.-y

L⁴

??

va

# f

*

r

* *>

1

"W •*

4*3 i

% *

*

* '■■ «e

. / •

*

i

:

># sf .

/1

H

/

/

v\

U *

♦ *

.•

A..

%

\

-c

9

*%V-

r

\

K

i

V

1

4 > .:

s

I

* /

/

'n i:'

l.

'■y

f

.7*

-

%

\ <

•-?

•<*

%

>1

>«3

H

* J

a

JTX-ßjf#

£ * r : -,

, A

*. .

-

f

*v5

[* 1

0

fr'

V

Biblioteka Politechmki Krakowskiej

100000298490

S V/A

z.

DIE FEUERSICHERHEIT

DER

WARENHÄUSER

VON

PROFESSOR H. GARBE

GEHEIMER BAURATH

SH

gfs:

:’}S

gfs:

c. - ■

BERLIN 1900

VERLAG VON WILHELM ERNST & SOHN

GKOPIUS’SCHE BUCH- UND KUNSTHANDLUNG

XNX 6 66

Sonderdruck aus dem „Centralblatt der Bauverwaltung“, Jahrg. 1900.

Alle Rechte Vorbehalten.

kraköw

^echnie*^

nmo

Lsr

’ -*A

Die Warenhäuser haben, seitdem in ihnen an verschiedenen Orten Brände vorgekommen, auch Menschenleben gefährdet und vernichtet worden sind, die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf sich gezogen. Namentlich anläfslich des in Rixdorf am 12. Januar d. J. stattgehabten Brandes eines Geschäftshauses, bei dem die oberen AVohngeschosse bald verqualmten und mehrere Menschen in Lebensgefahr geriethen, ist seitens der hiesigen Tagespresse die Forderung erhoben, es müsse mit gröfserem Nachdruck für die Feuersicherheit dieser Gebäude gesorgt werden. In Berlin sind die Warenhäuser zwar schon seit längerer Zeit, ähnlich den Theatern, öffentlichen Versammlungsräumen, Krankenhäusern usw. regelmäfsig von der Feuerwehr besichtigt, doch haben die jüngsten Ereignisse den Polizei-Fräsidenten veranlafst, die Warenhäuser und Geschäftshäuser, insoweit sie gröfsere Mengen leicht brennbarer Stoffe enthalten, durch einen aus höheren Baubeamten und Feuerwehr-Officieren zusammengesetzten Ausschufs besichtigen zu lassen. Ein zweiter Ausschufs besichtigt die gewerblichen Betriebsstätten zur Verarbeitung leicht brennbarer Stoffe. Betreffs der wichtigeren Warenhäuser ist die Besichtigung abgeschlossen und sind die bezüglichen Forderungen auch bereits mittels polizeilicher Verfügung an die Besitzer der Geschäfte gerichtet worden.

Es bedarf keiner näheren Begründung, dafs eine gröfsere Feuer-sicherlieit nicht durch einzelne Mittel, sondern nur durch zahlreiche Mafsnahmen zu erreichen ist, welche darauf hinzielen

1.    die Gefahrquellen zu beseitigen oder Avenigstens thunlichst zu vermindern,

2.    eine rasche und sichere Entleerung des Hauses zu ermöglichen, wobei namentlich die zahlreichen, vom Keller bis zum Dach-geschofs vertheilten Angestellten zu berücksichtigen sind — in einem der Geschäfte nicht weniger als 700 Personen. Ferner ist

3.    die Weiterverbreiteng eines ausgebrochenen Feuers zu verhüten und

4. die Löschung des Feuers und die Rettung der Menschen zu erleichtern.

