmer, der die Ausführung bewirkt, zu unterfertigen.

Berechnungsgrundlagen.

§ 3. 1. Für die Berechnung kommen in Betracht:

Die bleibende Last, das ist das Eigengewicht des Tragwerkes samt der sonstigen ständigen Belastung;

die Nutzlast, das ist die durch den Zweck des Bauwerkes bedingte veränderliche Last, ferner allfällig

die Einflüsse des Schneedruckes, Winddruckes und der Wärm e-schwankungen, sowie des Erddruckes und des Wasserdruckes.

Bleibende Last.

2. Als Grundlage für den Nachweis des Eigengewichtes des Tragwerkes und der sonstigen ständigen Belastung haben für die nachbenannten Baustoffe die folgenden Einheitsgewichte, und zwar in Tonnen für ein Kubikmeter, zu gelten:

Schweißeisen Flußeisen Roheisenguß Stahl ....

Blei.....

Kupfer, gewalzt

Eichenholz, lufttrocken Buchenholz,

Lärchenholz,

Kiefern-, Tannen- oder Fichtenholz, lufttrocken .

Holzstöckelpflaster..........

Xylolith.............

7-80 7-85 7 • 30 7*90 11*40 9 * 00

0 * 80 0*75 0*65 0*60

1*10

1*40

Glas

2 * GO

Dammerde, trocken......

Dammerde, feucht.......

Schotter, Kies........

Sand..........

Mauerschutt.........

Granulierte Hochofenschlacke . Steinkohlenasche.......

Gußasphalt.........

Gußasphalt auf Rieselschotter .

Stampfasphalt........

Terrazzo.........

F einklinkerplatten.......

Steinpflaster, je nach der Steingattung .

Gipsdielen.........

Gips in Verbindung mit Schlacke .

1*35 1*50 1 * 90 1 * 60 1 * 40 0 * 85 0*75

2 • 50—3 * 00

1 * 00 1 * 25

Füllungsbeton aus Zement und Schlacke . Korkstein..........

T-i

© CO co eo

Trockener Weißkalkmörtel........

Trockener Roman- und Portlandzementmörtel .

1 * 52 1*70

Mauerwerk samt Mörtelputz, und zwar:

Mauerwerk aus gewöhnlichen oder geschlemmten Vollziegeln

a)    mit Weißkalkmörtel..........

b)    mit Roman- oder Portlandzementmörtel ....

Mauerwerk aus Klinkerziegeln mit Portlandzementmörtel

» Hohl(Loch)ziegeln mit Weißkalkmörtel .

» porösen Vollziegeln mit Weißkalkmörtel

Hohl(Loch)ziegeln mit Weißkalkmörtel Bruchsteinmauerwerk, je nach der Steingattung .... Sandsteinmauerwerk, »

Kalksteinmauerwerk, »

Granitmauerwerk,

3.    Das Einheitsgewicht von Stampfbeton ist mit mindestens 2 • 2 Tonnen für 1 m³, jenes von Betoneisen mit 2'4 Tonnen für 1 m³ anzunehmen, insofern nicht ein gesonderter Nachweis mit Rücksicht auf die Ausmaße der Eiseneinlagen geliefert wird.

4.    Bei Anwendung außergewöhnlicher, im vorstehenden nicht angeführter Materialien ist deren Einheitsgewicht besonders nachzuweisen.

5.    Das Eigengewicht von Dacheindeckungen, einschließlich der Sparren, jedoch ohne Tragwerk, ist für 1 m¹ geneigter Dachfläche in Kilogramm, wie folgt, anzunehmen:

Einfaches Ziegeldach.............

Doppeltes Ziegeldach.............

Falzziegeldach...............

Einfaches Schieferdach............

Doppeltes Schieferdach............

Schieferdach aus Kunstschieferplatten mit Dachpappenunterlage .    41

Einfaches Pappendach mit nicht besandeter Dachpappe

Doppeltes Teerpappendach..........

Holzzementdach mit 10 cm hoher Schotterlage.....

Für Dacheindeckungen aus Metall, Glas oder anderen Materialien sind die bezüglichen Eigengewichte jeweils besonders nachzuweisen.

trocken feucht

1*58 J *65 1-92 1-35 1*20 1-14 1 * 90—2 • 50 2*10—2*50 2*00—2*60 .    .    2*70

1*67 1*77 2* — 1*45 1*35 1*29

100

125

cd r- co

32

35

175

Nutzlast.

6. Für die Nutzlast sind nachstehende Werte in Kilogramm auf 1 m* anzunehmen:

Für gewöhnliche Dachräume .

Wohnräume

150

250

» Schulräume..............

Für Gänge, Konzert-, Turn- und Fechtsäle, dann für Futterkammern und für Stiegen in gewöhnlichen Wohnhäusern ....

Für Geschäftsräume, Arbeitssäle und Lagerräume in den Stockwerken von Wohn- und Geschäftshäusern

Für Stiegen öffentlicher Gebäude, für Tanzsäle und Versammlungsräume, Geschäftsräume, Werkstätten und Lagerräume im Erdgeschoße 550 Für Eiskeller (bei 1 m Eishöhe)

300

400

450

•    7. Die Größe der Nutzlast für Theater, Büchereien, Speicher, Lager- und

Arbeitsräume mit schweren Maschinen ist von Fall zu Fall zu bestimmen.

8. Tragwerke, welche Erschütterungen erleiden, müssen mit dem 1*3 fachen, jene, welche starken Stößen (z. B. durch schwere Arbeitsmaschinen) ausgesetzt sind, mit dem 1'5 fachen Betrage der unter Punkt 6 angegebenen (oder nach Punkt 7, ermittelten) Nutzlast berechnet werden.

Schneedruck.

9. Der Schneedruck ist in Kilogramm auf 1 m² Grundrißfläche, wie folgt, anzunehmen: •    •

Bei Dachneigungen unter 40 Grad .

zwischen 40 und GO Grad.

über GO Grad ist der Schneedruck nicht mehr zu

75

40

»*

berücksichtigen.

Für südlich gelegene, nachweisbar schneearme Gegenden kann fallweise eine Ermäßigung der vorstehenden Schneelasten zugestanden werden. Für Alpengegenden mit nachweisbar sehr bedeutenden Schneefällen ist der Schneedrück je nach der örtlichen Lage entsprechend höher, und zwar bei Dachneigungen unter 40 Grad bis zu 200 kg, bei solchen zwischen 40 und 60 Grad bis zu 110 kg auf 1 m² Grundrißfläche anzunehmen. Die Schneelast ist entweder auf sämtlichen oder, wenn dies ungünstigere Belastungsverhältnisse ergibt, nur auf einzelnen Dachflächen in Rechnung zu stellen.

Winddruck.

10.    Der Winddruck ist auf eine Ebene senkrecht zur Windrichtung im allgemeinen mit p — 170 kg auf 1 nr, in außergewöhnlichen Fällen je nach der örtlichen Lage bis zu 270 kg auf 1 irr anzunehmen.

11.    Die Windrichtung ist als wagerecht vorauszusetzen; für Flächen, welche mit der Windrichtung einen Winkel a einschließen, ist der Winddruck senkrecht zu dieser Fläche mit pt = p sin² a auf 1- nr zu rechnen.

12.    Bei offenen Hallen, Vordächern etc. ist gegebenenfalls ein von innen nach außen senkrecht zur Dachfläche wirkender Winddruck von 60 kg auf 1 m², in außergewöhnlichen Fällen je nach der örtlichen Lage bis zu 100 kg auf 1 m² anzunehmen.

13.    Bei Bauwerken, welche sich in dauernd windgeschützter Lage befinden, kann eine, Ermäßigung des Winddruckes bis auf p — 75 kg auf 1 m² zugelassen werden.

14.    Die Wärmeschwankungen sind, sofern nicht besondere Verhältnisse, wie z. B. bei Trockenkammern, die Berücksichtigung höherer Temperaturen erheischen, für Temperaturgrenzen von — 20 bis -|- 30 Grad Celsius unter Annahme eines linearen Ausdehnungskoeffizienten für Beton gleich 0*0000135 für einen Grad Celsius zu berücksichtigen.

•    •    • Statische Berechnung.

§ 4. 1. Als rechnungsmäßige Stützweite ist bei freiaufliegenden Tragwerken die Entfernung von Mitte zu Mitte der Auflagerlängen, bei durchlaufenden Tragwerken die Entfernung von Mitte zu Mitte der Stützen, bzw. von Mitte der Stütze bis Mitte der Auflagerlänge anzunehmen.

2. Bei der Ermittlung der äußeren Kräfte und Angriffsmomente darf an einer Stütze nur jenes Maß der Einspannung angenommen werden, welches durch geeignete Anordnungen tatsächlich und ohne Überschreitung der festgesetzten zulässigen Spannungen der in Betracht kommenden Bauteile erzielt wird.

3.    Tragwerke, welche über mehrere Felder durchgehen, sind nach den Regeln für durchlaufende Träger unter Berücksichtigung der jeweils ungünstigsten Laststellung zu berechnen, wobei die rechnerische Annahme des Zusammenhanges nicht über mehr als 3 Felder ausgedehnt werden darf.

4.    Bei durchlaufenden Tragwerken, welche auf elastisch nachgiebigen, mit dem Tragwerke fest verbundenen Stützen aufruhen, ist die Formänderung der letzteren infolge der Wirkung der äußeren Kräfte zu berücksichtigen.

5.    Ringsum aufliegende, mit sich kreuzenden, gleich starken Eiseneinlagen versehene Platten rechteckiger Form mit den Seitenlangen a und b dürfen, wenn die eine Seitenlänge b nicht mehr als das lx/₂ fache der anderen Seitenlänge a beträgt, nach den bei der gleichen Belastung und freier Auflagerung die für Stützweite a geltenden Momenten, vermindert im Verhältnisse von b⁴ : (a4, -j- b⁴) berechnet werden.

6.    Die statische Untersuchung hat sich auch auf die Pfeiler, Widerlager und Fundamente unter Berücksichtigung eines allfällig wirkenden hydrostatischen Auftriebes, sowie auf den Nachweis der Bodenpressungen zu erstrecken.

7.    Die statische Berechnung der inneren Spannungen in Tragwerken aus Beton eisen ist nach folgenden Annahmen und Regeln durchzuführen:

a)    Ursprünglich ebene Querschnitte bleiben bei einer Formänderung des Körpers eben;

b)    die Formänderungszahl (Elastizitätsmodul) des Betons für Druck ist mit 140.000 kg auf 1 cm² gleich dem fünfzehnten Teile von jener des Eisens für Zug und Druck (2,100.000 kg auf 1 cm²) anzunehmen;

c)    die größten Spannungen des Betons auf Druck und des Eisens auf Zug sind unter der Voraussetzung zu ermitteln, daß der Beton keine Normalzugspannungen aufnehme;

d)    bei den auf Biegung beanspruchten Tragwerken sind auch die größten Spannungen des Betons auf Zug, und zwar unter der Annahme einer F'ormänderungszahl des Betons für Zug von 56.000 kg auf 1 cm², gleich dem 0'4 fachen Betrage derjenigen des Betons für Druck (Absatz 7 b) nachzuweisen;

e)    bei der Berechnung elastischer Formänderungen und der äußeren Kräfte statisch unbestimmter Tragwerke ist die aus dem vollen Betonquerschnitte und aus der 15 fachen Fläche der Längseisen gebildete ideelle Querschnittsfläche, sowie eine für Druck und Zug im Beton gleich große Formänderungszahl gemäß Absatz 7 b) in Rechnung zu stellen;

f)    die Größtwerte der Schub- und Haft- sowie der Hauptzugspannungen sind unter der im Absätze 7 c) bestimmten Annahme zu ermitteln.

8.    Die statische Berechnung der inneren Spannungen in Tragwerken aus Stampfbeton hat wie für homogene Körper unter Annahme einer Formänderungszahl des Betons für Druck und Zug gemäß Absatz 7 e) zu erfolgen.

= 20 überschreitet.

9.    Bei Druckgliedern muß auf den erforderlichen Widerstand gegen Knickung Bedacht genommen werden, wenn das Verhältnis der freien Knicklänge L zum betreffenden Trägheitshalbmesser i, der nach Absatz 7 e) zu bestimmenden Querschnittsfläche den Wert

10.    Als freie Knicklänge L ist die Länge des Druckgliedes zwischen zwei gegen Ausweichen gesicherten Punkten der Längsachse anzunehmen.

f 1. In Druckgliedern aus Betoneisen sind die Eiseneinlagen auch für sich allein hinsichtlich ihres Widerstandes gegen Knickung zu untersuchen; in allen Fällen sind Querverbände zwischen diesen Eiseneinlagen in Abständen höchstens gleich dem kleinsten durch den Schwerpunkt des Querschnittes gezogenen Durchmesser des Druckgliedes anzuordnen.

12. Bei Druckgliedern sind allfällig exzentrische Lastangriffe zu berücksichtigen.

13. Der geringste Abstand der Eisenoberfläche von der Oberfläche des Betons, sowie die Entfernungen der einzelnen Eiseneinlagen voneinander sind nach statischen Rücksichten zu bemessen; ersterer muß mindestens 1 cm

betragen.

14.    Bügel- oder Querverbindungen sind in ausreichender Zahl anzuordnen ; ferner sind zur Sicherung des Verbundes zwischen Beton und Eisen die Enden der Eiseneinlagen entsprechend auszubilden, falls nicht schon deren Oberflächengestaltung einer Verschiebung im Beton entgegenwirkt.

15.    Bei Tragwerken aus Betoneisen ist dem allfällig möglichen Auftreten von Einspannungsmomenten über den Stützen durch entsprechende Anordnung von Eiseneinlagen Rechnung zu tragen.

Zulässige Spannungen.

