s]

K v;

■ JV

**v

*»*

fc:

,Sf-

ir

r< I- \

■ rW r

Wy    ^4-

• u*

V*

r*e

%Ca

• XU f

rv

k-T:

1 ;

y " V ‘

^/ï

■ 'c « » ' X

• - -- • m i> i

& Ste

^ ,

r> ;•*%.

Y - ■

41

;t-

ta* v* «

Ü5ÏÏ3

. - '

m/% 1    y£3 \

*LumL—iliłJfc—1- jr

*fc

w*

I w

■ -f \

> fcł-.

' 5» Ś *

PÇU-

Bjrj

il

. „.„J?»

-* y*v .v^-al

**fjf Jî&ÿl

^sx*\

dtr r i t-’-

’⁴^ -v ^

IJ

•X

kfc,#

A , .    -4

£dy

Vs

•ft»

l€iBH

& ^ ■#

y v*

r-. • %

w ** **

IM

2 ‘I

ai» m

?yt

CJS

m* *

Xf

i^y;

%r

. Jfc J*r /

\ ®

;v«t V

* • *•• _ i

• --V 'wjfij

i    <    ■R"

V %    K ^

/

y.

0

*0.;

w

4

\

■

-2,

'

W

'

> - x

9t:    ■

„'•.Vf,

' -

Ü

■ V

ssassE

.-V    ; \ • ,

..

V'\

• ' < ;

..X.sx

Pi

•r- 4 • • f

Bihliolekd Politechniki KMkowskii i

'

liil

■

ioonnow527

xi'" xx

!; ;;

,‘/.y

■

>‘3

■’ 'ÜÜ

*8

t

»

<:•

I*

)

■

v-.j'

\ k ■ •

■ .iil 1

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR.

ift felbftverftändlich fehr leicht lösbar. Macht m

Parallele des plans des plus belles f alles de fpe

Verwendet man aber den von Ritter gewöhnlich benut

Indeffen hat man in vielen Fällen eher Dampf zur F

rnn rm rnn nnn

öS®

3Ü

mcz

ARCHITEKTUR.

Unter Mitwirkung von Faehgenoffen

herausgegeben von

Oberbaurath Profeffor Jofef Durm in Karlsruhe,

und

Baurath Profeffor Hermann Ende

in Berlin,

Profeffor Dr. Eduard Schmitt

in Darmftadt

Profeffor Heinrich Wagner

in Darmftadt.

Dritter Theil.

DIE HOCH BAU-CONSTRUCTIONEN.

6. Band :

Sicherungen gegen Einbruch.

Anlagen zur Erzielung einer guten Akuftik. Glockenftühle.

Sicherungen gegen Feuer, Blitzfchlag, Bodenfenkungen und Erderfchütterungen.

Stützmauern, Terraffen und Perrons. Freitreppen und Rampen-Anlagen. Behandlung der Trottoire und Hofflächen. Vordächer.

Befondere Conftructionen für Eisbehälter.

H-

VERLAG von JOH. PH. DIEHL IN DARMSTADT.

1884.

DIE

HOCHBÀECONSTRUCTIONEN.

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

DRITTER THEIL.

6. Band:

Sicherungen gegen Einbruch.

Von Erwin Marx,

Profeffor an der technifchen Hochfchule in Darmftadt.

Anlagen zur Erzielung einer *guten Akuftik.

Von Auguft Orth,

Königl. Baurath in Berlin.

Glockenftühle.

Von Kopeke,

Geh. Finanzrath, vorm. Profeffor am Polytechnikum in Dresden.

Sicherungen gegen Feuer*, Blitzfchlag, Bodenfenkungen und

Erderfchütterungen. Stützmauern.

Von E. Spillner, ,

Königl. Bauinfpector in Aachen.

Terraffen, Freitreppen und Rampen-Anlagen.

Von Franz Ewerbeck,

Profeffor an der technifchen Hochfchule in Aachen.

Behandlung der Trottoire und

Von E. Spillner,

fflächen.

Königl. Bauinfpector in Aachen.

Vordächer.

Von Franz Ewerbeck,

Profeffor an der technifchen Hochfchule in Aachen."

Befondere Conftructionen für Eisbehälter.

Von E. Spillner,

Königl. Bauinfpector in Aachen.

Mit 229 in den Text eingedruckten Abbildungen, fo wie 7 in den Text eingehefteten Tafeln.

!-!•

DARMSTADT 1884.

VERLAG VON JOH. PH. DIEHL.

■è • 7^-E-

Das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

Zink-Hochätzungen aus dem graphifchen Inftitut von Friedrich Wolf in München und aus der photo-chemigr.-art. Anftalt von Angerer & Göschl in Wien.

Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.

Handbuch der Architektur.

III. Th eil.

Hoehbau-Conftruetionen.

6. Band.

IN HALTS-VERZEICHN ISS.

Conftructionen des inneren Ausbaues.

6. Abfchnitt.

Sonftige Conftructionen des inneren Ausbaues.

Seite

1.    Kap. Sicherungen gegen Einbruch.....................

a)    Sicherungen des Verfchluffes der Thüröffnungen..............

1)    Sicherungen durch Material und Conftruction der Thiiren.........

2)    Sicherheitsverfchlüffe.....................

b)    Sicherungen des Verfchluffes der Fenfteröffnungen .    .    .    '...........

1)    Fenfterläden........................

2)    Fenftervergitterungen.....................

c)    Sicherungen gegen Durchbruch der Wände, Decken und Fufsböden in befonderen Räumen

(Trefors)...........................

1)    Gemauerte Trefors......................

2)    Geldfchrankartige Trefors....................

d)    Sicherung durch Alarm-Apparate...................

2.    Kap. Anlagen zur Erzielung einer guten Akuftik................

a)    Akuftifch günftige Geflaltung der Räume.................

1)    Zufammenwirken der Schallwellen derfelben Schallquelle ..........

2)    Reflexion des Schalles.....................

3)    Mittönen von Wänden und Decken................

4)    Deflexion des Schalles.....................

5)    Schalldeckel........................

6)    Diffufion des Schalles.....................

7)    Mafsftab für den Schall und Unterfuchung eines Raumes auf Grund von Zeichnungen

b)    Verbefferung der Akuftik in vorhandenen Räumen..............

Literatur über Akuftik der Räume«.................

15

15

iS

23

24 ■

27

29

3¹

32

32

34

38

40

41

42

43

44

45

3. Kap. Glockenftühle............

a)    Theoretifche Unterfuchungen .    .....

b)    Befchreibung einiger Glockenftuhl-Conftructionen

c)    Aufsergewöhnliche Conftructionen.....

Literatur über »Glockenftühle« ,

47

48

56

63

Fünfte Abtheilung :

Verfchiedene bauliche Anlagen.

1. Abfchnitt:

Sicherungen gegen Feuer, Blitzfchlag, Bodenfenkungen und Erderfchütterungen.

Seite

i. Kap. Sicherungen gegen F euer..............

a)    Feuerflcherheit der wichtigeren Bauftoffe und Bauconftructionen

b)    Feuerlöfch-Einrichtungen..............

70

70

85

Literatur über »Sicherungen gegen Feuer«

92

2. Kap. Blitzableiter

93

Literatur über - »Blitzableiter«

105

3. Kap. Sicherungen gegen die Wirkung von Bodenfenkungen und Erderfchütterungen ....    107

a)    Sicherung der Gebäude gegen Bodenfenkungen .

b)    Sicherung der Gebäude gegen Erderfchütterungen

Literatur über »Sicherungen gegen die Wirkung von Bodenfenkungen und Erderfchütterungen I l8

107

”3

2. Abfchnitt:

Stützmauern und Terraffen, Freitreppen und Rampen-Anlagen.

1. Kap. Stützmauern........

a)    Mauerftärke........

b)    Confti-uction und Ausführung .

Literatur über »Stützmauern«

•    ¹¹9

120 .    124

131

2.    Kap. Terraffen und Perrons

a)    Terraffen.........

b)    Perrons........

3.    Kap. Freitreppen und Rampen-Anlagen

a)    Freitreppen........

b)    Rampen-Anlagen......

132

• 3. Abfchnitt:

Trottoire und Hofflächen, Vordächer und Eisbehälter.

1.    Kap. Behandlung der Trottoire und Hofflächen

a)    Trottoire...........

b)    Hofflächen..........

2.    Kap. Vordächer..........

3.    Kap. Befondere Conftructionen für Eisbehälter

147

147

• • i55

U\

0\

Verzeichnis

der in den Text eingehefteten Tafeln.

Zu Seite 112: Sicherung des Landfchul-Gebäudes zu Rotthaufen bei Effen gegen den Einflufs von Bodenfenkungen.

»    »    133:    Terraffen-Anlagen.

»    »    137:    Freitreppen.

»    »    138:    Freitreppen.

»    »    140:    Freitreppe am    Rathhaus zu Görlitz.

»    »    141 : Freitreppen-Anlagen der Neuzeit.

»    »    156: Vordächer.

6. Abfchnitt.

Sonftige Conftructionen des inneren Ausbaues.

i. Kapitel.

Sicherungen gegen Einbruch.

Von Erwin Marx.

Von jeher waren die Menfchen beftrebt, ihr Eigenthum. gegen gewaltfame oder liftige Angriffe zu fchützen. Die Aegypter verwahrten die Leichen ihrer Könige und die ihnen mitgegebenen Schätze im Inneren der Pyramiden in complicirtefter Weife durch fteinerne Fallthiiren und lange, auf- und abfteigende, am Ende vermauerte Gänge. Griechen und Römer fchützten ihre Tempel-Cellen und Schatz-häufer mit bronzenen Thüren. Die Schätze der Kirchen wurden fchon im Mittel-alter in eifernen Truhen in den Sacrifteien oder Schatzkammern hinter fchweren eifernen Thüren verfchloffen. Verfchliefsbare Thüren kannten fchon die alten Cultur-völker. Aber trotz aller Vorfichtsmafsregeln ift der Zweck doch auf die Dauer nur in feltenen Fällen erreicht worden. Pyramiden und Tempel; Truhen und Thüren wurden erbrochen, die verwahrten Schätze geraubt.

Galt es früher namentlich, den Angriffen durch rohe Gewalt Widerftand zu leiften, fo haben wir heut zu Tage, wenigftens in civilifirten Ländern, unfer Augenmerk darauf zu richten, dafs zwar die fortgefchrittene Technik uns wohl mehr Mittel, unfer Eigenthum zu fchützen, an die Hand giebt, dafs fie aber auch in der ausge-dehnteften Weife Mittel bietet, die forgfältigften Schutzvorkehrungen zu zerftören. Alle möglichen Sicherungen nützen nichts, wenn fie nicht aufmerkfam überwacht, wenn Zeit und Gelegenheit geboten werden, fie zu befeitigen. Ift es Sache des Befitzers, die Ueberwachung auszuüben, fo ift es andererfeits Aufgabe des Technikers, die Sicherungsvorkehrungen den zu verwahrenden Objecten angemeffen zu treffen und die Ueberwachung zu erleichtern. Ueber das nothwendige Mafs diefer Sicherungen werden die Anfchauungen je nach der gröfseren oder geringeren allgemeinen Sicherheit des Eigenthumes verfchieden fein. Wie nach den grofsen Städten die Bevölkerung, befonders das Proletariat, wegen der ftärkeren Ausficht auf Ver-dienff, ftrömt, fo fammeln fich auch da die Verbrecher wegen der gröfseren Gelegenheit für ihre Arbeit. Die Sicherheit gegen Eigenthumsverbrechen ift daher auf dem Lande gröfser, als in der Stadt, in der kleinen Stadt gröfser, als in der volkreichen. In kleinen Orten ift man daher gegen Einbruch und Diebftahl forg-lofer, als in den Centralpunkten des Verkehres. Umgekehrt verleiht das Zufammen-

Handbuch der Architektur.

Vor

bemerkungen.

III. 6.    ¹

wohnen von Menfchen ein gröfseres Gefühl der Sicherheit.

An ganz einfamen

Orten wird man daher fich ängftlicher fchützen, als da, wo mehrere Behaufungen

beifammen flehen.

Der grofsen Mehrzahl der Menfchen genügen zum Schutz ihrer Habe und ihrer felbft gut verfchliefsbare hölzerne Thüren unter Hinzufügung von Fenfter-läden oder -Vergitterungen in den unteren Gefchoffen der Häufer. Der Wohlhabende, der Gefchäftsmann bedarf fchon weiter gehender Vorkehrungen; er verfchliefst in der Regel feine Werthe in feuer- und einbruchficheren Caffenfchranken. Diefe aber genügen dem Reichen, den Geld- und Bank-Inftituten, den Juwelieren, den grofsen öffentlichen Caffen noch nicht. Es werden befondere Schatzräume, fog. Trefors, von gröfserer oder geringerer Ausdehnung nothwendig, ausgeftattet mit allen der heutigen Technik möglichen Raffinements in der Conftruction der Raum-umfchliefsungen und -Verfchlüffe, fo wie der felbftthätigen Vorrichtungen zur Kennzeichnung des Angriffes durch Unberufene, der Alarm-Apparate.

Die Sicherungsmafsregeln werden fich daher in folgende Gruppen zufammenfaffen laffen :

a)    ficherer Verfchlufs der Verkehrsöffnungen, alfo der Thüren;

b)    ficherer Verfchlufs der Licht- und Luftöffnungen, alfo der Fenfler;

c)    Sicherungen von Wänden, Decken und Fufsböden befonderer Räume gegen Durchbruch ;

d)    Anbringung von Alarm-Apparaten zur Signalifirung von unberechtigten Oeffnungsverfuchen der Thüren und Fenfler.

Mitunter fieht man von technifch conflructiven Sicherheitsmafsregeln wohl ganz ab und verläfft fich auf die Behütung der betreffenden Räume während der Nacht durch die öffentlichen Sicherheitsorgane oder befonders beflellte Wächter , oder man verbindet, mit den Sicherungen eine ftrenge Ueber-wachung.

In beiden Fällen ifl eine helle Beleuchtung des Inneren der Räume während der Nacht nothwendig, fo dafs der Wächter oder die Vorübergehenden durch das nicht mit Läden verfchloffene Fenfler oder durch eine Oeffnung im Laden beobachten können, was innen vorgeht -¹).

Es kann nicht Abficht fein, hier die zahlreichen Verfchlufs- und Schlofs-Con-ftructionen der Wand-Oeffnungen zu befprechen, da dies an anderer Stelle diefes »Handbuches« (insbefondere in Theil III, Bd. 3) bereits gefchehen ift, wefswegen auch die gewöhnlichen Verfchlufsvorricntungen nicht einmal erwähnt zu werden brauchen. Es handelt fich hier darum, eine Ueberficht der befonderen Sicherungsmittel zu bieten und etwa einzelne Conftructionen, die fonft nicht zur Befprechung gelangen würden, wie z. B. die Vergitterungen der Fenfler, die Conftruction ,der Trefors etc. näher zu erörtern.

a) Sicherungen des Verfchluffes der Thüröffnungen.

Die Thüren können gegen Einbruch gefichert werden:

1)    durch Wahl feften Materials und fefter Conftruction für Thürgeftelle und Thiirflügel oder Verkleidung eines weniger feften Materials durch ein fefteres ;

2)    durch Sicherheitsverfchlüffe.

fi G. H. Chubb giebt (in: Building news, Bd. 28, S. 163) folgende fechs Vorfichtsmafsregeln an, um fich vor Dieb-ftahl zu bewahren : 1) Sei vorfichtig in der Wahl der Dienftboten, welche oft die Verbündeten oder Werkzeuge der Einbrecher find. 2) Habe Spiegelglas in allen Fenftern, weil diefes nicht geräufchlos, wie Scheibenglas zerbrochen werden kann. 3) Verfielt alle vom Erdboden aus erreichbaren Fenfter und Oeffhungen mit Harken Gitterftäben, welche in den Stein oder in das Back-fteinmauerwerk eingreifen und nicht weiter als 5 Zoll von einander entfernt find, fo wie alle Fenfter der oberen Stockwerke mit Hopkinjon’s oder Dawes' Patent-Verfchlüffen, welche wohlfeil und feft find und nicht von aufsen geöffnet werden können. 4) Halte einen, wenn auch kleinen Hund im Inneren des Haufes. 5) Habe eine Anzahl von Glocken an den Läden, elektrifche Leitungen oder andere Klimpereien, fetze aber kein Vertrauen in diefelben. 6) Laffe fo wenig als möglich werthvolle Sachen umher liegen. *

i) Sicherung durch Material und Construction der Thiiren.

Holzthüren.

Die gewöhnlichen gehemmten Holzthüren bieten der Zerftörung wenig Widerstand; die eingefchobenen Füllungen find bald herausgefchnitten. Defswegen macht man Schon ordinäre Hausthtiren aus Stärkerem und gern auch aus SeSterem Holz, z. B. aus Eichenholz, und conStruirt Sie mit. überSchobenen Füllungen. Noch mehr Sicherheit bieten die bei den mittelalterlichen Kirchenbauten zur Anwendung gelangten genagelten Thüren. DieSelben beStehen aus verticalen, an einander geflossenen oder durch Spundung verbundenen Bohlen, die entweder auS ein inneres GerüSt, das aus zwei oder mehreren Querleisten und ein oder mehreren Schräg Stehenden Bändern zuSammengeSetzt iSt, auSgenagelt find, oder auS eine innere zweite mit der äuSseren unter rechtem oder SchieSem Winkel Sich kreuzende Bohlenlage. Es bildet fich demnach dabei entweder nur auSsen oder auch auSsen und innen eine glatte Fläche.

Bei einSachen AusSührungen entsprechen den inneren Querleisten auSsen aufgenagelte oder mit Schraubenbolzen beteiligte Schienenbänder, die um den Rand des Thürflügels umgekröpSt find und auf den an der inneren Seite der Thürgewände beteiligten Thürhaken in Oefen hängen (Fig. i). Bei Steingewänden miiSfen die

Fig. 2.

Fig. i.

Æl

_£l

jû_

tj

'Sr

Genagelte Holzthüren. — !/i5 n. Gr.

Thürhaken in ein gröfseres Werkftück eingelaSSen und vergotten, in Backfteinmauer-werk aber eingemauert werden. Die gefchmiedeten Nägel zur Befestigung der Bänder werden auf der InnenSeite umgenietet.

In der Regel liegen die Schienenbänder an der Innenfeite auf den Reiften. Ihnen entsprechen dann auSsen die Zierbänder, welche die umgenieteten Nagel-Spitzen der erfteren verdecken. Sie felbft werden durch Schraubenbolzen, deren Muttern innen liegen, mit den Schienenbändern verbunden. AuSserdem werden Sie noch durch Nägel beteiligt, die aber, da Sie gegen die inneren Bänder ftofsen, nicht umgenietet werden können (Fig. 2).

Diefe Zierbänder führen ihren Namen von der reichen decorativen Wirkung, welche mit ihnen zu erzielen ift. Wenn Sie aber, was häufig der Fall, die Fläche der Thürflügel in ihrer ganzen Ausdehnung ziemlich gleichmäfsig überdecken, So haben Sie nicht blofs eine Bedeutung als Zierde, Sondern bilden auch eine wesentliche Armirung der Thür.

Der Rand der Thürflügel wird oft durch einen um die Kante gelegten und nach einer blattartigen Zeichnung ausgefchnittenen Blechftreifen gefichert.

Die Leihen auf der Innenfeite können auch zu einem regelmäfsigen Rahmenwerk ausgebildet werden. BeStehen die Thüren aus einer verdoppelten Bohlenlage, So können die Hängebänder eine ähnlich reiche Ausbildung erhalten, wie die Zierbänder ²).

u. A. in : Ungewitter , G. Lehrbuch der gothifchen Dictionnaire raifonné de Varchitecture etc. Band 8. . (Paris 1866)

²) Näheres über diefe Thür-Conftructionen findet man Conftructionen (Leipzig 1875) und : Viollet-le-düC.

Artikel uferrurerie«.

Die Armirung wird zum Hauptzweck bei denjenigen Holzthiiren, die äufserlich in ihrer ganzen Fläche mit fich kreuzenden Eifenbändern in der Weife belegt werden, dafs zwifchen denfelben quadratifche oder rhombifche Holzflächen Achtbar bleiben. An den Kreuzungsftellen find die Eifenbänder über einander gekröpft und durch mit Rofetten gezierte Nägel befeftigt (Fig. 3).

Eine weitere Verzierung und Verftärkung wird erzielt durch Auffetzen von Rofetten oder anderen paffenden Ornamenten auf die freien Holzflächen (Fig. 4).

Fig. 4.

Fig- 3-

'!« rü¹' "6.....

I!

11!

lü

y- Q.

PS

Tsééé

x ' V ) ■

■

A;

<ê>

lh

p. \

pik-

Mit Eifen befchlagene Holzthiiren³).

Vermehrte Sicherheit ergiebt fich durch Verkleidung der ganzen Holzfläche mit Metallplatten (im Mittelalter oft reich fculpirte Bronze-Platten). In der Regel wird dazu Eifenblech verwendet. Im Mittelalter konnte diefes nur in kleinen Stücken durch Hämmern hergeflellt werden, wefshalb zu einer derartigen Verkleidung zahlreiche Stücke nothwendig wurden, die man entweder in horizontalen, lambrequinartig ausgefchnittenen Streifen fich überdecken liefs oder in rechteckigen Stücken an einander nietete. Eine Verftärkung fand dann noch auf der Fläche und am Rande durch aufgelegte Eifenbänder ftatt (Fig. 5).

Gegenwärtig macht die Befchaffung gröfserer Bleche keine Schwierigkeiten, und es wird daher auch, wo es angeht, der Ueberzug aus einem Stück hergeftellt und fo oft als nöthig aufgenagelt. Verftärkungen durch Schienen werden in ähnlicher Weife wie früher angeordnet.

Noch eine Armirung der Holzthiiren mag erwähnt werden, welche im Mittel-alter und namentlich in der Renaiffance-Zeit häufig zur Anwendung gelangte, aber auch heute noch mitunter, z. B. bei Hausthoren, Verwendung findet und darin be-fteht, dafs die äufseren Holzflächen mit mehr oder weniger reich gebildeten grofsen Nagelköpfen in grofser Zahl nach beflimmten Muftern befetzt werden.

Bei den fchweren armirten Thiiren werden gewöhnlich die zur Verftärkung angewendeten Querfchienen zugleich auch als Bänder benutzt, oder man bedient

lieh der Kreuzbänder oder läfft die Thüren unten in Zapfen gehen.

Namentlich die letztere Anordnung ift für fchvvere Thiirfliigel zu empfehlen, weil man dabei der Schwierigkeit der unwandelbaren Befeftigung der Thtir-haken in den Gewänden zum Theil entgeht; der obere Thürhaken hat die Thür nur im lothrechten Stand zu erhalten. Am beften ift dabei jene Anordnung, bei welcher um die unteren Eckkanten des Thürflügels ein ftarkes Winni it einer Pfanne gelegt ift, welcher ein in einen Granitwürfel oder in die Steinfchwelle einge-laffener Körner (oben abgerundeter verftähl-ter Zapfen) oder Stahlkegel entfpricht.

Als Thiirhaken, die immer auf der dem Angriff nicht ausgefetzten Seite anzubringen find, verwendet man in der Regel Stützhaken, welche, wenn fie in Mauerwerk greifen, zu einem Anker mit eingemauertem Splint verlängert werden können. Die Bänder füllten auch eine Sicherung dagegen erhalten, dafs fie von aufsen durch unter die Thür gefchobene Brechftangen nicht ausgehoben werden können.

Der Gang der fchweren Thüren wird erleichtert, wenn zwifchen oberer und unterer Bandhülfe ein Zwifchenraum gelaffen wird. Es ift dies leicht durch Ein-fchrauben eines Domes in die obere Bandhülfe zu erzielen, welcher den Dorn des Thürhakens berührt. Verbeffert kann diefe Einrichtung noch dadurch werden, dafs der obere Dorn eine verftählte Spitze erhält, die fich in einer Pfanne des unteren

kelband

bewegt⁵).

Fig. 5-

km

Ya

mm

Ui m

/ 71/

it

9"

y:

■fr

fr

Mi

"Ar--ÜL

\\ »

tr*

■H

mmi.

:! ... - Hm

is

■f

HA

msmjß,',7..:.ö,77

ll

A.

fr .

'■M"ö \a

1«

GjAÇi

fr

AS

Sacriftei-Thiir der St. Leonhards-Kirche in Tamsweg⁴). ^20 n- Or.

üb

:!■ n|:"

IG

Ai

Gegen Einbruch fcherer, als die armirten Holzthiiren find jlie ganz aus Metall hergeftellten. Aus früheren Architektur-Epochen find uns Beifpiele von ganz aus

3-

Thüren

aus

Eifenblech.

⁴)    Nach: »Wiener Bauhütte«, Bd. XI.

5)    Ueber Thür- und Thorbefchläge flehe übrigens Theil III, Bd. 3 diefes »Handbuches« (Abth. IV, Abfchn. 1, B).

Bronze gegoltenen Thürflügeln mehrfach erhalten geblieben. Wie dies aber auch ehedem der Fall war, fo werden fo koftbare Conftxuctionen heut zu Tage nur an befonders hervorragenden Gebäuden angewendet. Für gewöhnlich begnügt man fleh mit dem billigeren Eifen, deffen ausgedehnter Anwendung jetzt nicht mehr die Schwierigkeiten wie früher entgegenftehen. Für unteren Zweck ift das fonft fo bequeme Gufseifen aber nicht brauchbar, weil es in Folge feiner Kurzbrüchigkeit gewaltfamen Angriffen nicht genügend Widerftand leiftet und namentlich bei Frofl: leicht durch Stöfse zertrümmert werden kann. Man bedient fleh defshalb zu Thiiren, welche Sicherheit bieten füllen, der ftärkeren Bleche (Keffelbleche bis zu 1 cm Dicke). Man befeftigt diefelben zur Verftärkung der Conftruction auf einem Gerippe von Eifenfchienen, das entweder aus Flacheifen oder beffer aus Winkel- oder T-Eifen hergeftellt wird. Diefe Verftärkung wird in der Regel nicht blofs als Rahmen an den Kanten der Thür angebracht, fondern es wird die ganze Thürfläche in eine Anzahl rechtwinkeliger oder fchiefwinkeliger Felder zerlegt, und dies mitunter auf beiden Thürfeiten.

Eine derartige, decorativ ausgebildete Thür vom »Grünen Gewölbe« im Königl. Schlots zu Dresden ift in Fig. 6 mitgetheilt worden.

Bei zweiflügeligen Thiiren bildet eine der Verticalfchienen zugleich die Schlag-leifte. Die Aufhängung der Thürfliigel erfolgt in derfelben Weife, wie bei den hölzernen Thüren- nur wird man fleh bei gemauerten Gewänden mit Vortheil eiferner, aus Flach- oder Winkeleifen hergeftellter, mit angenieteten Lappen im Mauerwerk be-feftigter Zargen bedienen.

Thiiren

aus Eifen und Stahl.

Der gröfseren Sicherheit wegen verwendet man anftatt Eifenblech wohl auch Stahlblech. Diefes ift aber auch nicht immer züverläffig, und der weichere Stahl widerfteht den neueren Bohrinftrumenten nicht. Mit gröfserer Härte wird aber der Stahl fprode und kann fchon durch gewöhnliche Hammerfchläge zertrümmert werden. Man verfährt defshalb jetzt oft derart, dafs man eine Platte von gewöhnlichem zähem Eifen oder Stahl mit einer anderen von Hartftahl zufammenfehweifst und fo die Härte des letzteren Materials und die Elafticität und Zähigkeit des erfteren zu Eigenfchaften eines einzigen Stückes macht. Die Bearbeitung folcher Platten ift allerdings fehr fchwierig, fo dafs z. B. alle darin erforderlichen Löcher vor dem Härten des Stahles hergeftellt werden müffen.

Vortrefflich follen die von Chatwood hergeftellten Platten fein, welche aus abwechfelnden Schichten von weichem Eifen oder Stahl und folchen aus härteftem Stahl beftehen. Gewöhnlich werden drei Schichten angewendet — die beiden äufseren von weichem, die mittlere von hartem Material — welche durch zahlreiche Nieten mit einander verbunden werden. Chatwood fabricirt auch Platten in der Weife, dafs er zwei eiferne dergleichen zufammennietet und zwifchen diefelben in eingehobelte Nuthen ein fehr hartes Metall giefst, welches das Anbohren faft unmöglich machen foll.