Den Besitzern der grofsen Warenhäuser sind deshalb 40 bis 50 Forderungen auferlegt, wobei selbstverständlich auf den wiith-schaftlichen Betrieb zwar thunlichst Rücksicht genommen ist, aber die angegebenen Gesichtspunkte streng durchgeführt sind. Dafs sich hieraus einige Unbequemlichkeiten ergeben, der Raum in einigen Fällen weniger intensiv als bisher ausgenutzt werden kann, auch die künstlerische Anordnung zuweilen leidet, ist allerdings nicht zu vermeiden. Die Besitzer werden es aber lernen, diese Mängel auf ein Mindestmafs zu bringen. Sie haben bisher, wohl in der Erkenntnifs, dafs die Herbeiführung eines feuersicheren Zustandes ihren eigenen Interessen entspricht, keine Bedenken gegen die an sie gerichteten Ansprüche erhoben, welche sich namentlich auf die nachstehenden Punkte beziehen.

Kellergeschofs. Das Kellergeschofs wird mit wenigen Ausnahmen zur Abnahme der ankommenden und zur Ausfertigung der abgehenden Waren benutzt, sodafs es gröfsere Mengen leicht brennbarer Stoffe, Kisten, Packstroh u. dgl. enthält. Im Keller befinden sich auch die Kleiderablagen der zahlreichen Angestellten, ferner die Räume, in denen sie das Frühstück und Yesperbrod einnehmen; es sind hier in der Regel auch kleine Küchen zur Bereitung von Kaffee und Chocolade eingerichtet, die gegen eine geringe Vergütung abgegeben werden. Das Kellergeschofs bildet deshalb eine grofse Gefahrquelle und ist durch massive Wände und feuerfeste Decken gegen die Schaufenster, den Warenhaus-Innenraum und dessen Treppenhäuser derart abzuschliefsen, dafs es ausbrennen kann, ohne dafs Rauch oder Feuer in das Gebäude dringen. Zur Verminderung der Gefahr ist der Keller durch massive, mindestens 25 cm starke Brandmauern in einzelne Abtheilungen zu trennen, deren Grundfläche in der Regel 500 qm nicht überschreiten soll. Jede Abtheilung mufs zwei Zugänge erhalten, die nach nicht überdeckten Höfen oder nach der Strafse ausmünden, d. h. es sind die aus dem Keller ins Freie führenden Treppen sowie etwaige, mit Brandmauern eingefafste, breite Kellerflurgänge derart anzulegen, dafs jede Keller-Abtheilung zwei gesicherte Zugänge erhält. In jeder Abtheilung müssen wenigstens 2 m breite Gänge eingerichtet werden, die in voller Ausdehnung durch sie führen, in gerader Richtung auf die Treppen münden, stets frei von Gegenständen sind und gleich den Ausgängen während der Zeit, wo sich die Angestellten im Keller aufhalten, mit einer Nothbeleuchtung zu versehen sind. Ferner ist für Entlüftungseinrichtungen zu sorgen zur Abführung des Rauches bei etwaigem Feuer und Zuführung frischer Luft in Rücksicht auf den im Keller sich abwickelnden Geschäftsbetrieb. Zum dauernden Aufenthalt, d. h. zu Verkaufsräumen, Ateliers, Comptoiren, Küchen, Werkstätten usw. darf der Keller übrigens nicht benutzt werden, und etwaige Maschinenräume sind von den angrenzenden Kellerräumen feuerfest abzuscliliefsen. Die Warenhaus-Treppen dürfen auch nicht in das Kellergesohofs führen, und Aufzüge sind nur dann ausnahmsweise gestattet worden, wenn sie nach ihrer Lage und der Art ihrer Verschlüsse volle Gewähr gegen die Uebertragung eines Feuers bieten. An dem Grundsatz, keinerlei unmittelbare Verbindung zwischen Keller und Warenhaus zuzulassen, ist streng festgehalten worden.

Dachgeschofs. Das Dachgeschofs ist von ähnlicher Bedeutung wie das Kellergeschofs. Es darf ohne besondere Genehmigung nicht zu Verkaufsräumen, Küchen, Werkstätten, Ateliers oder Comptoiren benutzt werden. Die Lagerung leicht brennbarer Stoffe ist verboten. Es ist ein Benutzungsplan unter Angabe des Stoffes der aufzustellenden Scheidewände einzureichen, und wird dafür gesorgt werden, dafs die auf dem Boden beschäftigten Angestellten sichere Rückzugswege bei ausbrechendem Feuer finden. Das Dachgeschofs darf auch keinerlei Verbindung mit dem Warenhaus-Innenrauin erhalten und mufs gegen die Treppenhäuser massiv abgeschlossen sein. Etwaige Thüren sind feuer- und rauchsicher herzustellen, d. h. als beiderseitig mit Blech beschlagene Holzthür mit unverbrennlicher Schwelle und Thürwandung, Einschlag in Mauerfalze oder eiserne Thürrahmen, eisernen Kloben, sowie selbstthätig schliefsend.