§ 5.    1. Unter Zugrundelegung der im § 3 bestimmten Lastwirkungen

und Einflüsse dürfen die größten rechnungsmäßigen Spannungen des Betons und Eisens die in der Tabelle (siehe Seite 136) angegebenen Grenzwerte nicht überschreiten.

2.    Bei Anwendung anderer als der im Absätze 1 angegebenen Mischungsverhältnisse sind die zulässigen Betonspannungen durch geradlinige Einschaltung nach der betreffenden, auf 1 m³ Gemenge von Sand und Steinmaterial ent1 fallenden Gewichtsmenge von Portlandzement zwischen die bezüglichen, im Absätze 1 genannten Werte zu bestimmen.

3.    Mischungsverhältnisse, entsprechend einer geringeren Menge von Portlandzement als 280 kg auf 1 m³ Gemenge von Sand und Steinmaterial, dürfen für Tragwerke aus Betoneisen nicht angewendet werden.

4.    Ist auf Knickung gemäß § 4, Absatz 9, Rücksicht zu nehmen, so gelten als zulässige Spannungen:

d) bei zentrisch belasteten Druckgliedern die laut Absatz 1 für zentrischen

Druck zulässigen Betonspannungen, multipliziert mit der Abminderungszahl a = (1 • 12 — 0 * 006 4¹);

l

b) bei exzentrisch belasteten Druckgliedern die laut Absatz 1 für exzentrischen

1 —oc

Druck zulässigen Betondruckspannungen, vermindert um die —--fache,.

einer gedachten zentrischen Belastung entsprechende Druckspannung.

Kommt bei Eiseneinlagen Knickung in Betracht, so sind die laut Tabelle in Absatz 1 zulässigen Druckspannungen (Se) auf den Wert Sk nach folgenden Formeln abzumindern :

a) für Längenverhältnisse ~ = 10 bis 105 : Sk = (0'816—0*003

b) für Längenverhältnisse — ]> 105 : Sk = 5580 (—)~ Se.

i    ' L

5.    Bei allen Druckgliedern aus Betoneisen muß die Fläche der Längseisen in jedem Querschnitte mindestens 0*8 von 100 der ganzen Querschnittsfläche betragen; macht die genannte Eisenfläche mehr als 2 von 100 dieser ganzen Querschnittsfläche aus, so darf der Mehrbetrag an Fläche der Längseisen über 2 von 100 nur mit dem vierten Teil in Rechnung gebracht werden.

6.    Bei Druckgliedern aus Betoneisen, in welchen außer Längseinlagen auch schraubenförmig gewundene, durchlaufende Quereinlagen angeordnet sirid (»umschnürter Beton«), ist zur Bestimmung der Druckspannung infolge zentrischen Druckes eine ideelle Querschnittsfläche F* = F* -I-- 15 F« -j- 30 Fs ein-

Zulässige Spannung in Kilogramm auf ein Quadratzentimeter

Materialgattung und Art der Beanspruchung

im Falle der Biegung und bei

exzentrischemDruck

bei zentrischem Druck

Druck

spannung

Zug-

Spannung

Druck

spannung

Schub-,

Scher-

und

Hauptzug

spannung

Haft

spannung

I. Beton.

A. In Trag werken aus Betoneisen

bei einem Mischungsverhältnisse: auf ein Kubikmeter Gemenge von Sand und Steinmaterial

Raummischungs

verhältnis

40

30,

32

24

23

21-5

XON Ot Ol OJ

05

Oi Qi Ci

4^ Üt 'wi Ol Ql

B. In Tragwerken aus Stampfbeton

bei einem Mischungsverhältnisse: auf ein Kubikmeter Gemenge von Sand und Steinmaterial

a) 470 kg Portlandzement >) 350 „

c) 280 „

I <l) 230 „

I e) 1⁶⁰ n

f) 120 „

Raummischungs

verhältnis

1 : 12

II. Eisen.

40

36

32

26

14

NCe-'tCC N (M n n' —

inoioo co co CN CN

Schweißeisen

Flußeisen

1.    Beanspruchung auf Zug oder Druck...........

2.    Beanspruchung auf Abscherung, ausgenommen die Niete . .

3.    Beanspruchung der Niete auf Abscherung........

4.    Druck auf die Nietlochleibung (Nietdurchmesser X Blechstärke)

850

500

600

1400

5. Beanspruchung der Teile aus Roheisenguß, aus welchem Material jedoch kein Glied der freitragenden Konstruktion bestehen darf:

a)    auf Druck......................

b)    auf reinen Zug....................

c)    auf Zug im Falle der Biegung............ .

6. Beanspruchung der Teile aus Flußstahl im Falle der Biegung auf Zug oder Druck..........................

950

600

700

1600

Roheisenguß

700

200

250

Flußstahl

zuführen, wobei Fi, den vollen Betonquerschnitt, Fe die Querschnittsfläche der Längseisen unter Berücksichtigung des vorstehenden Absatzes 5 und Fs die (Querschnittsfläche eines gedachten Längseisens bedeutet, dessen Gewicht gleich jenem der schraubenförmigen Quereinlage ist, beide Gewichte auf die Längeneinheit des Druckgliedes bezogen. Macht hierbei die so gebildete ideelle Fläche jF\- mehr als 1'4 (F* -j- 15 Fe) oder mehr als 1'9 F/, aus, so darf für Fi nur der kleinere dieser beiden Grenzwerte in Rechnung gestellt werden. Bei exzentrischem Lastangriffe sind die schraubenförmigen Quereinlagen zur Ermittlung der vom Biegungsmomente herrührenden Spannungen nicht zu berücksichtigen. Die Ganghöhe der Schraubenwindungen darf höchstens ¹/₃ des kleinsten durch den Schwerpunkt des Querschnittes gezogenen Durchmessers betragen.

7. Die Belastung exzentrisch beanspruchter Druckglieder darf nicht größer angenommen werden, als die bei gedachter zentrischer Kraftwirkung mit der Zulässigen Betonspannung für zentrischen Druck gemäß Absatz 1 und 4 sich ergebende Tragkraft desselben Druckgliedes.

Anwendung solcher Längseisen, welche schon durch ihre Ober-mg einer Verschiebung im Beton entgegenwirken, darf die Haft-Spannung die bezüglichen, in Absatz 1 festgelegten Werte um 10 von 100 Überschreiten.

9. Die Spannungen von Stampfbeton oder Betoneisen außergewöhnlicher Beschaffenheit oder Herstellungsweise, welche die in der Tabelle zu Absatz 1 festgesetzten Werte überschreiten, bedürfen einer besonderen Genehmigung und sind fallweise bei Vorlage des betreffenden Entwurfes zu begründen.

ft ÖC

8.

II. Ausführung der Tragwerke.

Beschaffenheit und Prüfung des Zements.

§ 0. 1. Zur Herstellung von Tragwerken aus Stampfbeton oder Betoneisen darf nur Portlandzement verwendet werden, das ist ein Zement, der aus natürlichen Kalkmergeln oder künstlichen Mischungen ton- und kalkhaltiger Stoffe durch Brennen bis zur Sinterung und darauf folgende Zerkleinerung bis zur Mehlfeinheit gewonnen wird und auf einen Gewichtsteil hydraulischer Bestandteile mindestens T7 Gewichtsteile Kalkerde (Ca O) enthält. Die Verwendung anderer Zemente unterliegt einer fallweisen besonderen Genehmigung.

2.    Der Gehalt des Zements an Magnesia (Mg 0) darf nicht mehr als 5 von 100 betragen.

3.    Der Zement muß sowohl an der Luft als auch unter Wasser raumbeständig und langsam bindend sein. Als langsam bindend gilt ein Zement, wenn ein aus demselben mit 25 bis 30 von 100 Wasserzusatz hergestellter Zementbrei nicht vor 30 Minuten nach dem Anmachen zu erhärten beginnt und mindestens 3 L/₂ Stunden zur Abbindung benötigt.

4.    Der Zement muß so fein gemahlen sein, daß die Rückstände beim Sieben durch ein Sieb von'4900 Maschen auf 1 enr und 0*05 mm Drahtstärke 30 von 100 und von 900 Maschen auf 1 cm³ und 0*10 mm Drahtstärke 5 von 100 nicht überschreiten.

5.    Die Bindekraft des Zements ist durch Prüfung der Festigkeitsverhältnisse an einer Mischung mit Sand zu ermitteln. Als normale Mischung gilt das Gemenge von 1 Gewichtsteil Zement mit 3 Gewichtsteilen Normalsand.

6.    Als Normalsand gilt ein in der Natur vorkommender, gewaschener, reiner Quarzsand, dessen Korngröße dadurch bestimmt ist, daß das kleinste Korn nicht mehr durch ein Sieb von 144 Maschen auf ! cm' und 0* 3 mm Drahtstärke und dessen größtes Korn noch durch ein Sieb von 64 Maschen auf 1 cm? und 0 • 4 mm Drahtstärke durchgeht.

7. In dieser Mörtelmischung muß der Zement nach einer Erhärtungsdauer von 7 Tagen mindestens 12 kg Zugfestigkeit und nach einer solchen von 28 Tagen mindestens 180 kg Druckfestigkeit und 18 kg Zugfestigkeit auf das cm 2 aufweisen.

8.    Die Proben auf Zugfestigkeit sind an Probekörpern von 5 cm² Querschnitt, jene auf Druckfestigkeit an Würfeln von 50 cm² Querschnitt vorzunehmen ; sämtliche Probekörper sind während der ersten 24 Stunden nach ihrer Anfertigung an der Luft, geschützt vor rascher Austrocknung und hierauf bis zur Vornahme der Probe unter Wasser von —(— 15 bis 18° C aufzubewahren.

9.    Den kompetenten Kontrollorganen bleibt das Recht gewahrt, jederzeit bei der Erzeugung, Verpackung und Absendung des Zements sowie bei dessen Verarbeitung zu den Proben und der Durchführung der letzteren gegenwärtig zu sein und in beliebiger Weise die erforderlichen Mengen Zements behufs Erprobung zu entnehmen.

10.    Die Prüfung des Zements ist in der Regel am Erzeugungsorte durchzuführen ; sie kann jedoch ganz oder teilweise auch in einer amtlichen Prüfungsanstalt vorgenommen werden.

11.    In der Regel ist von je 100 bis 100 q Zement mindestens eine Erprobung auf Raumbeständigkeit, Mahlfeinheit, Erhärtungsbeginn und Abbindezeit, ferner von je 200 und bis 200 q Zement mindestens eine Erprobung auf Zug-und Druckfestigkeit anzustellen.

12.    Der Zement ist in der entsprechend zu kennzeichnenden Ursprungsverpackung an die Baustelle zu liefern.

Beschaffenheit des Sandes und Steinmaterials.

Betonbereitung dienende Sand muß rein, scharfkörnig, von

zur

§ 7. 1. Der

ungleicher Korngröße und frei von lehmigen, tonigen, oder erdigen Bestandteilen oder sonstigen Verunreinigungen, ferner so beschaffen sein, daß er durch ein Sieb von 7 mm lichter Maschen weite durchgeht und auf einem Siebe von 900 Maschen auf 1 cnr und 0'1 mm Drahtstärke wenigstens 95 von 100 Rückstand ergibt.

2.    Das Steinmaterial (Kies, Rundschotter oder Steinschlag) muß von ungleicher Korngröße, rein, wetterbeständig und von solcher Beschaffenheit sein, daß die Druckfestigkeit desselben mindestens 300 kg auf 1 cm² und die Wasseraufnahme nicht mehr als 10 von 100 des Gewichtes beträgt; die letztgenannten Eigenschaften sind erforderlichenfalls durch entsprechende Proben festzustellen.

3.    Die Korngröße des Steinmaterials ist für Tragwerke aus Stampfbeton so zu bemessen, daß die größten Stücke in jeder Lage durch eine quadratische Öffnung von 6 cm Weite durchgehen und die kleinsten auf einem Siebe von 7 mm lichter Maschenweite liegen bleiben.

4.    Für Tragwerke aus Betoneisen muß die Korngröße des Steinmaterials kleiner als der Raum zwischen den Eiseneinlagen unter sich oder zwischen diesen und der nächstliegenden Außenfläche der Tragwerke sein; in jedem Falle müssen die größten Stücke in jeder Lage durch ein Gitter von 30 mm lichter Maschen weite durchgehen und die kleinsten auf einem Siebe von 7 mm lichter Maschenweite liegen bleiben.

5.    Die Korngrößen des Sandes und Steinmaterials sind mittels einzelner Sieb- und Wurfproben zu ermitteln.

6.    Das bei Tragwerken aus Stampfbeton anzuwendende Mischungsverhältnis zwischen Sand und .Steinmaterial ist in Hinsicht auf die Erzielung eines möglichst gleichförmig dichten Gemenges jeweils durch Betonproben zu bestimmen.

7. Der im Beton enthaltene Mörtel muß bei Tragwerken aus Betoneisen mindestens das Raummischungsverhältnis 1: 3 zwischen Zement und Sand aufweisen.

8.    Die Zulässigkeit eines vorhandenen natürlichen Gemenges von Sand und Steinmaterial zur Betonbereitung ist im Sinne der Absätze 1 bis 7 zu prüfen.

9.    Bei Bauwerksteilen aus Stampfbeton mit verhältnismäßig großen Querschnittsabmessungen (Widerlager, Fundamente etc.) können bis zu 20 von 100 des Steinmaterials aus Steinen von größeren als den im Absatz 3 bestimmten Abmessungen, und zwar bis 20 cm Kantenlänge oder Durchmesser bestehen. Die Verwendung solcher Steineinlagen bedarf jedoch einer fall weisen besonderen Genehmigung.

Beschaffenheit, Erprobung und Bearbeitung des Eisens und

Stahls.