Als zweckmäfsigfte Materialien für Eifen-Stahl-Platten gelten englifches und fteierifches Schmiedeeifen und englifcher oder franzöfifcher Stahl.

Caflfenfchrank-

Thüren.

Mit dem Bedürfnifs nach gröfster Sicherung gegen Einbruch verbindet fleh in der Regel das nach Feuerficherheit. Defshalb werden Mafsregeln für beide Zwecke fehr oft combinirt zur Anwendung gebracht. Diefe ergänzen fleh häufig nicht nur. fondern unterflützen fleh auch in fo fern, als manche Vorkehrungen, die fpeciell im Intereffe des einen Zweckes erforderlich find, auch für den anderen eine Erhöhung

Fig. 6.

h«7

'iii

i|

NX

z

■i

i!

»Az?**

g

S

I

'i

A

Ul

\

'\

Ÿ

A

■À

&•

I'm .•

n

-

î

vA

t

•IF?

,1;.

*!s

•i?

*'■

%

s

Z

A

;ü

r/

r, //

!'■

,

li:

I

A

,.|f/

liilr

r.

ü,

w

/

m

z®

■>4

m

./A

îXW

A

fesE

1—7/4P

A

*1

11

~<i! I

ÄS

1!

if

%

mm

il

i

'IV

MM

a

i<=>

tmm

—M&t?

e

c*

1:■> '■■'A.

i

'Hi|

»

ł-

z

/ *

se

f:

■

*

*

o

m

r®.

& (S &    <*    ^5-

«

SgglPJTlT “

1»

f

JA7

:i '    4* i ^=i^s    ■ -''■s

x-

--s    —

Nv

Eiferne Thiir vom »Grünen Gewölbe« in Dresden⁶). ¹.20 n- Gr.

der Sicherheit bieten. (Siehe auch Abth. V, Abfchn. I, Kap. i : Sicherungen gegen Feuer.)

Solche Conftructionen find zunächft bei den Caffen- und Documenten-Schränken zur Anwendung gebracht worden, werden aber feit längerer Zeit auch für die Thiiren von Trefor-Räumen verwendet.

Mittel, welche nach beiden Richtungen, fowohl gegen Feuer als gegen Einbruch, Genüge leiften, find, wenn wir vorerft von der Befprechung der Schlöffer, Riegel und Schlüffel abfehen: doppelte Wandungen mit einem fchlechten Wärmeleiter als Füllmaffe, möglichft hermetifcher Verfchlufs und folidefte Herftellung.

Als belle Füllmaffe gilt Holzafche (Lindenafche). Doch werden an Stelle derfelben auch andere Materialien verwendet, von denen aber nur Kiefelguhr einen Erfatz für erltere bieten kann. Letztere Maffe foll aber theuerer als erltere fein, ohne eine gröfsere Sicherheitsleiftung zu liefern. In England verwendet man ziemlich allgemein mit Alaun vermifchtes Mahagoni-Sägemehl.

Dicke,

cm

mm

Durch einfache, fehr dicke Metallwandungen wird wohl ein hoher Grad von Sicherheit gegen Einbruch erzielt werden können, aber keine Feuerficherheit, weil fie die Wärme ftark anfammeln und nach innen leiten. Defshalb können dicke Wandungen auch bei Verdoppelungen fchädlich wirken, wenn die Füllmaffe nicht in genügender Dicke angewendet wird. Für die äufsere Wand genügt in der Regel 1 diefe foll aber 13mm nicht überfteigen und kann für kleine Caffen mit 7 bis 8 genügend erachtet werden. Mit Einrechnung der Füllungsdicke ergiebt fich eine Thiirftärke von 8 bis 11 cm. Durch die Verdoppelung der Wandungen mit Zwifchen-raum wird nicht nur die Feuerficherheit erhöht, fondern auch das Anbohren er-fchwert, namentlich bei Verwendung der befprochenen Eifen-Stahl-Platten.

mm

Ein möglichft hermetifcher Verfchlufs fichert fowohl gegen das Eindringen der Hitze, als auch gegen das Anfetzen von Brechwerkzeugen und die Einführung von Sprengmaffen. Ein folcher Verfchlufs iffc nur zu erzielen, wenn auch die Thürgewände von Eifen hergeftellt werden; er wird verbeffert durch die Chatwood'iche Methode der Herftellung der Rahmenfchmalfeiten und der correfpondirenden Gewändeflächen in S-förmigem Profil. Auch da, wo diefe Profilirungsweife nicht zur Anwendung gelangt, ift der Einbruchficherheit wegen an der Seite, an welcher die Thür gehängt ift, eine Ueberfalzung nothwendig, da die zum Aufhängen benutzten Conftructionstheile abgefprengt werden können. Diefer Falz mufs mindeftens 13 tief und ganz genau gearbeitet fein.

Daffelbe gilt von den mitunter an der Falzfeite oder an diefer und auch an der Schlofsfeite zur Verftärkung angebrachten Zapfen, die in entfprechende Löcher der Gewände eingreifen.

Wirklichen Werth haben diefe Verbindungen nur, wenn fie genau in einander paffen. Dies hängt nun aber von der Solidität der Fabrikation ab. Confiructions-gedanke und Material mögen noch fo gut fein, fo wird man doch mit ihnen keinen entfprechenden Sicherheitsgrad erzielen, wenn auf die Herftellung der Conftruction nicht die genügende Sorgfalt verwendet wird. Diefe Sorgfalt ift u. A. auch auf die Nietverbindungen auszudehnen¹). Sicherer als Nieten find Schrauben mit etwas verfenkten Köpfen, deren vorftehender Theil abgefeilt wird.

In einander greifende Thürkanten und Falze miiffen ftets gefchliffen fein, dürfen aber nie einen Anftrich erhalten, wenn man hermetifchen Schlufs erzielen will.

Schüefslich mag hier noch hinzugefügt werden, dafs das Eifen, wenn es längere Zeit wirklichen Schutz bieten foll, gegen Roften gefchützt werden mufs. Am meiften empfiehlt fich eine Verzinkung oder Vernickelung der Oberflächen.

von

Man will die Beobachtung gemacht haben, dafs felbft gut angeftricbenes ftarkes Eifenblech Caffenfchränken, die man noch für ficher hielt, nach 15 bis 20 Jahren durch den Roft fo zerfreffen war: dafs es mit einem Federmeffer durchftofsen werden konnte⁸).

1876, S. 595.

Die befprochenen ichweren Thüren werden entweder in der gewöhnlichen Weife aufgehängt unter Rückfichtnahrne auf genügende Stärke und Beteiligung der betreffenden Conftructionstheile, oder man läfft fie um untere und obere Zapfen in Harken Haiseifen fich drehen, oder man conftruirt fie wohl auch als Schiebe-thüren, die bei fehr grofsem Gewicht mitunter durch Hinzuziehung hydraulifcher Kraft bewegt werden. —

Wie fchon erwähnt, füllten die Gewände von Trefor-Thiiren in Mauerwerk, des dichten Schluffes wegen, auch immer aus Eifen hergeftellt werden. Es kann dies auf verfchiedene Weife gefchehen. Man bildet entweder ein Gewände nach Art einer Blockzarge aus Eifenplatten mit Ohren ' an Kopf- und Schwellfliick und mit in das Mauerwerk eingreifenden, an die Seitentheile angenieteten Winkelftücken. Oder man conftruirt das Gewände nach Art einer Kreuzholzzarge, nur unter Verwendung von Winkeleifen und Verankerungen derfelben, fo wie unter Hinzuziehung eifernen Thürfuttern, äufserer Verkleidung von Eifen und befonderer Façon-ftücke zur Falzbildung.

Die Thür liegt entweder bündig mit der Wandfläche oder wird noch beffer etwas hinter diefelbe gelegt.

von

Carl Ade in Stuttgart conftruirten Cafifen-

Die

Die letztere Anordnung befitzen die vorzüglichen, von fchrank-Thüren⁹). Fig. 7 zeigt die Anwendung diefer Conftruction für einen gemauerten Trefor.

Winkeleifen gebildeten und mit Feuerfalzen

aufsen angebrachte Caffenfchrank-Thür fchlägt in einen aus verfehenen, ringsum laufenden Thürkantenfalz, welcher eben fo wie die Thiirkante felbft ge-fchliffen ift, fo dafs dadurch ein hermetifcher Schlufs erzielt wird.

Fig. 7-

il

Die Thür zeigt ferner der Sicherheit gegen Einbruch wegen auf der Hängefeite den fchon früher erwähnten Falz, welcher ein Aus-    ^

heben der Thür nach abge

mm

fprengten Bändern oder Haiseifen

Auf der Innen- gll

verhindern foll.

feite der Thüröffnung ift eine gewöhnliche eiferne Thür ange- WÊW m bracht, die in der Regel wäh- "Wy¹

mmmmm

Hl

WM,

mmm,,

rend der Benutzungszeit des Tre-fors allein gefchloffen wird. Die Mauerecken dafelbft find eben-

Trefor-Eingang mit Caffenfchrank-Thür von Carl Ade in Stuttgart⁹). ÜO n- Gr.

Die Mauern

falls durch Winkeleifen verwahrt, welche mit denen des Thürkantenfalzes verankert werden.

befprechende Armirung mit hochkantig in die der Länge nach durch

zeigen die fpäter (in Art. 24) laufenden Stofsfugen eingelegten Eifenfchienen.

zu

Oft kann -es erwiinfcht fein, einen ziemlich flcheren Verfchlufs einer Thüröffnung zu haben, welcher jedoch den Einblick in den zu verwahrenden Raum ge-ftatten oder der Luft und dem Eicht ungehinderten Zutritt belalfen oder wohl auch, wie bei Trefor-Anlagen, der öfteren Benutzung am Tage wegen, einen leichteren interi-miftifchen Erfatz für die fchwere Caffenfchrank-Thür bieten foll (flehe Art. 5> S. 7). Für diefe Zwecke empfehlen fich Gitterthüren, wegen deren Conftruction auf den

verweifen ift. Angeführt mag jedoch werden dafs es bei den hier in Betracht kommenden Conftructionen wefentlich auf

Gitterthüren.

Theil III, Bd. 3 diefes »Handbuches« zu

Thür des Lettners

,    in der Kathedrale zu Rouen.

Nach: Gailhabaud, J. L’architecture du Ve an XVIle fi'ecle etc. Bd. 2. Paris 1870. PI. 37.)

;;

K».

W'

|[ą

• r-*

IM

&æE0B£,

5«5S

'y

■:

Ifiæl

MM

^20 n. Gr.

ra

iss?

tt

feŁźi;

Fig. 8.

pWBMMBaB i

■Vtl

(Nach: Blätter für Kunftgewerbe, Bd. VII, Heft 5, Taf. 53.)

Thür aus Eifenblech und Gitterwerk.

J, l:

., **/j yd, \iÂ-/, "if

.....C...

i mm

R*<

ipgMg

I Wm

ïMÊÈË

i üi

fi.Ki

■il

te*

■

Vv

Ai

■Il

I=,JTT >•

mim mmmmmmm:'

I®

■-

**SÊSS--.iii,SM3

......

EaSB

H* è ■•-.

ipte %

■HHpgg;

ip®K

1 -1.——

HP

pnïïpiIjnîqjjF

.tun

f-ûm

WÊÊmmm-

11 1

WM

IU

m.

Sg^jg

II

ii

ii

I-ig. O.

11

Pli

>•

Feftigkeit ankommt (vergl. hierüber das in Art. 18 über Fenftergitter Getagte) und dafs die Vergitterung eine engmafchige fein mufs.

Dafs uns frühere Zeiten für folche Gitterthüren fchöne Vorbilder bieten, beweist die in Fig. 8 mitgetheilte, dem 15. Jahrhundert entflammende Thür aus der Kathedrale von Rouen.

Gufseifen ift bei Vergitterungen, welche einigermaßen Sicherheit bieten follen, felbftverftändlich auszufchliefsen.

Oft werden die eifernen Thüren auch als Combinationen von Blech- mit Gitterwerk ausgeführt. Hierfür ein von v. Ferftel erfundenes Beifpiel in Fig. 9.

2) Si cher h eit s verfchlüffe.

Die Vorrichtungen zum Verfchliefsen der Thüren wurden bereits Theil III, Bd. 3 diefes »Handbuches« fpeciell behandelt, fo dafs wir uns hier auf kurze Dar-ftellung einiger befonderen Vorkehrungen befchränken können.

Zu folchen befonderen Vorkehrungen gehören die Nachtriegel, die entweder in Verbindung mit den Schlöffern ftehen oder unabhängig von diefen an den Thüren angebracht werden können. Charakteriftifch für diefelben ift, dafs fie durch Vor-fchieben und nicht durch Schlüffel bewegt werden, fo wie dafs fie nur von einer Seite zugänglich find. Sie können daher nur dann zur Sicherung benutzt werden, wenn der Bewohner des Raumes im Inneren deffelben fich aufhält.

Nachtriegel.

Daffelbe gilt von den Sicherheitsketten, welche in den gröfseren Städten häufig an den Vorplatzthüren zur Anwendung gelangen, namentlich um fich gegen die Zudringlichkeit von Bettlern und Strolchen zu fchützen; doch gewähren fie auch gegen Einbruch gute Dienfte, da fie nach erfolgter Auffperrung des Schloffes erft zerftört werden mtiffen, ehe die Thür geöffnet werden kann.

Die Sicherheitsketten müffen fo angebracht fein, dafs fie fich nur bei vollkommen gefchloffener Thür aushängen laffen und vollftändig gefpannt find, wenn man die Thür auf höchftens

8.

Sicherheits

kette.

Fig. xo.

2cm öffnet; auch .dürfen fie dann durch kein in den Spalt eingefchobenes Werkzeug ausgelöst werden können.

Eine zweckmäfsige Anordnung zeigt Fig. 10 ¹⁰).

An dem für gewöhnlich feft flehenden Thürflügel ift eine Platte mit Oefe angebracht, an welcher eine kurze,-aber ftarke Kette hängt. Diefe hat am anderen Ende eine geftielte Kugel, deren Stiel unmittelbar an der Kugel rechtwinkelig umgebogen ift. Wenn die Kette eingehängt werden foll, wird die Kugel in ein am beweglichen Thürflügel befehligtes, halb cylindrifches Rohr durch eine Oeffnung gefleckt.

worin fich der Stiel der Kugel beim Oeffnen der Thür ein kurzes Der Schlitz mufs horizontal liegen; bei verticaler Stellung deffelben würde die

Diefes ift mit einem Schlitz verfehen Stück verfchieben kann.

Sicherheitskette 1°). — ca. t'₅ n. Gr.

Kette leicht mit einem Stäbchen ausgehängt werden können.

Gleichfalls in der Regel nur von einer Seite zugängliche Sicherheitsvorrichtungen

betten rechteckigen Querfchnitt

9-

find die Vorlegeftangen. Diefelben erhalten am

Vorlege-

ftangen.

IO.

Vorlege-

fchlöffer.

u.

Sicherheits

fchlöffer.

und legen fich hochkantig gegen die Thür. Gewöhnlich werden fie mit einem Ende beweglich an einem der Thürgewände befeftigt und hängen in unbenutztem Zuftande frei herab. Mit dem anderen Ende legen fie fich in einem am zweiten Thürgewände angebrachten Haken ein oder greifen mit einem Schlitz über eine Oefe, durch welche dann der Bügel eines Vorhängefchloffes gefleckt wird. Die letztere Einrichtung wird dann getroffen, wenn die Stange von aufsen vorgelegt werden mufs. Das Vorhängefchlofs kann zweckmäfsiger durch ein in das Gewände eingelegtes Sicherheitsfchlofs erfetzt werden, in welches ein an der Stange angebrachter Zapfen eingreift.

Die Stange kann man auch in ihrer Mitte an der Thür befeftigen ; nur müffen dann beim Verfchliefsen beide Enden feft gefchloffen werden ; auch kann man mehrere folcher Stangen quer über die Thür oder eine in fchräger Richtung über diefelbe legen.

Im Ganzen ift die Einrichtung etwas veraltet;-doch ift neuerdings in der Con-ffruction derfelben durch die Scheidenrecht in Berlin patentirte drehbare, von aufsen zu bewegende Vorlegeftange X1) ein wefentlicher Fortfehritt gemacht worden.

Es liegt diefelbe an der Innenfeite der Thür und wird von aufsen mit einem Schlüffel fo bewegt, dafs diefelbe fich um einen Zapfen dreht und in gefchloffenem Zuftand rechts und links in die Thürgewände und in paffend angeordnete Haken hineinfehlägt. Die Bewegung erfolgt durch an der Stange angebrachte Zähne mittels eines Getriebes, welches bei Verwendung- eines Th/^-Schloffes oder Bramah-Schloffes direct durch Drehung des Schlüffels gedreht werden kann. Die Einrichtung kann aber auch fo getroffen werden, dafs man die Stange durch einen aufzufteckenden einfachen Drehgriff dreht und die Oeffnung für diefen mit dem Riegel eines Sicherheitsfćhloffes, etwa eines Chubb’fchen, verfchliefst. Aufser dem Stahlriegel ift noch eine weitere Sicherung vorhanden, die eine Bewegung der Stange auch nach Durchbohrung des Riegels erfchwert.

Das früher fehr übliche Anlegen von Vorlegefchlöffern zur Vermehrung der Sicherheit der durch gewöhnliche Schlöffer verfehl offen en Thüren kommt wegen ihrer Unbequemlichkeit und nicht genügenden Sicherung immer mehr in Abnahme.

Die Einrichtung befteht darin, dafs an der Thür eine Hafpe mit einem Langloch angebracht wird, welches über eine am Gewände befeftigte Oefe greift, durch welche der Bügel des Vorhängefchloffes gefleckt wird, fo dafs fich die Hafpe zwifchen diefem und dem Gewände befindet. Die Vorhängefchlöffer geftatten ein Oeffnen der Thür nur von einer Seite her ; fie felbft werden nach einem der vielen Syfteme der Sicherheitsfchlöffer conftruirt.

Ausgedehnte Anwendung finden zur Zeit die verfchiedenen Arten der Sicher-heits- oder Combinationsfchlöffer, die zwar gewöhnlich auch nur von einer Seite zugänglich find, von denen einige aber auch Abänderungen zulaffen, welche ein Oeffnen von beiden Seiten geftatten. Eingehende Befprechung finden diefe Schlöffer in Theil III, Bd. 3 diefes »Handbuches« ; es genügt an diefer Stelle daher ein Ueberblick über die zweckmäfsigften und gebräuchlichflen Formen.

Die gewöhnlichen Schlöffer können, felbft wenn fie gut conftruirt find, von einem erfahrenen Schlöffer immer mit Sperrhaken oder Hauptfchlüffel geöffnet werden ; es laffen fich vom Schlüffelloch und den inneren Sicherungstheilen' leicht Abdrücke nehmen und nach diefen Nachfchlüffel fertigen; ein gewaltfames Erweitern des Schlüffelloches ift ohne viel Geräufch zu bewerkftelligen. Eine ge-waltfame Zerftörung wird indeffen auch bei den am finnreichften und folideften

1J) Wochbl. f Arch. u. Ing. 1881, S. 422.-

conftruirten Sicherheitsfehlöffern immer möglich fein. Viel mehr zu fürchten ift jedoch das geräufchlofe Oeffnen mittels gefchickt angewendeter Sperrwerkzeuge, da der Einbrecher, welcher fich an das Auffperren eines Sicherheitsfchloffes wagt, mit den Einrichtungen deffelben eben fo vertraut fein mufs, wie der Verfertiger felbft.

Der Zweck der Sicherheitsfchlöffer mufs demnach die möglichfte Erfchwerung des geräufchlofen Oeffnens fein, wobei fie aber felbftverftändlich auch einen mög-lichft hohen Sicherheitsgrad gegen gewaltfames Oeffnen bieten müffen.

Die an ein Sicherheitsfchlofs zu {teilenden Anforderungen find nach Lüdicke²) die folgenden: i) Das Nehmen eines Abdruckes mufs unmöglich oder doch nutzlos gemacht werden. 2) Das Einbringen von Sperrwerkzeugen mufs möglichft erfchwert werden. 3) Die Sicherungstheile dürfen nur für eine einzige, ganz beftimmte Stellung Oeffnen des Schloffes zulaffen, während fie beliebig viele Stellungen einnehmen können; die Wahrfcheinlichkeit, diefe richtige Stellung durch Verfuche zu finden, mufs möglichft gering fein. 4) Die Sicherungstheile follen fo befchaffen fein, dafs fie nicht leicht in Unordnung gerathen. 5) Ihre gegenfeitige Lage mufs fich, wenn der rechte Schlüffel verloren gegangen oder in Unrechte Hände gekommen ift, leicht fo ändern laffen, dafs felbft der richtige Schlüffel nun das Schlofs nicht mehr zu öffnen im Stande ift, aber nur die Anfertigung eines neuen Schlüffels nöthig wird, um das Schlofs wieder in fchliefsfähigen Zuftand zu verfetzen. — Je nach dem erwünfehten Sicherheitsgrad müffen alle diefe Anforderungen erfüllt werden, oder man kann einige derfelben vernachläffigen. Die unter 3 aufgeftellte Bedingung enthält das Princip der jetzt ausfchliefslich angewendeten Sicherheitsfchlöffer, der fog. Combinations-fchlöffer.

Zur Beurtheilung- des Werthes der Sicherheitsfchlöffer ift hier noch die Bemerkung hinzuzufügen, dafs in Folge ihrer finnreichen Einrichtung viele Schlöffer einen fehr hohen theoretifchen Sicherheitsgrad befitzen, dafs aber wegen der Unmöglichkeit, alle Theile mathematifch genau herzuftellen und zufammenzupaffen, der praktifche Sicherheitsgrad derfelben ein fehr geringer fein kann. Ferner ift darauf aufmerkfam zu machen, dafs man beim Verfchliefsen eines jeden Sicherheitsfchloffes ohne Weiteres zu der Ueberzeugung mufs gelangen können, das Schlofs fei wirklich verfchloffen. Trotz diefer faft felbftverftändlichen Bedingung bieten viele von den in neuerer Zeit patentirten Sicherheitsfehlöffern diefe Sicherheit nicht.

die

Einen praktifch nur geringen Sicherbeitsgrad befitzen die Combinationsfchlöffer ohne Schlüffel Buchftabenfchlöffer, welche überdies auch faft nur als Vorhängefchlöffer zu gebrauchen und im Dunkeln nicht zu öffnen find.

Die beften Sicherheitsfchlöffer unter den mit Schlüffeln fchliefsbaren find bis jetzt die Chubb-

Schlöffer, fowohl was den bei genauer Ausführung und gröfserer Zahl der Zuhaltungen zu erzielenden praktifchen Sicherheitsgrad betrifft, als auch mit Rückficht darauf, dafs alle einzelnen Theile leicht fo

folid ausgeführt werden können, dafs fich Störungen vermeiden laffen. In letzterer Beziehung bilden bei den Chubb-Schlöffern gewöhnlicher Bauart die feinen Zuhaltungsfedern eine wunde Stelle. Einen gelungenen Verfuch, jene Federn und damit auch die durch diefelben veranlafften Störungen zu vermeiden, zeigt das

von Carl Hermann in Nürnberg conffruirte Chubb-Schlofs³), welches für Thüren von Niederlagsräumen empfohlen wird. — Der allgemeineren Verwendung der Chubb-Schlöffer ftand bisher entgegen, dafs diefelben nicht leicht für Schlufs von beiden Seiten eingerichtet werden können ; doch ift

Gefchäfts- und

diefe Einrichtung möglich und auch auf verfchiedene Weife getroffen worden.

Es mag

gewiffenlofen Fabrikanten zuweilen Schlöffer in den

Eine ganz befriedigende Löfung diefer Aufgabe fcheint aber noch nicht vorzuliegen, hier darauf noch aufmerkfam gemacht werden, dafs von Handel gebracht werden, deren Schlüffel durch die Zahl der Abfätze darauf fchliefsen laffen, dafs das Schlofs eine grofse Zahl von Zuhaltungen enthält, obgleich in Wirklichkeit nur eine folche vorhanden ift, welchem Betrug man nur durch Oeffnen des Schloffes auf die Spur kommen kann ; auch ift die Genauigkeit der Ausführung oft eine mangelhafte.

Für fehr verfchiedene Zwecke anwendbar ift Yale’s Siche rheitsfchlofs, welches zu der Gattung von Stechfchlöffern gehört, von denen mancherlei Arten neuerer Zeit auch in Deutfchland patentirt worden find. Der praktifche Sicherheitsgrad der Yale'fchen Schlöffer wird wefentlich durch die Schmalheit der Schlüffellöcher (1 bis l,5mm) erhöht, welche das Einbringen Dazu kommt noch, dafs mit Ausnahme des Schlüffels alle Theile Drehungskörper find, fich alfo fehr genau herftellen laffen. Für die Anwendung iil das FezA-Schlofs wegen feiner beträchtlichen Höhe etwas unbequem, weil es fehr Harke Thürrahmen erfordert oder vor denfelben vorfleht ; auch hat die gewöhnliche Anordnung den Nachtheil, dafs zum Schliefsen von der Aufsenfeite immer der Schlüffel gebraucht werden mufs. Es ift dies unbequem und führt die rafche Abnutzung von Schlüffel und Schlofs herbei. Diefer letztere Mangel läfft fich aber durch geeignete Abänderungen befeitigen. Auch kann man mit dem Schlofs einen gewöhnlichen Fallenverfchlufs verbinden, fo dafs es fich fowohl für Zimmerthüren, als auch befonders für Vorplatz- und Hausthüren geeignet herftellen läfft.

Sperrwerkzeugen fehr erfchwert.

von

Mancherlei Vorzüge vor dem DzA-Schlofs befitzt in Folge gefchickterer Stiftzuhaltungen ein anderes amerikanifches Schlofs. Es ift daffelbe allerdings auch ziemlich dick, foll aber für Vorplatz-und Hausthüren fehr geeignet fein. Befchreibung und Abbildung deffelben findet fich in den unten ¹⁴) angegebenen Quellen.

Ein fehr ficheres Schlofs mit korkzieherartig gewundenem Stechfchlüffel ift das von G. Fuhrmami in Berlin erfundene¹⁵). Daffelbe läfft das bei allen anderen Sicherheitsfehlöffern anwendbare Sperrverfahren des »Fühlens« nach den den meiften Widerftand bietenden Zuhaltungen nicht zu.

Das Bramah-Schlofs bietet vom rein theoretifchen Standpunkt aus nicht diefelbe Sicherheit, wie das Chttbb-ScYAofe ; aufserdem werden durch den Bau feiner Theile leichter Störungen veranlafft, als bei letzterem ; auch läfft es fich leichter gewaltfam öffnen. Während es früher hauptfächlich bei Geldfchränken Verwendung fand, wird es jetzt mehr für Hausthüren benutzt.

Sehr grofse Sicherheit und folide Conftruction befitzt das von Carl Ade in Stuttgart conftruirte Schlofs I6), deffen Schlüffel die Form des Styria-Schlüffels zeigt und aus zwei gezahnten Platten beileht, die fich zum Schutz tafchenmefferartig zufammenlegen legen laffen. Die fpäter¹⁷) daran vorgenommenen Aenderungen erfchweren das Nachmachen fehr, felbft wenn der richtige Schlüffel zur Verfügung fteht, da derfelbe 120 Veränderungen zuläfft.

Die höchfte Sicherheit gegen Auffperren fuchen Geldfchrank-Fabrikanten ihren Schlöffern zuweilen dadurch zu geben, dafs fie zwei Sicherheitsfchlöffer gleicher oder verfchiedener Syfteme zu einem Ganzen vereinigen. Dabei ift aber zu beachten, dafs in Folge des complicirteren Mechanismus leichter Störungen eintreten können. Man findet Combinationen von Bramah-Schlofs mit C7z«<W-Schlofs, Chubb-Schlofs mit Styria-Schlofs und C'/zzW-Schlofs mit Chubb-Schlofs.

Unter den neueren Conftructionen der letzteren Art zeichnet fich das Schlofs von Otto Kötter in Barmen 1S) aus.

Die Sicherheit der Schlöffer hat man auch durch verfchiedene befondere Einrichtungen zu erhöhen gefucht. So hat Chubb an feinen Schlöffern den fog. »Entdecker (detector)« angebracht, eine Einrichtung, welche dem Befitzer anzeigen foll, wenn Verfuche gemacht worden find, das Schlofs heimlich zu öffnen. Hierher gehört auch Hobb’s »Protektor« und das Schlofs von Fenby, wobei der Bart vom Schlüffel voll-ftändig getrennt ift und vor der Verfchiebung des Riegels beim Schliefsen in einen im Inneren des ver-fchloffenen Raumes angebrachten Behälter fällt.