Warenhaus-Innenraum. Wo es bei den bestehenden Gebäuden angängig war, ist die Herstellung einzelner Abtheilungen erstrebt worden, die durch feuersichere Rollläden, Thüren- oder Asbestvorhänge gegen einander im Falle eines Feuers abgetrennt werden; die Verschlüsse sind auch allabendlich nach Beendigung der Geschäftszeit herabzulassen. Bei dem Brande im Gersonschen Warenhause haben solche vor einigen Jahren auf Verlangen des Polizei-Präsidiums hergestellten eisernen Rollläden gute Dienste geleistet, obgleich sie den Abschlufs nur unvollständig bewirkten. Tn Ergänzung dieser Abschlüsse sind jetzt für die angrenzenden

Oeffnungen Asbestvorhänge gefordert worden. Auch bei einem anderen älteren, selir umfangreichen Geschäftshause können solche Abschnitte leicht gebildet werden.

Wo Deckendurchbrechungen bestehen, also die einzelnen Geschosse in freier Verbindung sind, dürfen hinter den Brüstungen, falls sie durchbrochen sind, innerhalb 3 m Entfernung, und falls sie mittels Drahtglas, Blech usw. feuersicher geschlossen werden, innerhalb 2 m Abstand brennbare Waren oder Ausschmückungsgegenstände nicht auf gestellt werden. Es müssen also innerhalb 3 bezw. 2 m Abstand von den Brüstungen oder deren vorspringendem Gesims entweder nur unverbrennliche Gegenstände (Metall, Porcellan, Glas usw.) feilgehalten, oder es mufs dort, um nicht Raum zu verlieren, ein Gang angelegt werden. Diese Forderung ist zur Verhütung der Uebertragung des Feuers von einem Gescliofs zum andern gestellt worden. Auch dürfen brennbare Gegenstände an den Brüstungen nicht aufgehängt oder von der Decke oder anderen Tlieilen des Innenraumes nicht derart hinabgeführt werden, dafs dadurch eine Uebertragung des Feuers erfolgen kann. Wo ein Aushängen von Waren aus gröfserer Höhe unerläfslich ist, wie in Teppichgeschäften, wird die Brüstung durch einen bis zur Decke reichenden feuersicheren Abschlufs aus Drahtglas oder ähnlichem feuersicherem Stoff zu ersetzen sein, an dem Teppiche oder sonstige brennbare Waren aufgehängt werden.

Obere Geschosse, die sich in den älteren Warenhäusern finden und gewöhnlich als Werkstätten oder Lagerräume benutzt werden, dürfen, gleich dem Dachgescliofs, keinerlei Verbindung mit dem Warenhaus-Innenraum haben und müssen gegen die Treppenhäuser massiv oder durch rauch- und feuersichere Thüren abgetrennt sein. Auch sind feuersichere Rückzugswege, abgesehen von den gewöhnlichen Treppen, die unter ungünstigen Umständen verqualmt sein können, für das Personal zu schaffen; die betreffenden, nicht regelmäfsig benutzten Ausgänge dürfen nur derartig verschlossen werden, dafs sie von der Innenseite jederzeit von jedermann ohne Zeitverlust benutzt werden können. Durch Aufschriften und Richtungspfeile an den Wänden müssen diese Wege leicht auffindbar gemacht werden.