§ 8. 1. Die in der »Vorschrift über die Herstellung der Straßenbrücken mit eisernen oder hölzernen Tragwerken« (Erlaß des Ministeriums des Innern vom

16. März 1906, Z. 49.898 ex 1905) enthaltenen Bestimmungen über die Beschaffenheit und Erprobung des Eisens und Stahls haben vollinhaltlich, jene über die Bearbeitung, Zusammensetzung und Aufstellung von Eisentragwerken sinngemäß auf die Eisenbestandteile von Tragwerken aus Betoneisen Anwendung zu finden.

2.    Eisenteile, welche nach dem Entwurf aus einem Stücke bestehen sollen, dürfen weder durch Zusammenschweißen noch durch Zusammennieten oder durch anderweitige Verbindung mehrerer Stücke gebildet werden.

3.    Sind Stöße einzelner Teile wegen großer Länge der Stücke unvermeidlich, dann sind die zu stoßenden Teile in geeigneter Weise derart miteinander zu verbinden, daß die Eisenspannung an der Stoßstelle die in § 5 festgesetzten Werte nicht übersteigt. Schweißungen müssen mit aller Sorgfalt, ohne Überhitzung, ausgeführt und dürfen in der Regel nur an solchen Stellen angeordnet werden, an welchen das betreffende Stück im Tragwerke nicht voll beansprucht wird.

4.    Eisenteile, welche ganz in Beton eingehüllt werden sollen, sind mit der Walzhaut zu belassen und müssen vor der Einbetonierung mit geeigneten Mitteln sorgfältig von Schmutz, Fett, Anstrich und grobem oder losem Rost befreit werden.

5.    Genietete oder verschraubte Tragwerksteile aus Eisen oder Stahl sind nach der Fertigstellung in der Werkstätte und nach der im Sinne des Absatzes 4 erfolgten Reinigung mit dünnflüssigem Zementmörtel anzustreichen.

6.    Teile aus Eisen oder Stahl, welche im Bauwerke nicht durchgehends von Beton eingehüllt werden, sind an den freibleibenden Stellen mit Anstrichen gemäß der in Absatz 1 genannten Vorschrift zu versehen.

Bereitung, Beschaffenheit und Prüfung des Betons.

§ 9. 1. Der Zement ist bei der Bereitung des Betons in der Regel nach Gewichtseinheiten zu mischen. Die Zumessung kann auch mit Hohlmaßen erfolgen, wobei der Zement lose, ohne Fall einzuschütten ist, die Gefäße vollzufüllen und glatt abzustreichen sind und zur Umrechnung von Gewichtsmengen auf Raummengen das Gewicht des Kubikmeters Portlandzement mit 1400 kg anzunehmen ist; für andere Zemente ist das entsprechende Einheitsgewicht durch Ab wägen zu ermitteln.

2.    Das zur Betonbereitung zu benützende Wasser muß rein sein und darf keine die Erhärtung des Betons beeinträchtigenden Bestandteile enthalten. Moorwasser darf nicht verwendet werden.

3.    Zu Tragwerken aus Stampfbeton ist sogenannter erdfeuchter oder auch weicher (plastischer), zu Tragwerken aus Betoneisen nur weicher (plastischer) Beton zu verwenden.

4.    Der Wasserzusatz ist bei erdfeuchtem Beton so zu bemessen, daß sich die Masse mit der Hand gerade noch ballen läßt und dabei auf der Haut Feuchtigkeit zurückläßt. Bei der Herstellung von weichem (plastischen) Beton ist so viel Wasser zu verwenden, daß der Beton noch gestampft werden kann, dabei aber weich wird; unter der Wirkung der Schwere darf sich der Mörtel vom Steinmaterial nicht loslösen.

5.    Die Mischung der Bestandteile soll in der Regel maschinell erfolgen : Handmischung kann ausnahmsweise zugelassen werden, jedoch ist alsdann die Zementmenge um 5 von 100 zu vergrößern.

. <5. Die Mischung ist zunächst in trockenem Zustande vorzunehmen und dann unter allmählicher Wasserbeigabe so lange fortzusetzen, bis alles im Beton enthaltene Steinmaterial gleichmäßig in der Masse verteilt und an allen Stellen von Zementmörtel umhüllt ist.

7.    Der Beton darf nur in solchen Mengen bereitet werden, als für die unmittelbar darauf folgende Verwendung erforderlich ist.

8.    Der Beton muß nach G wöchentlicher Erhärtung an der Luft mindestens folgende Werte der Druckfestigkeit und zwar senkrecht zur Stampfrichtung aufweisen:

Gattung des Stampfbetons.

Bei einem Mischungsverhältnisse:

Auf 1 m³ Gemenge von Sand und Steinmaterial u) 470 kg Portlandzement (Raummischungsverhältnis 1:3)

Geforderte Druckfestigkeit in Kilogramm auf 1 cm*

170

150

130

110

75

50

1). Bei Anwendung anderer als der im Absätze 8 angegebenen Mischungsverhältnisse ist die geforderte Druckfestigkeit durch geradlinige Einschaltung nach der betreffenden, auf 1 ms Gemenge von Sand und Steinmaterial entfallenden Gewichtsmenge von Portlandzement zwischen die bezüglichen, im Absätze 8 genannten Werte zu bestimmen.

10. Behufs Prüfung des Betons hinsichtlich der geforderten Druckfestigkeit sind bei den den Raummischungsverhältnissen von 1 : 3 bis 1 : 5 in der Regel, bei anderen Mischungsverhältnissen über Verlangen Probekörper in Würfelform von 20 cm Seitenlänge anzufertigen und einer amtlichen Prüfungsstelle zur Erprobung zu überweisen oder an der Baustelle mittels einer geeigneten Presse zu prüfen.

11. Die Anfertigung der Probekörper hat mit den gleichen Baustoffen, demselben Mischungsverhältnisse und unter genau gleicher Art der Stampfung wie jene des Betons für das Tragwerk in zerlegbaren, eisernen Formen zu erfolgen.

12. Die Probekörper sind mit der Benennung des Bauwerkes, der Angabe des Mischungsverhältnisses, der Anfertigungszeit und der Stampfrichtung sowie mit einer entsprechenden Bezeichnung zu versehen und bis zur Erprobung in einem vor Prost, Hitze, Wind und geschützten Raume unter erdfeuchtem Sande aufzubewahren.

13. Von je 100 und bis 100 m³ Betonmasse eines Mischungsverhältnisses sind in der Regel 6 Probekörper zu prüfen und gilt als Druckfestigkeit das arithmetische Mittel der bezüglichen Werte, wobei jedoch keiner der letzteren den in Absatz 8 vorgeschriebenen Wert um mehr als 20 von 100 unterschreiten darf.

Ausführung der Tragwerke.

§ 10. 1. Die Ausführung von Tragwerken aus Stampfbeton oder Betoneisen darf nur durch geschulte Arbeiter und unter beständiger Aufsicht von Personen geschehen, die nachweisbar mit dieser Bauweise gründlich vertraut sind.

2.    Die Schalungen und Rüstungen müssen so angeordnet und so stark sein, daß sie die schichtenweise Einbringung und Stampfung des Betons gestatten, hinreichenden Widerstand gegen Durchbiegungen beim Stampfen leisten und ohne Erschütterungen entfernt werden können.

3.    Bei der Herstellung der Schalungen und Rüstungen ist auf eine entsprechende Überhöhung derselben zum Ausgleiche der unter der Betonlast eintretende Einsenkungen Bedacht zu nehmen.

4.    Erdfeuchter Beton ist in Schichten von höchstens 15 cm Dicke, weicher Beton in Schichten von höchstens 20 cm Dicke einzubringen, welche je für sich in einem, dem jeweiligen Wasserzusatze entsprechenden Maße zu stampfen sind. Der Beton darf zum Verwendungsorte nur bis zu einer Tiefe von 2 m geworfen und muß bei größeren Tiefen mittels Rinnen oder Gefäße eingebracht werden.

5. Bei Tragwerken aus Betoneisen sind die Eisenteile in der plangemäßen Lage einzubringen und in dieser so zu befestigen, daß sie beim Stampfen ihren Ort und ihre Form nicht verändern können; alle Eisenteile müssen dicht mit dem Mörtel des Betons umkleidet werden.

G. Tragwerke oder selbständige Trag werksteile sind im allgemeinen in einem Zuge, das heißt ohne Unterbrechung zu betonieren; in Ausnahmsfällen darf mit der Betonierung nur an solchen Stellen ausgesetzt werden', an welchen der Beton nicht die volle zulässige Spannung erfährt.

7.    Beim- Aufbringen neuer Betonschichten auf frühere, noch nicht erhärtete sind letztere anzunässen; heim Weiterbetonieren auf bereits abgebundene Lagen sind diese aufzurauhen, abzukehren und mit dünnflüssigem Zementmörtel im Raummischungsverhältnisse von 1 : I oder mit Zementmilch anzunässen.

8.    Bei Temperaturen unter 0° Celsius darf nur dann betoniert werden, wenn durch entsprechende Vorkehrungen eine schädliche Einwirkung des Frostes ausgeschlossen ist; gefrorener Beton darf keinesfalls verwendet werden.

9.    Die Trag werke sind nach vollendeter Betonierung bis zur- genügenden Erhärtung entsprechend feucht zu halten und vor Erschütterungen, Beschädigungen und vor der Einwirkung des Frostes zu schützen.

10.    Die unterstützenden Gerüste dürfen erst nach einer, genügende Tragfähigkeit verbürgenden Erhärtung des Betons, in der Regel nicht früher als 4 Wochen nach Beendigung des Einstampfens, seitliche Schalungen, denen keine statische Wirkung zukommt, können in 4 Tagen nach demselben Zeitpunkte entfernt werden.

11.    Beim Wegnehmen von Schalungen und Rüstungen sind Erschütterungen der Trag werke zu vermeiden.

12.    Ist während der Erhärtungsdauer des Betons Frost eingetreten, so sind die im Absatz 10 genannten Fristen mindestens um die Dauer der Frostzeiten zu verlängern.

13.    Vor Ablauf von 4 Wochen nach Beendigung des Einstampfens, beziehungsweise der nach Absatz 12 zu bemessenden Frist dürfen die Tragwerke nicht durch irgend welche nennenswerte Belastungen beansprucht werden.

14.    Die fertigen Tragwerke sind in ihren wesentlichen Teilen in geeigneter Weise vor dem Eindringen von Niederschlagswasser zu schützen.

15.    Die Verwendung von Tragwerksteilen aus Betoneisen, wie Balken, Platten, Säulen usw., welche auf gesonderten Werksplätzen erzeugt und in fertigem Zustande auf die Baustelle gebracht werden, bedarf in jedem einzelnen Falle einer besonderen Genehmigung.

III. Prüfung der Tragwerke.

Belastungs- und Bruchproben.

§ 11. 1. Außer der Prüfung des Betons (§ 9) sind über Vei'langen auch Belastungsproben des ganzen Tragwerkes sowie Belastungs- und stichprobenweise Bruchproben einzelner Tragwerksteile vorzunehmen.

2.    Belastungs- und Bruchproben dürfen nicht vor Ablauf von 6 Wochen nach Beendigung des Einstampfens, beziehungsweise einer gemäß § 10, Absatz 12 zu bemessenden längeren Frist als 6 Wochen vorgenommen werden.

3.    Die bei der Belastungsprobe aufzubringende Last ist so zu bemessen, daß die Tragwerke oder Tragwerksteile der Einwirkung der bleibenden Last, das ist des Eigengewichtes des Tragwerkes mehr der sonstigen ständigen Belastung (§ 3, Absatz 2 bis 5) mehr der iyafachen Nutzlast (§ 3, Absatz 6 bis 8) ausgesetzt werden. Unter der Einwirkung dieser Belastung dürfen keine Rissebildungen oder bleibenden Formänderungen eintreten.

4.    Bei Bruchproben sind die zu prüfenden Tragwerksteile mit allmählich gesteigerter Last bis zum Bruche zu belasten. Die auf den Tragwerksteil aufgebrachte, den Bruch erzeugende Last (Bruchlast) muß mindestens die 3V₂ fache Summe der in der statischen Berechnung (§ 3 und 4) angegebenen bleibenden Last und Nutzlast weniger dem betreffenden einfachen Eigengewichte des Trag-werksteiles betragen.

5.    Vor der Verwendung von Tragwerksteilen aus Betoneisen, wie Balken, Platten, Säulen usw., welche auf gesonderten Werksplätzen erzeugt und in fertigem Zustande auf die Baustelle gebracht werden, sind über Verlangen von je 100 dieser Teile drei Stück auszuwählen und gemäß den Bestimmungen der Absätze 3 und 4 zu erproben.

Gesetze, Verordnungen etc.

Für Wien.

Magistratsverordnung vom 3. Januar 1864, Z. 118.041, betreffend Hint-anhaltung der Staubentwicklung bei Demolierungsarbeiten.

Magistratsverordnung vom 3. Januar 1865, Z. 104.791, betreffend Umbauten im Überschwemmungsrayon.

Magistratsverordnung vom 3. Januar 1883, Z. 126.822, betreffend die Aussteckung der Baulinie.

Gemeinderatsbeschluß vom 13. Februar 1883, betreffend die Bereithaltung von Verbandmaterial für Unglücksfälle am Baue.

Magistratsverordnung vom 16. August 1884, Z. 163.353,betreffend Lötarbeiten in Wohnräumen, auf Dachböden etc.

Magistratsverordnung vom 9. September 1884, Z. 274.411, betreffend Hänggerüste.

Kundmachung des Magistrates vom 14. Juni 1890, Z. 37.702, betreffend die Verhütung von Unglücksfällen durch Einatmen schädlicher Gase heim Ausheizen neugebauter Häuser udgl.

Gemeinderatsbeschluß vom 8. März 1889, betreffend die Anlegung von Luftzirkulationsschlitzen (§ 46 Punkt 5 der Wiener Bauordnung) auf städtischen Straßengrund.

Für Niederösterreich.