Da die Schlüffel des Chubb- und namentlich des FhA-Schloffes fich leider leicht nachmachen laffen, fo hat man auch verfucht, diefe Copirbarkeit zu erfchweren oder unmöglich zu machen. Am vollftändigften gefchieht dies dadurch, dafs man die Schlüffel felbft permutirbar geftaltet. Gerühmt werden die bezüglichen Einrichtungen von Kromer in Freiburg i. B., von Newells und von Carl Ade in Stuttgart¹-⁹).

Befondere Sicherheit fucht man fich mitunter dadurch zu verfchafifen, dafs man die Thüren von Geldfchränken oder Trefors mit mehreren Schlöffern verfieht,

U) Wochfchr. d. niederöft. Gwbver. 1866, Nr. 13.

Fink, F. Der Baufchlofler. Leipzig 1868. S. 238.

Lüdicke, A. Praktifches Handbuch für Kunft-, Bau- und Mafchinenfchlofier. Weimar 1878. S. 310. Polyt. Journ. Bd. 180, S. 187.

15)    D. R.-P. Nr. 7228.

16)    D. R.-P. Nr. 1585.

U) D. R.-P. Nr. 1767.

IS) D. R.-P. Nr. 11014.

I⁹) D. R.-P. Nr. 1767.

deren Schlüffel fich in verschiedenen Händen befinden, fo dafs zum Eröffnen der Thür Stets mehrere PerSonen zuSammen beruSen werden müSSen. Dazu treten dann noch die permutirbaren SchlüSSel oder Vexir-Zifferblätter, die es jedem Schliiffel-befitzer ermöglichen, die zum OefTnen Seines SchloSSes nöthige Combination nach Belieben zu ändern.

Zu den Sicherungsmitteln der Thüren, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit den SchlöSSern Stehen, gehört die Bildung der Riegel, welche den VerSchluSs bewirken und durch SchlieSsen des SchloSSes bewegt werden. Sie find im QuerSchnitt rechteckig oder kreisSörmig und Stellen den VerSchluSs gewöhnlich nur an der SchloSsSeite her. Bei Thüren, die groSse Sicherheit gewähren müSSen, Sollte der RiegelverSchluSs aber auf jeder Kante der Thür mehrfach vorhanden und überall

12.

Riegel

der

Schlöffet.

auch der Vorfprung der Riegel gleich grofs fein.

Die Riegel liegen entweder auf der Innenfläche der Thür, oder fle find in diefelbe verfenkt. erfleren bedingen eine Befeftigurig mit ftärkeren Schrauben und Gangkapfeln, fungiren bei Bränden als Wärmeleiter und bieten , da die Schrauben auf Abfcheren in Anfpruch genommen werden, nicht die

Die letzteren erfordern, befonders wenn fie durch-

Die

Sicherheit gegen Einbruch, wie verfenkte Riegel.

gehen und beiderfeits oder gar über Kreuz fperren, grofse Thiirdicken.

Beim Riegelverfchlufs nach mehreren oder allen Seiten verwendet man in der Regel Bascule-

durch Räder und Hebel bewerkftelligt wird.

Riegel, d. h. folche, die fich gemeinfam bewegen, was

Eine befonders innige Verbindung zwifchen Thür und Gewänden wird erzielt durch Anwendung einer hakenförmigen Geftalt der Riegel. Diefe Einrichtung wird häufig in der Weife getroffen, dafs ein cylindrifcher Riegel fich beim Schliefsen um 90 Grad dreht und dafs dabei zwei am Ende deffelben ange

brachte Flügel hinter das Schliessblech des Gewändes faffen.

richtungen gegen Einbruch gesichert werden, die zweiten die Fenftervergitterungen.

In Theil III, Bd. 3 (Abth. IV, Abfchn. 1, C) wurden bereits die in Wohngebäuden, Geschäftshäusern etc. in der Regel angewandten Laden-Conftructionen vorgeführt ; insbesondere waren es die hölzernen Vorfetz-, Schlag- und Klappläden, KiaPPiäden. deren Construction und VerfchluSseinrichtungen dort beschrieben worden find. Die Einbruchficherheit Solcher Läden ift nicht grofs; Sie kann ähnlich, wie bei den Thüren (Siehe Art. 2, S. 4), durch einen Eifenblechbefchlag vermehrt werden.

dieSelben auf der InnenSeite

b) Sicherungen des Verfchluffes der Fensteröffnungen.

Die Fensteröffnungen können durch bewegliche oder durch feft Stehende Ein-

Die erfteren find die Fenfterladen,

i) F enfter laden.

Die Zerstörung der Blechtafeln wird erfchwert, wenn der Läden angebracht find. Verstärkungen des Blechbefchlages können in der bei

den Thüren angegebenen Weife erfolgen.

Noch Sicherer conftruirt man, wenn man die Läden ganz aus EiSen macht und fie in gleicher Weife, wie die betreffenden Thüren herftellt (vergl. Art. 3 , S. 6). Die gut gefpannten Blechtafeln von 2 bis 3 mm Dicke werden an den Rändern durch Flachfchienen oder Winkeleifen verfteift ; eben fo werden gröfsere Läden auf ihrer Fläche noch durch Flach-, Winkel- oder T-Eifen in diagonaler oder verticaler und

!3-

Vorfetz-, Schlag- und

horizontaler Richtung verflärkt.

Diefes Gerippe mufs für den Fall, dafs dünnes Sturzblech (1 bis 2

fich ohne grofse Anstrengung mit einer Scheere ausfchneiden läfft, Verwendung findet, fo enge Mafchen bilden, dafs ein Menfch fich durch dieSelben nicht hindurch zwängen kann.

welches

mm

dick),

IP "■

ÜU. •

A.

3\

e iŁf®

«W

v>

c--o

3W

>1

Ifc

Si

\u

Fig. ii.

ST

°mO

rV'

'i

o oo

■»<

Al

fil

esff

= 5S^ =

lo.

,â

fil

0/

i<<r&

j*— o-

¥=>

ot°

Or

-er

LJ

UÊà&

o <'<•

■C

c ! o

oj o

o°

à

!0

Eiferner Laden vom »Grünen Gewölbe« in Dresden^O).

Der Verfchlufs erfolgt durch Schlöffer, Schubriegel und Espagnolette-Stangen.

Als Beifpiel für einen eifernen zweiflügeligen Schlagladen und zur Ergänzung zu der in Fig. 6, S. 7 dargeftellten Thür wird in Fig. n einer der fchönen Läden des »Grünen Gewölbes« im Königl. Refidenzfchlofs zu Dresden mitgetheilt²⁰).

Die eifernen Läden werden gerade fo wie die hölzernen an den Aufsenwänden oder an den Laibungen der Fenfternifchen angeordnet; doch kann man fie unter Umftänden, da die Theile fich fehr fchmal machen laffen, auch in den Laibungen der Gewände unterbringen. Auch fchiebt man fie manchmal in Mauerfchlitze aufser-halb der Fenfterverglafung.

Wo Trefor-Räume mit Fenftern zu verfehen find, erhalten diefe aufser Vergitterungen noch nach dem Princip der Caffenfchrank-Thüren conftruirte Fenflerläden.

Die aus Holzleiften gefertigten Rollläden bieten gegen Einbruch fehr geringe Sicherheit; die Holzleiften können leicht ausgebrochen oder ausgefchnitten werden. Defswegen werden für Schaufenfter jetzt vielfach eiferne Rollläden in Anwendung gebracht. Man fertigt diefelben entweder aus einzelnen fchmalen in einander greifenden, gewöhnlich im Querfchnitt S-förmig geflalteten Blechftreifen oder aus ganzen, horizontal gewellten Stahlbechen. Die letzteren find wegen der gröfseren Sicherheit bei geringerem Gewicht vorzuziehen.

Es befteht entweder die ganze Fläche aus einer einzigen oder bei gröfseren Läden aus mehreren durch Nietung mit einander verbundenen, 0,5 bis 1mm ftarken Blechtafeln.

Die Rollläden rollen fich gewöhnlich oben über dem Fenfterfturz auf; doch kann dies auch unten an der Sohlbank gefchehen. Im erfteren Falle bedarf es be-fonderer Sicherungsmittel, um das unbefugte Aufheben der Läden von aufsen her zu verhindern.

Die zu diefem Zweck gewöhnlich unten am Laden auf der Innenfeite angebrachten VerfchlufsVorrichtungen bieten wenig Sicherheit, da fie nach Ausfehneiden eines Stückes des Ladens an der betreffenden Stelle leicht befeitigt werden können. Mehr Sicherheit gewähren oben unter der Rolle angebrachte Vorkehrungen , wie Block's patentirter Schutzapparat gegen Einbruch durch die Roll-Jaloufien⁴) oder O. Krüger's felbflthätiger Rollladen-Verfchlufs ⁵).

Für fehr breite Oeffnungen werden viel, namentlich in Paris, die Plattenläden verwendet, die aus einzelnen etwa 30cm hohen, über einander greifenden Blechtafeln von verhältnifsmäfsiger Dicke zufammengefetzt find, welche fich entweder nach oben oder nach unten zufammenfehieben laffen, wozu mehr oder weniger complicirte Mechanismen nothwendig werden. Zur Bewegung der Läden wird anftatt Menfchen-kraft zuweilen auch hydraulifcher Druck in Anwendung gebracht.

Eine Verfteifung und befondere Sicherung gegen unbefugtes Heben der Läden erhalten diefelben mitunter dadurch, dafs hinter denfelben an drehbaren Bolzen eiferne Rohre aufgehängt werden. An diefen Rohren find Knaggen angebracht, welche über in entfprechender Höhe an den Blechtafeln befeftigte Winkel greifen. Diefe letzteren haben dann noch Ausfchnitte, in welche fich eine an den Rohren befindliche gekrümmte Leifte durch Drehung des Rohres einlegen läfft, wodurch die Blechwand gröfsere Steifigkeit erhält ⁶).

Die einfachften und ficherften Schaufenfberverfchlüffe find jedenfalls diejenigen, bei welchen die ganze Oeffnung durch eine einzige verfteifte eiferne Platte verfchloffen ift, welche während des Tages in den Kellerraum hinabgelaffen wird. Das Heben der Platte wird dadurch erleichtert, dafs man fie durch Gegengewichte ausbalancirt.

Bei einer von Gugitz ⁷) mitgetheilten Einrichtung diefer Art ift der obere Theil des Ladens durch Gitterwerk gebildet, fo dafs dadurch im herabgelaffenen Zuftande eine genügende Beleuchtung des Kellerraumes durch die im Trottoir angebrachten , mit Rohglas gefchloffenen Lichtöffnungen ermöglicht wurde.

Rollläden.

iS-

Plattenläden.

16.

Schiebeläden.

2) Fenftervergitterungen.

An denjenigen Fenfter- oder Lichtöffnungen, welche einen beftändigen Schutz ohne wefentliche Beeinträchtigung des Lichteinfalles haben miiffen, werden eiferne Vergitterungen angebracht. Die Anordnung derfelben kann in Beziehung auf die Fenftergewände eine verfchiedene fein; fie können entweder im Lichten derfelben oder vor denfelben angebracht werden. Die erfte Anordnung ift im Allgemeinen bei richtiger Befeftigung der Gitter die ficherere; die zweite wird dagegen dann angewendet, wenn das Flinausbeugen aus dem Fenfter ermöglicht bleiben foll. Beide Arten der Fenftergitter kommen fchon im Mittelalter und in der Renaiffance-Zeit vor, und es geben uns diefe vergangenen Kunft-Epochen auch für diefe Con-ftructionen, wie überhaupt für die Eifenarbeiten die beften Vorbilder dafür, wie unter Beriickfichtigung der Eigenfchaften des Materials grofse Solidität, gepaart mit fchöner und charakteriftifcher Form, zu erzielen ift.

Ein fpecielles Eingehen auf die Details der Verbindungen ift hier zwar nicht nöthig, da diefelben von denen der Einfriedigungen (fiehe Theil III, Bd. i, Abth. III, Abfchn. i, D) nicht wefentlich abweichen; doch wird immerhin eine Mittheilung der bei den Fenftergittern alter und neuer Zeit gebräuchlichen Verbindungsarten der Gitterftäbe nicht ohne Werth fein.

Die Gitterftäbe gehen entweder an einander vorüber, oder fie find durch einander gefleckt, oder verdoppelte Horizontalftäbe faffen die Verticalen. Im erften Gitterftäbe. und dritten Fall find befondere Hilfsftücke, als Nieten, Ringe etc. erforderlich, wie dies Fig. 12 a—d u. Fig. 14 a, b zeigen. Nach der zweiten, jedenfalls folideren Weife

17-

Allgemeines.

18.

Verbindung

der

Fig. 12.

Fig. 13-

w.

6.

cv.

Tffi

1/5 n. Gr.

Cs.

d.

a.

's

Ui*

yîl«..

Ueber einander gelegte Gitterftäbe.

Durch einander geileckte Gitterftäbe.

gehen entweder die Horizontalen durch Löcher der Verticalen (Fig. 13 a) oder,

• häufiger vorkommt, die Verticalen durch Löcher der Horizontalen. Im Mittelalter und bis zum 19. Jahrhundert waren namentlich die Verbindungen in Fig. 13 b, c üblich, welche an den Knotenpunkten Verdickungen der Eifenftäbe erfordern, während man fich jetzt gewöhnlich der zwar bequemeren, aber auch weniger fchönen An-

was

Ordnung nach Fig. 13 d bedient, feftefte, allerdings fehr fchwierig herzuftel-lende Flechtwerk von Gitterftäben erhält man, wenn man diefelben abwechfelnd fich gegenfei-tig durchdringen läfft (Fig. 15 ²⁵).

Die Anordnung in Fig. 13 c ift befonders häufig angewendet worden, und mit Recht, da die über Ecke gehellten Verticalftäbe einem Auseinanderbiegen oder einer Verbiegung normal zur Gitterebene einen gröfse-ren Widerftand entgegenfetzen, als Stäbe von demfelben quadratifchen Querfchnitt, aber in der Anordnung nach Fig. 13 b.

Mit den Gitterftäben ftellt man entweder ein regelmäfsiges Mafchenmufter her, oder man bringt die horizontalen Stäbe in beträchtlich gröfseren Entfernungen an, als die verticalen. Die erftere Art war befonders bei fich durchdringenden Stäben beliebt; diefelben können dabei horizontal und vertical (Fig. 15) oder auch fchräg (Fig. 19) laufen. Solche Gitter erhalten mitunter Or-

Das

Fig. 14.

Verdoppelung der horizontalen Gitterftäbe. 1'₅ n. Gr.

Fig- iS-

lii

nament-Schmuck, der fich gleichmäfsig über die Fläche vertheilt (Fig. 15) oder nur an einzelnen Punkten derfelben angebracht wird (Fig. 22).

ff

Bei der zweiten Art der Gitter dürfen

die verticalen Stäbe höchftens 13 cm Zwifchen-raum erhalten, während die horizontalen nach dem Bedürfnifs der Sicherheit über die Höhe vertheilt werden. Die Ausftattung mit Ornament kann bei folchen Gittern in der ver-

__'

fchiedenften Weife erfolgen.

Für Gefängniffe hält man es für genügend ficher,

ii.

wenn die horizontalen Stäbe von 5cm Breite und 1 cm Dicke

durch welche runde, Verticalftäbe von 2,5cm Durchmeffer gefleckt find, in Entfernungen von 65 bis 80

cm

’J

Wechfel im Durchèinanderftecken der Gitterftäbe²⁵).

angebracht werden.

Zu Gittern, welche einbruchficher fein follen, ift nur beftes Schmiedeeifen zu verwenden, Gufseifen aber ganz auszufchliefsen.

Auch das feftefte Gitter wird keine Sicherheit gewähren, wenn die Fenfter-umfaffung nicht auch von entfprechend feftem Material hergeftellt und das Gitter an derfelben nicht in folider Weife befeftigt ift.

Eine wirklich fichere Beteiligung von Gittern im Lichten der Fenfteröffnungen erreicht man nur, wenn die Enden der Hauptftäbe gleich bei der Herftellung der Oeffnungen in den Stein eingelaffen oder vermauert werden.

Zweckmäfsig erfcheint es dabei allerdings, von den eng flehenden Vertical-ftäben nur einen um den anderen in Sturz und Sohlbank eingreifen zu laffen, damit letztere Conftructionstheile nicht zu ftark verfchwächt werden. -

cm

Gitter im Lichten d. Fenfter-gewände.

In dem in Fig. 16 _6) dargeftellten Gitter einer Gefängnifszelle ift die zuletzt erwähnte Anordnung getroffen worden. Die nicht eingemauerten Verticalftabenden find mit den oben und unten angebrachten Querfchienen verzapft und vernietet. Die übrigen greifen circa 16 Querfchienen 23 >5 cm

in das Mauerwerk ein, während die in die Fugen des Backfteinmauerwerkes hinein gehen. Diefe erhalten eine weitere

cm

Fig. i6.

Jl

mj

11 juLÜ Min tm

S    I ~"~T

Befeftigung durch aus 26 X 7 mm ftar-ken Schienen gebildete Haiseifen a, welche mit einer Verkröpfung c ver-fehen find, deren Aufsenfeite mit der inneren Fenfteranfchlagsfläche zufam-menfällt. Die Verkröpfung erhält ein Loch mit Schraubengewinde, fo dafs an derfelben der Fenflerfutterrahmen b

nt

3ÛI

IC

4 fl

Gitter im Lichten des Fenftergewändes²⁶). — Go u. Go n. Gr.

angefchraubt werden kann. Damit die Gefangenen diefe Befeftigungsfchrauben nicht löfen können, erhalten diefelben fo hohe Köpfe, dafs durch Abfeilen der Kopfeinfchnitt befeitigt werden kann. Diefe Befeftigungsweife ift der oft angewendeten des Spaltens der Querfchienen-enden und des Auf- und Abbiegens diefer Enden bei Weitem vorzuziehen, wodurch die Feftigkeit des Mauerwerkes leidet. Beim Einlaffen in Haufteinge-wände werden die Stabenden in der Regel aufgehauen.

_    Die gleichzeitige Herftel-

s | lung von Gitter und Oeffnungen ift nun allerdings unbequem und umftändlich. Defshalb ver-

fährt man auch häufig in der Weife, dafs man, um die Gitter erft nach der Vollendung des Gebäudes einfetzen zu können, die Horizontalftäbe nicht viel länger macht, als die Oeffnung breit ift, auf der einen Seite in das Gewände tiefe und weite Löcher fchlägt, in diefe die Stabenden einfchiebt, und fo die Möglichkeit erhält, auch die entgegengefetzten Stabenden in die gegenüber liegenden Löcher hineinzubringen. Etwa vorhandene Verticalen können dabei eine Befeftigung durch Eingreifen nicht erhalten.

Häufiger und beffer, als die eben erwähnte unvollkommene Befeftigungsweife ift die Befeftigung mit befonderen Hilfsftücken, die in den Fenftergewänden eingelaffen und mit den Gitterftäben durch Schrauben

Fig. 17,

«JL

lEsslr

i

IS

Sil

Befeftigung der Gitttrftäbe mittels Hilfsftücke.

oder zweckmäfsiger durch Nieten verbunden werden. Zwei hierher gehörige gebräuchliche Methoden find in Fig. 17 u. 18 dargeftellt.

Ebenfalls häufig verfährt man in der Weife, dafs man die Gitter mit Rahmen verfieht und diefe an den Gewänden mit Klammern befeftigt, wie Fig. 19 zeigt, oder dafs man den aus Flacheifen hergeftellten Rahmen mit der Breitfeite an das Gewände legt und an diefem durch Schrauben oder Haken in Holzdübeln feft macht, welche d’urch den Rahmen verdeckt find. Eine folche Verbindung

ii

''■ii

ii.

[coj

Fig. iS.

Fig. 19.

IB,

; 1 ; : ! -^'•

lilii

Befeftigung der Gitterftäbe

mittels Klammern.

mittels Hilfsflücke.

¹

) Ein werthvoller Auffatz über Calfen-Fabrikation, der oben benutzt wurde, findet fich in : AHg. deutfche polyt. Zeitg.,

²

   Lüdicke, A. Praktifches Handbuch für Kunft-, Bau- und Mafchinenfchloffer»(Weimar 1878), dem wir in Obigem im Allgemeinen folgen. Siehe auch: Derfelbe, Neuerungen an Sicherheitsfehlölfern in: Polyt. Journ., Bd. 241, S. 348.

³

   D. R -P. Nr. 12589.

⁴

   Befchrieben in : Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1879, S. 230.    ,

⁵

   D. R.-P. Nr. 2827. Befchrieben in: Polyt. Journ., Bd. 235, S. 426.

⁶

   Ueber diefe Conftruction liehe: Deutfehes Bauhandbuch. Bd. II. Berlin 1880. S. 105.

⁷

21) In : Neue und neuefte Wiener Bauconftructionen aus dem Gebiete der Maurer-, Steinmetz-, Zimmermanns-, Tifchler-, Schlofler-, Spengler- u. f. w. Arbeiten. Auf Veranlaflung und mit Unterftützung des k. k. Minifteriums für Cultus und Unterricht herausgegeben von den Fachlehrern der bautechnifchen Abtheilung an der k. k. Staats-Gewerbefchule in Wien unter der Leitung des Directors G. Gugitz. Wien.

Handbuch der Architektur. III. 6.    ²

ift felbftverftändlich fehr leicht lösbar. Macht man die Schraubenköpfe fo hoch, dafs man den Kopfeinfchnitt abfeilen kann, fo wird die Verbindung wefentlich beffer.

Fig. 20.

Sn

m-

«E

ai-AB

o iMm-i

Oberlicht-Gitter einer Thür in Frankfurt a. M.²⁷). Vi20 n. Gr.

Unter die in das Lichte der Oeffnungen eingefetzten Gitter gehören auch die Oberlichtgitter von Thüren und Thoren, für welche in Fig. 20 ²⁷) ein Renaiffance-Beifpiel geboten wird.

Die vor die Fenftergewände gefetzten Gitter haben aufser dem fchon erwähnten Vortheil, das Hinausbeugen aus dem Fenfter zu geftatten, noch den, dafs man diefelben nach der Fertigftellung des Gebäudes bequem und dabei auch ziemlich - ficher dadurch an den Fenftergewänden zu befeftigen vermag, dafs man alle Stäbe, welche das Gerippe des Gitters bilden, .mit den umgebogenen Enden in den Stein oder das Mauerwerk einlaffen und gut verbleien kann. Die Fertigkeit, wie fie fich durch die am Eingang des vorhergehenden Artikels gefchilderte Conftructionsweife erzielen läfft, ift hierbei allerdings nicht zu erreichen.

Die in Frage flehenden Fenftergitter können als Korbgitter bezeichnet

20.

Gitter vor den Fenftergewänden.

21.

Bewegliche

Gitter.

M:

■u

I

L.

Ilitifll

iiiiiiü.iiüiüi

I?

Ln

Fig. 21.

5.,

I

roiiPTülilM. ''ii

Sie bilden an der Vorderfläche entweder eine mehr oder weniger weit vorgelegte Ebene oder haben im unteren Theile eine vorfpringende Erweiterung, um das Hinauslegen aus der Fenfteröffnung noch mehr zu erleichtern.

werden.

Ebenes Korbgitter 2S).

Beifpiele der erfteren Art geben Fig. 21 u. 22.

Bei dem in Fig. 21 2S) gegebenen Bei-fpiel find nur die horizontalen Stäbe zur Beteiligung benutzt, dagegen die Enden der ver-ticalen zur Abwehr einer Annäherung mit fchar-fen Spitzen verfehen worden.

Die Beteiligung kann keine fo fichere werden, wenn, wie das tchöne Renaiffance-Beifpiel in Fig. 22 ²⁹) zeigt, die Seitenftäbe des Fenfterkorbes auf einem Rahmen beteiligt find, der fich an das Fenilergerüil legt.

In Fig. 23 und 24 find Beifpiele der zweiten Art abgebildet. Diefe Formbildung war namentlich im 17. und 18. Jahrhundert fehr beliebt.

Obgleich im Allgemeinen die Fenftergitter faft immer feft flehende Conftructionen find, fo hat man doch neuerer Zeit auch verflicht, den Vortheil der Läden, diefelben beim Nicht-

Fig. 22

<J

-■i

- ■•..y

'Gw&ïütà. ff-

• ff

§§

mm

85®

...

1:

Ebenes Korbgitter aus Herborn im Dill-Thal²⁹).

2S) Nach: Viollet-le-Duc. Dictionnaire rai/onné de Varchitecture etc. Bd. 6. Paris 1863. S. 75: Artikel »grille«. ²⁹) Nach: Raschdorff, J. Abbildungen deutfcher Schmiedewerke. Berlin 1875-78. Heft IV, Bl. 7.

TL

Fig. 23.

?v

<■

Korbgitter in Erfurt.

Fig. 24.

gebrauch von den Oeffnungen entfernen zu können, mit dem Vorzug beftändigen Lichtzutrittes durch die Gitter in der Con-ftruction zufammenfchiebbarer Gitter zu verbinden.

Ein folches ift das Born'fche Patentgitter (Fig. 25³⁰).

Es beftelit daffelbe aus zwei Flügeln, die nach Bedürfnifs zufammen-gefchoben und durch zwei Verfchraubungen und ein Schnepperfchlofs verbunden werden. Es wird auf der Innenfeite der Fenfter angebracht, und ein lothrechter Stab um den anderen (5 bis 7mm ftark, 20mm breit) läuft mit einer Rolle von Holz oder Hartgummi auf dem Fenfterbrett. gefchoben nimmt das Gitter auf jeder Seite der Fenflerlaibung einen Raum von ca. 8cm Breite in Anfpruch.

Wo nicht fehr grofse Sicherheit verlangt wird, mag diefe Vorrichtung ihrer Bequemlichkeit wegen ganz empfehlenswert!! fein.

Zufammen-

Fig. 25.

“I

er

'■=

ZZ

fflh

Jjfh»

ippGfiu

pttrmvj

Imp

Mac

Korbgitter in Worms.

Born’s Patent-Gitter30).

c) Sicherungen gegen Durchbruch dér Wände, Decken und Fufsböden in befonderen Räumen (Trefors).

Es hat fich im Laufe der Zeit ergeben, dafs Caffenfchränke allein für fich nicht die genügende Sicherheit gegen Einbruch und Feuer bieten, fondern dafs fie in befonders feft conftruirten Räumen, den Trefors, untergebracht werden müffen.

Je nach der Menge der aufzubewahrenden Werthe erhalten diefelben ver-

fchiedene Gröfse³¹)* was Einflufs ift. Diefe Principien find: möglichfte Flrfchwerung des Durchbrechens der Raumumfchliefsungen bei Rtickfichtnahme auf Feuerficherheit und Ermöglichung einer Aufficht über diefe Raumumfchliefsungen.

³⁰)    D. R.-P. Nr. 5570.

31)    So hat der Trefor der deutfehen Reichsbank in Berlin eine Grundfläche von 1000 qm, wozu noch ein fehr geräumiger Vortrefor tritt.

22.

Allgemeines.

aber auf die Principien der Conftruction von keinem

*3-

Lage

der

Trefors.

Wegen Mangel diefer letzteren Vorficht find.wohl die früher mitunter von Banken angewendeten Sicherheitsfehächte, in welche aufser der Gefchäftszeit die Schätze verfenkt wurden ³²), nicht mehr gebräuchlich.

Man verwendet jetzt folgende zwei Arten von Trefor-Anlagen :

1)    ummauerte Räume, welche in organifchem Zufammenhang mit dem betreffenden Gebäude ftehen;

2)    nach Art von Geldfchränken conftruirte Locale, welche in den Gebäuden an geeigneten Plätzen aufgeftellt und unter Umftänden fo eingerichtet werden können, dafs fie zerlegbar und transportabel find.

1) Gemauerte Trefors.

In Bezug auf die Contrôle der Wandungen ift die zweckmäfsigfte Lage eines Trefors die, bei welcher er rings von Räumen umgeben ift, in denen viel Verkehr ftattfindet. Diefe Lage ift entfehieden der an einer Nachbargrenze oder an einem Raum vorzuziehen, welcher feiten oder nur von untergeordnetem Perfonal betreten wird. In letzteren Fällen mufs man an befonders weit gehende Vorfichtsmafsregeln, Armirungen etc. denken.