Die Trennung der Geschosse wird an der Aufsenfläche der neueren Warenhäuser, die an der Strafse nur aus einzelnen Pfeilern, den schmalen Decken streifen und grofsen Glasflächen bestehen, in

•feuerpolizeilich unzulänglicher Weise herbeigeführt. Bei den im Bau sich befindenden Warenhäusern ist deshalb gefordert, dafs an der Aufsenfläche eine unverbrennliche Gesamthöhe von 1 m gebildet und hiervon unter der Decke ein mindestens 0,3 m hinabreichender Beuerschutzstreifen aus Drahtglas oder ähnlichem feuersicheren Stoff hergestellt werde. Bei den bestehenden Warenhäusern ist zunächst von der Stellung einer solchen Borderung abgesehen worden.

Als gefährlich haben sich auch die grofsen Spiegelglasscheiben der oberen Geschosse beim Brande im Gerson sehen Warenhause erwiesen. Die grofsen schweren Scheiben sind, nachdem sie geplatzt, plötzlich auf die Strafse gefallen, haben drei Schläuche zerschnitten, die Beuerwehr in hohem Grade gefährdet und ihre Thätigkeit gestört. Nach der Versicherung des Besitzers eines unserer gröfsten Warenhäuser sind die grofsen Spiegelscheiben der oberen Geschosse kein Bedürfnifs für das Geschäft und nur aus der zur Zeit herrschenden Mode hervorgegangen; er bedauert ihre Herstellung. Zunächst ist zwar von ihrer Beseitigung abgesehen worden, doch wird, da die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs gefährdet ist, die Brage noch erwogen werden müssen, ob nicht Einrichtungen zu fordern sind, durch welche das Herabfallen der grofsen Scheiben bei einem Brande verhütet wird.

Treppen müssen, falls sie nicht feuersicher sind, an der unteren Bläche feuersicher bekleidet werden; auch eiserne Treppen, sowie Treppen aus einem der Stichflamme nicht Widerstand leistenden Baustoffe sind in dieser Weise zu schützen. Berner sind alle Treppen, auch die inneren Breitreppen, von jeder Behinderung des Verkehrs stets frei zu halten, dürfen auch nicht derartig behängen oder ausgeschmückt werden, dafs dadurch die Uebertragung des Beuers ermöglicht wird. Die Treppenhäuser sind mit Entlüftungsvorrichtungen zu versehen, die im Erdgeschofs zu bedienen sind und der Beuerwehr das Vordringen bei etwaiger Verqualmung ermöglichen. Auch der grofse Innenraum ist an der Decke mit solchen Entlüftungseinrichtungen auszustatten.

Gänge. Die für das Publicum bestimmten Gänge im Innenraum müssen so angelegt werden, dafs sie die Entleerung der einzelnen Geschosse in kürzester Zeit sicherstellen. Sie dürfen in keiner Weise durch Gegenstände beengt oder durch leicht bewegliche Gegenstände, die bei etwaiger Panik umgeworfen werden, begrenzt werden. Es ist ein Plan zur Genehmigung einzureichen, in welchem die Lage und die Breite der Gänge eingezeichnet ist. Die Breite der für die Entleerung wichtigeren Gänge mufs mindestens 2y₂ m betragen und bestimmt sich im übrigen nach der Personenzahl, einschliefslich der Angestellten, die bei plötzlicher Entleerung auf die Gänge angewiesen ist. An denjenigen Gängen des Erdgeschosses, die für die Entleerung hauptsächlich in Betracht kommen, dürfen leicht brennbare Stoffe überhaupt nicht* aufgestellt werden. Ferner darf, um die Verbreitung des Feuers einzuschränken, die Lagerung brennbarer Gegenstände nie höher als 1,5 m unter der Decke erfolgen, andernfalls sind Schutzstreifen aus unverbrennlichen Stoffen (Blech, Asbest) in 1 m Höhe im Anschlufs an die Deckenträger an näher zu bezeichnenden, für die Abtrennung günstigen Abschnitten anzuordnen. Derartige Streifen sind, wenn sie zwischen den hohen Regalen ausgeführt werden, nur wenig zu bemerken, beschränken die Benutzung des Innenraumes in keiner Weise, erfordern auch geringe Kosten, sind aber nach den Erfahrungen der Feuerwehr von grofser Bedeutung für die Einschränkung eines Feuers.