Gesetz vom 15. Dezember 1882, Nr. 68 L. G. BL, betreffend Bau, Errichtung und Betrieb von neuen Theatern.

Gesetz vom 2. Dezember 1905, Nr. 153 L. G. BL, betreffend die Bauanlage von neuen Schulen.

Gesetz vom 28. August 1870, Nr. 56 L. G. Bl., betreffend die Benützung, Leitung und Abwehr der Gewässer.

Gesetz vom 1. Juni 1870, Nr. 39 L. G. Bl., betrifft die Feuerpolizeiordnung.

Gesetz vom 19. Mai 1884, Nr. 15 L. G. Bl., betreffend die Feuerbeschau.

Für das Reich.

Gesetz vom 20. Dezember 1859, Nr. 227 R. G. Bl., betrifft die Gewerbe

ordnung.

Gesetz vom 15. März 1883, Nr. 39 R. G. Bl., betrifft Änderungen und Ergänzungen der Gewerbeordnung.

Gesetz vom 8. März 1885, Nr. 22 R. G. Bl., betreffend die Gewerbeordnung.

Ministerialverordnung vom 11. Dezember 1860, Nr. 268 R. G. BL, und vom 8. November 1886, Z. 8152, betreffend die behördlich autorisierten Privattechniker.

Gesetz vom 26. Dezember 1893, Nr. 193 R. G. Bl., betrifft die Regelung der konzessionierten Baugewerbe.

Ministerialverordnung vom 27. Dezember 1893, Nr. 194 R. G. Bl., betrifft die als „ausgenommen erklärten Orte“.

Ministerialverordnung vom 27. Dezember 1893, Nr. 195 R. G. Bl., betrifft das Prüfungs- und Zeugniswesen der Baugewerbe.

Ministerialverordnung vom 27. Dezember 1893, Nr. 196 R. G. BL, betreffend Schulbegünstigungen für Erlangung der Baugewerbe.

Ministerialverordnung vom 27. Dezember 1893, Nr. 197 R. G. BL, betreffend die Gleichstellung von Lehranstalten.

Ministerialverordnung vom 3. September 1906, Nr. 199 R. G. BL, betreffend die Regelung der Baugewerbe.

Ministerialverordnung vom 6. August 1907, Nr. 196 R. G. BL, betreffend den Befähigungsnachweis für Baugewerbe.

Ministerialverordnung vom 24. Oktober 1907, Nr. 246 R. G. BL, Regelung der konzessionierten Baugewerbe.

Gesetz vom 5. Februar 1907, Nr. 26 R. G. BL, betreffend die Einteilung der Gewerbe.

betrifft die

Volkszählungsgesetz vom 29. März 1869, Nr. 67 R. G. BL Numerierung der Wohngebäude.

Gesetz vom 25. März 1880, Nr. 39 R. G. BL, betrifft die Steuerfreiheit von Neu-, Um- und Zubauten.

Gesetz vom 9. Februar 1882, Nr, 17 R. G. BL, betreffend Gebäudesteuer

befreiungen.

Gesetz vom 8. Juli 1902, Nr. 144 R. G. BL, betrifft Steuerbegünstigungen für Gebäude mit gesunden und billigen Arbeiterwohnungen.

Ministerialverordnung vom 19. März 1876, Nr. 28 R. G. BL, betrifft Rekurse gegen die Entscheidung der Steuerbefreiungsgesuche.

Gesetz vom 12. Mai 1896, Nr. 101 R. G. BL, betrifft Bestimmungen des Verfahrens bei Geltendmachung der Rechtsmittel.

Ministerialverordnung vom 20. April 1854, Nr. 96 R. G. BL, betreffend die Exekutionsvorschrift.

Ministerialverordnung vom 5. März 1858, Nr. 32 R. G. BL, betreffend die Vorschrift zur Amtshandlung in Übertretungsfällen.

Gesetz vom 23. Mai 1883, Nr. 82 R. G. BL, betreffend die Durchführung des allgemeinen Grundbuchgesetzes, Abteilung des Grundes.

Hofkanzleidekret vom 28. Dezember 1843, Z. 4011, betrifft Bauten im Feuerrayon der Eisenbahnen.

Ministerialerlaß vorn 19. Dezember 1877, Z. 4G99, betrifft Bauten auf und bei Eisenbahnen im Feuerrayon derselben.

Ministerialerlaß vom 30. November 1878, Z. 13.167, und vom 30. Dezember 1879, Z. 13.763, betreffen Bauten im Feuerrayon auf und bei Eisenbahnen.

Ministerialverordnung vom 25. Januar 1879, Nr. 19 R. G. Bl.

Bauten im Feuerrayon von Eisenbahnen.

Ministerialverordnung vom 12. September 1896, Z. 29.229, betrifft das Bauverbot bei Festungen.

Hofkanzleidekret vom 28. April 1848, Z. 12.242, betrifft Bauverbotsrayon bei Pulvermagazinen.

Ministerialverordnung vom 7. Juli 1876, Nr. 99 R. G. Bl.

Bauverbot bei Pulver- und Munitionsmagazinen.

Ministerialverordnung vom 2. Juli 1877, Nr. 68 R. G. Bl Aufbewahrung und Erzeugung von Sprengmitteln.

Ministerialverordnung vom 17. Mai 1891 Pulververschleißmagazine.

Ministerialverordnung vom 23. Januar 1901, Nr. 12 R. G. Bl., betrifft die Aufbewahrung und Fabrikation von Mineralölen.

Ministerialverordnung vom 7. Juli 1871, Nr. 112 R. G. Bl die Erprobung und Untersuchung von Dampfkessel.

Ministerialverordnung vom 1. Oktober 1875, Nr. 130 R. G. Bl., betrifft die Sicherungsvorkehrungen gegen Explosionen bei Dampfkessel.

Ministerialverordnung vom 2. Dezember 1893, Nr. 172 R. G. Bl. und vom 8. Juni 1894, Nr. 108 R. G. Bl., betreffend die Erprobung und Untersuchung der Dampfkessel.

Ministerialerlaß vom 24. März 1902, Z. 38.290 ex 1901, betrifft die Errichtung oder Erhöhung von gemauerten Schornsteinen.

Einquartierungsgesetz vom 11. Juni 1879, Nr. 93 R. G. Bl., bzw. vom 25. Juni 1895, Nr. 100 R. G. Bl. samt Durchführungsbedingungen, betrifft den Neubau von Truppenunterkünften.

Ministerialverordnung vom 7. Januar 1903, Nr. 6 R. G. Bl., betrifft Anlage von Familienwohnhäusern und Ledigenheimen.

Ministerialverordnung vom 23. November 1905, Nr. 176 R. G. Bl., betrifft Schutz des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter.

Ministerialverordnung vom 4. Dezember 1906, Z. 24.061, betrifft das Verfahren bei Anlage von gewerblichen Betriebsanlagen.

Ministerialverordnung vom 7. Februar 1907, Nr. 24 R. G. Bl., betrifft Bauvorschriften für gewerbliche Hochbauten.

Regulativ vom 9. Mai 1875, Nr. 76 R. G. BL, betrifft die Ausführung von Gasrohrleitungen und Beleuchtungsanlagen.

Ministerialverordnung vom 18. Juli 1906, Nr. 176 R. G. Bl., betrifft das Gasregulativ.

Ministerialverordnung vom 17. Februar 1905, Nr. 24 R. G. Bl., betreffend Verwendung und Herstellung von Azetylen und Verkehr mit Kalziumkarbid.

Ministerialerlaß vom 15. November 1907, „Vorschrift über die Herstellung von Tragwerken aus Stampfbeton oder Betoneisen bei Hochbauten“.

betrifft

betrifft das

betrifft die

Nr. 62 R. G. Bl., betrifft

betreffend

Verzeichnis der Bauordnungen.

I. Bauordnung für Städte.

Bauordnung für Lemberg, Gesetz vom Jahre 1885, Nr. 31 L. G. Bl. »    » Triest, Gesetz vom Jahre 1888, Nr. 14 L. G. Bl.

Bauordnung für Graz, Gesetz vom 7. September 1881, Nr. 20 L. G. Bl.

»    »    Salzburg, Gesetz vom Jahre 1886, Nr. 27 L. G. Bl.

» Linz, Steyer und Wels, Gesetz vom Jahre 1887, Nr. 22 L.G. Bl. » Prag, Pilsen, Budweis, Gesetz vom 10. April 1886, Nr. 40 L. G. Bl. » Czernowitz, Gesetz vom Jahre 1884, Nr. 1 L. G. Bl.

» Krakau, Gesetz vom 25. März 1883, Nr. 63 L. G. Bl.

»    »    Laibach, Gubernialverordnung vom 23. April 1847.

»    »    Budapest, Baugesetz vom Jahre 1894.

»    » Brünn, Olmütz, Iglau und Znaim, Gesetz vom 16 Juni 1894,

Nr. 63 L. G. Bl.

II. Landesbauordnungen.

Bauordnung für    Böhmen, Gesetz vom 8. Januar 1889, Nr. 5 L.    G. Bl.

»    Mähren, Gesetz vom 16. Juni 1904, Nr. 63 L.    G. Bl.

»    Schlesien, Gesetz vom 2. Juni 1883, Nr. 26 L.    G. Bl.

Oberösterreich, Gesetz vom 13. März 1875, Nr.    15 L.    G.    Bl.

und 24. Mai 1898, Nr. 19 L. G. Bl.

Kärnten, Gesetz vom 13. März 1866, Nr. 12 L. G. Bl.

y>

Krain, Gesetz vom 25. Oktober 1875, Nr. 26 L. G. Bl.

y>

» Istrien, Gesetz vom 18. März 1874, Nr. 6 L. G. Bl.

»    Salzburg (Land), Gesetz vom 7. Juli 1879, Nr.    15 L.    G.    BI.

»    Steiermark (Land), Gesetz vom Jahre 1857, Nr. 5 L.    G.    Bl.

» Niederösterreich, Gesetz vom 17. Januar 1883, Nr. 36 L. G. Bl.

Vorarlberg, Gesetz vom 20. März 1886, Nr. 19 L. G. Bl.

» Dalmatien, Gesetz vom Jahre 1886, Nr. 11 L. G. Bl.

Tirol, Gesetz vom 15. Oktober 1900, Nr. 1 L. G. Bl.

» Ungarn, vom 1. Januar 1894.

y>

» Kroatien und Slavonien, vom Jahre 1895.

» Bukowina, vom 13. August 1904, Nr. 42 L. G. Bl.

» Galizien, Gesetz:

a)    vom 28. April 1882, Nr. 77 L. G. Bl. und 15. Mai 1907, Nr. 55 L. G. Bl.;

b)    vom 4. April 1889, Nr. 31 L. G. Bl., 14. Juli 1898, Nr. 70 L. G. Bl., 15. Mai 1907, Nr. 56 L. G. Bl.;

c)    vom 13. Oktober 1899, Nr. 133 L. G. Bl. und 15. Mai 1907, Nr. 57 L. G. Bl.

NB. Für die Stadt Brünn dürfte eine neue Bauordnung in der nächsten. Zeit zur Ausgabe gelangen.

OS»

c.;A

- "I

ü ii ii ■

p**-

95*

Alphabetisches Sachregister.

Aushubmaterial 138. Ausmauerung der Brunnen 355. Ausziehen der Pläne 9, 12, 16. Azetylenbeleuchtung 797.

j Anlegen der Pläne 12.

Anordnung der Decken 489.

Anschüttung 139.

Ab- und Durchbrechen von, Anstreicherarbeiten 324, 651,

Mauerwerk 170, 625.

Abbinden von Dachhölzern249J Anstrich 61, 324, 653.

Abbrucharbeiten 170, 202, 238, Anstrich von Daclxarbeiten 266.

j Ausmittelung des Dachfalzziegelbedarfes 43.

Antinonnin 69, 846. j Antipolypin 69, 846.

Anzahl der Geschoße 10, 771. | Badezimmer 56, 776.

Baggerung 137.

Balken größter Tragkraft 558. Balkentabelle 559. Balkonplatten 197.

Baluster 201.

Bänder und Kegel 315. Barrierstöcke 240.

: Basilikales Dach 216.

Abrechnungsverfahren b. öffent- Arbeiterwohnungen 745, 909. Bauanlagen, deren Größenver-lichen Bauten 722.    Arbeitsverhältnisse bei Zimmer- hältnisse 725.

Abschätzungen 815.    ! mannsarbeiten 243.    j Bauaufseher 598, 891.

Abscheerungsfestigkeit 452.    ; Architekten 867, 871.    . Bauausführung 591.

Absolute Festigkeit 477.    Arithmetische Reihen 426. I Baubedingnisse 591.

Absolutes Gewicht 533, 535, J Armenhäuser 741.    Baubeginn 836.

540, 1014.    ! Armierter Beton 23, 123.    Baubeschreibung 15, 20, 724.

Abteilung, administrative 595. Arten der Dächer 214.    Baubewilligung 923, 947, 960.

— technische 596.    Asbestit 34.    Bauführer 593, 927, 966.

Abteilungswände 288.    Asbestfußböden 170.    Bauführung 591, 884, 948, 966,

Abtragungsarbeiten 170, 250. ¹ Asbestzementsteine 33.    977.

Abwägen von Gewichtsgegen- Aschenmörtel 115.    Baugesetze 884, 918.

ständen 608.    Aschenzementmörtel 120.    Baugesuche 838, 923.

Baugewerbe 899.

Baugrube 135.

Baugrund 21, 548.

Bauherr 592, 867.

Bauholz 67, 68, 71. Bauinventarisation 723. Baujournal 720.

Baukanzlei 596.

A.

687.

250, 625.

Abdeckung, wasserdichte 128.

Abfallrohrständer 77.

Abfallstoffe, Abfuhr 772.

Abhobeln der Hölzer 243.