Den nicht immer zu erreichenden Vortheil der rings von Verkehrsräumen umgebenen Lage kann man geeigneten Falles auch durch Anlage eines Beobachtungsganges um alle oder mehrere Seiten des Trefor-Raumes erfetzen, welcher öfters von befonderen Wächtern durchfchritten wird.

Der gröfseren Feuerficherheit wegen legt man die Trefors gern in das Kelleroder wenigftens in das Erdgefchofs. Die letztere Lage ift die bequemere und gegen Einbruch unter Umftänden die ficherere, befonders dann, wenn der Raum unter dem Trefor öfters betreten wird. Es wird dadurch die gröfste Gefahr, die des unbemerkten Unterminirens des Trefor-Fufsbodens, wefentlich vermindert. In ähnlicher Weife follte die Decke beftändig durch denVerkehr controlirt werden ; denn Decke und P'ufsboden find die verwundbarften Stellen der Trefors und müffen daher, wenn man, wie das fehr oft der Fall, die Raumdispofitionen nicht in der oben

angedeuteten Weife treffen kann, befonders feft conftruirt werden.

Fig. 26.

.....§41 _

a 4^ ; râ

So untermauert man in Amerika kleine Trefors, in welchen nur ein Geldfchrank fich befindet, mit einem maffiven Mauerklotz vom Gebäudefundamente an. Bei uns verfährt man jedoch bei Lage des Trefors im Erdgefchofs in der Regel fo, dafs man den ringsummauerten Keller-mit Sand oder Schutt verfällt. Für beffer wird

/' e (%/( )

Caflen-Räume mit Beobachtungsgang im Verwaltungsgebäude der Kgl. Bergwerksdirection zu St. Johann a. S. 33). lg00 n. Gr.

raum

es aber gehalten, diefen Raum mit dem Trefor durch eine Treppe in Verbindung zu fetzen und ihn beftändig zu beauffichtigen.

Dann follte man aber fowohl den unteren, als den oberen Fufsboden einbruchficher herftellen und auch die

Treppenöffnung verfchliefsen können.

Liegen die Trefors nicht im Keller, fo hat man auf

³²)    Eine folche Vorkehrung findet fich befchrieben in: Polyt. Journ., Bd. 68, S. 405.

³³)    Nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 439 u. Bl. 56.

die forgfältigfte Fundamentirung Bedacht zu nehmen und die Mauergründungen immer bis auf den gewachfenen Boden hinabzuführen.

Fig. 26 ³³) zeigt die Anordnung eines Beobachtungsganges um den Caffen- und Documenten-Raum des Verwaltungsgebäudes der Königl. Bergwerks-Direction zu St. Johann a. S. Derfelbe liegt im Erdgefchofs des betreffenden Gebäudes. Die unter demfelben befindlichen Theile des Kellergefchoffes find mit Erde und Schutt ausgefüllt; darüber liegen Büreaulocale. a ift die Hauptcaffe, b der Documenten-Raum, c die Handcaffe, d die Buchhalterei, e die Packkammer und das Wächterlocal, f das Zimmer des Rendanten. Eiferne Thüren, welche durch Tapetenthüren verblendet find, fchliefsen die Caffen-Räume nach dem Wächter-und Packzimmer, dem Rendantenzimmer und der Buchhalterei ab. Der Beobachtungsgang beginnt im Wächterzimmer und endet in der Buchhalterei. Aeufsere und innere Fenfter find ftark vergittert. Die letzteren haben aufserdem noch eiferne Läden, und ihre Sohlbänke find 2m über dem Fufsboden gelegen. Die Caffen-Räume find ftark überwölbt.

Als Mauermaterial empfehlen fich für die Trefors, der Feftigkeit und Feuer-ficherheit wegen, feftefte Klinker, wenn man nicht eine entfprechende Eigenfchaften befitzende natürliche Steinart, wie Glimmerfchiefer, Kiefelfandftein, Trachyt etc. zur Verfügung hat. Die Mauern werden bei kleinen Anlagen 1 ^2 Stein, bei gröfseren 2 und mehr Stein ftark gemacht und in Cementmörtel hergeftellt. Die Thüröffnungen find in der früher angegebenen Weife zu verwahren (fiehe Art. 5,

S. 6).

24.

Trefor-Wände.

Fig. 27.

ÖJ

Gewöhnlich wird die Oeffnung mit zwei hinter einander liegenden Thüren verfehen, und zwar entweder mit zwei Geldfchrankthüren, von denen die innere dann mitunter als Schiebethür behan-

5 .i

10

um

io

0-

$

-j-U-

delt wird, oder mit rfur einer äufseren Geldfchrankthür, welche des bequemeren Verkehres wegen während der Ge-fchäftsftunden in der Regel geöffnet bleibt, und einer inneren einfachen Eifen- oder Gitterthür (Fig. 27).

Trefor-Thiir von C/ntbb.

Hat der Trefor Fenfter, was häufig nicht der Fall ift¹), fo müffen diefe in der früher fchon angegebenen Weife durch ftarke Gitter und durch Läden, welche den Caffenfchrankthüren ähnlich çonftruirt find, verwahrt werden. Die Verglafung derfelben ift in eiferne Fenfterrahmen einzufetzen. —

Trefors für bedeutende Werthe erhalten in oder an den Mauern noch be-fondere Armirungen. Diefe beftehen entweder im Einlegen von Eifen- oder Stahl-ftäben in die Fugen des Mauerwerkes oder in einer Panzerung mit Gitterwerk oder Platten.

a) Die einfachfte und billigfte, vielfach auch für praktifch und ausreichend gehaltene Armirung befteht im Einlegen von Eifen- oder Stahlftäben in die Lagerfugen oder in die der Länge nach durchlaufenden Stofsfugen des Mauerwerkes.

Die letztere Methode (Fig. 29) ift die beffere, weil die flach liegenden Schienen (Fig. 28) fleh leichter mit der Feile angreifen und auch eher aus einander biegen laffen, als die hochkantig geftellten.

Bei einer fparfamen Ausführung diefer Methode kann wohl auch ein Stab um den anderen weggelaffen werden (Fig. 30). Es find dann aber die Schienen jedenfalls fo hoch zu machen, wie Steindicke plus Fugendicke (alfo circa 75 bis 80mm).

Die Schienen können an den Mauerecken durch Verfchraubung verbunden werden. Bei Verwendung von Stahl mufs das Bohren der zugehörigen Löcher in der Fabrik erfolgen. Es genügt fog. Federftahl.

Der Preis für Eifenfchienen ift dem von Fig. 30. Zug- oder Balkenankern fall gleich; Federftahl ift felbftverftändlich theuerer.

Die Dimenfionen der Schienen werden ver-fchieden angenommen. Bei der Trefor-Anlage der deutfchen Reichsbank in Berlin wurden in jeder Schicht des Mauerfteinverbandes hochkantig geftellte Eifenfchienen von 65 Dicke eingelegt.

ß) Häufig kommt jetzt eine Gitterpanzerung aus fich kreuzenden, vernieteten Eifenfchienen zur Anwendung. Diefelbe wird mit Steinfehrauben oder durch befondere Befeftigungseifen und Dübel an der Innenfeite der Wände feftgemacht. Das Härten ganzer Gitterfelder ift mit grofsen technifchen Schwierigkeiten verbunden.

7) Eben fo häufig wird jetzt eine Panzerung mit Eifenblechen verwendet. Sie ift theuerer, als die unter a und ß aufgeführten Armirungen, hat aber den Vortheil, dafs fie fchwerer, als jene zu durchfeilen ift. Zu Gunften des Gitterwerkes fpricht der Umftand, dafs begonnene Zerftörungsarbeiten des Mauerwerkes bald bemerkt werden müffen. Diefer Vortheil geht aber auch verloren, wenn an die Wände Geldfchränke geftellt oder, wie dies häufig vorkommt, an den Wänden Geftelle angebracht werden, deren Fächer zur Aufnahme von Caffetten, Metallbarren oder Geldfäcken dienen.

Die Verwendung von Stahl bei den drei befprochenen Conftructionen macht diefelben wefentlich theuerer ohne entfprechende Erhöhung der Sicherheit, da weicher Stahl wie Eifen durchbohrt, Hartftahl aber wegen feiner Sprödigkeit zerbrochen werden kann.

5) Die gröfste Sicherheit wird durch Panzerung mit Patent-Panzerplatten erzielt, welche aus zufammengefchweitsten Eifen- und Hartftahlblechen beftehen und daher die Zähigkeit des Eifens mit der Härte des Stahles vereinen. (Ueber die Verwendung folcher Eifen-Stahl-Platten fiehe Art. 4, S. 6.)

In Amerika verringert man die Koften diefer fehr theueren und fchwierig her-zuftellenden Conftruction dadurch, dafs man auf dem Eifenblech ein Netzwerk von Stahlftäben mit etwa 16cm Mafchenweite anbringt.

Zur Erhöhung der Dauer der Armirungen dürfte eine Verzinkung aller Eifen-theile fehr zweckmäfsig fein.

Die Befchreibung und Abbildung einer älteren Panzerung eines Caffen-Zimmers findet fich in der unten angegebenen Quelle³⁵). Das betreffende Gemach ift 3,8 m lang, 2,22m breit und 2,53 m hoch und befteht aus einem aus drei Theilen zufammengenieteten wafferdichten Behältnifs aus 4,4mm dickem, verzinktem Eifenblech, welches in 315 ohne Mauerwerk, 1600 Gulden Oeftr. W. gekoftet hat (1865).

Nach Angaben von S. J. Arnheim in Berlin, welcher fchon fehr viele Trefor-Einrichtungen geliefert hat, koftet (1882) eine Gitterpanzerung aus Eifenftäben von 39 X 10mm Stärke uhd 100mm Mafchen-

Fig. 28.

Fig. 29.

BE

mmmmm.

\Fz-

im

\vmz,

mmmm*.

I

: I .......

mmmm,

'mmmmm.

mmmmm.

mmmm,

w/z/Mz/z/ztm,

'mmmmm.

mmmmm,

mm

Breite und 13 mm

1/25 n- Gr.

mm

ftarke Mauern eingefetzt ift und mit der Caffenfchrank-Thür, aber

weite (incl. Befeftigungseifen und Dübel) pro 1 qm 24 Mark; eine Eifenblechpanzerung (incl. Beteiligung) von 5> 6 und 7 mm Stärke bezw. 40, 47 und 54 Mark; eine Panzerung mit Patent-Panzerplatten (incl. Befeftigungsfchienen und Verbindung) von 5, 6 und 7

Stärke bezw. 75, 87,5 und 100 Mark.

Die Trefor-Räume find mit ftarken Gewölben oder mit Rollfchichten über

mm

25-

ftarken eifernen Trägern zu überdecken. Bei kleinen Trefors genügt eine Gewölbedicke von 25cm ; bei wichtigeren Anlagen ift jedoch diefe Dicke zu vermehren. Darüber folgt dann eine mindeftens 35cm dicke Sandfchicht, um bei Bränden die Hitze abzuhalten und auch die Wucht der Stöfse einftiirzender Bautheile zu vermindern.

Trefor-Deckem

wenn

zu fein

Eine Armirung kann, wie bei den Wänden, durch Einlegen von Eifenfchienen in den Wölbverband, bezw. die Rollfchichten, oder durch eine der bei den Wänden aufgeführten Panzerungen erfolgen. Ift die Wölbung über eifernen Trägern ausgeführt, fo verwendet man zur Panzerung gebogene Platten oder bombirte Wellenbleche, die ihr Auflager auf den Trägerflanfchen finden.

Auf die Gefahr der Unterminirung der Trefors und auf einige Abwehrmittel gegen diefelbe wurde fchon in Art. 23 (S. 24) aufmerkfam gemacht. Zu diefen hat nun noch fehr folide und fefte Herftellung zu treten. Eine ftarke Cement-bétonfchicht und Belag mit mehreren Klinkerfchichten oder mit Granitplatten wird bei im Kellergefchofs gelegenen Trefors in der Regel genügen.

Bei der deutfchen Reichsbank in Berlin hielt man einen Belag mit ftarken Granitplatten wegen der hohen Lage des Grundwafferftandes, welcher eine Unterminirung erfchweren würde, für ausreichend. Es fetzt dies allerdings voraus, dafs der Grundwafferftand im Lauf der Zeit nicht finkt.

Liegt der Trefor im Erdgefchofs oder einem oberen Stockwerk, fo müffen, eine Ausfüllung der unter ihm befindlichen Räume nicht beliebt wird, unter demfelben ftarke Gewölbe angeordnet werden, welche der gröfseren Feuerficherheit wegen ohne Anwendung von Eifenträgern auszuführen wären.

Zu diefen Conftructionen können noch die bei den Wänden befprochenen Armirungen (flehe Art. 24) treten. Bei einer Armirung mit Eifenplatten fcheint es nach in Amerika und Rufsland gemachten Erfahrungen zweckmäfsig unter den Platten einen niedrigen Hohlraum anzuordnen. Zu den Eifenplatten wählt man Riffelbleche, um das Ausgleiten zu verhüten.

2) Geldfch rankartige Trefors.

26.

Trefor-

Fufsböden..

Stelle der gemauerten Trefors folche zur Anwendung gekommen, welche fich von den Geldfchränken nur durch die Gröfse unterfcheiden. Sie werden in fchon an und für fich ficheren Räumen aufgebaut und können bei gefchickter Aufftellung leicht ringsum controlirt werden. Stehen fie über dem Kellergefchofs, fo find wegen des grofsen Gewichtes derfelben fehr ftarke Subftructionen nothwendig. Auch bei ihnen hält man einen niedrigen Hohlunter dem Plattenboden für erforderlich. Im Inneren bilden diefe Trefors

In England find mehrfach an

27.

Befchreibung-

raum

entweder einen einzigen Raum, oder fie werden in einzelne hinter einander gelegene

Abtheilungen zerlegt.

Ein in London von Chubb and Son ³³) für ein Bankgefchäft conftruirter Trefor (engl, ßrotigroom)

Er enthält drei Räume; zunächll

ift 6,1 m lang, 3,66 m breit, 2,74m hoch und wiegt nahe an 23,5 t. einen Vorraum , in welchem mehrere Eifencaffen aufgeftellt find, und zwei ltäiker gebaute Abtheilungen, denen die erfte zur Aufnahme von gemünztem Gold und Metallbarren dient, während die dritte, ge-den Wänden eiferne Geftelle mit Fächern zur Unterbringung von Caffetten hat.

von

räumigfte Abtheilung an

Fig- 31-

ii

SS

I HB

11

mm

ii

II

Hiii

mm

«r

3 ïBSsi

_____

___

zM

. --

mam

iü

HD

ff

Kali

I;

.Ifes

mm

mm o

wm

im

«ii-

nr

;; !

Geldfchrar.kartiger Trefor³⁷).

Ein befonderer, eigens verfchliefsbarer Theil diefer Fächer ift zur Aufbewahrung von Juwelen und befonderen Werthen beftimmt. Die Hauptthür ift aus Schmiedeeifen und Stahl hergeftellt und wiegt etwa ll; fie wird mittels zweier CAubb-Schlöffer abgefperrt. Bei Tage bleibt diefe Caffen-Thür offen, und eine eiferne Jaloufie-Thiir vermittelt die nöthige Ventilation des inneren Caffen-Raumes. — Mit Rückficht auf den Transport ift das ganze Caffen-Zimmer in einzelne Stücke zerlegbar, welche jedoch alle von innen heraus zu-fammengefetzt werden, fo dafs weder Schrauben, noch Nieten an der äufseren Wandfläche hervortreten, und alle Platten übergreifen fleh dergeftalt, dafs keine einzige Fuge durch die ganze Wanddicke geht. Eine Koftenangabe ift in der Quelle nicht enthalten.

Ein anderes feuerfeftes und einbruchficheres Caffen-Zimmer ift von Hobbs, Hart &= Co. in London conftruirt worden; daffelbe ift 4,27 m breit, 2,29m tief und 3,66m hoch. Fig. 31 ³ 7) zeigt eine äufsere Anficht diefes Caffen-Zimmers, welches nahezu 35¹ wiegt und 2500 £ gekoftet hat. Es ift aus 62 einzelnen Theilen mit der gröfsten Genauigkeit zufammengefetzt und hat doppelte Wände (Fig. 32), von denen die innere die feuerfichere, die äufsere die einbruchflchere Wand genannt werden kann. Zwifchen diefen beiden Wänden ift ein Luftraum zur Erhöhung der Feuerficherheit frei gelaffen. Unter dem Trefor ift ein gut zufammengefiigter Boden von 16mm ftarken Eifenplatten, auf welchem die Träger für das

eigentliche Caffen-Zimmer aufruhen, fo dafs zwifchen ihnen ein Hohl-' raum entfleht, der das Unterminiren verhindern foll. Diefer Hohlraum ift nach vorn mit Thüren verteilen. — Die Hauptthür hat verfchiedene Schlöffer, deren Schlüffel permutirbare Bärte haben, werden von aufsen durch eine einfache Vorrichtung vollftändig gedeckt, um das Auffprengen mit Pulver oder Dynamit zu verhindern. Hinter diefer Thür ift zur Benutzung während des Tages eine Gitterthür handen. — Die äufseren Wände beftehen aus 16mm dicken Stafford-fhire - Eifenblechen, die mit fehr kohlenftoffreichen Stahlplatten kleidet find, welche üch ohne vorherige Erhitzung nicht anbohren laffen.

Ein ähnliches einbruchficheres Gemach ift für Windfor Caftle zur Aufbewahrung der Juwelen der Königin von England angefertigt worden.

Die Schlöffer

vor-

ver-

d) Sicherung durch Alarm-Apparate.

Fig. 32.

Luft -

^Rarnn

MSI

Es wurde fchon in Art. 1, S. 1 darauf hingewiefen, dafs vollftändige Sicherheit gegen unbefugte Angriffe auf das Eigenthum auch bei finnreichfter und folidefter Conftruction der Sicherheitsvorrichtungen nur durch forgfältige und unermüdliche Ueberwachung erzielt werden könne, und dafs es Sache der Technik fei, diefe Ueberwachung zu erleichtern. Wefentliche Hilfsmittel zu diefem Zweck find die Alarm-Apparate.

In der Regel follen diefelben durch Geräufch den Bewachenden darauf auf-merkfam machen, fobald ein beftimmter Verfchlufs geöffnet oder an gewiffe Gegen-ftände von Unbefugten herangetreten wird.

Diefe Signale werden entweder durch mechanifche oder elektrifche Vorrichtungen hervorgebracht.

Bei den grofsen Fortfehritten in der Anwendung, der Elektricität ift namentlich der letztere Weg der bevorzugtere und zweckmäfsigere, fo dafs, da die elek-trifchen Haustelegraphen an anderer Stelle diefes »Handbuches« (Theil III, Bd. 3, Abth. IV, Abfchn. 2, C) behandelt werden, wir uns hier auf einige Bemerkungen über die verfchiedenen Arten der Alarm-Apparate befchränken können.

Eine fehr verbreitete Einrichtung ift die der Anbringung von Glocken an den Thüren, welche durch deren Oeffnen und Schliefsen -zum Erklingen gebracht werden.

28.

Allgemeines.

29.

Gewöhnlich begnügt man fich mit einem einzelnen Glockenton, namentlich in Gefchäftslocalitäten, in denen ein anhaltender Verkehr ftattfindet. In anderen Fällen ift es aber erwiinfeht, dafs das Klingeln während der ganzen Zeit des Offen-ftehens der Thür fortdauert, oder, wenn wirkliche Sicherheit gegen das Eindringen von unberechtigten Perfonen geboten fein foll, dafs das Klingeln auch noch nach dem Wiederfchliefsen nicht aufhört. Alle diefe Einrichtungen find mit Hilfe des elektrifchen Stromes leicht herzuftellen, während die mechanifchen Vorkehrungen, befonders wenn das Klingeln fortdauern foll, bis es abgeftelit wird, umftändlich find und Anbringung von Uhrwerken erfordern.

Von den hierher gehörigen mechanifchen Apparaten mag ein in unten angegebener Quelle ³³) be-fchriebener erwähnt werden, welcher durch Vorkehrungen im Thürfchlofs den Eintritt oder Austritt einer Perfon durch verfchiedene Glockenfignale kenntlich macht und fich durch Anbringung von zwei Doppelglocken dahin erweitern läfft, dafs die Erkennung des Oeffnens und Schliefsens von aufsen oder innen durch vier verfchiedene Signale möglich wird.

Arten

der

Alarm-

Apparate.

Ebendafelbft ³⁹) wird auf eine in der Bremer Gegend angewendete Conflruction aufmerkfam gemacht, bei welcher am Thürriegel ein bogenförmiger Eifenftab befeftigt ift, welcher 5 bis 6 Glocken von ungleicher Gröfse trägt. Eine an der Thür angebrachte Feder llreift beim Auf- und Zugehen die Glocken der Reihe nach. An der mit umgekehrter Reihenfolge der Töne entftehenden Tonleiter ift leicht zu erkennen , ob die Thür zum Oeffnen oder Schliefsen in Bewegung gefetzt ift , und eben fo ift erkennbar, ob die Thür in halb geöffnetem Zuftand gelaffen wird.

An den Fenftern können ähnliche Vorkehrungen getroffen werden.

Aufser den bisher erwähnten Einrichtungen, die fortwährend fungiren follen, giebt es nun auch folche, welche nur zu gewiffen Zeiten in Thätigkeit treten dürfen, um entweder durch ftarke Geräufche, wie Geläute oder Schüffe, oder durch Beides vereinigt Diebe oder Einbrecher zu verfcheuchen, oder um diefen unbewufft den Eigenthümer oder den Wächter zu benachrichtigen, bezw. im Schlafzimmer zu wecken.

Die Einrichtungen erfterer Art beftanden früher darin, dafs beim Oeffnen von Thiiren und Fenftern Explofionen von Knallpulver unmittelbar herbeigeführt wurden (fog. Diebsfchrecker ⁴⁰), oder dafs man diefelben oder ein Geläute mittelbar durch Berührung von ausgefpannten Drähten herbeiführte (Schlofs von Wilkinfon⁴¹) oder Vorrichtung von Fickell⁴²).

Ein transportabler Apparat mit Läutewerk ift der von H. Völtz in Berlin⁴³). Derfelbe wird gegen die Innenfeite der Thür gelehnt und ftemmt fich gegen den Fufsboden. Er dient theils als directes Sperrmittel, theils wirkt er dadurch, dafs beim Verfuch des Eintrittes ein intenfives Geräufch vermittels eines Uhrwerkes hervorgebracht wird, fo lange der Druck auf daffelbe dauert.

Ein transportabler Klingelapparat, welchen Reifende an den Drehknöpfen der Hotelthüren befeftigen können, ift der von Patterfon ⁴⁴).

Jetzt werden folche Einrichtungen auch mit Hilfe der Elektricität getroffen.

Hierher gehört die Sicherheitsvorrichtung für Geldfchränke von Louis Kentzfch ⁴⁵), welche aus einem in einen Rahmen gefpannten Netz von Telegraphendrähten befteht, welches über den Schrank geftellt öder daran befeftigt wird. Um an den Schrank zu unbefugtem Oeffnen gelangen zu können, mufs unbedingt einer der Drähte zerftört werden, wodurch eine an beliebiger Stelle anzubringende Lärmglocke in Thätigkeit gefetzt wird. Diefe Einrichtung ift auch für Thiiren und'Fenfter anwendbar.

Alarm-Apparate mit Glocke oder mit Schufs und Glocke, mit und ohne Hilfe der Elektricität, find neuerer Zeit mehrfach patentirt worden. Es mögen hier als folche noch aufgeführt werden: Weiter's Schiefs- und Läuteapparat zur Sicherung gegen Diebe l6), Bauers, elektrifche Sicherheitsvorrichtung für Hausthüren und Fenfter⁴⁷), Penckert’s Sicherheits-Thürverfchlufs mit Schufs und Glocke⁴⁸) und Adolf Pömheld’s felbftthätiger Signal- und Alarm-Apparat⁴⁹).

Zu Einrichtungen der zweiten Art, welche an entfernten Orten, meift in Schlafzimmern oder Wachtftuben, Glockenfignale geben follen, eignet fich ganz befonders die elektrifche Leitung. An möglichffc -unverfänglichen oder verfteckten Stellen, welche nur eingeweihten Perfonen bekannt find, werden Contacte angeordnet, welche durch Wegnahme eines Gegenftandes, z. B. einer Caffette in einem Trefor, oder durch Berührung (z. B. durch Treten auf Bretter, welche um die freien Seiten eines Geldfchrankes gelegt find und unter denen fich eine Anzahl leicht

3!)) Deutfche Bauz. 1875, S. 411.

⁴⁰)    Polyt. Journ., Bd. 10, S. 511.

⁴¹)    Ebendaf. Bd. 65, S. 288.

⁴²)    Ebendaf. Bd. 8, S. 48.

⁴³)    Deutfche Bauz. 1875, S. 114.

⁴⁴)    Scient. Americ., Bd. 37, S. 262. Ueber hierher gehörige Apparate flehe auch: Bnilder, Bd. 44, S. 487.

⁴⁵)    Polyt. Journ., Bd. 221, S. 483.

⁴⁶)    D. R.-P. Nr. 1356.

⁴⁷)    D. R.-P. Nr. 546.

⁴⁸)    D. R.-P. Nr. 3845.

⁴⁹)    Schweiz. Gwbl-, 1881, S. 6.

federnder folcher Contacte befindet) gefchloffen werden und dadurch die Läute- . werke in Thätigkeit fetzen. Während der gewöhnlichen Benutzungszeit der betreffenden Räume (während der Gefchäftsftunden etc.) find die Contacte durch nicht fichtbar angebrachte Arretirungen aufser Function zu fetzen.

Ein hierher gehöriger Apparat ift der verbefferte Feuer- und Einbruch-Avifeur von Peter Baumbach in Wien ⁵⁰).

Das hörbare Signal kann durch ein optifches erfetzt werden. Es ift dies be-fonders dann zweckmäfsig, wenn das Wachtlocal im Inneren fich befindet, in welchem Falle Diebe durch das Geräufch eines Alarm-Signals verfcheucht werden können.

Beim Apparat von Henry Diggins & Adolph Glück in London ’ ') erfolgt das Signal durch eine gefärbte Glasfcheibe, welche vor das Licht von im Wachtlocal oder aufsen am Gebäude gut fichtbar angebrachten Lampen fällt und daffelbe verändert.

2. Kapitel.

Anlagen zur Erzielung einer guten Akuftik.

Von August Orth.

In dem am Schluffe des vorliegenden Kapitels angefügten Literaturverzeich-nifs ift nur ein Theil deffen aufgenommen, was in Betreff der Akuftik der Räume veröffentlicht worden ift. Die älteren Publicationen (vor 1810) fpiegeln wefentlich die Unklarheit auf diefem Gebiete wieder; eine Analyfe ihres Inhaltes ift in

3°-

Vor

bemerkung.

nur

der Schrift von C. F. Langhaus »Ueber Theater oder Bemerkungen über Katakuftik (Berlin i8io)« enthalten. Diefe Schrift ift auf dem Gebiete der Akuftik grundlegend gewefen, und es beftätigen deffelben Verfaffers im Jahre 1860⁵“) mitgetheilten fünfzigjährigen Erfahrungen das Gefagte.

Wie weit noch jetzt in diefen Fragen der Zufall fpie.lt, beweist recht fchlagend Garnier, der Architekt der grofsen Oper in Paris, in feiner Schrift »Le théâtre« (Paris 1871), wofelbft (S. 211 bis 219) er fagt: „. . . ü faut bien que j'explique que je nai eu aucun guide, que je n'ai adopté aucun principe, que je ne me fuis bafé fur théorie, et que c'eft du hafard feid que j'attends ou l'infuccés ou la rèuffite“ . . . Aile wiffenfchaftlichen Werke, wie die von Tyndall und Helmholtz, alle Schriften Langhaus und Orth auf dem Gebiete der praktifchen Akuftik, fo wie jene Mittheilungen, welche Haege über die im Aufträge des Präfidenten der Vereinigten Staaten von Captain Meigs, Profeffor Bache und J. Henry angeftellten Verfuche anführt, thun überall die Gefetzmäfsigkeit der Schallbewegung dar, weifen nach, wie die fchädlichen und nützlichen Schallwirkungen durchweg auf den rein phyfi-kalifchen Gefetzen beruhen und nur danach zu beurtheilen find; Interferenz-Er-fcheinungen find für die Akuftik praktifch von keiner Bedeutung⁵³).