Die Tbüren und Ausgänge müssen möglichst in geradliniger Verbindung mit den Gängen stehen. Vor denselben dürfen nicht Verkaufstische oder sonstige Gegenstände aufgestellt werden, vielmehr ist dort behufs rascher Entleerung ein gröfserer Raum frei zu halten. Die nach den Treppenhäusern führenden Thüren sind feuersicher anzulegen, etwaige Glasfüllung mufs aus Drahtglas bestehen. Die Thüren müssen nach aufsen aufschlagen, ohne den Verkehr in den Fluren und Treppenhäusern zu beeinträchtigen, und dürfen keine Kanten- oder Schubriegel besitzen, müssen vielmehr durch einen einzigen Griff von innen leicht von jedermann zu öffnen sein. Vorhänge vor den Thüren sind nicht gestattet, erforderlichenfalls müssen Windfänge eingerichtet werden. Die Ausgänge sind mit grofser Schrift kenntlich zu machen und die nächsten Wege zu ihnen durch Richtungspfeile an den Wänden zu bezeichnen. Auf die regelmäfsige Benutzung aller Ausgänge durch das Publicum ist thunlichst hinzuwirken, damit sie auch im Augenblick der Gefahr benutzt werden. Es mufs also vermieden werden, dafs der Haupteingang fast ausschliefslich auch als Ausgang benutzt werde, wie dies z. B. bisher bei dem grofsen Wertheimschen Kaufhause in der Leipzigerstrafse der Fall gewesen ist. In diesem Hause hat der Besitzer bei starkem Besuche in der Weihnachtszeit die innere

Freitreppe nur beim Aufgang benutzen lassen, es ist jedoch vorläufig davon abgesehen Avorden, derartige, in die freie Bewegung des Publicums eingreifende Vorschriften zu erlassen. Jedenfalls ist zunächst abzuwarten, ob die auf Benutzung aller Ausgänge hinzielende bessere Einrichtung der Gänge und Ausgänge nicht ausreichen wird.

Die Beleuchtung bildet eine wesentliche Gefahrquelle, weshalb ihr die gröfste Aufmerksamkeit zu Avidmen ist. Für die Warenhäuser, bei denen wegen der Vereinigung zahlreicher Personen die gröfste Vorsicht geboten ist, dürfen deshalb die Schaufenster entweder nur von der Strafse aus oder in der Art beleuchtet werden, dafs sich zwischen dem Schaufenster und den Beleuchtungskörpern nebst Leitungen eine starke Glasscheibe befindet. Im Warenhause selbst müssen die Beleuchtungskörper tliun-lichst über den Gängen angeordnet Averden; soAveit dies nicht der Fall ist, sind die der Berührung ausgesetzten Glühbirnen mit einer Schutzglocke oder in ähnlicher Weise sicher zu umhüllen. In den Lager- und Arbeitsräumen müssen die der Berührung ausgesetzten Glühbirnen gleichfalls einen derartigen Schutz erhalten; es sind nämlich bei nachlässig angelegten oder unterhaltenen elektrischen Einrichtungen schon wiederholt in Berlin Brände infolge des Zerbrechens der Glühbirnen entstanden durch Berührung brennbarer Stoffe und des noch glühenden Fadens. Auch der Brand des Rixdorfer Geschäftshauses wird hierauf zurückgeführt. Bogenlampen sind mit Metalltellern derart auszustatten, dafs das Herausfallen glühender Kohlentheilchen sicher verhindert wird; durch die Nichtbeachtung dieser Vorschrift ist noch vor einigen Tagen ein nicht unbedeutendes Feuer in einer Möbelhandlung ausgebrochen. Ferner müssen in den Verkaufs-, Arbeits- und Lagerräumen, die freiliegenden elektrischen Leitungen bis zur Decke in Isolirrohre mit Metallüberzug gelegt oder durch sonstige Schutz Verkleidungen, die der Luft den Zutritt gestatten, gegen Beschädigung gesichert Averden. InsoAveit eine Beschädigung unter der Decke möglich ist, sind die Leitungen auch dort besonders zu schützen. Im übrigen mufs die elektrische Anlage den vom Verbände deutscher Elektrotechniker aufgestellten Sicherheitsvorschriften entsprechen, worüber halbjährlich Bescheinigungen einzureichen sind. Ferner sind die für die Entleerung bestimmten Thüren und Ausgänge abends mit einer Nothbeleuchtung zu versehen.