Abkürzungen bei Maß und Ge- ! Anzügel und Schließen 306.

wicht 391.    ! Arbeiten, mit Eisenblech, ver-

Aborte 307, 772, 830, 936, 943 zinkt 260.

946, 971, 994.

Abortrohre aus Steinzeug 64, — aus Granit 202.

—    mit Schwarzblech 258. aus Weißblech 257.

—    aus Zinkblech 258.

— bei Gasrohrlegungen 358.

350.

Abortschläuche, gußeiserne 78. — Abrechnungen 723.

Adjustierung Aerolithsteine 33. Akkumulatoren 303. Akroterien 100.

Alaungips 116.

Algebra 424.

Alleebäume 7.

Allg. über Kunstbehelfe 1. Altandach 217.

von Bauplänen 16. i Asphalt 23, 127.

Asphaltbelegung 127, 334.

I Asphaltarbeiten 334, 659. Asphaltisolierplatten 127, 128. Ätzkalk 111.

Altdeutsches, fränkisches, gotisches Dach 217.

Altes Material 609. Amortisation 819, 820. Anbietungs verfahren 600. Anerbietungsverfahren 600,880. Anhang 884,

B.

Backöfen 760. Badeanstalten 739, 993. Badewannen 56, 739.

Aufbrechungen 172.

Auflösung der Dreiecke 431,

432.

Aufreißen von Pflaster 172, 341. j Baukonstruktionen, Belastung Aufsätze für Rauchfänge 66.

Aufzüge 788, 990, 998.'

540.

Baukosten 820.

Ausbessern von Schieferdächern I Bauleiter 592.

Bauleitung 592, 597.

Baulinie 918, 956. Baumaterialbeanspruchung 540, 546.

274.

— von Ziegeldächern 268. Ausbrechungen 173.

Ausheben der Baugrube 135.

Bitumen 127.

Bleche 85, 92, 98, 99, 561,

572.

Blechlehren 95.

Blechnieten 369.

Blei 23, 100.

Bleibleche 561.

Bleiplatten 100.

Bleirohre 103, 360, 369.

Bleiverglasung 110.

Blitzableiter 807.

Blockholz 69,

Bockdachstuhl 219.

Bodengattungen 134.

Bodenstiege 242, 776, 930.

Bogenlampen, elektrische 800.

Bogenträgerdach 237.

Bohlen 71, 230, 554.

Bombiertes Wellblech 94.

Boraxgips 116.

Börsen 736.

Böschungswinkel der Erdarten Deckenbelastungen 538, 543. 462.    Deckenkonstruktionen 212. 2!>

489, 496, 624, 633, 76 932, 969.

j Deckplatten 178, 197. Deckzargen 195. Deichgräberarbeiten 134, 616. Delikte gegen Sicherheit 889. Detailzeichnungen 2, 17. Diagonaldeckung 273.

Dichte Tonwaren 48. Dienstbarkeiten 886. Differentiallampe 801.

Dillinger Blechlehre 85, 96. Dippelböden 212, 380, 634, 770. Doppelstuhl 224.

Dörren 761.

Dosisches Türschloß 311. Drahtglas 108.

Drahtlehren 95.

Drahtnägel 366.

Bürgerliches Gesetzbuch 884. I Drainagerohre 65 178, 353.

Baumaterialien 23, 533, 597, 1004, 1014.

Bäume, Darstellung 6. Baumechanik 470.

Baumeisterarbeiten 615,    867,

891. 899.

Bauoberleitung 595. Bauordnungen 1027. Bauordnung für Kiederöster-reich 956.

Bauordnung für Wien 918. Baupläne 1, 19, 880, 961. Baupläne für Wien 17, 923. Bauplatz 15, 20, 619, 919, 958. Bauprogramm 15, 20. Bauprojekt 15.

Baurechnungen 591. Baurechnungslegung 732. Baurecht 884.

Bauschreiber 593, 597. Bausteine, 23, 30, 34. Bausteine, Festigkeit 544, 545. Bauteile, Belastung 539. Bautischlerarbeiten 277, 383, 645, 648.

Bauübergabe 722.

Bauverbot 964, 1011.

Bauverträge 888. Bauwertermittelung 808. Bauzeichnungen 15.

Bauzeit, richtige 838. Beanspruchung, Baumaterialien 540, 546, 636.

Bearbeitetes Holz 71. Bearbeitung der Steine 629. Bedingnisse, Bauarbeiten 600. Befähigungsnachweis 901. Beheizung 777, 986.

Behördl. autor. Privattechniker 896.

Beispiele 222, 227, 496, 497, 498, 502, 507, 695, 713, 718, 721.

Belastungsangaben 448, 510, 539, 543, 548, 636, 1015. Beleuchtung 361, 791, 985. Benützungsbew. 838, 948. Berechnung von Dreiecken und Vierecken 427.

—    von Dachkonstruktionen 220, 226.

—    von Deckenkonstruktionen 496.

—    von Erdarbeiten bei Straßen

761.

—    von Gewölbestärken 149.

—    von Honorar 873.

—    von Körperinhalten 443.

—    von Stützen und Säulen 499.

—    von Trägern 496.

—    von Werkstücken 630. Bergschraffierung 3.

Beschläge 310, 650.

Besitzrecht 885.

Besitzstörung 884. Besserungsanstalten 742. Bestellung von Arbeiten 601.

Bestimmung des Schwerpunktes

473.

Beton 23, 120, 1022. Betondecken 124, 770. Betoneisen 23, 123, 1013. Betoneisentragwerke, Vorschrift 1013.

Betongewölbe 152.

Betonkanäle 185. Betonmauerwerk 141, 375, 547, 620.

Betonmischungen 121. Betonpflaster 169. Biberschwänze 38.

Bibliothek 597.

Biegungsfestigkeit 452,    493,

545.

Bildhauersteine 29, 199. Billigkeit der Gebäude 812. Bimssandstein 24, 31. Bindemittel, hydraulische 110,

117,

Binderdachstiihle 235.

Brecharbeiten 170.

Breiteisen 80, 572.

Breitziegel 40.

Brennmaterialienlager 758, 933. Bretter 71, 211, 554. Bruchsteine 24, 618. Bruchsteinmauerwerk 143, 148, 547, 620.

Bruchsteinpflaster 166.

Brücken, Herstellungen 241. Brückenbelastung 510. Brunnenmeisterarbeiten 354, 388, 671, 900. Brunnenziegel 35.

Buche 74.

Buchhaltung 596.

Buckelplatten 95.

Bundtram 218.

Bundglas 108.

C.

Charakterisierung der Oberfläche 3.

— der Materialien 11. Compoundmaschinen 805. Converter 805.

D.

Dacharten 214, 235. Dacharbeiten, 266. Dachausmittelung 217. Dachbelastung 223, 539, 543, 636.

Dachbenennungen 217. Dachbleche 87. Dachbodenrinnen 238. Dachdeckung 45, 237, 257, 268, 273, 276, 642.

Dacheindeckungen 237,    245,

268, 273, 276, 381, 382, 945. Dacheinlattung 237, 637. Dacheinschalung 237. Dacherker 238.

Dachfalzziegel 40.

Dachflächen 217.

Dachformen 214.

! Dachgehölz 635.

I Dachneigung 41, 223. Dachpappe 128, 336, 863. Dachpfannen 39, 40. Dachreparaturen 860. Dachschiefer 27, 270. Dachsparren 231.

Dachstühle 218, 229, 235, 380, 635, 934, 970.

Dachziegel 37, 40. Dampfheizung 780, 785. Dampfkessel 939, 987. Dampfschornsteine 828, 1004. Darstellungsweise 2, 9.

— der Rohrleitungen 11. Dauerbrandlampen 801.

688.

Dreieckberechnung 427, 431. Dreieckdach 235. Drempeldach 217. Druckfestigkeit 447, 544. Dungstätten 761, 972. Durchzüge 467. Dynamomaschinen 804.

E.

Ebenerdiges Mauerwerk 147, 373.

Ebene Trigonometrie 429. Eiche 73.

Eigengewicht der Baumaterialien 533, 539, 540, 1014. Eigengewichte der Dächer 223, 539, 543.

—    der Decken 538, 542. Eigenschaften des Architekten

' 871.

—    des Bauherrn 867. Eigentumsrecht 885.

Eimer in Hektoliter 403. Eindeckungen 237, 245, 268,

273, 276, 381, 382, 637. Einfriedungen 239, 638, 831.

—    deren Kosten und Bauwert 831.

Eingaben an Baubehörden 838, 923.

Einheitspreise,summarische 371. Einrammen von Piloten 207.

Einrichtung, "Wert und Kosten

833.

Einteilung der Gewerbe 893. —- der Titel bei Kostenanschlägen 687.

Eisen 23, 74, 80, 1022. Eisenbahnbrücken 510. Eisenbahnhochbauten 825. Eisenbahnschienen 511, 513. Eisenbeton 123, 1013. Eisenbleche 85, 89, 560, 561. Eisendraht 95.

Eisendrahtstifte 96, 366. Eisengegenstände versetzen, 179, 377.

Eisenkonstruktionen, Theorie 485.

Eisenmaste 804.

Eisenträger 74, 208, 493, 575, 584.

Eisenwaren 365, 676.

Eiserne Dachstühle 235. Eiserne Öfen 778.

Eiskeller 759.

Elektrische Beleuchtung 798. — Maßeinheiten 798. Elektrizitätszähler 804. Elektroglas 109. Elementarschulen 728.

Ellipse 428.

Endbäume 210.

Enteignung 887.

Entenstall 757. Entwässerungsanlagen 65. Erdanschüttungen 139. Erdarbeiten 134, 341, 372, 615, 667, 687, 762.

Erdarten 135, 462.

Erde, aufgelockerte, der Böschung 462.

Erddruck 459.

Erdgeschoß 10, 971.

Erdgurten 151.

Erdverführung 137. Ergiebigkeit der Mörtelmischungen 120.

— der Betonmischungen 121. Erläuterungsbericht 20,

Erle 73.

Ermittelung des Gebäudewertes

813.

Ernteerträgnis 746. Erziehungshäuser 729.

Esche 73.

Eternitschiefer 33, 272. Expropriation 887.

F.

Fabriksgebäude 827. Fachwerkstheorie 490.

Fällen der Bäume 68.

Falzen der Hölzer 243. Falzziegel 40. Familienwohnhaus 745. Färbelung 164.

Farben bei Zeichnungen 12. Fassadepläne 19, 622. Fasseisystem 773.

Fassoneisen 95, 562, 565, 566. Fäule des Holaes 67.

Fayence 51.

Fechsung 746.

Feimen 747.

Felder, Darstellung 6. Feldfrüchte, Raumbedarf 746. Feldsteine 26.

Fenster 205, 294, 298, 864, 984. Fensterbalken 301. Fensterbestandteile 298. Fenstergröße 767. Fertigstellung des Rohbaues 839.

Feste Rolle 478.

Festigkeit 446. Festigkeitskoeffizienten 448. Fettkalk 112.

Feuchtigkeit 840, 860. Feuersicherheit 641, 848. Feuerfeste Fabrikate 46, 348, 354.

Fichte 73.

Figurensteine 199.

First 214, 217.

Firstziegel 39, 41.

Flacheisen 80, 572. Flächenmaße 393.

Flachziegel 38.

Flammenbogenlampen 801. Fließen 54.

Flötzgebirge 24.

Flugstuhl 229.

Flußeisen 77.

Flußsäure 69, 846.

Föhre 73. .

Formeln, Algebra 424.

—    Geometrie 427.

—    Stereometrie 443.

—    Trigonometrie 429. Formsteine 35.

Formulare, Massenberechnung

Fortbildungsschulen 729. Freitragende Balkenlängen 209. Friedhöfe 743.

Fruchtschoppen 746. Fugenverstreichung 162. Fuhrwerk 138, 187, 190, 193, 207, 267, 269, 339, 354, 371, 376, 378, 379, 381,

3*2.

Füllöfen 778.

Fundamentaushebung 135. Fundamentmauerwerk 143, 372. Fundgegenstände 609, 885. Fundierungen 139, 994. Funktion der Bauleitung 593. Funktionen, trigonometrische 430.

Fuß in Meter 394.

Fußboden 303, 752, 864. Fußbodenbelag 51, 238, 381, 638.

Fußbodenlegung 238, 381. Fußbodenreparatur 304. Fußpfette 219.

Futterkammer 753, 755, 934, 967.

Futterküche 756.

Futtermauer 459. Futtervorrichtungen 65,    752,

755, 756.

G.

Gänsestall 757.

Ganzholz 71.

Gartenanlagen, Darstellung 8.

—    Kosten 714. Gasbeleuchtung 792. Gasbrenner 363. Gaseinrichtungsgegenstände

357, 672.

Gasheizung 778. Gasleitungsarbeiten 672, 793.. Gasleitungsrohre 359. Gasrohrlegung 358. Gebäudedarstellung 8.

Gebäude für Feldfrüchte 746~

—    für Nutztiere 748. Gebäudereparaturen 835. Gebäudesteuer 905. Gebäudeteile, deren Größenverhältnisse 725, 931, 969.

620.

373.

659.

Gebäudewert 818.

Gebogenes Glas 110. Gebrannter Kalk 111. Gebrannte Steine 34. Gefangenhäuser 742, 823. Geflügelställe 757.

Gehstege 343, 510.

Geländer 240.

Geländerplatten 198.

Gelöschter Kalk 111. Gemüsekeller 748.

Genietete Träger 582. Geometrie 427.

Geometrische Reihen 426. Gerades Mauerwerk 141, Gerippte Bleche 89.

Gerüste 176, 622, 626, 651, 995. Geschoßeinteilung 9, 771. Gesellschaftshäuser 734. Gesetzliche Bestimmungen 817, 1025.