Hauptgefetze für die Beurtheilung der einfchlägigen Verhältniffe find:

1) Das über die Reflexion des Schalles, wornach Schallwellen unter gleichem Winkel, womit fie eine Fläche treffen, von derfelben zurückgeworfen werden.

aucune

von

31-

Haupt

gefetze.

50)    Siehe: Zeitfchr. f. ang. Electricität, 1881, S. 214.

51)    D. R.-P. Nr. 22202.

52)    Langhans.

53)    Siehe : Orth.

Principien der Akuftik und ihre Anwendung hei Theaterbauten. Zeitfchr. f. Bauw. 1860, S. 330.

Die Akuftik grofser Räume mit fpeciellem Bezug auf Kirchen. Zeitfchr. f. Bauw. 1872, S. 192 u. 193.

Prony, Mathieu, Humboldt, Gay-Luffac und Bouvard ausgeführten Verfuche zur Beftimmung der Schall-gefchwindigkeit ergaben 340,ssm pro Secunde bei einer Lufttemperatur von 16 Grad R. ; das Barometer fland auf 756,6

mm

32-

2)    Das über die Verminderung des Schalles nach dem Quadrate der Entfernung von der Erzeugungsftelle.

3)    Das Erfahrungsgefetz über die Gefchwindigkeit des Schalles in der Luft.

Die im Jahre 1822 vom Perfonal des Bureau des Longitudes bei Paris in Gegenwart von Arago,

und das Saujfure’fche Hygrometer auf 78 Grad. Die Fortpflanzungsgefchwindigkeit des Schalles in der Luft ift unabhängig vom Barometerftand, aber veränderlich mit der Temperatur und dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Für trockene Luft und eine Temperatur von Null Grad ergiebt fich aus den gedachten Verfuchen eine Fortpflanzungsgefchwindigkeit von 331,05m pro Secunde. Moll und van Beek in Holland haben hierfür 332,05m gefunden.

4)    Hierzu treten noch die Erfahrungen über Mittönen von Körpern und dem entfprechend Verminderung der Refonanz, ferner über Zufammenwirken von Schallwellen derfelben Schallquelle bei nahezu gleich langen Wegen und über das Gegeneinanderwirken bei wefentlich ungleichen Wegen oder verfchiedenen Schallquellen.

5)    Das Bewegungsgefetz fich durchfchneidender Schallwellen.

Im Allgemeinen bewegen fich Schallwellen wie Lichtwellen, und, wie Helmholtz⁵⁴) angiebt, fetzen Schallwellen, welche von verfchiedenen Seiten kommen und fich durchfchneiden, ihre Bewegung darüber hinaus fort, als ob jede für fich allein exiftire, ohne von einer anderen Welle durchfchnitten zu werden, ähnlich wie bei den Wafferwellen und Lichtwellen, welche einander durchfchneiden. Das Gleiche tritt auch ein, wenn Schallwellen durch feite Körper, welche fpröde oder von grofser Maffe find, reflectirt werden, abgefehen von der durch die Reflexion erzeugten neuen Bewegungsrichtung. In Brennpunkten concentrirte Schallwellen bewegen fich weiter, als ob fie von den anderen Schallwellen unberührt geblieben wären ; der Brennpunkt wirkt nicht wie eine neue Schallquelle, fondera nur wie ein Durchgangspunkt des Schalles.

Grenzen f. d. Differenz

der

Schallwege.

a) Akuftifch günftige Geftaltung der Räume.

Die im Vorftehenden angeführten Gefetze fallen nunmehr in ihrer Anwendung auf die akuftifch günftige Geftaltung neu zu erbauender, gröfserer Räume in nachfolgenden Hauptgefichtspunkten erläutert werden.

1) Zufammenwirken der Schallwellen derfelben Schallquelle.

Die Grenzen für diefes Zufammenwirken feft zu ftellen, ift eine der wichtigften Aufgaben der Akuftik, weil fonft viele Erfcheinungen im Dunkel bleiben, und es foll defshalb mit der Feftftellung diefer Grenzen begonnen "werden.

Das von C. G. Langhaus 1800 in Berlin erbaute, fpäter abgebrannte und durch den Schinkel’fchen Bau erfetzte Schaufpielhaus führte den Sohn jenes Architekten C. F. Langhaus dahin, diefe Grenzen ins Auge zu faffen. Der Bogen über dem Profcenium (Fig. 33 ² 3) concentrirte den Schall in Kopfhöhe des Sprechenden; doch bewirkte die Neigung im Längenfchnitt, dafs die ftarke Concentration, der Brennpunkt des Schalles in den Parquet-Raum fiel, und wenn fich der Schaufpieler von rechts nach links oder umgekehrt bewegte, fo bewegte fich das Echo entfprechend von links nach rechts und umgekehrt.

Der indirecte Schall machte hier einen Weg von 28,25m (= 90 Fufs), der directe von 12,53m (— 40 Fufs); die Differenz von 15,7m (= 50 Fufs) entfpricht bei der bekannten Schallgefchwin-digkeit einem Zeitraum von lj<ii Secunde. Langhaus, welcher diefen Zeitraum auf    Secunde berechnete, fetzt hier keine fchädliche

Schallverlängerung voraus und nimmt diefelbe erft bei ¹j\ 8 Secunde Zeitdifferenz an, während ein deutliches Echo im Allgemeinen ¹/9 Secunde Zeitdifferenz braucht.

Fig- 33 ³)-

Es entfpricht ¹is, bezw, ’/s Secunde einem Wege der Schallwellen von bezw. ca. 19 und 8Sm-Es wird in dem eben erwähnten Falle der von der gewölbten Decke kommende Schall fo erdrückend ftark gewefen fein, dafs man den directen Schall bei f'22 Secunde Zeitdifferenz fchon defshalb nicht mehr unterfchieden hat gegenüber dem ftärkeren indirecten und nahe damit zufammentreffenden Schall. —

Die von dem Amerikaner J. Henry mitgetheilten und von Haege5 6) angeführten, anfcheinend mit ' gröfser Sorgfalt angeftellten Verfuche über die Grenze der Vernehmbarkeit eines Echos, wenn man fleh einer geraden Wand nähert, geben ähnlich wie oben ca. V16 Secunde Zeitdifferenz bei 21,34m (= 2 X 35 Fufs engl.) Weg an.

Fig- 34-

Derartige Schallverlängerungen von fo geringer Zeitdififerenz mögen in vielen Fällen fchon nicht mehr nachtheilig fein ; jedoch ift bei der Rede die Grenze wefentlich enger zu ziehen, weil fchon der Nachklang eines Vocals, welcher mit dem Hauptklang eines Con-fonanten zufammentrifft, die Schallwirkung unklar macht, das Ohr unangenehm berührt.

Verfaffer wurde durch eigene Beobachtungen auf engere Grenzen geführt.

V'

Wb

Auf der früheren Unterbaum-Brücke zu Berlin hörte derfelbe bei O (Fig. 34) den von einer ganzen Reihe von Pfählen a, b, c, d . . . einer hölzernen , jetzt verfchwundenen Ufer-fchälung zurückgeworfenen Schall deutlich unterfcheidbar, wie wenn man mit • einer Säge rafch über einen Gegenftand hinfährt. Es war diefes die einzige Stelle, wo der Lage nach ein derartiges Echo zurückkdmmen konnte. Die Pfähle der Uferfchälung mochten ungefähr l,a bis 2,om von einander entfernt fein, fo dafs im Maximum ca. 3 bis 4m Differenz der Wege bei zwei benachbarten Pfählen eintrat.

Fig. 35 »’).

Ein anderer Fall ift vom Verfaffer in der Zeitfchrift für Bauwefen (1872, S. 19b) mitgetheilt. Bei einem Viaduct in Greene bei Kreienfen, deffen Längenfchnitt in Fig. 35 fkizzirt ift, hörte Verfaffer ein ganz ähnliches fchnarrendes Geräufch in der Mitte a zwifchen zwei Pfeilern, und zwar bei mehrfachen und zu verfchie-denen Zeiten fortgefetzten Verfuchen. Es konnte das Geräufch nur durch mehrfache Reflexion der Pfeilerwände ge-fchehen, ähnlich wie eine Lichtquelle zwifchen zwei parallel einander in gleicher Höhe gegenüber flehenden Spiegeln bei geeigneter Stellung des Auges unzählige Male gefehen wird.

Wechfelte man den Standpunkt und trat an den Pfeiler bei bi fo war das Zeitintervall etwa das doppelte, während bei c gar kein Echo fich ergab, ein deutlicher Beweis, dafs die Wände und nicht das Gewölbe die Urfache des Echos . waren. Die Pfeiler waren etwas über 6m (ca. 20 Fufs) von einander entfernt, und bei der Stellung in a war die Differenz der Wege zweier auf einander folgenden Schallreflexe eben fo grofs. Bei der Stärke der Schallwirkung wurden fle trotz der geringen Zeitdifferenz von etwa ¹Js0 Secunde wefentlich durch die Wiederholung und das Eigenthümliche des Tones bemerkbar.

Bei nicht zu ftarkem Schall und nicht zu übermäfsig rafchem Sprechen wird man annehmen können, dafs innerhalb der Grenze von etwa 5 m Differenz der Wege an ⁴

das Ohr gelangende Schallwirkungen derfelben Schallquelle zufammenwirken, fich gegenfeitig unterflützen, in der Wirkung alfo addiren. Es entfpricht diefes etwa einer Zeitdifferenz von ^6 7 Secunde.

Bei Mufik und bei mehrftimmigem Gefange wird man diefe Grenze weiter ziehen können, wie fchon die vielfach gröfsere Tiefe des Orchefters nachweist; doch dürften bei einem Quartett folche Entfernungen der einzelnen Inftrumente nach der Tiefe des Orchefters, auch der Zeitintervalle wegen, fchon nicht mehr zuläffig fein.

Will man aber in bewuffter Abficht auf das Zufammenwirken aus derfelben Schallquelle auf verfchiedenen Wegen kommender Schallwellen hinarbeiten, fo wird man zweckmäfsiger Weife die Differenz der Wege auf weniger als 4 bis 5m zu befchränken fuchen. Die Wirkung wird um fo gröfser fein, je geringer die Differenz der Wege ift, wenn auch bei geringem Nachklang der Ton voller, runder und weniger hart wirkt.

Es foll mit obigen Zahlen aber nicht gerade ein beftimmtes, nicht zu über-fchreitendes Mafs aufgeftellt, fondern nur die Richtung angedeutet werden, wohin man wirken mufs. Jedenfalls geht aus den mitgetheilten Verfuchen hervor, dafs die früheren Angaben für ein nützliches Zufammenwirken zweier aus derfelben Schallquelle kommenden Schallwellen für viele Fälle zu weit gegriffen war.

2) Reflexion des Schalles.

Wenn Schallwellen einen feften Körper treffen, fo werden fie von demfelben zurückgeworfen, und zwar der Richtung nach unter demfelben Winkel, als fie den-Reflexion. felben treffen. Es ift dies der gleiche Vorgang, wie beim Licht, und man kann mit Sicherheit annehmen, dafs, wo man einen Redner im Spiegel fieht, man bei einer mit dem Spiegel in der Richtung zufammenfallenden Wand bei genügender Differenz der Schallwege einen Schallreflex hört.

Concave Wände fammeln den Schall, convexe zerftreuen ihn, und zwar überall nach dem eben ausgefprochenen Gefetz, dafs der Schall unter gleichem Winkel zurückgeworfen wird, als er die reflectirende Fläche trifft.

Die Schallrichtung deutet man der klareren Darftellung wegen durch Schall-ftrahlen an, fo wie man auch einen Ausfchnitt aus der Schallwelle damit begrenzen kann.

Je glatter die Fläche ift, ivelche reflectirt, und je fefter und dichter der betreffende Körper, defto vollkommener ift die Reflexion, welche dann allein durch die Elafticität der Luft bewirkt wird. Ueber das elaftifche Mittönen der Wände

33-

Gefetz

der

34-

Befchaffenheit

der

reflectirenden

Flächen.

35-

Grundrifsform.

foll weiter unten (unter 3) gefprochen werden.

So einfach obiges Gefetz ift, fo complicirt kann es fleh befonders bei doppeltem Zurückwerfen geftalten.

Katakuftik« (in Fig. 46 u. 47) zwei Beifpiele

Langlians theilt in feiner mit, worunter befonders das durch Fig. 36 wiedergegebene intereffante Schall-

Concentrationen zeigt. Diefe können in doppelter Weife ungünftig wirken, entweder wenn fie wefentlich verfchiedene Weglängen haben, oder durch die iiber-mäfsige Stärke des Schalles, welcher für das Ohr erdrückend, ja betäubend wirken kann, wie in dem eben mitgetheilten Falle (früheres Theater auf dem Schiller-Platz in Berlin).

I:

Runde, fowohl kreisförmige, wie elliptifche Grundrifsformen können defshalb akuftifch fehr gefährlich werden, wenn nicht die Brennpunkte, bezw. die Punkte ftarker Concentration in der Luft liegen, entfernt von den Zuhörern. Bei Theatern und ähnlichen Hörfälen ift diefes nicht immer der Fall.

Fig- 37-

Fig. 36 ⁵).

May

żtmM

7/

lh

,r

7.

ml

AA

//

AA

ry

Sm

mm

//

wt

(/

!/

\vAvv\v

'h

//

/ '7

\\w

. ï,

/j

1\

AA

Pt

//

Aber nicht blofs die Brennpunkte folcher Schall ftrahlen find gefährlich; fon-dern es liegen auch ftarke Schall-Concentrationen nahe am Umfang, was für höhere Ränge von Theatern etc. von übler Wirkung fein kann. Aus diefem Grunde fchlägt Langhaus für die Brüftungen der Theater-Logen Querfchnittsformen vor, welche den Schall flärker zerftreuen, als die Grundrifsform denfelben fammelt. Brüftungen, wie die neben (Fig. 37) flehende, oder folche mit Baluftern oder mit ftarkem Relief werden dies bewirken und find in folchem Falle fehr zu empfehlen.

Es kann jedoch der Schall-Reflex auch ohne Concentration der Schallwellen fehr fchädlich fein, wie diefes bei glatten geraden

A/v

il

iÄtWlTA“

ÊmMvx

'•0/

;/

'v

/X

Yiï)

■i

mMmMA

7/

“J.

Fig. 41•

Fig. 40.

gff

jy

Akr

sr?

-4

mili

c.

mm.

fMsm

ft-

ti Ÿ'r

ll/\ A;

'7'NV

-'X.

v>

' ss

<rr

: . r-r' "

t'i

\j

V\

/ m\

'.s-

-X.

Y'i\ A /

/;/ \ / y \ il y v/\-j 4 A/ / iL

/ \

•V \ \    y

U vV *ü

\-

- -^4; ;

"•4t

-X

l;

- - ---y.

-~0L.

-----50-

-«c

¥^;

'--U_____

.....

Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1872, Bl. E.

Aehnlich ift es bei der

Wänden fehr häufig und viel öfter der Fall ift, als von den Meiften angenommen wird.

So liegt ein wefentlicher Theil der fehr ungünftigen Schallwirkung in der Sc/imkel’(chen Nicolai-Kirche zu Potsdam⁶) an den mit grofsen glatten Flächen verfehenen Pfeilern und an den grofsen Wandflächen.

Thomas-Kirche in Berlin und bei der Synagoge in der Oranienburger Strafse dafelbft; in letzterer wirken die fpiegelglatten Marmorwände aufserordentlich nachtheilig.

Die fchädliche Wirkung glatter Wände tritt nach dem Entfernen von Holz-Emporen in mittelalterlichen Kirchen aufserordentlich häufig ein. Diefe Erfcheinung ift fehr bekannt, weniger aber der Grund derfelben; die Gewölbe der Kirchen find in diefen Fällen meift ganz ohne Einflufs auf die Veränderung der Schallwirkung.

Verfaffer hat an anderer Stelle ⁷) eine Parallele verfchiedener Decken formen in ihrer Beziehung zur Schallwirkung mitgetheilt; diefelbe würde für die ent-fprechenden Grundrifsformen ganz eben fo fein. Die Wirkung diefer Deckenformen auf den Schall-Reflex foll unter Bezugnahme auf Fig. 38 bis 41 hier befprochen werden.

Es zeigt fleh , dafs unter den betrachteten Formen die Stichbogenform (Fig. 39) die ungünftigfte Diefelbe würde es noch mehr fein, wenn, wie in dem früheren Theater auf dem Schiller-Platz in Berlin, das Gewölbe-Centrum etwa in der Ohrhöhe liegen würde. In diefem Falle würde an diefer Stelle ein Brennpunkt der Schallftrahlen fich bilden, während in Fig. 39 die Schallftrahlen das Gewölbe faft parallel verlaffen. Abgefehen vom Reflexionsverluft wird demnach bei der Deckenform nach Fig. 39 der reflectirte Schall unten etwa gleiche Stärke, , wie am Gewölbe haben.

In Fig. 38, 40 und 41 ift oberhalb in gleicher Höhe AD, AC und AC fefte Wand, bezw. Gewölbe angenommen, während, wie im vorhergehenden Falle, die Schallquelle in O ift ; unterhalb der feften Wand, bezw. Decke können Pfeiler, Säulen etc. vorausgefetzt werden. Es zeigt fich hier an dem Grade der Zerftreuung auf den erften Blick, dafs unter den gewählten Beifpielen die gerade Decke am ungiinftigften ift, dafs dann das Spitzbogengewölbe folgt und zuletzt das Kreisbogen-Tonnengewölbe. Es wird dies vielleicht überrafchend erfcheinen, da gerade Decken vielfach fehr günftig find; allein hierbei ift das Conftructionsmaterial wefentlich von Einflufs. Würde man horizontale Steindecken ohne wefentliche Vor-fprünge etc. haben, fo müffte der Nachhall aufserordentlich ftark fein.

Das an und für fich verhältnifsmäfsig ungünftig erfcheinende Spitzbogengewölbe tritt feiten in der einfachen Form der Fig. 41 auf, fondern meiftens in der Form des Kreuzgewölbes, wo der untere fchäd-lichfte Theil faft ganz von den Rippen in Anfpruch genommen wird. Bei der Werder’fchen Kirche in Berlin find jedoch über den fchmalen Seitenfchiffen derartige fchmale Gewölbe, wie in Fig. 41, und es wirken diefelben überaus ungünftig.

Im Allgemeinen kann man unter fonft gleichen Verhältniffen das Kreisbogengewölbe als günftiger, wie das Spitzbogengewölbe anfehen; unter den Spitzbogengewölben find diejenigen mit grofsem Radius im Allgemeinen ungünftiger, als diejenigen mit kleinerem Radius der Wölbung. Zweckmäfsig wird man bei Anwendung beider Gewölbeformen fpeciell beim Kreuzgewölbe die Kappen ftechen, um dadurch eine ftärkere Zerftreuung des Schalles zu bewirken.

' Es ift diefelbe in Fig. 42 nach zwei auf einander fenkrecht flehenden Richtungen für eine folche Kappe dargeftellt, und es zeigt fich hier, wie fehr ein folcher Stich in der Kappe zerftreuend wirkt, da die Concentration in der Nähe der Decke erfolgt.

Das Theater von Runge in Philadelphia ⁸ *) zeigt, wie fehr eine fchwacli trichterförmige Decke den Schall fammeln kann. Wie Runge ⁹) von der oberen Galerie fagt, »hörte man dafelbft auf dem allerletzten Sitze mit Beftimmtheit das Plätfchern und Riefeln des etwa 32mm (= ¹/s Zoll) ftarken Strahles

36-

Deckenform.

ift.

38-

Wirkung

mittönender

Flächen.

37-

Säulen u. dergl.

Ja

!/

\\ \    1

i \ i

»einer kleinen Fontaine am allerentlegenften Ende der Bühne (in einer »Entfernung von beiläufig ISOFufs = 55m in gerader Linie), während »die ganze Bühne mit Draperien verhängt und das ganze Gebäude mit »einer wogenden und fummenden Menfchenmenge angefüllt war.« Der Grund, den Rtmge hierfür in der Ungeftörtheit der directen Schallwellen anführt, ift nicht zutreffend. Schon Langhans weist¹⁰ 11) den richtigen Grund in der Schall-Concentration der Decke nach; ein zweiter Grund möchte noch in der doppelten Reflexion der den oberen Theil der Galeriewände treffenden Schallwellen beruhen, wo die ftark geneigte Decke (Fig. 44) den Schall nach den Sitzreihen herunter wirft.

Bekannt ' find ähnliche Erfcheinungen bei den oberen Galerien anderer Theater, wenn fie auch bei geraden Decken feiten in gleicher Stärke auftreten, wie bei fchwach gewölbten oder fchwach zeltartigen Decken.

oft mit Säulen, ftreuen.

Runde Säulen (Fig. 43) zerftreuen bei der Reflexion den Schall, eben fo Cannelirungen (Fig. 45) nach dem Durchgang der Schallftrahlen durch den Brennpunkt. Diefer liegt im Allgemeinen um die halbe Länge des Radius von dem Kreisumfang entfernt, wie fleh dies auch fchon oben bei der Schall-Concentration des Tonnengewölbes gezeigt hat.

Da glatte, fteinerne Profceniums-Wände der Theater vielfach ungiinftige Schallreflexe zeigen, fo werden fie cannelirten Pilaftern, Figuren etc. verziert, welche den Schall zer-

\i

Fig- 43-

Fig. 44.

Fig- 45-

3) Mittönen von Wänden und Decken.

Bei elaftifchen Körpern und befonders bei folchen von geringer Maffe bewirken die Schallwellen ein elaftifches Schwingen diefer Objecte. Hierdurch wird einerfeits die Reflexion wefentlich abgefchwächt; andererfeits entftehen durch die Schwingungen des reflectirenden Körpers wieder neue Schallfchwingungen, gewiffermafsen eine neue Schallquelle, welche den reflectirten Schall unterftützt, aber nur auf eine geringere Entfernung, als der reflectirte Schall wirkt.

Von Haege ¹²) mitgetheilte Verfuche mit einer Stimmgabel, welche mit dem Kopf gegen eine hölzerne Wand gehalten wurde, zeigten eine ganz gleiche Schallwirkung an beiden Seiten der Wand, eben fo

ober- und unterhalb einer Tifchplatte, wenn man die Stimmgabel darauf hielt; es ging defshalb für die eine Seite des Raumes an und für fich die Hälfte der Schallwirkung verloren, ftärkung des Schalles durch das Auffetzen der Stimmgabel auf eine mittönende Platte eintrat, fo war die Dauer der Schallwirkung eine um fo viel geringere. Dies zeigte fich beim Schwingen, bezw. kaum merkbaren Tönen der Stimmgabel in freier Luft an einem Faden aufgehängt im Verhältnifs 'zu dem beim Auffetzen auf eine Platte; im'erften Falle war die Dauer des Schwingens 252 Secunden, im zweiten weniger als 10 Secunden, allerdings bei verftärkter Schall Wirkung.

Wenn trotzdem eine Ver-

Fig. 46.

Da die Abnahme des Schalles nach dem Quadrate der Entfernung erfolgt, fo ift bei dem reflectirten Schallftrahl (Fig. 46) das Quadrat {a b -j- b c)² mafsgebend, bei der neuen durch Mittönen entftehenden Schallquelle jedoch das Quadrat bä. Letzteres wächst im Verhältnifs viel rafcher, als die vorhergehende Gröfse; alfo mufs die Abnahme des Schalles hier auch viel a rafcher vor fich gehen. Derartige mittönende Wände müffen demnach ungeachtet des Schallverluftes nach aufsen fehr nützlich wirken, weil der Schall in geringer Entfernung fowohl den Schallreflex als den directen Schall, welche beide zufammenwirken, unterftützt und nur auf gröfsere Entfernung für den Schallreflex verloren geht; dies ift aber betreff der Schall-Collifionen directer und reflectirter Schallwellen bei ausreichender Differenz der Wege fehr nützlich. Die in der Nähe eine kurze Zeit und fehr nützlich wirkende Ver-ftärkung des Schalles kann man leicht bei Hörfälen mit hölzernen Paneelen, wenn man in deren Nähe fitzt, beobachten.

Ein elaftifches Mittönen, wie bei der Stimmgabel, weist Tyndall¹³) bei einem Plolzftabe nach, welcher einerfeits mit einer Schneide auf dem Refonanzboden eines Mufikinftrumentes fleht und andererfeits einen zweiten Refonanzboden trägt. Wenn ein folcher Stab durch mehrere Stockwerke reicht und in den Zwifchendecken in Zinnröhren mittels Kautfchukbändern vollftändig ifolirt ift, fo hört man oben die Mufik des unteren Inftrumentes vollftändig klar und deutlich. Das Tönen hört auf, fobald man den oberen Refonanzboden entfernt; derfelbe kann auch durch eine Violine, Guitarre etc. erfetzt werden. Es werden auch hier die Schallwirkungen intenfiver fein auf Koften der Wirkungsdauer der Schallfchwingungen.

Als verwandte Erfcheinungen find die unangenehmen Erfahrungen mit den Etagen-Wohnungen gröfserer Städte zu betrachten, wo die Mufik einzelner Stockwerke leicht zu einer Qual für die Bewohner entfernter Gefchoffe, welche diefelbe mit zu geniefsen gezwungen find, werden kann. Es dürften hierbei die Zwifchendecken als Refonanzboden wirken.

Bei den verfchiedenen Rängen von Theatern verftärken Holzwände und -Decken den Schall in der Nähe durch Mittönen, je nach der Anordnung auch durch Schallreflex. Doch ift diefes Mittönen nicht blofs eine Eigenfchaft des Holzes, fondera aller dünnen elaftifchen Körper, welche eine nicht zu geringe Flächenentwickelung haben.

Wenn die mittönenden Flächen nahe der Schallerzeugungsftelle liegen, fo wirken fie auch auf gröfsere Entfernungen, wie dies die Refonanzboden der mufi-kalifchen Inftrumente beweifen. Es fällt hier die Entfernung des Refonanzbodens von der Schallquelle gegen die Entfernung der Zuhörer nicht mehr ins Gewicht. Es find hier für gröfsere Entfernungen das Quadrat der Entfernung für den directen und für den reflectirten, fo wie für den durch Mittönen bewirkten Schall nahezu identifch.

Der Schalldeckel (über den noch unter 5 gefprochen werden wird) wirkt zum Theil durch Mittönen der Fläche, zum Theil durch Reflexion des Schalles, aber wegen der Nähe der Schallquelle auch bezüglich des Mittönens auf gröfsere Entfernungen.

Wie weit das Mittönen bei einzelnen Materialien und bei welchen Stärken verfchiedener deffelben es in erheblichem Mafse eintritt, ift durch präcife Verfuche noch nicht feft geftellt. Diefelben können vorausfichtlich nur durch Unterftiitzung der Regierungen oder in deren Auftrag bewirkt werden, da fie mit wefentlichen Koften verknüpft find.

39-

Mittönen

Materialien.

\\ ichtig würde es fein, wenn durch directe Verfuche feft geftellt würde, wie weit bei Holz, bei Putz auf Drahtnetz, bei dünnen Marmorplatten, bei Spiegel- und anderen Glasfcheiben etc. das Mittönen der Fläche, wie weit der Reflex eintritt; ferner in wie weit darauf die Dicke und die Befeftigung von Einflufs ift. So wird Holz in Putz eingebettet einen geringeren Theil feiner Refonanz durch Mittönen ein-büfsen, als frei fchwingendes Holz, während nicht zu dicker Putz auf Drahtnetz weit ftärker mittönen wird, als Holz, welches auf den Putz der maffiven Wand dicht anliegend befeftigt ift. Da Putz auf Drahtnetz für Theater ohne Feuersgefahr ift, würde er vielleicht Holz zum Theil erfetzen können.

40.

Keflcxions-

veriuft.durch durch directe Verfuche feft zu ftellen, würde für die praktifche Anwendung der Akuftik von befonderer Wichtigkeit fein.