Zur Rettung der Angestellten mufs etAva ein Drittel der Fenster jedes Arbeitsraumes zu öffnende Flügel von mindestens 60 : 80 cm Weite erhalten, auch dürfen die Fenster der Treppenhäuser, um ein Vordringen der Feuerwehr zu ermöglichen, nicht mit Waren behängen oder verstellt werden. Ferner ist eine Alarmvorrichtung einzurichten, mittels welcher den gesamten Angestellten gleichzeitig das Bestehen einer besonderen Gefahr deutlich ange-kündigt wird; die Angestellten müssen über das, was sie beim Ertönen des Signals zu thuri haben, genau unterrichtet gehalten werden.

Zur ferneren Verhütung der Feuersgefahr ist ein Blitzableiter anzulegen, alljährlich zu prüfen und die Bescheinigung einzureichen. Auch sind eingehende Forderungen betreffs der Heizungsanlage gestellt, die nach keiner Richtung Gefahren bergen darf. Feuerwerkskörper und zur Selbstentzündung neigende Stoffe dürfen sich nicht im Warenhause befinden, Beleuchtungsgegenstände oder Kocheinrichtungen nicht brennend vorgeführt werden. Die Gasmesser müssen in einem feuerfest abgeschlossenen und durch Tageslicht hinreichend beleuchteten Raume aufgestellt werden. Die Gaskoch- und Gasbügelapparate sind nicht durch Blei-, sondern durch Eisenrohre an die Leitungen zu schliefsen und ihre Abgase besonders abzuführen; auch sind die Löscheinrichtungen nach näherer Vorschrift der Feuerwehr zu ergänzen. Rauchen ist verboten. Endlich ist die Festsetzung einer höchsten Besucherzahl in Aussicht genommen, die im Verhältnis zu der Breite der Treppen, Gänge und Ausgänge bestimmt werden wird.

| KRAKÖW

^''Vechn'.c*^

Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn in Berlin W. 66.

A11 gemein e Vertragsbeclin gun gen

für die Ausführung von Staatsbauten.

Nach dem Erlafs des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 17. Januar 1900, IIP 601. (Reichsformat.)

Einzelpreis 30 Pf. 50 Stück kosten 1 Mark und 50 Pf. Postgeld, 100 Stück kosten

7 Mark und 50 Pf. Postgeld.

Allgemeine Vertragsbedingungen

für die Ausführung von Leistungen und Lieferungen.

Nach dem Erlafs des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 17. Januar 1900, III¹’ 601. (Reichsformat.)

Einzelpreis 30 Pf., 50 Stück I Mark und 50 Pf. Postgeld,

100 Stück 7 Mark und 50 Pf. Postgeld.

Proben übersenden wir auf gefälliges Verlangen kostenfrei.

Anweisung

zur

Herstellung und Unterhaltung der Centralheizungs- und Lüftungs- Anlagen.

(Reichsformat.) 1893. Geh. 1 Mark.

Tabellen

zur Berechnung der stündlichen Wärme Verluste.

Neu durchgesehen im Königlichen Ministerium der öffentlichen Arbeiten.

(Reichsformat.)

Für den praktischen Gebrauch eingerichtet.

Tabelle a, b, c und Einlagebogen ä 20 Pf.

25 Stück, auch gemischt, 2,50 Mark.

50

100

yi

7,-    *

Bau-Polizei-Ordnung für den Stadtkreis Berlin.

(Veröffentlicht am 15. August 1897.)

Durchgesehen im Ministerium der öffentlichen Arbeiten in Bei⁻¹.in.

8°. 1897. Steif geh. 60 Pf.

Hierzu Nachtrag vom 11. August 1S99, Preis 10 Pf.