Gesimse 152, 178, 195, 199, 203, 373, 622. Gesimseindeckung 260. Gesimsmauerwerk 151. Gesimsziegel 35.

Getreidefelder, Darstellung 6. Getreideschüttböden 748. Gewächshäuser 8, 758. Gewalzte Träger 575.

Gewände 195.

Gewerbeordnung 892. Gewerbliche Bauten 827, 994. Gewerbliche Betriebsanlagen 894.

Gewichte 392.

Gewichtstabellen,Bausteine 544, 545.

—    Bleiplatten 100, 561.

—    Bleirohre 103, 360.

—    Eisen 80.

—    Eisenbahnschienen 513.

—    Flach- und Breiteisen 81, 572.

—    Fuhren 138.

—    Gußeisenrohre 78.

—    Kupferbleche 99, 561.

—    Metallbleche 559.

—    Rund- und Quadrateisen 80, 567.

—    Wellbleche 92, 94.

—    Weißbleche 87, 560.

—    Zinkbleche 99, 560. Gewölbe 150, 445, 464. Gewölbemauerwerk 149,

547, 622.

Gewölbestärken 151, 766. Gewölbeziegel 35, 48.

Gips 24, 115.

Gipsdielen 33, 116, 770. Gipsmarmor 116.

Gipsmörtel 111, 115. Gipsschlackenplatten 33. Gipsstuck 33.

Gitter 5, 239, 306.

Gittermaste 804.

Glas 23, 107, 109.

Glasanstrich 325.

Glasbausteine 109. Glasdachziegel 109.

Glasierte Fliesen 54. Glaserarbeiten 326, 387, 654. Glasziegel 109.

Gleichgewicht der Gewölbe 464.

Gleichstrombogenlampen 801. Gleichstrommaschinen 804. Gleichungen 425.

Gleitende Reibung 482. Glockenstühle 234. Glockenzüge 323.

Glühlampen elektr 799. Glühlicht, Gas- 795. Goldingdecken 124.

Gotisches Dach 217.

Goudron 127.

Gräben 5.

Granit 23, 29.

Granitarbeiten 202.

Granite 192.

Granitpflaster 22, 343, 346. Granulitpflaster 170.

Gratziegel 39.

Grenzen, Darstellung 3. Grenzsteine 3.

Grenzwerte 425. Größenbestimmung der Kachelöfen 63.

Größenverhältnisse der Bauanlagen etc. 725, 765, 983. Grubenmaß 134. Grundabtretung 921, 959. Grundfeuchtigkeit 842. Grundriß 16.

Grundstücke abschätzen 817. Guldinische Regel 446. Gußasphalt 127.

Gußbeton 121.

Gußeisen 74, 76, 77. Gußeisenrohre 76, 359. Gußeiserne Säulen 501. Gußglas 108.

H.

Häckelsteine 25.

Hafnerarbeiten 329, 387, 656. Halbholz 71.

Halbstock 10.

Handelsformate 28, 71. Hängblech 95.

Hängeplatten 157, 198. Härteskala 193.

Hartglas 108.

Hauptkanäle 181. Hauptstromlampen 801. Hauskanal 183, 187. Hausentwässerung 64. Hausschwamm 69, 844. Hausteine 25.

Haustore 277, 287. Hauszinssteuer 905.

Hebel, der 473.

Hecken 5.

Heißluftheizung 780. Heißwasserheizung 784. Heizoberfläche 63.

Heizung 777.

Hektar in Joch 402.

Helmdach 232.

Helmstangen “232. Hennebiquesy stem 124. Herdbestandteile 308, 333, 365,

Herde 308, 333, 365, 938, 973. Herdkacheln 333. Herdmauerwerk 149. Hilfstabellen 514.

Hirnholz 69.

Hochparterre 10.

Hochschulen 729.

Hohldielen 34.

Hohlmaße 391.

Hohlziegel 39, 48.

Holz 23, 67, 69, 71. Holzanstrich 69, 324. Holzberechnungstabellen 548. Holzdachstühle 214. Holzdecken 213.

Holzerdecken 124.

Holzgas 797.

Holzgegenstände versetzen, 181. Holzjalousien 337, 663. Holzkonstruktionen, Theorie

485.

Holzkrankheiten 67. Holzlager 758, 933, 946. Holzmaße 804. Holzplanken 3. Holzschwamm 69, 844. Holzstöckel 211, 347. Holztabelle 70.

Holzzement 128, 336. Holzzementdach 129, 336. Honorar 873. Hopfentrockenräume 748. Horizontalkurven 2.

Hotels 734.

Hourdis 35.

Hühnerstall 757. Hummanitätsanstalten 740.

Hydraulischer Kalk 117, 122,

667.

— Mörtel 110, 117, 118. Hydraulische Zuschlägell8,122.

I.

Imprägnieren des Holzes 68. Indirekte Beleuchtung 797. Industrielle Bauten 765, 940, 974, 983, 994. Industrieschulen 729. Ingenieure 867.

Institute der Hochschulen 730. Invertlicht 796.

Irrenanstalten 742. Isolierplatten 128, 336. Isolierungen 128. 842.

Jalousien 302, 337, 663. Joch in Hektare 397.

K.

Kacheln 60.

Kachelöfen 58, 60, 63, 329. Kalk 111, 618.

Kalkbrei 111.

Kalklöschen 112.

Kalkpise 31.

Kalksandziegel 31.

Kalkstein 23.

Kalkstuck 114.

Kalkulatur 596. Kalkzementmörtel 119. Kaminaufsätze 66, 351. Kamine 777.

Kaminziegel 48.

Kanäle 170,181, 185, 375, 775, 935, 972, 995.

Kanaleinmündungsgebühr 955. Kanal ge wölbe 170.

Kanalrohre 177, 308. Kanonenofen 778.

Kantholz 71.

Kanzlei 596.

Kappengewölbe 150, 622. Karbolineum 69, 847.

Karten 9.

Kasernen 736.

Kassa 596.

Kathedralglas 110.

Kegel und Bänder 315, 650. Kegelbahnen 738. Kehlbalkendach 231. Kehlheimerplatten 27.

Keil 478.

Keithlicht 797.

Kellerabteilung 241. Kellergeschoß 9.

Keller für Gemüse 748. Kellermauerwerk 145, 373. Kellertüren 241.

Kernfaule 68.

Kernholz 69.

Keramitplatten 48.

Kerzenlicht 792.

Kesselbleche 86.

Kiefer 73.

Kies 30, 112, 618. Kiessteinpflaster 166. Kilometer in Meilen 400. Kinderschulen 728.

Kirchen 725, 821, 833, 850. Kitte 110, 125.

Klafter in Meter 395. Klammern 306.

Klassifizierung der Öfen 60. Klinkerplatten 48, 347, 348. Klinkerziegel 48. Knickfestigkeit 452.

Kniedach 217.

Kniestock 225.

Kohlen- und Holzlagen 758.

Kohlenasche 118. Kohlenfadenglühlampen 799. Koenendecke 124.

Konkurrenz, öffentliche 880. Konstruktion der Futtermauern 459.

Konventionelle Darstellung 2. Konzertsäle 734.

Korksteine 31.

Körperinhalte 443. Korrektionsanstalten 742. Kostenberechnung 689, 693. Kostenüberschläge 15, 591, 685, 695, 718, 870.

Koten 13.

Kräfteparallelogramm 471. Kragdach 237.

Krämpziegel 40. Krankenhäuser 740, 822, 833. Krankheiten des Holzes 67. Kreis 428.

Kreisflächen 515.

Kreisumfänge 515.

Kreosotöl 69.

Kreuzholz 71.

Kreuzgewölbe 150. 469, 622. Krüppelwalmdach 214. Kubikfuß in zzz³ 397. Kubikinhalte 443, 445. Kubikklafter in zzz³ 398. Kubikmeter in Kubikklafter

402.

Küchen 771,

Küchengeräte 276. Kukuruzbehälter 748. Kuhstallungen 755. Kunstasphalt 334, 660. Kunstbehelfe, über 1. Künstliche Beleuchtung 792. Künstliche Steine 23, 30, 34. Kunstsandstein 31, 860. Kupfer 23, 98.

Kupferbleche 99, 561. Kupferschmiedearbeiten 275, Kuppeldach 215. Kuppelgewölbe 150, 469, 622. Kurrente Arbeiten 600.

L.

Laboratorien 731.

Laden (Bretter) 71, 211. Lagepläne 2.

Landesbauordnungen 1028. Landhäuser 745. Landwirtschaftliche Bauten 746, 829.

— Nebengebäude 758. Langholz 69.

Längenmaße 391, 393.

Lärche 73.

Latten 71, 211.

Laubholz 6, 73.

Leergespärre 220.

Lehm 24.

Lehmestrich 165.

Lehmmörtel 111.

Lehmpatzen 30.

Leitungen, elektr. 802. Lichtbedarf 767, 791, 797, 799. Lichteinheiten 791.

Liegender Dachstuhl 219. Linde 74.

Linoleum 34, 170. Lizitationsverfahren 599. Logarithmen 425. Lohnsatztabelle 589. Löhnungen 187, 190, 193, 207, 256,    267,    269,    275,    277,

Lokalheizung 777.

Löschziegel 31.

Luftbedarf 743.

Luftgas 798.

Luftheizung 308, 779. Luftmörtel 110.

Luftziegel 30.

Luxferglas 108.

M.

Mac Lean-Zement 116.

Magnetischer Norden 2.

Maisbehälter 748.

Majoliken 51.

Malerarbeiten 287,336,387,662.

Mansarddach 214.

Marmorarbeiten 203.

Marmorarten 24, 29.

Marmorzement 116.

Markthallen 735.

Marktplätze 742.

Maschinennägel 97.

Maschinelle Anlagen 834, 988.

Maße und Gewichte 389, 391, 405, 685.

Maßstäbe 2, 13, 18, 924, 962.

Materialcharakteristik 11, 616, 628, 632, 642, 644, 647, 650, 655.

Materialerfordernisse 134, 189, 250.

385, 387.

Mathematische Formeln 424.

Matraidecken 125.

Maueranstrich 324.

Mauerbank 219.

Mauerdarstellung 3.

Mauerstärken 765, 928,944,968.

Mauerwerk 141, 143, 145, 147, 148,    149,    152,    170,    372,

375, 547, 620, 622.

Mauerziegel 35.

Maurerarbeiten 371, 615, 891.

Maurermeister 899. Meidingeröfen 778.

Meilen in Kilometer 396. Melandecken 124.

Messing 106.

Messingblech 106. Messingdraht 107. Metallanstrich 325. Metallbleche 559.

Metalldächer 562. Metallfadenglühlampen 800. Meter in Fuß 399.

— in Klafter 400.

Methoden der Kostenberechnung 689, 693.

Metrisches Maß 389, 391. Mettlacherplatten 51.

Mezzanin 10.

Milchhäuser 760. Militärspitäler 741. Millenniumlicht 796. Mittelschulen 728. Möbeltischlerarbeiten 684. Mondglas 108.

Moniersystem 124.

Mörtel 22, 111, 117, 118. Mosaikarbeiten 192. Mosaikplatten 51. Motivenbericht 20. Müller-Marx-Declcen 124. Miinztabellen 420. Münzverhältnisse 408.

Nadelholz 6, 73.

Nägel 96, 212, 365. Naturasphalt 335, 661. Naturgas 798.

Natürliche Steine 23. Nebenschlußlampen 801. Neubauten 820, 835.

Nieten 97, 369, 567. Niveaupläne 2.

Normalprofile von Fassoneisen 562.

—    von Walzeisen 567. Normen für Bauzeichnungen 16.

—    für Honorarberechnungen

873.

— für hydraulische Bindemittel

122.

Nutzlasten 543, 1015.

O.

Oberflächengestaltung, Darstellung 2.

Oberflächen der Körper, Gewölbe 443, 445. Ochsenzungen 38.

Öfen 58,180, 329, 365, 658, 778. Ofenbestandteile 309. Ofenfabrikate 58.

Ofengröße '63.

Öffentliche Konkurrenzen 880.

— Gebäude und Anlagen 723,

821.

Offertverhandlung 602, Ölbeleuchtung 792.

Ölgas 797.

Onyx 29.

Originalpläne 13, 19. Orme, Bohlenbogen 230. Ortziegel 38. Osmiumlampen 800.

P.

Pädagogien 729.

Panoramen 733.

Pappel 74.

Parabelträger 492. Paralleldächer 216. Parallelträger 490. Parianzement 116.

Parterre 10.

Paßziegel 39.

Pauliträger 492.

Peresien 337, 663. Personenaufzug 790. Petroleumbeleuchtung 792. Petroleumöfen 778.

Pfeiler 199, 546. Pferdestallnngen 748.

Pfetten 218.

Pfettendachstuhl 224. Pflanzungen, Darstellung 6. Pflasterplatten 50, 196, 205, 668.

Pflasterungen 165,374,624, 667. Pflasterungsarbeiten 337, 374, 388, 663.

Pflasterziegel 35.

Pfosten 7i, 211.

Pharoslicht 797.

Piloten 207, 212, 633.

Pläne 9, 10, 15, 597, 880, 923, 961.

Planken 239. j Planskizzen 19.

Plattentrottoire 344.

Polier 593, 891. Polonceaudächer 235. Polsterhölzer 210.

Polygone 429.

Poröse Ziegel 48.

Porphyr 29.

Portlandzement 117, 122, 618. Portlandzementmörtel 119. Potenzen 424, 515.

Poterien 353.

Prachtbausteine 29. Preisanalysen 134.

Preßgaslicht 796.

Privatrecht 884.

Privattechniker 896.

Produkte 824.

Profilsteine 35.

Projekte 2, 596.

Pultdach 214, 229.

Pumpen 356.

Puzzuolanerde 24, 118. Puzzuolanzementmörtel 120.

Q.

Quader 25, 30.