Verfaffer hat bei einer Decke aus gehobelten Brettern von ca. 3 bis 4cm Stärke diefen Reflexions-verluft auf über 75 Procent gefchätzt ⁶⁷), während bei vergleichenden Verfuchen , welche der Architekt der Synagoge in der Oranienburger Strafse zu Berlin mit einer geputzten Fläche und einer Marmorplatte

Das Verhältnifs dès Reflexionsverlufles zum Mittönen der reflectirenden WTand

Mittönen.

anftellte, hervorging, dafs gefchliffene und polirte Marmorplatten fehr wenig Reflexionsverluft ergeben 6?), wie dies auch andererfeits aus dem ftarken Schallreflex der glatten Marmorwände diefes Bauwerkes hervorgeht.

4) Deflexion des Schalles.

41.

Ablenkung

der

Schallwellen.

oder » Ablenkung« der Schall-

Verfaffer hat die Bezeichnung »Deflexion wellen eingeführt für die Ablenkung derfelben in einer bewufft beftimmten Richtung, um reflectirte Schallwellen theils nutzbar, theils unfchädlich zu machen ü9).

Wie man durch Bekleiden mit Holz die Umfaffungswände durch Mittönen

für die Schallwirkung nützlich machen kann, fo kann man

Fig. 47 ⁷⁰)-

Fig. 48.

• Fig. 49.

Fig. 50.

Fig- 5i-

L°

IW

■j

S5S

st

®®) D. R.-P. Nr. 12135.

⁷⁰) Nach: Deutfche Bauz. 1881, S. 9.

®⁷) Siehe : Zeitfchr. f. Bauw. 1872, S. 209 u. 210. cs) Siehe: Ebendaf., S. 209.

an

Fig- 5²-

sfT

geänderte Wandneigung den Schall nach den Fig. 53. nahe gelegenen Sitzplätzen reflectirt. Die Fig.

48 bis 51 geben die Anwendung, wie diefes Princip, ohne den Flächeneindruck zu beeinträchtigen, durchführbar ift.

Diefelbe Wirkung tritt ein bei fchrägen Unteranfichten von Gefimfen, bei vorfpringen-den fchrägen Unterflächen von Emporen etc.

In Fig. 51 wird dies durch den dem Schallftrahl entfprechenden Linienzug ab c ohne Weiteres klar.

Wie weit man derlei geneigte Wandflächen in der Gröfse reduciren und durch Wiederholung der-felben erfetzen kann, darüber fehlen noch präcife Ver-fuche.

In einer Kirche zu Pyrmont hat Verfaffer bei den grofsen

Wandflächen unterhalb der Emporen die in Fig. 53 fkizzirte Quaderung

o-ewendet und dadurch lehr günftige Refultate bezüglich der Schallzerftreuung erreicht; die Wände fchädlichen Schallreflex. Eben fo wirken die mit einem forgfältigen , in der äufseren Er-

zeigen keinen

fcheinung nicht hervortretenden Steppputz verfehenen Gewölbe der Kirche; jedoch wirkt Beides nur zerftreuend, ohne den Schall noch nutzbar zu machen.

Wie man durch Deflexion der Schallwellen nützliche Refultate erzielen kann,

42.

ift in jedem einzelnen Falle befonders zu unterfuchen; jedoch wird man vielfach durch einfache Mittel wirkungslos fleh zerftreuenden Schall nützlich, fo wie fchädlichen Schallreflex wir-

Fiir das Erftere fei noch bei an-

Fig- 54-

Anordnung

der

geneigten

Flüchen.

kungslos machen können, fteigenden Emporen oder Sitzreihen in Fig. 54 ein Beifpiel angeführt. Schwach gebogene Flächen der Rückwände unterhalb der oberen Abfchlufsgeflmfe werden hier den Schall nahe dem Ohr des Flörenden concentriren,. befonders wenn die reflectirende Fläche aus feftem, glattem Material gebildet ift.

W/////ÆW/A

5) Schalldeckel.

Es ift fchon in Art. 38 angedeutet worden, dafs der Schalldeckel theils durch Schallreflexion, theils durch Mittönen, je nach Herftellung und Material, wirken kann, und es wird derfelbe je nach dem Zwecke, der mit ihm erreicht werden foll, verfchieden zu behandeln fein.

Was zunächft die Gröfse des Schalldeckels betrifft, fo wird diefelbe nach der beabfichtigten Wirkung zu 3 beftimmen fein. Soll der Schalldeckel dazu dienen, um Theile eines Raumes möglich!! von der directen Schallwirkung abzufperren, fo wird man von der Schallquelle die geeigneten Richtungslinien ab (Fig. 55) nach dem betreffenden Theile des Raumes ziehen, wodurch man

Fig- 55-

43-

Gröfse.

in der Kante e den vorderen Rand des Schalldeckels Doch wird immer noch ein wefentlicher Theil

dj

begrenzt.

des Schalles dahin gehen, wo er fchädlich wirkt und ihn auszufchliefsen fucht, fo fern die Schall-

wo man

44*

Neigung

und

Material.

Fig. 56.

45.

Wefen

der

Diffufion.

decke ef elaftifch mitfchwingt und mittönt. Es wird hier für die fchädliche Schallwirkung nach oben nur der Schallreflex cd und das Mittönen nach unten in Abzug kommen, abgefehen von dem Schallverluft durch Reflexion. Will man durch den Schalldeckel den Schall ftärker abfchliefsen, fo thut man gut, über ef etwa in gh, eine fchwere, wenig elaftifche Platte anzubringen; es wird dann ein Theil der Schallwellen wieder nach unten geworfen und bei der geringen Entfernung von ef das Mittönen verftärkt, während der andere Theil durch den Reflex verloren geht, bezw. durch den Stofs fleh in Wärme umfetzt.

Für die Wirkung auf gröfsere Entfernung wird eine fefte, fchwere, möglichft glatt polirte, etwas geneigte Platte ek (Fig. 56) von der gröfsten Wirkung fein, während ein horizontaler Schalldeckel cn bezüglich des Schallreflexes wefentlich auf geringere Entfernung wirkt, wie dies die bez. Schallftrahlen abd und aef zeigen. Durch eine geringe Wölbung kann man die Wirkung des Schalldeckels in gewiffen Richtungen wefentlich verftärken.

Wie in der Synagoge in der Oranienburger Strafse zu Berlin das Sprechen des nach der Altarnifche fleh wendenden Predigers gegen eine polirte Marmorplatte zeigt, ift bei derartigem Material aufserordentlich wenig Reflexionsverluft, da der Prediger nahezu eben fo, als wenn er nach der Kirche hinein fpricht, gehört wird. Es wird demnach auch bei obiger Anordnung einer Marmorplatte der gefammte

diefelbe treffende Theil des Schalles mit fehr geringem Verluft für den Hörfaal, bezw. die Kirche nutzbar.

Vergleicht man den durch gah bezeich-neten Theil der Schallwelle, welcher direct nutzbar wird, mit dem Theil e a k, fo fleht man leicht, dafs man durch eine geeignete Anordnung und durch geeignetes Material des Schalldeckels die Schallwirkung verdoppeln kann. Für die Schallwirkung würde es hierbei nicht ungeeignet fein, den über dem Kopf Mes Redners befindlichen Theil des Schalldeckels aus Holz herzuftellen, fo dafs derfelbe durch den ftarken Schallreflex nicht felbft zu ftark betäubt wird. Bringt man hinter dem Redner und zur Seite deffelben mittönende Holzwände an, fo kann auch hierdurch eine Schall-verftärkung eintreten.

Man wird den Schalldeckel in jedem einzelnen Falle je nach den beabfichtigten Wirkungen ftets befonders conftruiren müffen, fowohl in Betreff der Anordnung als des Materials, und es wird meiftens hierauf nicht genug Gewicht gelegt, vielmehr find die Schalldeckel häufig nur von fehr geringer Wirkung.

6) Diffufion des Schalles.

Beim Schall, wie beim Licht tritt die Schall-, bezw. Lichtwirkung nicht blofs in der geraden Richtung von der Schall-, bezw. Lichtquelle aus ein. Tritt ein Körper in den Weg, fo werden die Schall-, bezw. Lichtftrahlen an den Kanten gebeugt. Man hört auch hinter den Pfeilern einer Kirche, hinter den Säulen eines Saales etc. und nicht blofs durch Schallreflex. Man hört auch im Rücken des

Fig. 57-

O m 1

0—10—4C

■3°m-

enger zu

Grenze guten Hörens wefentlich weiter ziehen ¹⁴).

Redners, wenn auch auf geringere .Entfernung, als in der Richtung, nach welcher der Redner fpricht; allerdings wirkt dabei auch der Schallimpuls mit, welcher feinen Knotenpunkt, bezw. fein Centrum der Verbreitung in geringer Entfernung vor dem Munde des Sprechers haben wird.

Nimmt man den Redner in O (Fig. 57) an, fo wird man nach vorn etwa dreimal fo weit, nach den Seiten etwa zweimal fo weit, als nach rückwärts hören, und es wird ein durch die Punkte a, b, c, d gelegter Kreis eine Linie gleich ftarken Schalles fein, in fo fern man nicht durch künftliche Mittel die Wirkung der Stimme unterftützt. Ohne folche Mittel, wie fie z. B. ein Schalldeckel darbietet, wird ein derartiger Kreis von ca. 40m Durchmeffer auch bei einer fehr ftarken und klaren Stimme die Grenze bequemen Hörens bilden. Hierbei dürfen jedoch keine fchäd-lichen Schallverwirrungen entftehen, da in einem folchen Falle die Grenzen viel ziehen find. Bei einem geeignet conftruirten Schalldeckel kann man die

7) Mafsftab für den Schall und Unterfuchung eines Raumes auf Grund von Zeichnungen.

Will man die Schallwirkungen eines Raumes klar beurtheilen können, fo wird hierfür in vielen Fällen ein Mafsftab von Nutzen fein, wobei man jedoch ftets bedenken mufs, dafs die Schallftärke im umgekehrten Verhältnifs zum Quadrat der Entfernung von der Schallquelle fteht. Der Mafsftab kann fläche, durch einen Querfchnitt eines Schallausfchnittes gebildet werden.

Einen paffenden Grundmafsftab bildet ein Quadrat von 1 cm Seitenlange bei Entfernung von der Schallquelle. Ift der Mafsftab der verfügbaren Zeich-klein, fo wird man mit 2 bis 3 cm Seite klarere graphifche Refultate

und wie weit eine

46.

Mafsftab.

10 m

nungen erreichen.

nur

durch eine Schall-

Will man auf Grund einer Zeichnung unterfuchen,

Schallrichtung fchädlich ift, fo wird man die durch vier Schallftrahlen begrenzte Pyramide, welche ihre Spitze in der Schallquelle hat, bis dahin verfolgen, wo die

Man conftruirt fleh an

wo

47-

Raum-

unterfuchung.

Schallrichtung fchliefslich das Ohr des Zuhörers erreicht, diefer Stelle den Querfchnitt des Schallausfchnittes und vergleicht diefe Fläche mit derjenigen, welche in gleicher Gröfse entftanden wäre bei directer Fortbewegung des Schalles; alsdann kann man mit Hilfe des Gefetzes über die Abfchwächung nach dem Quadrat der Entfernung leicht abfehätzen, wie fleh fchliefslich der Schall verhält zu dem an der Grenze des deutlichen Hörens, alfo bei ca. 30 m Entfernung.

Beifpiele einer folchen Unterfuchung find in der unten¹⁵) genannten Quelle mitgetheilt. Es empfiehlt fleh, eine folche Unterfuchung bei allen gröfseren Hör-fälen bereits im Entwurf vorzunehmen, wenn man nicht fchon vorher durch vielfache Unterfuchungen ein genügendes Urtheil für den einzelnen Fall gewonnen hat.

48.

Prüfung in den Entwürfen.

Die Prüfung eines Raumes auf feine Schallwirkung wird fich aufserdem auf Grundlage der Zeichnungen meiftens leichter durchführen laffen, als die Prüfung des Raumes felbft, weil fich in letzterem Falle fo viele Schallwirkungen durchkreuzen und den Einzeleindruck fo verwirren, dafs man auch bei einigermafsen geübtem Urtheil gern auf die Prüfung der Akuffcik aus den Zeichnungen zurückgreifen wird. Eine folche Unterfuchung ift allerdings immer fehr fchwierig; diefelbe wird fich aber erft dann vermeiden laffen, wenn fich für gewiffe Raumformen das akuftifch Noth-wendige durch wiffenfchaftliche Unterfuchungen und die daran fich knüpfende Erfahrung feft geftellt hat.

Die alljährlich fich fortfetzenden ungiinftigen Erfahrungen über unzweckmäfsig für den Bau grofser Hörfäle, Kirchen, Theater etc. verwendete grofse Summen haben es bis jetzt noch nicht vermocht, dahin zu führen, dafs für Plörfäle das Hören als eine Hauptbedingung betrachtet wird; fie haben es noch nicht vermocht, durch confequent fortgefetzte Beobachtungen auf wiffenfchaftlicher Grundlage allgemein zu einer klaren einfachen Praxis zu gelangen.

b) Verbefferung der Akuftik in vorhandenen Räumen.

49.

Erkenntnifs

der

Fehler.

Im Allgemeinen werden diefelben Mittel, welche in neu zu erbauenden Räumen die Akuftik derfelben günftig beeinflufsen, auch bei vorhandenen Räumen das Gleiche bewirken, fo fern fie noch angewendet werden können. Dem ftehen nach mancher Richtung die Bedingungen der Benutzung, vielfach auch die architektonifche Raumgeftaltung entgegen, und man wird defshalb in der Anwendung diefer Mittel manchen Befchränkungen unterliegen ; auch wird man in den meiften Fällen die Raumformen felbft nicht mehr ändern können, wodurch die Akuftik in fehr vielen Fällen vorzugsweife ungünftig beeinflufst wird.

Bei Beurtheilung der gegen eine fehlerhafte Akuftik anzuwendenden Mittel ift vor Allem eine Erkenntnifs der Fehlerurfachen wichtig. Diefes ift aber in den meiften Fällen fehr fchwer, weil meiftens eine ganze Reihe von Fehlern zugleich wirkfam find, fo dafs fich die wirkliche Urfache vielfach der directen Beurtheilung entzieht. Es wird hierbei die Unterfuchung des Raumes auf Grund von Zeichnungen häufig die Beurtheilung wefentlich erleichtern.

Man würde auch bald zu einem rafcheren Refultat gelangen, fo fern man die Schallquelle in nächfter Nähe für einzelne Richtungen in geeigneter Weife unwirk-fam machen könnte, wofür aber bis jetzt die Inftrumente fehlen. Es werden fich diefem Mangel weitere Unterfuchungen und Arbeiten, mehr als bisher gefchehen ift, zuwenden muffen.

Mittel.

Für Decken find in neuerer Zeit Netze oder ausgefpannte Fäden und Drähte von Eifen oder Stahl mehrfach verwendet worden. Diefelben werden durch die Schallwellen in ein Mitfchwingen verfetzt und entziehen dadurch der Luftbewegung, fowohl auf dem Wege zur Decke, als zurück einen wefentlichen Theil der Kraft, fo dafs der Schallreflex dann zu fchwach und unfchädlich wird.

So ift in der Thomas-Kirche zu Berlin ein wefentlicher Theil der fehr ungiinftigen Schallwirkung befeitigt, jedoch nur für die Kuppel, unter welcher das Netz gefpannt ift. Bei der Höhe des Raumes fällt diefes Netz wenig auf. An anderen Stellen, befonders vor Wänden in Menfchenhöhe, wird man folche Netze nicht auffpannen können, und es werden für verticale Wandflächen horizontal auf-gefpannte Netze meiftens unwirkfam fein.

Die erften Angaben über diefes etwa feit io Jahren in Aufnahme gekommene Verfahren find in englifchen und amerikanifchen Fachzeitfchriften (flehe das unten ftehende Literaturverzeichnifs) zu finden. Aus diefen und anderen Mittheilungen geht hervor, dafs es bei rationeller Anwendung meift von gutem Erfolge begleitet war, dafs das Netz nicht zu hoch über dem Fufsboden gefpannt und die Mafchenweite nicht zu grofs fein darf. FavaroliS) theilt hierüber folgende Einzelnheiten mit.

Dicke gute Refultate erzielt worden. Im Sitzungsfaale des Provinzialrathes von

mm

Nach y. M. Allen wurden u. A. in der Afylnm Hill Congregational Church zu Iiertford der Draht in Abftänden von 63mm (= 2,5 Zoll engl.) in Kämpferhöhe des fpitzbogigen Tonnengewölbes gefpannt und Draht Nr. 21 verwendet. Nach Dolbear⁷⁴) follen es Drähte von der Dicke der Clavierfaiten fein, die in folcher Weite zu fpannen find, dafs fie, wenn mit dem Finger angefchlagen, einen tiefen Ton erklingen laffen. In yielen Kirchen Englands, in der Madeleine-Kirche zu Paris etc. find mit Baumwollenfäden von 2 bis 3

Trevifo wurden Baumwollfäden von ca. 3mm Dicke in Mafchen von 12cm Weite allerdings mit nur theil-weifem Erfolge, in der Garnifons-Kirche zu Stuttgart ein Seilnetz von ca. 20cm Mafchenweite ohne allen Erfolg angewendet; in beiden Fällen wurde offenbar die Mafchenweite zu grofs gewählt, in Stuttgart das Netz in zu grofser Höhe angebracht, fo fern nicht die Wände der Hauptgrund für die fchlechte Akuftik find.

Wände, welche akuftifch ungünftig wirken, werden auch durch Bekleidung mit rauhen Stoffen akuftifch wefentüch günftiger. Hier werden in den meiften Bällen auch in dem in Art. 41 angegebenen Sinne deflectirende Flächen nützlich fein können. Stoffvorhänge fchliefsen fehr häufig Nifchen ab, fo dafs entweder die Wandoder Deckenflächen nicht mehr fchädlich reflectiren, wie diefes bezüglich der Halbkuppeln des Kreuzfchiffes in der Thomas-Kirche zu Berlin der Ball ift. Diefe Halbkuppeln find etwa auf halber Höhe nach der Kirche hin durch Draperien

verhängt.

Wand- und Deckenflächen find auch wohl durch ausgefpannten und in der

Farbe diefer Flächen geftrichenen Stoff unfchädlich gemacht. Alle folche mit-fchwingenden Flächen entziehen dem Schall feine Kraft und werden an richtiger

Stelle angewandt vielfach nützlich wirken.

Ein Rauhmachen der Wandflächen, eine Stuck-Ornamentation etc. können die

Rom

gleiche Wirkung haben. So wirken beifpielsweife in der Peters-Kirche zu die Deckenformen, welche jenen in der Nicolai-Kirche zu Potsdam und in der Thomas-Kirche zu Berlin ähnlich find, in Folge der reichen Decken-Decoration weitaus günftiger. Es liegt diefes nicht an den gröfseren Dimenfionen; vielmehr mtifste dafelbft ein concentrirter Schallreflex ein noch deutlicheres Echo bewirken.

Die Erkenntnifs der Fehlerurfachen ift jedoch überall das wichtigfte und wird dafür in vielen Fällen die vom Verfaffer angewandte und in der unten <0) ftehenden Quelle dargeftellte Methode ausreichend Licht geben. Jedoch müffen präcife Ver-fuche fich vielfach anfchliefsen, wozu proviforifche Verhüllungen der als fchädlich anzufehenden Flächen zu empfehlen find, fo fern man die Schallbegrenzung nicht

auf andere Weife erreichen kann.

Literatur

über »Akuftik der Räume«.

¹

Die Trefors von gröfseren Bankinftituten haben mitunter Fenfter, fo u. a. der Trefor der deutfehen Reichsbank in Berlin und der der Bank für Handel und Induftrie in Darmftadt. Solche Fenfter find faft unentbehrlich, wenn die Beamten fich längere Zeit in den Trefor-Räumen aufzuhalten haben.

²

   Helmholtz, H. Die Lehre von den Tonempfindungen etc. 3. Aufl. Braunfchweig 1870. S. 41 bis 47.

³

   Nach : Langhans, C. F. Ueber Theater oder Bemerkungen über Katakuftik. Berlin 1810. Nr. 45.

⁴

In: Zeitfchr. f. Bauw. 1859, S. 585.

51) Nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1872, S. 196. Handbuch der Architektur. III. 6.

⁵

Nach: Langhans, C. Ueber Theater oder Bemerkungen über Katakuftik in Beziehung auf Theater. Berlin 1810.

⁶

   Siehe : Zeitfchr. f. Bauw. 1872, S. 220 u. ff.

⁷

   Ebendaf., Bl. F.

⁸

   Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1860, S. 146 u. ff.

⁹

   Ebendaf., S. 150.

¹⁰

) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1872, BI. F.

¹¹

In: Zeitfchr. f. Bauw. 1860, S. 336.

¹²

) In: Zeitfchr. f. Bauw. 1859, S. 587.

¹³

In: Tyndall, J. Sound. 4th edit. London 1883. Deutfeh von H. Helmholtz u. G. Wiedemann. Braun-fchweig 1874. S. 95 bis 97.

¹⁴

   Siehe auch Theil IV, Halbbd. i (Art. 241 bis 245, S. 245 bis 247) diefes »Handbuches«.

¹⁵

   Zeitfchr. f. Bauw. 1872, S. 213 bis 222.

Dumont , G. M.

Paris 1766.

Patte, P. Fff ai fur l'architecture théâtrale. Paris 1782.

Parallele des plans des plus belles f alles de fpectacle de VItalie et de la France.

73)    In : Favaro, A.

74)    Dolbear, A. E. The telephotie etc. Bofton 1877.

75)    Zeitfchr. f. Bauw. 1872, S. 190.

Vacuftica applicat/v alla coßruzione delta falle per fpettacoli e pubbliche adunanze. 'lunn 1882.

Saunders, G. A treatife on building the'atres. London 1790.

Stieglitz, Ch. L. Encyclopädie der bürgerlichen Baukunft etc. Ueber Schaufpielhaus. Leipzig 1792 —98. Langhans , C. G. Vergleichung des neuen Schaufpielhaufes zu Berlin mit verfchiedenen älteren und neueren Schaufpielhäufern in Rückficht auf akuftifche und optifche Grundfätze. Berlin 1800. Rhode, J. G. Theorie der Verbreitung des Schalls für Baukünftler. Berlin 1800.

Catel, L. Vorfchläge zur Verbefferung der Schaufpielhäufer. Berlin 1802.

Weinisrenner, F. Ueber Theater in architektonifcher Hinficht mit Beziehung auf Plan und Ausführung des neuen Ploftheaters zu Carlsruhe. Tübingen 1809.

Langhans, C. F. Ueber Theater oder Bemerkungen über Katakuftik. Berlin 1810.

Wetter, J. Unterteilungen über die wichtigften Gegenftände der Theaterbaukunft, der vortheilhaften Formen des Auditoriums und der zweckmäfsigen Anordnung der Bühne und des. Profceniums, in optifcher und akuflifcher Hinficht. Mainz 1829.

Ottmer, C. T. Architektonifche Mittheilungen. 1. Abth. Das Königftädter Schaufpielhaus zu Berlin etc. Braunfchweig 1830.

Lâchez. Sur T optique et acoußique des /alles de reunio?t publique. Paris 1848.

Henry, J. On acoußics applied to public buildings. Annual report of the Sniithfonian inßitution etc. for the year 1856. Wafhington 1857.

A few gropings in practical acoußics. Builder, Bd. 8, S. 411, 421.

Haege. Bemerkungen über Akuftik, mit Bezug auf öffentliche Bauwerke in den Vereinigten Staaten und in England. Zeitfchr. f. Bauw. 1859, S. 581.

Langhans. Principien der Akuftik und ihre Anwendung bei Theaterbauten. Zeitfchr. f. Bauw. 1860,

s. 330.

Smith, T. On acoußics. Builder, Bd. 18, S. 815, 833.

Smith, T. R. A rudimentär y treatife on the acoußics of public buildings. London 1861.

The acoußic properties of r007ns. Builder, Bd. 19, S. 469, 578.

Orth. Verhältnifs der Akuftik in baulicher Beziehung. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 296.

Akuftifche Neuigkeiten. Wochbl. d. Arch.-Ver. zu Berlin 1867, S. 369.

Tyndall , J. Sotmd: A court of eight lectures. London. 1869. Deutfche Ausg. von H. Helmholtz u. G. Wiedemann. Braunfchweig 1874.

' Acoußics and buildings. Builder, Bd. 27, S. 402.

Helmholtz, H. Die Lehre von den Tonempfindungen etc. 3. Aufl. Braunfchweig 1870.

Gutachten des Königl. Geh. Regierungsraths Prof. Dr. Dove über' die bei der Errichtung eines neuen Domes in Berlin zu beobachtenden Rückfichten auf Akuftik. Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 245. Deutfche Bauz. 1871, S. 231.

Orth. Die Akuftik grofser Räume mit fpeciellem Bezug auf Kirchen. Zeitfchr. f. Bauw. 1872, S. 189.

Auch als Separat-Abdruck im Buchhandel erfchienen : Berlin 1872.

Saeltzer, A. Treatife on acoußics in connection with ventilation. London 1873-Akuftik. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1874, S. 30, 46.

Drew, Th. On the application of wires to re/nedy acoußic defects in public buildings. Builder, Bd. 32,

S. 477.

Der Entwurf zu einem Volks-Opernhaufe für Paris. Der Schall im Theater. Deutfche Bauz. 1876,

S. 344.

Notiz zur Akuftik grofser Räume. Deutfche Bauz. 1877, S. 330.

Löffler. Akuftik im gefchloffenen Raume. Wochfchr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1877, S. 115.

Henry , J. Refearches on found. Annual report of the Smithfonian itißitutio?i etc. for the year i8jg. Wafhington 1879.

Aphorismen über Akuftik. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1879, S. 13.

The acoußic properties of buildings. Building news, Bd. 36, S. 410. Nostrand’s electric engng. mag. Bd. 22, S. 153, 369.

Concert rooms and found. Building news, Bd. 37, S. 277.

The acoußical bnprovement of large halls. Eftgng. Bd. 28, S. 399.

The acoußical improvement of large halls. Engng. Bd. 30, S. 136, 148.

Effect of the 7)iotion of the air within ati auditorium tipo?i its acoußic qualifies, Builder, Bd. 37 > S. 44'

Philofoph. magaz., Bd. 7, S. 111. Watson, T. L.

The acoußics of public buildings. Building news, Bd. 38, S. 234, 245. An experitnetit in acoußics. Builditig news, Bd. 39, S. 176.

Vorrichtungen in Wänden, Decken und Sitzbänken bei Kirchen, Theatern, Kuppeln, Parlaments- und anderen Hörfälen zur Beförderung der Akuftik durch Deflexion der Schallwellen. Deutfche Bauz. 1881, S. 9.

Die Verbefferung der Akuftik in Hörfälen. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1881, S. 160.

Aus der Lehre vom Schall. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1881, S. 50, 57.

Lâchez, Th. Acoußique et optique des /alles de réunion etc. Paris 1881.

Oakey, A. F. Acoußics in architecture. Architect, Bd. 40, S. 195.

Acoußics in architecture. Engineering magaziłie 188r. Building news, Bd. 41, S. 391.

Favaro, A. IJacußica apphcata alla coßruzione delle fale per fpettacoli e. pubbliche adunanze. Turin 1882. Verbefferung der Akuftik durch Netze von Metalldrähten. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 78. Gefundh.-Ing. 1882, S. 217.

Tyndall, J. Sotmd. fth edit. London 1883.

3. Kapitel.

Glockenftühle.

Von Köpcke.

Schon feit dem frühen Mittelalter finden wir die Thiirme der chriftlichen Kirchen, fpäter auch die Feftungs- und Rathhausthürme (Beifriede) für die Zwecke der bürgerlichen Gemeinden mit Glockengeläuten verfehen; jedoch kommen erft feit der Mitte des 13. Jahrhundertes gröfsere gegoffene Glocken vor, deren Anbringung und Bewegung uns hier zu befchäftigen hat.