Bedingungen,

welche hoi der Vergebung von Arbeiten und Lieferungen im Bereiche der allgemeinen Bauverwaltung, der Staatseisenbahn- und Bergverwaltung zur Anwendung kommen.

Ergänzt nach den neuesten Erlassen.

50 Stück 2 Mark, 100 Stück 3 Mark.

Besondere Vertragsbedingungen

für die Anfertigung, Lieferung und Aufstellung von

gröfsereu zusammengesetzten Eisenconstructionen.

Mit 6 Abbildungen in Holzschnitt.

Sonderdruck aus dem Runderlafs des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 25. November 1891.

Auf starkem, festem Papier in Reichsformat gedruckt mit Zwischenräumen für handschriftliche Zusätze.

Einzelpreis 50 Pf., 10 Stück 2 Mark, 25 Stück 3,50 Mark, 50 Stück 6 Mark und 50 Pf. Postgeld, 100 Stück 10 Mark und 50 Pf. Postgeld.

Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn in Berlin W. 06.

Bestimmungen für die Constrnction der Dachrinnen.

Runderlafs vom 31. März 1887.

Sonderdruck auf Reichsformat.

Einzelpreis 50 Pf., 10 Stück 3 Mark, 25 Stück 6 Mark, 100 Stück 20 Mark. Die beigegebenen Holzschnitte sind zwecks sofortiger Benutzung genau auf Mafsstab gezeichnet.

Normen

für die einheitliche Lieferung und Prüfung von Portland-Cement.

Runderlafs vom 28. Juli 1887.

Einzelpreis 30 Pf., 10 Stück 1,60 Mark, 50 Stück 7 Mark, 100 Stück 12 Mark.

Norm

zur Berechnung des Honorars für Arbeiten des Architekten und Ingenieurs.

1888. (In Reichsformat.)

Einzelpreis 25 Pf., 25 Stück 3 Mark, 50 Stück 5 Mark, 100 Stück 8 Mark, 250 Stück 20 Mark, 500 Stück 32 Mark, 1000 Stück 50 Mark.

Yon 250 Stück ab mit Aufdruck der Firma ohne weitere Preiserhöhung.

Polizei -Verordnung

betreffend

die bauliche Anlage und die innere Einrichtung von

Theatern, Circusgebäuden und öffentlichen Versammlungsräumen. Preis 1 Mark in festem Umschlag.

Nachtrag hierzu vom 18. März 1891. Preis 50 Pf.

Vorschriften

für die Aufstellung von Fluchtlinien und Bebauungsplänen

vom 28. Mai 1876

nebst dem Gesetze vom 2. Juli 1875 betreffend die Anlegung von Strafsen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften.

Hierzu ein Situations- und Nivellements-Plan in Farbendruck als Musterblatt für die Anfertigung der Fluchtlinien-Pläne.

Auf Veranlassung Sr. Excellenz des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

4°. In Mappe. 4,50 Mark.

Vorschriften

für die Berechnung der eisernen Brücken der Preufsisehen Staatseisenbahn-

Verwaltung.

Hierzu 4 Textabbildungen und 1 Tafel in Steinstich.

Mit einem Anhänge vom Eisenbahnbauinspector

John Lahes

über die Best immung gröfserer Momente und Querkräfte für Eisenbahn-

Balkenbrücken

and die

Berechnung der Querträger YOn Eisenbahnbrücken.

Hierzu 14 Textabbildungen.

(Reichsformat.) Geh. Preis 1 Mark.

10 Stück 8 Mark, 25 Stück 17,50 Mark, 50 Stück 30 Mark, 100 Stück 50 Mark.

«K

WYOZIALY POLITECHNICZNE KRAKOW

BIBLIOTEKA GLQWNA

. inw.

31780

Kdn., Czapskich 4 — 678. 1. XII. 52. 10.000

P!

y :*V>

- -i

v*

‘ -1

P WÄ*

.«I

V,

Er

Biblioteka Politechniki Krakowsk.e,

kW

⁰ r:' Mf /

r S.

• * * >

‘t