Quadrateisen 80, 567. Quadratklafter in m'² 396. Quadratmeter in Ouadratklafter 401.

Quadratziegel 40.

Qualifikation der Schätzmeister

817.

Quecksilberdampflampen 801. Querschnitt, zweckmäßiger 485.

R.

Rabitzkonstruktion 124.

Rad an der Welle 479. Radialkaminziegel 35. Rasenflächendarstellung 6. Rastschließen 213.

Ratgeber bei Neubauten 835. Rathäuser 731, 823.

Rauch- und Selchkammern 761. Rauchfänge 828, 938,974,1004. Rauchfangaufsätze 66. Rechnungsführer 597. Rechnungsrevision 596. Rechtwinkelige Dreiecke 431. Reduktionstabellen, Maße 393. Reduktionsverhältnisse 2. Regelmäßige Polygone 429. Registratur 595.

Regulativ, Anstreicherarbeiten 652.

—    Asphaltarbeiten 660.

—    Bautischlerarbeiten 647.

—    Brunnenmeisterarbeiten 671.

—    Erd- und Maurerarbeiten 616.

—    Gasrohrarbeiten 674.

—    Glaserarbeiten 655.

—    Hafnerarbeiten 658.

—    Holzjalousien 663.

—    Möbeltischlerarbeiten 684.

—    Pflastererarbeiten 663.

—    Schieferdeckerarbeiten 6 44.

—    Schlosserarbeiten 650.

—    Spenglerarbeiten 640.

—    Steinmetzarbeiten 628.

—    Stukkaturarbeiten 626.

—    Tonwaren 670.

—    Ziegel deckerarbeiten 642.

—    Zimmermalerarbeiten 662.

— Zimmermannsarbeiten 631. Regulierfüllöfen 778. Reibungskoeffizienten 483. • Reibungswiderstände 482. Reihenfolge der Bauarbeiten

836.

Reitbahnen 738. Rekurse 908.

Stufen 194.

Stuhlsäule 219, 226. Stukkatorarbeiten 189, 378, 626. Stundenlohntabelle 589. Sturzbleche 85. Stützenberechnung 493, 499. Sublimat 69.

SummarischeEinheitspreise371. Systeme der Betoneisenkonstruktionen 124.

Relative Festigkeit 452. Remisen 758.

Rennbahnen 738.

Rentabilität 813. Rentenrechnung 427. Reparaturen 290, 299, 304, 321, 331, 335, 338,357, 835, 851. Restaurationen 734. Rettungshäuser 741.

Reziproke Werte 515, 932, 970. Riegelwände 149, 638, 932, 970. Riegelwandbau, Vorzug 847. Rieselschotter 30, 618. Riffelbleche 89. Rindviehstallungen 754. Rinnen 196.

Rinnenbleche 89. Rippenbleche 89.

Risse 853.

Roheisen 75.

Rohglas 108.

Rohrgräben 624. Rohrleitungen 11.

Rollbalken 805. Rollbalkenbleche 94.

Rolle 478.

Rollende Reibung 482. Romanzement 118,119,122,618. Roste 210, 633.

Rotbuche 74.

Rückwirkende Festigkeit 447. Ruheplätze 197, 205. Rundeisen 80, 567.

Rundholz 69, 557.

Rüster (Ulme) 74. Rustikavei-putz 163.

S.

Sägedach 216.

Sand 24, 30, 112, 618, 666,

1021.

Sandsteine 29, 31, 194, 627. Sandwerfen 139.

Santorinerde 24, 118. Santorinmörtel 120.

Satteldach 214.

Säugpumpen 356.

Säulen 200, 203, 206, 493, 499, 508, 546.

Säulenöfen 778.

Scagiol 116.

Schachtöfen 778. Schafstallungen 756. Schätzmeister 817.

Schätzung, ges. Bestimmungen 817.

Schätzungsverfahren 815. Schätzwertermittelung 808, Schaltungen 801.

Schamotte 46, 348, 354, Scheunen 747, 829, 945, 968. Schichtenlinien 2.

Schiefe Ebene 477.

Schiefer 27, 270. Schieferdeckerarbeiten 269,382, 643, 644.

Schiefwinkeliges Dreieck 432. Schilfbretter 34. Schindeleindeckung 237, 245, 637.

Schindeln 211.

Schlachthäuser 735, 760. Schlackenzement 118, 120. Schlackenziegel 31. Schlägelschotter 30, 618. Schließen 306, 571. Schlosserarbeiten 306, 385, 648. Schmiedeeisen 77, 80. Schmiedeeisenrohre 360. Schmiedeeisensäulen 508. Schneedruck 539, 543, 1016. Schnittholz 71,

Schnittsteine 25.

Schober 747.

Schopfdach 214.

Schornsteine 828, 938, 974, 1004.

Schotter 24, 27, 30, 618, 666,

1021.

Schotterstraßen 342.

Schranken 240.

Schraube, die 478.

Schrauben 17, 97, 367, 567. Schubfestigkeit 452.

Schulen 726, 822, 833.

Schutt 618, 626.

Schwarzbleche 85, 258. Schwarzföhre 73,

Schwedische Öfen 58, 329. Schwellerträger 492. Schweineställe 756. Schweißeisen 77. Schwemmsteine 31. Schwerpunkt, der 473. Schwimmbäder 739.

Seilreibung 485.

Selchkammern 761.

Sekretariat 595.

Senkgruben 773, 936, 972, 995. Serpentin 29.

Servituten 8S6.

Shetdächer 216.

Sicheldach 237. Sicherheitsdelikte 889. Sicherheitsvorschriften 805,848, 927, 1001.

Signaturen 3.

Situationsplan 16.

Skizzen 1.

Sockelfeuchtigkeit 860. Sockelplatten 196, 199, 203. Souterrain 10.

Spalettkästen 301.

Spaltholz 72.

Spaltsteine 27.

Sparren 218.

Sparrenstärken 231. Spenglerarbeiten 256, 382, 638. Spekulationsbauten 809. Speicher 747.

Speisekammern 772. Speisenaufzug 790.

Spezifische Gewichte 462, 535.

Spiegelglas 108. Spiritusbeleuchtung 792. Splintholz 69.

Sportbauanlagen 737. Sprengmitteldepots 1009. Spreutafeln 34.

Spritzanwurf 160.

Sprünge 853.

Spundwände 207, 633. Stabilität fester Körper 479. Stadtplätze 742.

Staffeln 210.

Stahl 77, 1022.

Staketen 4.

Stalleinrichtungen 77, 248. Stalldecken 753, 755. Stallfenster 749, 755. Stallungen 749, 829, 934, 945, 967.

Stalltüren 749, 755, 756. Stampfasphalt 127.

Stampfbeton 121, 545, 1013. Standabteilungen 752.

Ständige Kontrahenten 600. Statische Berechnungen 220, 226, 464, 493, 499, 1016. Steinanstrich 324.

Steine 23, 30, 34, 194, 196, 199,377, 629,665,860,1021. Steinholz 34.

Steinkitte 125.

Steinmetzarbeiten 193, 376, 627, 900.

Steinriegel 5.

Steinwurf 348, 669. Steinzeugfabrikate 64, 348, 350. .Stereometrie 443.

Steuerfreiheit 907, 908, 909. Stiegen 203, 548, 776, 860, 930, 944, 984.

Stiegenstufen 177, 203, 204. Stockflecke 858.

Strafrecht 889.

Straßen 5, 761, 921, 957. Straßenbauarbeiten 341, 762. Straßenbrücken 510. Straßenerhaltung 763. Straßenpflastersteine 50. Straßenteerung 764.

Stucco lustro 114, 191. Stuckmarmor 191.

T.

Tabakscheunen 748.

Tabellen: Absolute Gewichte 533, 535.

78.

Tabellen: Münzverhältnisse421.

—    Nägel 96.

—    Polygonberechnung 429.

—    Reibungskoeffizienten 483, 484.

—    Rundholzbedarf für Bretter 557.

—    Rund- und Quadrateisen 80, 567.

—    Schließeneisen 571.

—    Schmiedeeisenrohre 360.

—    Schraubenskala 97,    367,

567.

—    Sparrenlängen bei Falzziegel

—    Sparrenstärken 231.

—    Spezifische Gewichte 535.

—    Steinzeugfabrikate 350.

—    Stundenlohnsatz 589.

Tabellen: Jährl. Amortisationsbeträge 820.

—    Balken größterT ragkraft 558.

—    Balkentabelle 559.

—    Baugrund, zulässige Beanspruchung 548.

—    Bauwertermittelung 820.

—    Betonergiebigkeit 121.

—    Biegungsmomente 493.

—    Blechlehren 96.

—    Blechnieten 369, 567.

—    Bleiplatten 100, 561.

—    Bleirohre 103, 360.

—    Bogenlampen, Stromverbrauch 800.

—    Bretteranzahl aus Sägeblöcken 72, 554.

—    Dachholzdimensionen 226.

—    Drahtstifte 366.

—    Drainagerohre 353.

—    Druckfestigkeitsversuche 451.

—    Eigengewichte der Baumaterialien 540.

—    Eigengewichte der Bauteile 539.

—    Eigengewichte der Dächer

223, 539, 543.

—    EigengewichtederZwischen-decken 538, 542.

—    Eisenbahnschienen 513.

—    Eisenbleche 85, 89, 560, 561.

—    Fassoneisen 562, 563, 565, 566, 570, 571.

—    Festigkeitskoeffizienten 448,

—    Flach- und Breiteisen 81, 572.

—    Flanschen- und Muffenrohre

—    Freitragende Balkenlängen 209.

—* Fuhrengewichte 138.

—    Genietete Träger 582.

—    Gewalzte Träger 575.

—    Gipsbedarf 116.

—    Gußeisenrohre 359.

—    Gußeiserne Säulen 508.

—    Hölzer aus Rundstämmen 70, 72, 554, 557.

—    Holzbearbeitungskosten 208.

—    Holzberechnung. 548.

—    Holzschrauben 367.

—    Honorarberechnung 876, 877.

—    Kachelöfen, Größenbestimmung 63.

—    Kantholz aus Rundholz 549.

—    Keramitplatten 50.

■— Körperinhalte und Oberflächen 443, 445,

—    Kupferbleche 99, 561.

—    Maß- und Gewichtsreduktionen 393.

—    Metallbleche 559.

—    Mörtelbedarf 113.

—    Mörtelergiebigkeit 120.

43.

—    Trägerwellbleche 94.

—    Trigonometrische Linien

433.

—    Umrechnungstabellen 394, 419.

—    Verschalungsbretter 556.

—    Weißbleche 87, 560.

—    Wellbleche 92, 573.

—    Werksteine, Vorausmaß 26.

—    Widerstands- und Trägheitsmomente 455.

—    Wind-und Schneedruck 543.

—    Winkeleisen 563, 568.

—    Zentralheizung 781.

—    Ziegelformate 35, 47.

—    Zinkbleche 99, 258, 560.

—    Zinkrohre 361.

—    Zoreeisen 566, 571.

—    Zufällige Belastungen 543. Tagebuch 721. Tageslichtbeleuchtung 792. Tagesrapport 720. Taglohnarbeiten 616, 632. Taiuspflasterung 348, 669. Tanne 73.

Tantallampen 800. Tapeziererarbeiten 662. Taubenschlag 757.

Taxtarife 951.

Technische Hochschulen 730. Tegel 24.

T-Eisen 562, 570. Terminkalender 721. Terrakotten 48.

Terrazzo 33, 192. Terrazzoboden 169, 193. Tertiärgebirge 24.

Theater 732, 825, 833.

Theorie, Eisenkonstruktionen

485.

—    Erddruck 459.

—    Fachwerk 490.

—    Festigkeit 446.

—    Gewölbe 464.

—    Holzkonstruktionen 485. Tischlerarbeiten 277. Tonfabrikate 348. Tonnenblech 95.

Tonnengewölbe 150, 457, 467. Tonnen in W. Zentner 404. Tonnensystem 773.

Tonröhren 65.

Tonwaren 34, 48, 670, 778. Tore 287.

Torfmullldoset 774. Torsionsfestigkeit 457.

Träger 74, 208, 493, 575, 584. Trägheitsmoment 455. Trägerwellblech 93. Tragnetzblech 90.

Tragsäulen 508.

Tragsteine 200.

Tragwerke aus Beton 1013. Tramboden 213, 380, 634. Tramdecken 250, 496, 497, 76H. Transformatoren, elektr. 803, Transportverhältnisse 762.

Traß 24, 118, 120.

Traversen 306.

Traversendecken 497, 498, 634, 770.

Trigonometrie 429, 431. Trogblech 95.

Trottoirplatten 203.

Tuffstein 24, 31.

Türen 277, 287, 767, 863, 984. Turmdach 214, 232, 967. Turnhallen 738.

U.

Übergangsformation 23. Übersichtspläne 3, 9. Übertretungen 889, 891, 946. Ulme 74.

Umdeckungen 268, 274. Umformer, elektr. 803, 805. Umpfiasterungen 344, 347. Umrechnungstabellen (Mark, Frank, Rubel) 394, 419. Unbearbeitetes Holz 69. Unbewegliche Sachen 884. Universitäten 729.

Ungebrannte künstliche Steine

30.

Unglasierte Tonfabrikate 353. Unterhaltungskosten 820. Unterzüge 208.

Urgebirge 23.

U-Träger 563, 570.

V.

Vadium, Kaution 602. Vakuumlampen 801. Ventilation 787, 986. Verbindungen mit k 514. Verbindungsmittel 110. Verblendziegel 35.

Vergebung von Arbeiten 591, 599.

Verglasung 326.

I Vergleichende Münztabelle 421.

242,

Vergleich zwischen Riegelwand- und Massivbau 847. Verhältnis zwischen Bauherrn und Kontrahenten 868. Verhaue 5.