Eine Glocke ftellt einen Rotationskörper dar, welcher beim Anfchlagen in Transverfalfchwingungen geräth, deren Knotenpunkte in zwei fich rechtwinkelig kreuzenden Durchmeffern liegen, welche die Klangfigur bilden, während der Körper an der Durchkreuzungsftelle in der Achfe feft gehalten wird. Mafsgebend für die Höhe des Haupttones einer Glocke ift aufser dem gröfsten Durchmeffer die Wandftärke nächft dem unteren Rande, wohin der Klöppel trifft. Die Stärke an diefer Stelle heifst der Schlag und bildet im \Vefentlichen die Grundlage für alle übrigen Abmeffungen der Glocke, deren Verhältniffe im Laufe der Zeit für gröfsere Bezirke ziemlich feft flehende geworden find. Bei ähnlichen Glocken aus demfelben Materiale fleht die Tonhöhe in umgekehrtem Verhältniffe zur Gröfse ; eine Glocke alfo, welche einen um eine Octave höheren Ton geben foll, als eine andere, mufs linear halb, an Inhalt alfo ¹js fo grofs fein, als die den Grundton liefernde. Der Achfenfchnitt einer Glocke wird die Rippe genannt, und man kennt in Mittel-Europa namentlich die deutfche und die franzöfifche Rippe, welche hauptfächlich dadurch von einander abweichen, dafs bei der deutfchen Rippe der untere Durchmeffer 14 Schlag, die Höhe 10,27 Schlag, bei der franzöfifchen der untere Durchmeffer 15 Schlag, die Höhe 12 Schlag grofs ift.

Es find indefs die Gewichte der Glocken auch bei der Anwendung derfelben Rippe nicht ohne Weiteres aus der Tonhöhe oder dem Durchmeffer zu berechnen; es kommt vielmehr bei diefer Berechnung zunächft das Material in Frage. Bekanntlich werden die Glocken faft ausfchliefslich aus Bronze — etwa ^|^ bis ⁴/o Kupfer und ^4 bis Zinn — gegoffen ; es kommen aber auch Glocken aus Gufsftahl und Gufseifen vor, welche ungeachtet der etwa gleichen Geftalt und Gröfse defshalb nicht gleich hohe Töne wie Bronze-Glocken geben können, weil die Tonhöhe (Zahl der transverfalen Schwingungen in der Zeiteinheit) mit dem Elafticitäts-Modul und umgekehrt mit dem fpecififchen Gewichte zunimmt. Da nun Gufsftahl einen gröfseren Elafticitäts-Modul und ein kleineres fpecififches Gewicht, als Bronze hat, fo mtiffen Gufsflahlglocken höhere Töne geben, als gleich dimenfionirte Bronze-Glocken ; fie müffen daher behuf Ergänzung gleich hoher Töne entweder durchweg gröfser oder bei gleichen äufseren Abmeffungen mit dünneren Wandungen verfehen fein, als Bronze-Glocken; thatfächlich werden die Stahlglocken leichter, und zwar nach der Junck'fchen Tabelle⁷⁶) mit ca. 72 bis 75 Procent des Gewichtes der Bronze-Glocken hergeftellt.

Es ift indeffen felbft bei Verwendung gleichen Materials wegen der mechanifchen Einwirkungen

5¹-

Allgemeines.

der flüffigen Glockenmaffe auf die Gulsform äufserft fchwer, das Glockengewicht von vornherein genau zu beftimmen ; fodann aber ift es auch nicht zweckmäfsig, den Glocken eine vollkommen ähnliche Form zu geben, wenn mehrere derfelben zufammen ein Geläute bilden follen, weil die Glocken je nach ihrer Ge-ftalt aufser dem Haupttone noch mehrere andere Töne, insbefondere die nächft höhere Octave und da-zwifchen die kleine oder grofse Terz oder Quarte unterfcheiden laffen. Da nun beifpielsweife drei Glocken, wovon die gröfste den Grundton 6', die mittlere die grofse Terz E und die kleinfle die Quinte G liefert, während alle drei daneben die ihrem Haupttone zugehörige grofse Terz als Zwifchenton geben, die Töne

Gis

//

unterfcheiden laffen und fomit wegen des gleichzeitigen Vorkommens der Töne G und Gis, fo wie H und G einen höchft unharmonifchen Klang erzeugen würden , fo ift es nothwendig, bei der mittleren Glocke durch Abänderung ihrer Form ftatt des Gis ein G (alfo die kleine Terz) und bei der kleinften Glocke flatt des H ein C (alfo eine Quarte) zu Stande zu bringen. Ift es hiernach fchon gar nicht zuläffig, die Glocken genau ähnlich herzuftellen, fo kommt als fernere Urfache von Abweichungen der bis jetzt noch beftehende Mangel an einer genügenden wiffenfchaftlichen Glocken-Akuftik, in Folge deffen ein gewiffes Herumtappen bei der Wahl der Dimenfionen und oft das Beftreben der Glockengiefser hinzu, möglichft an Material zu fparen , und es ift daher erklärlich, dafs die vorhandenen Tabellen über Glockengewichte grofse Abweichungen unter einander aufweifen.

Wir haben das Vorftehende defshalb hier einleitungsweife erwähnen zu müffen geglaubt, um den Lefer auch in der Glockenkunde einigermafsen zu orientiren, namentlich aber um der irrigen Annahme zu begegnen, als feien alle Glocken von gleicher Tonhöhe auch gleich grofs und fchwer, eine Annahme, die wir der Einfachheit halber und weil es fich bei der Berechnung der Glockenftuhl-Conftructionen nur um die Kraftwirkungen beim Läuten handelt, gleichwohl behuf Berechnung von Zahlenbeifpielen zu Grunde legen werden.

a) Theoretifche Unterfuchungen.

Eine fchwingende Glocke ift als ein phyfifches Pendel anzufehen. Man bedarf daher behuf der Ermittelung der Kraftwirkungen bei dem Schwingungsvor-üorechnung. gange und der Schwingungszeit der Kenntnifs der Lage .ihrer feften Drehachfe, des ftatifchen und des Trägheitsmomentes, fomit auch ihrer Maffe und der Lage ihres Schwerpunktes. Alle die gefuchten Gröfsen find auf den gröfsten Glocken-durchmeffer am unteren Rande als Einheit zu beziehen. Es ift im Folgenden die deutfche Rippe ¹), als die in Deutfchland gebräuchlichfte, den Ermittelungen zu Grunde gelegt und die benöthigten Werthe dadurch möglichft genau ermittelt worden, dafs das Profil zunächft in eine Anzahl von Ringen zerlegt wurde, welche man einzeln als Kegel anfah und demnächft die Summe der für den Hohlraum gefundenen Gröfsen von der Summe der für die Oberfläche berechneten fubtrahirte ²).

Die gefundenen Gröfsen find unter Nichtbeachtung der Henkel der Glocken

52-

Elemente

der

folgende :

Inhalt der Glocke ............

Abftand des Schwerpunktes vom Scheitel der Glocke Höhe des Schwerpunktes über der Grundebene .    .

Trägheitsmoment in Bezug auf eine parallel der Grundebene gelegte Schwerpunktsachfe .    .    .

oder

Q - 0,052292 D'\

= 0,

500045

— 0,2346

0,005437 D'

J — 0,10397 QDl ^³).

Ftir Glocken, die nach der franzöfifchen Rippe geformt find, hat Schinzs0) durch Zerlegung des Glockenprofiles der Höhe nach in 20 Ringe, »welche ohne erheblichen Fehler fo angenommen werden konnten, als ob die ganze Maffe im Umfange des Kreifes durch die Schwerpunkte der Querfchnitte gleich

vertheilt fei,« gefunden: den Inhalt zu 2 ic . 7041,5p³, worin p einen Punkt oder ~ des unteren Durch-meffers bezeichnet; demnach würde in D ausgedrückt der Inhalt fein

Q — 0,059373 D\

Für das Trägheitsmoment, bezogen auf einen unteren Durchmeffer, findet Schinz

J — 2 tc . 18480897 p° = 0,014327 Z)⁵ — •

Rechnet man dagegen unferen obigen Werth entfprechend um, fo folgt (nach Gleichung 42. in Theil I, Bd. 1, S. 266 diefes »Handbuches«)

— y + 0,23462² Q — = Z)⁵ — (0,005437 -f- 0,2346².0,032292) = 0,OOS315 Z?⁵ — ,

welche Differenz aus der länglicheren Form des von Schinz benutzten Glockenprofils zum Theile zu erklären ift.

Die Differenz wird geringer, wenn man das Trägheitsmoment in Q und Z?² ausdrückt, mithin das Volum, welches bei der Schinz'fchen Glocke gegenüber der deutfchen Glocke im Verhältnifs von 59 :,52 gröfser ift, ausfcheidet; alsdann findet fich bei Schinz    »

y 1 = 1914 p² Q -r-,

oder durch 8100 — 90 X 90 dividirt,

yi = o,236

während fich bei unferer Glocke findet:

yi — 0,159 Q D² .

Endlich ift zur Erklärung diefer Differenz darauf hinzuweifen , dafs bei uns der Schwerpunkt um 0,23-iß D über dem unteren Rande liegt, dagegen bei Schinz:

Statifches Moment

2 ir . 204803

Volum

2 7t . 7041,5 pz

= 29,08 P — 0,323 D,

ein Unterfchied, der fich aus der gröfseren Höhe (0,8 D gegen 0,7346 D bei der deutfchen Glocke) allein nicht erklärt und der fomit eine noch fonft abweichende Maffenvertheilung vorausfetzen läfft.

Die Angaben Veitmann’s⁸¹) über die Kölner Kaiferglocke find folgende.

Die Glocke mifft 3,42m im unteren Durchmeffer und 2,73m in der Höhe ; fie hat demnach ein Verhältnifs der Höhe zum Durchmeffer wie 12 : 15, entfprechend der franzöfifchen Rippe, wie fie auch bei der von Schinz gemeffenen fich vorfindet. Die Zahlenangaben find in Metern und Kilogrammen gemacht, müffen daher, um auf den unteren Durchmeffer zurückgeführt werden zu können, mit der entfprechenden Potenz von 3,42 und dem fpecififchen Gewicht der Bronze = 8,sio dividirt werden. Veltmann beziffert nun die Maffe zu 26 883% = 0,082968 Z?³ y. Das Trägheitsmoment in Bezug auf die Schwerpunktsachfe

= — 40 096% lm = 0,oio58 Z>⁵ -V .

Während alfo das Trägheitsmoment nahezu den doppelten Werth gegenüber jenem bei der deutfchen Rippe hat, ift auch das Gewicht mehr als 1 '/2-fach fo grofs, was durch die (fehr ftarke) Krone , welche wir nicht mitgerechnet haben und die auch von Schinz in die obigen Zahlen nicht mit eingerechnet ift, zum Theile fich erklärt.

Das Gewicht einer Glocke von 1 m Durchmeffer nach der deutfchen Rippe ergiebt fich nach unferer obigen Ziffer beim fpecififchen Gewicht von 8,81 zu 0,052?92 . 8810 = 460,7%, ausfchliefslich der zur Beteiligung an die Drehachfe dienenden Theile, der fog. Krone; dagegen wiegen die nach diefer Rippe vom Glockengiefser Grofse in Dresden ausgeführten Glocken der Johannis-Kirche ⁸²) einfchliefslich der Krone die C-Glocke von 1,37m Durchmeffer 1853,5% oder durch Divifion mit 1 ,57³ auf lm Durchmeffer reducirt

gefunden (vergl. Protokoll der 75. Hauptverfammlung des Sächf. Ingenieur-Vereins).

diefen Werth zu 0,oggi Q D²

⁸⁰)    Siehe deffen am 26. Dec. 1863 in Bern gehaltenen und veröffentlichten Vortrag.

⁸1)    In deffen Schrift: Die Kölner Kaifergloeke etc. Bonn 1880.

⁸²)    Nach gefälliger Angabe ihres Verfertigers.

Handbuch der Architektur. III. 6.

478,3 kg; die Æ'-Glocke von 1,22m Durchmeffer 912 kg oder auf 1 m Durchmeffer reducirt 502,2%; die C-Glocke von l,05m Durchmeffer 503 kg oder auf lm Durchmeffer reducirt 434kg.

Wie man fleht, find diefe Abweichungen nicht unerheblich; als Durchfchnitt findet fich für einen Durchmeffer von lm

1853,5 + 912 + 503

= 477,6 kg ,

1,57³ -f- 1 ,22³ + 1 ,05³

während die nach franzöfifcher Rippe gegoffene, von Schinz unterfuchte Des-Glocke (in der Heiligengeift-Kirche zu Bern) bei 1,575 m Durchmeffer ein Gewicht incl. Krone, »auf welche 125,5kg gerechnet worden

find,« von 2376kg befitzt ; demnach auf lm Durchmeffer reducirt das Gewicht von

2366

= 608,ikg, und

wenn

Krone einen Vergleich anzuflellen, das Kronengewicht abrechnet, fo folgt

= 576kg.

53-

Kräfte

wirkungen

der

Glocken-

fchwingungen.

man, um mit unferem Werth von 460,7% für einen Durchmeffer von lm ohne Einrechnung der

2250,5 1,575 ³

Schinz giebt nun an, dafs diefes factifche Gewicht fich gröfser herausgeftellt habe, als fich unter Zugrundelegung des Durchmeffers und der der franzöfifchen Rippe entfprechenden Profilverhältniffe ergiebt, und es findet fich auch aus der vorhin angegebenen Ziffer das theoretifche Gewicht zu nur 0,059373 . 1,575³ . 88 1 0 = 20 43,5kg oder für lm Durchmeffer berechnet zu 523,8kg, ausfchliefslich der Krone.

Man wolle aus diefen Beifpielen entnehmen, dafs die Glockengewichte, ab-gefehen felbft von der Verfchiedenheit ihrer Form, auch bei beabfichtigter Her-ftellung ähnlicher Profile und gleichem unteren Durchmeffer noch ziemlich bedeutende Abweichungen ergeben und dafs die dafür beftehenden Tabellen⁸³) zwar als Anhalte für eine Veranfchlagung — wofür fie beftimmt find — nicht aber für jeden Einzelfall zutreffende Zahlen geben können. Sodann ift wenigftens beiläufig zu bemerken, dafs ältere Glocken verhältnifsmäfsig noch bedeutendere Höhen haben, als fich auch nąch dem franzöfifchen Profil ergeben würde.

Wegen aller diefer Abweichungen erfcheint es mindeftens gerathen, das Gewicht, bezw. Volum der Glocken bei der Berechnung für fich aufzuführen, und es foll daher in Folgendem in der Kegel demgemäfs verfahren und mit dem Werthe ⁴

gerechnet werden.

Die Wirkung der fchwingenden Glocken auf ihre Lager und damit auf die Glockenftühle ift aufser der Gröfse der Glocken von der Lage der Drehachfe über dem Schwerpunkte abhängig.

Bei der gewöhnlichen Aufhängungsart liegt die Drehachfe ftets erheblich höher, als die Krone der Glocke, und zwar fand fich bei mehreren defshalb angeftellten Meffungen der Abftand v (Fig. 58) zu l²/3 Schlag oder, da 14 Schlag auf den Durchmeffer gehen, 77 = 0,119 D.

Wird nun vom Eigengewichte der Achfe, wie ftatifchen und Trägheitsmomente derielben, welche augenscheinlich auf Verkleinerung der Centrifugalkraft und fomit der Beanfpruchung hinwirken, im Intereffe der Sicherheit abgefehen, fo ergiebt fich für die Glocke allein der Abftand ff des Schwingungspunktes C von der Drehachfe A

— u -f v +

Fig. 58.

vom

OH®---

t*

oder in Zahlen

(u + vy q +y S Q (* + v)

Q(u + v)

33) Eine folche ift in der »Deutfchen Bauzeitung« 1870, S. 238 enthalten und in Kla/en s »Handbuch der Hochbau-

1 ni Durchmeffer zu

conftructionen in Eifen« (Leipzig 1876), S. 230 auszugsweife wieder gegeben. Darin ift eine Glocke

von

Für die Ermittelung der Kräftewirkungen haben war vom Abftande j- des Schwingungspunktes von der Drehachfe Gebrauch zu machen.

(irr) (tj) +••••]•

Es fei nun (Fig. 59) für eine beliebige Stelle der Schwerpunktsbahn die Fallhöhe x\ alsdann ift die auf Bewegung verwandte mechanifche Arbeit (abgefehen von den paffiven Widerftänden) gleich der gewonnenen lebendigen Kraft. Somit befteht, wenn die Winkelgefchwindigkeit 00 ift und vu — r gefetzt wird, die Gleichung

Fig- 59-

0,10397 Q D²

= 0,787 D.

S — (0,500045 -f- 0,119) D -j-

Unter Annahme eines beftimmten Ausfchlagwinkels und damit der Bogenhöhe h des vom Schwingungspunkte befchriebenen Weges ift die Schwingungszeit

Q (0,500045 -j- 0,119) D

(co r)² -f- J co²

oder, da

Qr* + J

= S,

CO²

2g

r s,

woraus

yv

(O²

2g

r s und w =

2 gx

Nehmen wir nun an, dafs der Schwerpunkt bei der höchften Lage der Glocke fich um die Gröfse a über die Drehachfe erhebt, dann ift die Fallhöhe beim Neigungswinkel a gegen die Verticale

x = a -j- r cos a; da ferner d a = w dt gefetzt werden kann, fo ift

d w

dt

—- sin a .

Wird nun das Maffenelement mit m, fein Abftand von der Drehachfe mit p,

m v²

, und,

feine Gefchwindigkeit mit v bezeichnet, fo ift die Centrifugalkraft c — da v = p 10 ift,

c = m p w².

Dies ift das ftatifche Moment des Elementes multiplicirt mit dem Quadrat der Winkelgefchwindigkeit; folglich ift für den ganzen Körper die Centrifugalkraft gleich

Q ₂

— r co .

In derfelben Richtung wirkt die nicht zur Hervorbringung von Befchleunigung thätige Componente des Glockengewichtes = Q cos a; es ift fomit die Spannung in der Pendellinie der Glocke

Q ^cos a -f- — co²^

oder, da co² =

I 2 x\

ß(

cos a -|--I.

Da wir es hier nicht .mit einem mathematifchen Pendel zu thun haben, fo kann die Befchleunigung der Winkelbewegung nur zu Stande kommen unter gleichzeitiger Erzeugung eines Widerftandes p der Drehachfe in rechtwinkeliger Richtung zur Mittellinie;' der Hebelsarm ift der Schwerpunktsabftand r, und es ergiebt fich aus der Gleichfetzung von Arbeit und Kraft

dt

pru> dt = Ju>dw oder p r = J

Setzt man nun für

d co

dt

den vorhin gefundenen Werth

d to

jor

.    — — sin a

dt s

ein, fo ift

sin a.

r s

Die Horizontalkraft der fchwingenden Glocke ift nun

H — S sin a — p cos a, oder, für 5 und p die gefundenen Werthe eingefetzt,

Q (cos a +

sin a —

Jg

sin a cos a .

Eben fo ift die Verticalkraft

V= S cos a -f-/ sin a =

Q ^cos a -f

cos a -f-

---sin

a²⁸⁴)

woraus für einen beftimmten Fall die Wirkungen einer fchwingenden Glocke auf ihre Lager zu berechnen find.

Beifpiel. Es ift der gröfste Werth der Horizontalkraft für eine in gewöhnlicher Weife aufge-hängte Glocke zu berechnen, wenn deren Mittellinie im äufserften Falle um 20 Grad über den Horizont fich erhebt.

(sin 20° —{-

alfo r sin 20° = Oj6i9045 . 0,34202 D = 0,211726 D, ift

Unter Zugrundelegung der oben angegebenen Zahlen, fo wie unter Beachtung des Umftandes, dafs cos a) und r = (0,5ooo45 -j- 0,119) D — 0>6i9045 D,

cos a + 2

0,211726 + 0,619045 COS «

0,787

sin u. —

0,10397

0,619045 • 0,787

sin a cos a

oder

0,7s7 —- — 1 ,857138 sin u cos « -f- 0,423452 sin a.

Die Bedingung des Maximums für H ift fomit

cos² a — sin² a = 0,22soi cos a ,

COS a = — 0,057 + \/0,503249    = 0,6524,

woraus

o = 49° 16' 38".

sin 98° 33' 16" + 0,423-452 sin 49° 16' 38"

Der gröfste Werth der Horizontalkraft aber ift 1 ,857138

= 1,562 .

0,787

Die gröfste Horizontalkraft ift demnach etwa das D/s-fache des Glockengewichtes, und es tritt deren Wirkung bei jeder Schwingung fowohl nach der einen, wie nach der anderen Bewegungsrichtung ein; der Thurm, wie der Glockenftuhl werden demnach abwechfelnd mit diefer Intenfität in ganz kurzen Zwifchen-räumen bald nach der einen, bald nach der entgegengefetzten Richtung horizontal beanfprucht.

8i) Siehe Keck's abgekürzte Herleitung in: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1872, S. 635.

Die gröfste Verticalkraft entfteht bei Durchfchreitung der Verticalen für a = 0, und es beträgt Centrifngalkraft und Schwere zufammen

2 • 1 ,34202 . 0,619045 0,787

Der gröfste Verticaldruck ift demnach etwas gröfser, als das 3-fache der ruhenden Glockenlaft. Die Schwingungsdauer findet fich, da h = .r (1 -f sin 20°) = 1,34302 s, zu

~Q

— 3,10869 •

— v/tDÜ)

²    1,34202    ₍    /    3 \² / 1,34202 \²

2 h ULT/ l 2 /

= 7Ï

'' g

1,2308

und, da s = 0,787 D, fo ergiebt fich

t — 77

0,96864 ,

d. h. alfo: Man kann bei in gewöhnlicher Weife aufgehängten Glocken, die bis zu 20 Grad über den Horizont gefchwungen werden, als Schwingungsdauer diejenige eines mathematifchen Pendels von einer Länge gleich 0,97 des gröfsten Glockendurchmeffers annehmen.

Die bedeutende Centrifugalkraft, welche bei dem Schwingen der Glocken entfteht, ift felbftverftändlich Urfache eines grofsen Reibungswiderftandes, fobald man gewöhnliche Zapfen von cylindrifcher Form verwendet, welche in einem cylindrifchen Lager fich bewegen. Um nun die Reibung und damit die zum Läuten aufzuwendende Arbeit zu vermindern, hat man verfchiedene Anordnungen getroffen.

Eine der einfachften diefer Anordnungen, welche u, A. bei dem Geläute im

54-

Verminderung der Zapfenreibung.

Katharinen-Thurme zu Osnabrück zur Anwendung gekommen ift, zeigt Fig. 60.

Der Zapfen von 28

Halbmeffer ift an der Auflagerftelle nach einem Halbmeffer von nur 6 mm abgerundet und dadurch nahezu diefelbe Wirkung erzielt, als wenn man eine Schneide angewandt hätte, zumal da in Folge des gröfseren Halbmeffers des Lagers • auf dem gröfsten Theile des Glockenweges ein Gleiten des Zapfens überall nicht eintritt. Dafs die beiden Aushöhlungen des Zapfens in Verbindung mit der entfprechenden Form des Lagers geeignet find, die Glocke bei hohem Schwingen an dem Verl a ff en des Lagers zu hindern, bedarf lediglich des Hinweifes.    ».

Anders ift die von Collier in Berlin angegebene, vielfach und mit gutem Erfolge ausgeführte Anordnung, bei welcher nicht Gleit-, fondern Rollbewegung des Zapfens ftatt-findet.

mm

Fig. 60.

Offenes Zapfenlager, f's n. Gr.

Der (mittels Haken eingefetzte) Zapfen ruht auf einer ebenen Gufs-platte, die in der Mitte ihres äufseren Randes einen Zahn trägt, über den eine Nuth im Zapfenende fafft, wodurch die wälzende Bewegung begrenzt und ein Ausgleiten des Zapfens verhindert wird.

Man hat zu dem gleichen Zwecke der Verminderung der Reibung auch Frictionsfcheiben, auf deren convexer Aufsenfeite der Zapfen fich bewegt, zur Anwendung gebracht, neuerdings aber mit grofsem Vorth eile auf Schneiden gehängte Stahlbügel angewandt, welche als Sectoren von hohlen Frictionsfcheiben angefehen werden können, auf deren con-caver Seite der Zapfen fich bewegt.

Diefe Conftruction ift zuerft bei den Bochumer Stahlglocken zur Anwendung gekommen, und wir geben in Fig. 61 eine Abbildung derfelben.

Fig. 61.

Bochumer Glockenlager⁸⁵).

55-

Pozdech 's Glocken-Armirung.

Zur Erläuterung derfelben ift nur zu bemerken, dafs das Gehäufe aus Gufseifen befteht, alle übrigen Theile aus Stahl hergeftellt find und die Kugel f lediglich den Zweck der Verhinderung einer Bewegung der Achfe in der Längsrichtung hat.

Selbftverftändlich kann die Verminderung der Zapfenreibung der Glocken nur dazu dienen, die beim Läuten aufzuvvendende mechanifche Arbeit herabzumindern. Die neueren Aufhängungsmethoden von Pozdech und von Ritter haben nun aufser

der Verminderung der Arbeit des Lautens noch den Zweck, die Kräftewirkungen auf den Glockenftuhl und damit auf den Thurm möglichft herabzumindern, fo wie ferner den Raum, welchen die Glocke zum Schwingen braucht, zu verkleinern, fomit die Unterbringung der Glocken zu erleichtern.

Von einer Glocke mit der Pozdech ichen Einrichtung geben wir in Fig. 62 eine per-fpectivifche Abbildung, in welcher zugleich der Achfenfchnitt (Rippe), Form und Aufhängung des Klöppels und die beiden zur Anbringung der Zugfeile beftimmten Hebel zu erkennen find.

Wie aus diefer Abbildung zu entnehmen , liegen die Stützpunkte der im Kirch-thurme zu Friedrichftadt-Dresden befindlichen Glocke (die Schneiden der meifselartigen An-fatze des Glockenhelmes) nicht über, fondera unter dem Glockenfcheitel, mithin dem Schwerpunkte der Glocke bedeutend näher, als bei der gewöhnlichen Aufhängung. Das Ergebnifs der angeftellten Meffungen — genaue Angaben waren nicht zu erhalten — ift in Fig.' 63 fchematifch wiedergegeben.

Man kann die Schwere des Helmes, einfchliefslich des Gegengewichtes, zu ^ des Glockengewichtes und deffen Schwerpunktsabftand über dem Glockenfcheitel zu x/4 des unteren Durchmeffers annehmen, während die Drehachfe um 0,15 des unteren Durchmeffers unter dem Glockenfcheitel liegt. Wird nun auf das (verhältnifsmäfsig kleine) Trägheitsmoment des Helmes fammt Gegengewicht um deffen eigene Schwerlinie keine Rückficht genommen, dann ift der Abftand des Schwerpunktes B vom Glockenfcheitel für die ganze fchwingende Maffe

Q • 0,500045 — ¹ji Q . 0,25

Fig. 62.

(|

jfitL—--

z:

fsjsl

TW*

Pozdech’tche Glocken-Armirung.

Fig. 63.

Q~+

A\iK

V\ —

D — 0,3 5 0 04 D.

?■

©r

8$eo'r---->

Das Trägheitsmoment des Ganzen um die Schwer-punktsachfe ift, da die Verfchiebung des Schwerpunktes durch das Gegengewicht (0,500045 — 0,35004) D = 0,i5 D beträgt, gleich

■®c

und, da J— 0,10397 QD¹, gleich 0,21647 Q D‘¹.

Die Schwingungsachfe liegt 0,i5 D unter dem Glockenfcheitel, mithin in einem Abftande von A B = 0,3 5 — 0,is = 0,2 D über dem Schwerpunkte.

Es ift daher das Trägheitsmoment des .Ganzen in Bezug auf die Schwingungs

achfe

Das ftatifche Moment ift

3* = 0,21647 Q D² —|— 0,₂² QD²

0,2 5 6 47 QD\

j Q . 0,2 D = 0,2 5 Q D,

fomit der Abftand s des Schwingungspunktes von der Achfe

0,25647 0,25 Q D

Der Ausfchlagwinkel der Glocken ift meiffc 50 Grad und äufserften Falles zu etwa 78 Grad anzunehmen. Hieraus ergiebt fich die gröfste Fallhöhe für einen beliebigen Punkt der Schwerpunktsbahn, zu

Qri =

Q D'¹ — 1,02588 D.

x == rx (cos a — cos 78°),

und die Horizontalkraft bei einem Neigungswinkel a gegen die Verticale, wenn Q das Gewicht der eigentlichen Glocke darftellt, zu

2 . 0,2

1,02588

cos a

(COS a — 0,2079l)J

sin a —

0,21647 Q

0,2 . 1,02588

sin a cos a,

—- = 0,682 sin a cos a — 0,101332 sin a.

Diefer Ausdruck giebt ein Maximum für

sin a = — 0,03715 -f-    0,501380 — 0,67093 ;

es ift daher

a = 42° 8' 20",

und für diefe Stellung der Glocke H 0,682

sin 84° 16' 40" — 0,101332 sin 42° 8/ 20" = 0,27i3ie.