Verkachelung 56. Verkleidungsplatten, -ziegel 35. Verlängerter Mörtel 119. Verordnungen 1025. Verputzarbeiten 159, 374, 624, 858.

Verputzarten 159, 163. Verschalungen 177, 238, 556. Versetzarbeiten 177, 361, 375, 626, 630.

Versorgungshäuser 741. Verteilung elektr. Energie 802. Verwaltungsgebäude 823, 833. Verzeichnis der Bauordnungen 1027.

Verzinktes Eisenblech 88, 260, 561.

Verzinktes Rinnenblech 89. Verzinntes Eisenblech 87, 560. Vierecksberechnnng 427.

Villen 745.

Visintini, System 125. Volksschulen 728.

Vollgespärre 219.

Volt 798.

Vorarbeiten 15.

Vorausmaß 691.

Vorbauten 936, 973. Vorhängschlösser 369. Vorkehrungen gegen Feuer 848. Vorlegbäume 210.

Vorschrift, gewerbliche Betriebsanlage 983, 994.

— Betoneisenkonstruktion 1013. Voutendecke 124.

Vulkanglas 108.

W.

Wagenschopfen 758, 826. Waisenhäuser 741.

Walmdach 214. Waltonlinoleum 150. Walzeisen 567.

Walzenglas 107. Wandverkleidung 56, 205, 349. Wannen 56.

Warmwasserheizung 783. Waschanstalten 735, 760. Wasser 8, 113, 619, 993. Wasserbedarf 743.

Wassergas 798.

Wassergräben 5. Wasserheizung 780. Wasserläufe 184, 187.

W asserleitungsarbeiten 276, 672. Wasserleitungsgegenstände 369. Wasserlinien 3, 8. Wassermörtel 110.

W echselstrombogenlampen 801. Wechselstrommaschinen 805. Wege 5, 761.

Wegherstellung 761.

Weide 74.

Weißblecharbeiten 257. Weißbleche 87, 560.

Weißen 624.

Weißkalkmörtel 111, 619. Weißung 164.

Weißstück 116.

Wellbleche 92, 573. Wellbleche, bombiert 94. Werksteine 25.

Werkstücke 178, 194, 196, 199, 201, 546.

Widerstandsmomente 454. Widerstände 458, 486, 543. Wiener Maße 390,

Wiener Zentner in Kilogramm

404.

Wiesendarstellung 6.

Winddruck 539, 543, 1005, 1016.

Windfänge 277, 288.

Winke bei Reparaturen 835. Winkeldach 217.

Winkeleisen 563, 568, 569. Winkelfunktionen 430. Witworth, Schraubenskala 97. Wohngebäude 744, 820, 948, 976.

Wölbblech 95.

Wolframlampen 800.

Wurzeln 424, 515.

X.

Xylolith 34.

Z.

Zapfenreibung 484. Zargenstücke 195.

Zäune 3, 5.

Zeichnung der Bäume, Wege

5, 6.

Zellendecken 125.

Zeltdach 214.

Zemente 117, 1020. Zementdachsteine 32. Zementdielen 32, 770. Zementfußböden 169. Zementkalk 122, 621. Zementmörtel 621. Zementplatten 32.

Zementrohre 32.

Zementsteine 32.

Zentimeter in Zoll 398. Zentralbureau 595. Zentraldächer 235. Zentralheizungen 777.

Ziegel 30, 34, 46, 48, 618. Ziegeldeckerarbeiten 267, 381, 641, 642.

Ziegelformate 35, 47, 927. Ziegelgewölbemauerwerk 149, 373, 498.

Ziegelmauerwerk 141, 620. Ziegelmehl 118. Ziegelmehlzementmörtel 120. Ziegelpflaster 165.

Zierverputz 163. Zimmermalerarbeiten 287, 336, 387, 662.

Zimmermannsarbeiten 207, 243, 254, 379, 631, 900. Zimmertüren 281.

Zink 23, 99.

Zinkblecharbeiten 258. Zinkbleche 99, 560.

Zinkrohre 361.

Zinn 23, 107.

Zinshäuser 745.

Zinsrechnung 426. Zinseszinsrechnung 426. Zirbelkiefer 73.

Zirkusbauten 733.

Zoll in Zentimeter 394. Zoreeisen 566, 571.

|_-Träger 566, 571. Zugfestigkeit 447.

Zulässige Beanspruchung 546, 548, 1006, 1018.

Zulässige Belastungen 448, 539. Zulässige Spannungen, Betoneisen 1018.

Zufällige Belastungen 543,1015. Zungen steine 38. Zweckmäßigkeit eines Gebäudes 810.

Zwangsarbeitsanstalten 742. Zwischendecken, Gewichte 538.

Die Praxis des Baumeisters

Ein Hilfsbuch

bei allen Bauführungen von Wohnhäusern.

Von Lothar Abel.

Groß-Oktav.

Mit 10G Abbildungen. — 15 Bogen.

Geh. 4 K 40 h = 4 M. Gebdn. 6 K = 5 M. 40 Pf.

Das elegante Wohnhaus.

Eine Anleitung

Wohnhäuser außen und innen mit Geschmack zu erbauen und auszustatten.

Von Lothar Abel.

Mit 226 Abbildungen.

21 Bogen. Groß-Oktav. Geh. 8 K 80 h = 8 M. Gebdn. 11 K = 10 M.

Das gesunde, behagliche und biilige Wohnen.

Von Lothar Abel.

Mit 70 Abbildungen. — 23 Bogen. Groß-Oktav. Geh. 8 K 80 h = 8 M. Gebdn. 11 K = 10 M.

Das ländliche Wohnhaus.

Studie über praktische Anlage von kleinen Landhäusern und Cottages in Verbindung mit Gärten.

Von Alfred Reinhold.

Mit 76 Abbildungen.

6 Bogen. Groß-Oktav. Geh. 3 K 30 h = 3 M. Gebdn. 4 K 40 h = 4 M.

EU

A. Hartleben s Verlag in Wien und Leipzig.

(jiyi

[EJ

Liü i itf/i

KRAKOW

li (

>•** wm

'S

12'60-

GH.3'50-m.

-5Ö0-

-» 65 *—±'£

1

es -

Keller micl Souterrain..

--------"X

□o

Ö5

3)

Seiikgr.

Senkgrube

iS

naschen K.

.28

—-385--> -h

29

.3ßQ."_.

16 75 m²

-480-

'1

Milch. XL.

432711“

f4.o

66

i⁼

l!

Pet.h. 34'22 m²-

HX

kl

30    1

Garküche /

I

> 65 < 4-^10--    65 hr

-n    V. § i i I I- Ii« I'e >si,

iPUÜXm- ö Hl lä ¹⁹

-----331 ->■

G.H.

7f

IiÜt

a35—-

>• 50

225—

ffiS!

- X I ÖF*-

ll~fs Ü7|

.H 22 ³Im HL hlBüg ?- IXr I

4ltfe-.“"-§:.....

27

_£

-7'8

— 3'85-

-8'2T5~

/ Gesinde c*;    .

rl^L I

1 i.

-IN

(tt

VI

_ä.

IM

I-

Izo I20 I20

17 62 m² ^ —

I»

gj/f

4-2    142-

Hanskn-23*1 in²-

U -(

j ■ X57't-

X , ²³ T V;-o

) s sp- K<>{ f;P

23'77 m z /' 4*

H -i

B.

81

l~i4hJ

'    J

120/

(Datum)

fUnters cnnft)

1-200.

%

C'SLiDT;"A FF: :;:FF;.

KRAKOW

13'40

Erdgeschoß und - Hochparterre.

6.H. 4'65

5 00----j—

j'Öul

2,-00 ->

O)

--

-fff

Ilm

ÄJi

4'84->|

IX

z.

1910m²-

-VI-

-200 -x50*—)'50

*“!

«---8

if

-900

> G.H.

5'50 m 3' 80---

-g

I.

I-f

G.Z.

v.

ra

if

-—§'50-

-s---500

--x—T75-s

i? 15 0 m²'

Z.

--------soo-

6‘äOi

CT)

aoc

12

A.V.

3V3 m2.

+-5-

S---

----1

CZD

IOC*

-Al⁰.-

I±

n.

IN

s-

tS -F

ö]°

ÖL

-450-

<—--3 00-> Tk-----4E

IG

:V

36'O-m¹

T¹^“

I D-Z.

*-l—nzri

----; 50

-48O-0

Bes

;chliest 2r60 m²-

erin.

W.D.

17 "66 tr»²-

Jäg. 2

W5rr'¹

f ffberlicht.

i'68----

iS,

3'50

«—ZOO

L_

Ff ,

CSI o

26 36 m²' ?!

--1300-

Graben.

-!

D.Z.

18'19 m²

Z.

22'5 m2,

“ff

-9 00-

ff

Fi

225

,-ft

U-300

-300

-*+'50

140

(Datum)

1:200.

f Unters cnrift)

»

BJOUSjcKfl

K k A K ö W

K

k i

■.

I

1

Mansarde und- DacKboden.

G.H- 3'40 ra" ‘

----563-------

S\

14-

-I63S

Ga.

2,8’ 53 m¹

_._P___

A.

_.o._

15

lYra

/X.

?!

G.Z

2250 m¹

NT~j—

16

-1316-

G.Z

22 50 m²-

\ i'

900

Li

§p

G.H.5'50

i,,

ffe

U______frqo^2»<TOOj*L_

1!

D.B.

>Ö6‘OÖVo

fll

" D.Z

F7

20

Oberhphtj § a-soVl«

-800

l~

15 2 m²-

4ÖÖ-^f

.UrU

-900 -

—

-r

Eck türm.

X:

RS

i—_

.XI

Schnitt mn

_    -T3p°-

---430- >5^jl    <

:v~

'_S

.. -Z.__ü

ZI--

U_.

SOf-

-800

- f-----

fl

L...?    1 f f

1 = 200

JOm

(Damm)

fUnters cnnft)

*

;

>

'■ * P n ! ¹ T r rt *? »j !    -

“ “    ‘ -• -    ... Ü i, t

KkAKÖW

c )

s :

i

»

l

4v

□DD

Schnitt xy.

G)

_C

'S

S7~

v'4

□DD

□DD

:{

.....

(Datum)

r ..Ja

»□□□lüliii! J □□□ üiliü

—-....... =ül !......

hyy/>rs3(    ->

MISImsj

:x

KV

rUivt er s cnrift)

A.Hartlebens Verlag mAWeivuIeipzii

Li Hi. Anst.v .Th .Ba nn wa rrn,Wien.

#

BIEL!SIEKA f?L!HCl’!liCZiü

K ß A K Ö W

Details

liif

Fiifibodeii    äerjMansaräe

li

& eiikg r üb ext=D e t ail s

fli

Sclmitt op>.

in

fii

1!%.

tiü'50

EHenerd-^w'/

'

;o'5oJ.

?___°J⁵¹l^|^^^Hochparterre-Fufot3 öden.

jp? RiC)bPdeii._

m-

(' ii>-

p Soiiterrajip

060

,-L-

.4

o^&_ 1 JF\i fblp od e n_

450

-I-

2:45

;/

Sclmitt s t.

S chnitt q; r.

Hochparterre Pu Sbodeir,,« -------------

iT-r'io-

-.......400 -

-ZbS-

1275

-F

—3’QO- -

----- ->•

■JTO--

•wo--

C-T

1

'-iS

|ö|

So-

-"ü.

Scru terrain.

Keil ex

«•4'00->i

Jterr ai n. _Fußl3o_deTL

I-

(Datum J

™v

fUirvt er s ehr ift J

f ? t»

1:200

#

.

.

C3 51

c

r

C >

-i

5 .-1

;;a pc'j.iLGii^üiki

KRAKOW

fl

*

i

l

t

•4

*¥ *

Jj

vy /

ZV'

ii ij

(Datum)

=T

TUT

<v.

<©>

jj

-J

Passade A

PJL

'cy

'o'-

mm

Vs?

d;

ij

■“

Fr

<vT

1 : 10 0

(Unterschrift)

e:3l:ct:;;a

IC R A K 6 V/

i

i

i

g

g

g

IZZDZD

ji

n

N

■

Ai

V'tJ

tJi)

F;

;;

'/A

h'

*?,

j '

(Datum)

100om    0

Z

A.IIar Hebens Verlag mAViemnlerpzig

Fassade B

IgSSlm

g

g

g

g

g

g

S!

fn

F

i

>7

Jiy

'4

V 1

rr

f]

y

V:

D B

22

m

;üf

r'//,

"B

777

ripi

ß,

I

1-10 0

4

i

i

1

9

10 m

{Unterschrift!

filBLISTEKA PGS.'TCGiCZHA

tRAKÖW

r

f

//.

1;.

'/\

'o'

y- /-s-.v /.//. l,v/

3I£T:v,

•F'

'.V-

//,

ro’j'

V¹

V-

(Datum j

100 er

2.

Fassade C

•v-

1 : 100

!g>'

'gT*

KU

fijj

v.

■v.

■ >/

vy,

/ü

t.

10 m

(Unterschrift J

%

\

KRAKOW

atCMJfß

I»~~T -

Fassade D uni Schnitt uv.

mm

mm

\\'r

vi

vTn'

Hir

%W' ~V rV^

uz

v-y

'W'ffckmv

siJß>Aj*,

Pf

w-. A

fl

(Datum)

(Unterschrift)

BS0LI3T2KA P-Oi'TEOHIl!02HÄ

KRAKOW

rx^v

■

i

;

*

Si™I

■

kvi

4i

ffi

&

r'

lp«

f j

; j

► J

rHp

r

r*

V«

V

tm .

£8*

p«

Biblioteka Politechniki Krakowskiei

*» • •%* " f

100000298910

A

■M\

m

|sy

l

i ¹

*r

>v

-1?

#•

;v-

!/

1

••: *

;

&]

&

•V-

iA

ft>4

'ö

Rj^fl

•. ir .

i J

A

Aji