Die gröfste Horizontalkraft ift alfo nur ³/n des Glockengewichtes oder etwa ¹je 0,27131 6

^ derjenigen, die beim Läuten einer in gewöhnlicher Weife aufge-

1,562

hängten Glocke auf Verfchiebung des Glockenftuhles zur Wirkung kommt. Die gröfste Verticalkraft ergiebt fich für a = 0 zu

1 üt

O -—H

^1 + 2 . 0,2 -

— 0,20791

= 1,55727 .

1,02588

Da das Gefammtgewicht der Glocke incl. der Armatur ⁵/4 Q beträgt, fo kommt auf die Centrifugalkraft nur etwa ^4 des Gewichtes.

Die Ritter fche Methode der Glocken-Aufhängung befteht darin, dafs ftatt eines Zapfens, wie bei der gewöhnlichen, oder einer Schneide, wie bei der Pozdech’ïchen Aufhängung, eine Scheibe, welche auf einer horizontalen Ebene rollt und zur Ver- Aufhängung, hütung allfälligen Gleitens feitlich mit Zähnen verfehen ift, zur Anwendung kommt.

56.

Ritter’ s Glocken-

Wie Fig. 64 u. 65 zeigen, haben die Scheiben zwar eine ovale P'orm; allein es kommt auch beim ftärkften Läuten nicht einmal der untere halbkreisförmige Theil, fondern davon nur höchftens etwa der Bogen von 156 Grad zum Abrollen, indem der gröfste Ausfchlag, etwa wie bei der PozdecJifchen Aufhängung, 78 Grad

Fig. 64.

Fig- 65.

beträgt. Es befchreibt mithin jeder Punkt des ganzen Syftemes beim Schwingen eine Cycloide, und diefe Cycloiden find für alle Punkte, welche über den Umfang der Scheibe hinausliegen, verfchlungene.

Die Schwingungsdauer eines Pendels diefer Zufammenfetzung ift von Euler für kleine Ausfchlagwinkel berechnet und in Jullieri s »Problèmes de mécanique rationelle« (Paris 1855), Bd. 2, S. 65 abgeleitet.

Für die Verhältniffe, wie fie bei einer nach Ritters Syftem aufgehängten Glocke beftehen, nämlich mäfsig grofse Ausfchlagwinkel, einen verhältnifsmäfsig kleinen Scheiben-Radius und ein grofses Trägheitsmoment der Maffe um ihren eigenen Schwerpunkt, kann man einfach die Scheibenmittelpunkte als fefte Endpunkte der Drehachfe betrachten, und es ftimmen mindeftens die über die Schwingungsdauer bei dem Geläute in Werdau, welches im Jahre 1867 nach Ritters Syftem hergerichtet wurde, vom Verfaffer gemachten Beobachtungen mit diefer Annahme

Anficht.

Schnitt.

rr

0,21?

0,2i76k -

o.M

■'r

Ritter's Glocken-Aufhängung.

überein.

57-

Katharinen-Kirche zu Osnabrück.

Diefer Gegenftand wird bei der in Art. 61 vorzuführenden Befchreibung des Werdauer Geläutes noch weiter verfolgt werden.

b) Befchreibung einiger Glockenftuhl-Conftructionen.

Im Thurme der Katharinen-Kirche zu Osnabrück war ftatt eines alten, durch Brand zerftörten ein neues Geläute von 4 Glocken, deren gröfste (H) 2320wiegt, aufzuftellen. Da es in Anbetracht der grofsen Mauerwerksmaffe des Thurmes nicht geboten erfchien, die in der Höhe des Kirchendaches aufzuhängenden Glocken durch einen hohen Stuhl zu ftützen, fo war blofs ein Gebälk herzuftellen, welches in dem Thurmmauerwerk in der angegebenen Höhe feine Auflagerung erhielt. Auch von der Anwendung der PosdecRfchen oder Ritter (chen Aufhängungsweife wurde abgefehen, w.eil der Thurm, der das alte Geläute Jahrhunderte lang ohne Schädigung getragen, mehr als genügende Stabilität befitzt, um den beim Läuten entftehenden Kräften widerftehen zu können, und weil man bei der gewöhnlichen Aufhängung ftärkere Tonwirkungen erwartete.

Das Mauerwerk zeigt (Fig. 66) an zwei einander gegenüber liegenden Seiten einen Abfatz, auf den die Hauptträger geftützt find, während eine Auflagerung der Enden der Querträger bei der Stärkenberechnung nicht berückfichtigt, bei der Ausführung aber, und gewifs mit grofsero Vortheil für die gleichmäfsige Vertheilung der Kräfte auf das Mauerwerk, an den drei mittleren durch Einftecken in die Mauern herge-ftellt wurde.

Die (im Ganzen 5) durchgehenden Querträger haben zunächft den Hauptträgern die nöthige Stabilität gegen Seitenfchwankungen zu gewähren, demnächft zur Vertheilung der Preffungen und damit zur Verminderung der Schwankungen zu dienen, wobei die Wirkung der Trägheit des ganzen Gebälkes gegenüber jeder durch das Läuten entftehenden fchiebenden und biegenden Kraft mit zu Nutze kommt.

Die Hauptträger find Fach werksträger von 1,75 m Höhe; die Querträger find mit 1, som Höhe fo viel niedriger als die Hauptträger, dafs fie durch letztere mit ununterbrochenen Gurtungen haben durchgefteckt

werden können. Die Knotenpunkte find an den Durchdringungsftellen der Träger, fo wie an den Auf-lagerftellen der Glocken-Drehachfen angenommen, woraus für den Mittelträger fich die in Fig. 68 darge-ftellte Anordnung ergab. Die Querträger haben nur eine einfache Dreiecksverbindung erhalten, da folche für ihren Zweck genügt. Es ift aufser den Knotenblechen ausfchliefslich Winkeleifen zur Anwendung gekommen und bei der Berechnung der Eifenftärken eine Beanfpruchung von 600 bis 700 kg pro lqcm für die gleichzeitige Maximalwirkung aller 4 Glocken zu Grunde gelegt. Dagegen find die Niete, welche warm eingezogen worden find, in Rückficht auf den häufigen und rafchen Wechfel in der Beanfpruchung nur mit 375kg pro lqcm berechnet, und es ift in diefer Weife mit dem blofsen Reibungswiderftand derfelben, den man bekanntlich auf 750kg pro lqcm fchätzt, mit Sicherheit auszukommen. Um dies zu erreichen, find die Enden der Diagonalen gabelförmig

Fig. 66.

Grundrifs. — Doo 11 • Gr.

hergerichtet, fo dafs fie die Knotenbleche umfaffen, wobei verkröpfte Flacheifen zur Anwendung gekom-

men find, wie dies Fig. 67 erkennen läfft. Gewicht des ganzen Gebälkes ift bei einer Grundfläche von 132qm gleich 12 719,5kg an Schmiedeeifen, alfo pro 1 qm gleich 96,4kg; die gefammten Koften, mit 450 Mark Einheitspreis pro Tonne, haben 6386 Mark incl. Anftrich etc. betragen.

Das Gebälk ift unter Freilaffung des Raumes für die Glocken mit einem hölzernen Fufsboden ab-

Das

-Sur ---

--1.996-

JL

/"(0)^1 Æ(0)

u67kS

gedeckt. Das Project zu der Reftauration der Kirche und des Thurmes ift von Baurath Stüve in Berlin, zum Glockenftuhl vom Verfaffer diefes aufgeftellt; die Bauleitung hatte Architekt Dreyer in Osnabrück; das Glockengebälk ift von der Firma Ruetz &= Co. in Rothe Erde bei Aachen geliefert und feit 1871 in Gebrauch⁵).

- -zPi'c - -

--

cis(

oysjs“

\232IkS

-2.2JO -- F- 2.44/ --

- - 2,194 - -m-1.022

M.

Fig. 67.

Fig. 68.

Mittelträger. — fioo n. Gr.

à y

: \    // Y

l

M--.-

11,665

iS\s

Glocken-Gebälk der Katharinen-Kirche zu Osnabrück.

58.

Kirche

zu

Der auf dem Kirchthurm zu Neuenkirchen bei Osnabrück 1876 ausgeführte Glockenftuhl (Fig. 69 bis 72) hat gleichfalls für ein in gewöhnlicher Weife aufgehängtes, fomit den Stuhl ftark beanfpruchendes Geläute zu dienen, ift aber im Neuenkirchen. Uebrigen ein Bockgerüft, welches in 3m Höhe über dem Fufse die Lager der Glocken trägt.

Die Glocken geben die erften drei Töne der D-dur Scala. (D, E und Fis) und wiegen 1350 kg — D,

* 950 kg — E und 638kg •= Fis. Unter Bezugnahme auf die Berechnung in Art. 53 (S. 52) erfolgt die gröfste Horizontalwirkung unter der Annahme eines Ausfchlages von HO Grad zu jeder Seite der Verticalen oder um 20 Grad über den Horizont hinaus bei der Stellung von 49° 16' 38/; gegen die Verticale und hat den Werth H= 1 ,562 Q, und da Q = 1350 + 950 + 638 = 2938kg, fo ift

H — 4589 kg.

Der gleichzeitig ftattfindende Verticaldruclc auf das Glockenlager ift

sin² o.

— Q ^cos a -f j

cos a -f-

oder in Zahlen

= ^0,6524 + 2

0)211726 + 0)619045 . 0>6524

0)787

| 0)6524 +

0)1 0397

0,619045 . 0,7S7

. 0)57434 ,

—- = 1,44624 + 0,1 2257 — 1 ,56881

Fig. 69.

Fig. 70.

«.■

oder

Längsanficht.

Seitenanficht.

17—

11

- -1.400 - -

Min nur

~ O.83O-*

V = 1,56881 Q= 1,56881 . 29 38 = 46 09 kg. Der Winkel der Refultante mit der Verticalen findet fich daher aus der Beziehung

ß =

4589

4609

fr-

---- -1,040-

oder rund 45 Grad WTerth von rund

annimmt.

—• 0,99562-, woraus ß = 44° 52' 4"⁸⁷) während die Refultante den

V⁷ 2 • 1 ,565 Q — 2,207 Q

!j

V-

Wa

Fig. 71.

Fig. 72.

Man kann daher bei der Berechnung von Stühlen für in gewöhnlicher Weife aufgehängte Glocken, die bis zu 20 Grad über den Horizont fchwingen den Augenblick des gröfsten Horizontalzuges die Kräfterefultante unter 45 Grad gerichtet und die Gröfse derfelben zu 2 Vs des Gewichtes der fchwingenden Maffen annehmen.

Da der Glockenftuhl eine Breite am Fufse von

für

Anficht von oben.

Grundrifis.

!U

5,43m befltzt, während das Lager 3m hoch liegt, fo

5,43

B'T

fällt die um 45 Grad geneigte Refultante um 3

//

11

\\

1,08

- -1,400-

1.625]

Sti-'s

= 0,285 m aufserhalb des Fufses des Glockenftuhles. Es bleibt indeffen der Schwerpunkt des letzteren noch innerhalb feiner Bafis, wie aus Folgendem hervorgeht.

Bei dem Verticaldruck der fchwingenden Glocken von 4609kS und dem Eigengewichte des Glockenftuhls 2400kg (2392 kg) fällt der Schwerpunkt in dem Augenblicke gleichzeitiger ftärkfter Horizontalwirkung aller Glocken von 4589 kg um

von

4589 . 3

;i

■tE;

-~of

4609 + 2400

1 ,964 m

aus

Si

\\A

vom

der Mitte, bleibt alfo noch um

2,715 - 1,964 = 0,751 m

Rande des Glockenftuhles entfernt, fo dafs auch

"ft

-2.7oo

Glockenftuhl zu Neuenkirchen. VlOO n. Gr.

ohne Beteiligung ein Kippen nicht eintreten kann. Die Tangente des Winkels der Richtung der Gefammt-preffung mit der Verticalen ift

1,964

0,655,

Reibung der Ruhe von Eifen auf Holz, fo dafs der

der Winkel alfo 33° 13¹/2/, entfprechend etwa der Glockenftuhl ohne weitere Befeftigung gegen das Gleiten gefichert ift.

Was nun die Fertigkeit des Gerüftes anlangt, fo hat der Binder zwifchen der gröfsten und der mitt- .

leren Glocke am meiften auszuhalten ; die Lall beider Glockenhälften ift

950 + 1350

= 1150kg ;

die Horizontalwirkung der gleichzeitig fchwingenden Glocken ift daher in maximo

1,562 • 1150 = 1796kg.

17. rührt, wie leicht erfichtlich, von der Seitenkraft J> (flehe Art. 53

⁸⁷) Die Abweichung diefes Refultantenwinkels ß von

Als Verticalkräfte haben wir zunächft die Componente des Glockendruckes V —. 1,56881 . 1150    :

1804 kg, 600 kg,

dazu ¹/4 des Eigengewichtes des Glockenftuhles

zufammen 2404 kg.

Die Refultante der fenkrecht zu einander wirkenden Kräfte fällt noch um 2,715

3•1796

2404

= 0,47 5 m

innerhalb des Fufses des zur Zeit betrachteten Gefpärres des Glockenftuhles; es kommen demnach von

dem Gefammtdruck = Y 1795² T 2404'² = 3000kg, welcher Druck nahezu parallel dem Sparren wirkt, auf letzteren

5,43 — 0,475 5,43

Der Sparren, aus Winkeleifen von 90mm Schenkellänge und 16qcm Querfchnitt beftehend, erhält fomit eine Preffung von

3000

= 2740 kg.

2740

ryr — 171kg pro 1 qcm. Io

Die Knickfeftigkeit wurde nach der Formel (Gleichung 148. in Theil I, Bd. 1, S. 312)

KFJ 7+a.FP

berechnet, worin hier K — 2,8¹ pro 1 qcm , F = Ißqcm, J — 130,43, / = 220cm und a = 0,000044 zu fetzen ift, fo dafs

2,8 . 16

l + 0,000044

220² . 16

= 35,5 Tonnen;

130,43

die Knickfeftigkeit wird demnach zu nur

2740

35500

= —— ausgenutzt, oder es ift in der äufserften am meiften

13

2800

gedrückten Fafer eine Beanfpruchung von

IO

= 215 kg.

Es ift mithin reichliche Sicherheit vorhanden , und es würde das gewählte Winkeleifen-Profil bei den vorliegenden Längenverhältniffen auch noch für doppelt fo fchwere Glocken genügen.

Die in etwa halber Höhe angebrachte feitliche Gurtung, aus Winkeleifen von 65mm Schenkellänge und 12qcm Querfchnitt beftehend, bildet nun im Verein mit den zwifchen ihr und dem unteren Rahmen als unterer Gurtung angebrachten Diagonalen einen Balken von 2,2m Höhe und 5,43m Länge, genügend fteif, um jede Deformation des Stuhles auch dann zu verhüten, wenn etwa blofs die 4 Ecken das Mauerwerk berühren follten, für welchen Fall fich eine Gurtungsfpannung, bezw. Preffung (wie aus der Zeich-

= 3600 kg oder bei 12 qcm Querfchnitt von 300 kg

nung leicht zu entnehmen) von

4200 . 2 — 1200 • 0,4

2,2

pro 1 qcm einftellt.

Zur Uebertragung der horizontalen Kräfte auf die 4 Ecken oder auch auf die Mittelpunkte der parallel zur Schwingungsrichtung liegenden Endrahmen ift auch noch eine Horizontalverftrebung angebracht, mit deren Hilfe das Fachwerksfyftem Fig. 72 gebildet wird. Da es fich bei diefen Theilen lediglich um die Horizontalkräfte handelt, fo ift deren Beanfpruchung noch geringer, als bei den Sparren und den Mittelgurtungen. Zur Minderung der Schwingungsbewegungen ift auf dem Glockenftuhle noch die aus Fig. 71 erfichtliche Umrahmung angebracht und mit Vergitterung verfehen.

Der Glockenftuhl ift von der Georgs-Marien-Hütte bei Osnabrück 1876 angefertigt und hat bei 2,4¹ Gewicht einfehl. Aufftellung und Anftrich 1390 Mark gekoftet, während für einen folchen aus Eichenholz 1700 Mark gefordert worden waren. Nach einer Mittheilung des Herrn Architekten H. Dreyer in Osnabrück , unter deffen Leitung die Arbeit ausgeführt wurde, hat fich die Conftruction als vollkommen feft erwiefen. Auf das Quadratmeter des Grundriffes des Lichtraumes des Thurmes kommen vom Glocken-

2400

ftuhle

29,48

Der verhältnifsmäfsig hohe Einheitspreis pro Tonne der hier bis jetzt be-fchriebenen beiden Glockenftühle ift darin begründet, dafs diefelben für die vorliegenden befonderen Fälle projectirt und durchweg mit warm eingezogenen Nieten zufammengefetzt worden find, weiche Arbeiten bei der Geringfügigkeit des Gefammt-gewichtes im Vergleich etwa zu eifernen Brücken und der Schwierigkeit der Aus-

= 81,4 kg.

59-

Johannis-Kirche in Dresden.

führung, fo wie der damit verbundenen Transporte etc. die Steigerung des Ein-heitspreifes erklärlich machen. Dafs übrigens die Vernietung allein geeignet ift, die gröfstmögliche Fettigkeit der Verbindungen und damit die für die Erhaltung der Kirchthürme fo wünfchenswerthe Steifigkeit der Glockenftühle dauernd ficher zu ftellen, dürfte wohl nicht zu beftreiten und daher die Anwendung von Nieten ttatt der auch wohl verwandten Schraubenbolzen ungeachtet der etwas höheren Kotten dringend zu befürworten fein.

Eine für eiferne Glockenftühle vielfach gewählte Anordnung geben wir in Fig. 73 bis 76, welche den vom Glockengiefser Grofse für die Johannis-Kirche zu Dresden gleichzeitig mit dem Geläute felbft gelieferten Glockenftuhl darftellen.

Hier find gewalzte I-Träger, welche in den Umfaffungsmauern ruhen, kreuzweife über einander zur

Fig- 73-

Fig. 74.

Seitenanßcht.

Längsanficht.

'tQj/o* <- 0.Ç00- - x- - - -1,44s---->,

!i

' ‘‘■Son _

°-9-f - x -

mmi

Unterftützung der 4 Böcke oder Gefpärre zur Anwendung gekommen. Die U-förmig gewalzten Lagerbalken werden durch Streben aus Winkeleifen ge-ftützt; eben fo find die Rahmen felbft aus doppelten Winkeleifen hergeftellt und oben durch eine horizontale Einrahmung mit Winkeleifen, zwifchen welchen fich Flacheifen-Diagonalen befinden

verbunden und gegenfeitig abgefteift. Aufserdem find in der Fläche der Rahmen fach-

:ifl

4 !<■ -

2,50- -

werkartige Verbindungen theils aus Winkel-, theils aus Flacheifen hergeftellt, während endlich noch eine eben folche Verbindung zwifchen je zwei benachbarten Böcken befteht. Es find ausfchliefs-lich Schraubenbolzen verwandt.

' 'ii

;i

■r—

Fig. 75-

Fig. 76.

Grundriß.

Anficht von oben.

Wie aus der Höhenlage der Lagerbalken zu den Glocken aus den Fig. 73 u. 74 zu entnehmen ift, find die Glocken nach dem Pozdech-fchen Syfteme, jedoch unter Beibehaltung der gewöhnlichen Anordnung der Armatur (Holz mit Eifenbefchlag) aufgehängt. Die gröfste diefer Glocken B ift 1853ks fchwer, während die Armatur 600 k£ wiegt. Der Glockendurchmeffer ift Die Drehachfe (Schneiden der ftützenden Meifsel) liegt 56 Glockenfcheitel, alfo bedeutend weniger, als bei der in Fig. 62 dargeftellten Pozdeclifchen Anord-Der Glocken-Schwerpunkt liegt unter dem

mm

oder 0,036 D unter dem

VAN

nung.

Scheitel 0,-.00045 D, mithin unter der Drehachfe 0,464 D-, während der Schwerpunkt der Armatur’ 0,33 D über der Drehachfe fich befindet.

S.oo

---)

‘■445-

1:

Unter Benutzung der mehrfach aufgeführten Ziffer des Trägheitsmomentes der Glocke berechnet fich aus diefen Angaben der Schwingungshalb-meffer s — 0,993 D; derfelbe ift alfo um etwa 3 Procent kleiner, als der bei der originalen Poz-dech’fchen Conftruction.

Für ganz kleine Schwingungen refultirt hieraus eine Schwingungsdauer von

Æ.

m.-

Zf

t — TZ

= 3,14

/o,

993 . 1,57

9,81

Glockenftuhl der Johannis-Kirche zu Dresden, fl 00 u- Gr.

t — 1,24658 Secunden oder 48,i Schläge in der Minute.

Beim gröfsten Ausfchlage von 78 Grad ergiebt lieh die Fallhöhe h = 0,79 s; daher lft

——- = l,306789s Secunden

oder 45,9 Schwingungen in der Minute, während 48 und 46 Schwingungen in der Minute beobachtet worden find.

Das Gewicht des Glockenftuhles beträgt 2088kg; dazu kommen 957kg Gewicht der I-Träger, was zufammen 3045 kg oder 122 kg pro lqm ergiebt.

Ein ganz ähnlicher Glockenftuhl ift von Stadtbaurath Friedrich für die Fried-richftädter Kirche zu Dresden in einem achteckigen Raume von 4m Mittelbreite und Länge conftruirt.

Derfelbe trägt 3 Glocken, deren gröfste 1425kg wiegt und die nach Pozdech’s Syltem aufgehängt find. Diefer Glockenftuhl, gleichfalls auf I-Trägern ruhend, wiegt 2325kg, alfo pro lqm 145kg. An diefem Stuhle find übrigens die fämmtlichen Conftructionstheile durch Niete mit einander verbunden.

Wie bereits in Art. 56 (S. 56) gefagt wurde, ift das Geläute zu Werdau im Jahre 1867 nach Ritier's Syftem ausgeführt worden.

Es wiegt die gröfste der Glocken im Werdauer Kirchthurm

die Armatur.................

der untere Glockendurchmeffer D ift.........

Kirche zu Friexlrich-ftadt-Dresden.

61.

Kirche

zu

.    .    2283 kg,

600 kg,

1,64 m,

der Schwerpunkt der Armatur liegt über dem Glockenfcheitel 0,345m =    0,2i •£>,

.    .    •    •    0,50 0 0 4 5 -D,

•    0,241 Z>,

0,1 75 m =    0,1065 D.

der Schwerpunkt der Glocke liegt unter Scheitel die Lagerfläche der Glocke liegt unter Scheitel der Scheibenhalbmeffer ift.......

ca.

Werdau.

Es liegt fomit der Schwerpunkt des ganzen fchwingenden Körpers über

dem Schwerpunkte der Glocke allein.........

der Abftand des Scheibenmittelpunktes vom gemeinfchaftlichen Schwer-purikte ift.................

0,1479 D ;

0,2176 D.

Das Trägheitsmoment der Maffe in Bezug auf den gemeinfchaftlichen Schwerpunkt ift

Jl — Q D² ^0,10397 + 0,1479² 4--0,5621² ) = 0,20894 Q D²,

oder, wenn man die ganze Maffe mit Qi bezeichnet,

Jl — 0,1654 -D² Q\.

Es ift fomit das Trägheitsmoment in Bezug auf die durch die Kreismittelpunkte gehende Achfe Ja — Ql D² (0,1651 -f- 0,217 6²) = 0,2127 Ql D² \ das ftatifche Moment ift in Bezug auf diefelbe Achfe

Ma = 0,2176 Ql D\

folglich ift der Abftand des Schwingungspunktes

Ja

0,2127

Ma

0,2176

- D — 0,977 D,

oder, da D = 1,64m ift

•7 = 1 ,60228 m.

Die zur Berechnung der Schwingungsdauer zu ermittelnde Höhe des Schwingungsbogens h ift bei einem Ausfchlagwinkel von 78 Grad

h — S (1 — COS 78°) = 0,79209 r. Hieraus berechnet fleh unter Benutzung der Gleichung

¹⁺87 +

9 PF 56 s )

Beobachtet wurden

die Schwingungsdauer t = 1 ,8468 Secunden, entfprechend 44,57 Schwingungen. 44 Schwingungen. Für ganz kleine Schwingungen ift h = 0, und dann ift

1,2713 Secunden

oder pro Minute 47,2 Schwingungen, während 47 Schwingungen beobachtet wurden.

Die Beobachtung des Geläutes in Werdau ergab ein faft vollftändiges Stillhängen der Klöppel und in Folge deffen ein heftiges Anfchlagen der Glocken an die Klöppel und geringen Winkelabftand von der

62.

Vergleich der drei Aufhängemethoden.

Verticalen, wofelbft die Gefchwindigkeit am gröfsten ift. Dafs das Anfchlagen in der That kräftig vor fich ging, -ergab der Augenfehein, und daneben laffen die Klöppel, welche in gewöhnlicher Weife mit kugelförmiger Verdickung aus Schmiedeeifen und nicht in Form eines Tellers mit Stiel, wie fie der Erfinder (Ritter) fonft anzuwenden pflegte, hergeftellt find, die Folgen ihres 14-jährigen Gebrauches durch ftarke Abplattungen und Quetfchungen an den Anfchlagftellen in eben fo deutlicher Weife erkennen, wie man dies bei gewöhnlichen Geläuten beobachten kann. Wie es nicht anders fein kann, finden fich diejenigen Klöppelfeiten, welche beim Anziehen des Läutefeiles unmittelbar getroffen werden, weit mehr abgenutzt, als die entgegengefetzten, welche blofs vom Stofs der zurückkehrenden Glocke herrühren, woraus der grofse Antheil der jedesmaligen Zieharbeit an der ganzen, in der fchwingenden Glocke vorhandenen lebendigen Kraft dargethan wird. Es ift dem läutenden Perfonal mit einiger Anftrengung fogar möglich, die Zahl der Schwingungen in der Minute um mehrere zu fteigern, und zwar durch vorzeitiges Anhalten und flarkes Ziehen, wobei der Ausfchlagwinkel auf der einen Seite kleiner wird. Die oben angegebenen Beobachtungen über die Schwingungszahlen wurden übrigens bei in der Mitte feil gebundenem Klöppel gemacht, wo dann ein leifes Ziehen zur Ingangerhaltung genügte. Endlich habe ich noch mitzutheilen, dafs die Scheiben ihre Unterlagen nur wenig angegriffen haben und auch die Zähne der Scheiben und der Lagerplatten nur fchwach abgenutzt erfcheinen, fo dafs die Bewegung der Scheiben im Wefentlichen als eine rollende und fomit wenig paffive Widerflände verurfachende angefehen werden mufs. Dafs die ein-feitige Wirkung der Zugfeile auf das eine Ende der Achfe die Anbringung einer Verzahnung am meiffen erfordert, zeigt die gröfsere Abnutzung der Zähne an der Seite, an welcher das Zugfeil auf das für daffelbe an der Achfe vorhandene Segment einer Seilfeheibe wirkt.

Der aus Eichenholz hergeflellte, mit einigen diagonal angebrachten Zugeifen armirte Glockenftuhl, welcher übrigens bei 7ra Höhe mit feinem Fufse bis auf einen um ein Gefchofs tiefer als der Fufsboden der Glockenftube liegenden Mauerabfatz hinabreicht, hat augenfcheinlich nur geringe Beanfpruchungen beim Läuten der vorhandenen 4 Glocken (H \ 1,64m Durchmeffer, 2283kg," D : 1,36m Durchmeffer, 1356kg; Fis : 1,09m Durchmeffer, 710ks; H : 0,78m Durchmeffer, '277kg; zufammen 4626k&) auszuhalten, während früher, bei der gewöhnlichen Aufhängung, während welcher die Glocken in 2 Etagen über einander hingen, zur Verhinderung der Harken Bewegungen ein Abftützer. des Stuhles oben gegen das Thurmgemäuer zum Nachtheil des letzteren hatte flattfinden miiffen, was jetzt nicht mehr der Fall ift. Der ganze Raum für den Glockenftuhl mifft im Grundrifs 4,29m Länge bei 3>s4m Breite, woraus denn die geringe Wegelänge der Glocken in der Schwingungsrichtung zu beurtheilen ift ⁸⁸).

Zum Vergleiche der bei den betrachteten drei Aufhängungsmethoden be-nöthigten Längen diene übrigens Folgendes.

Bei der gewöhnlichen Aufhängung bildet die Klöppelfpitze während der horizontalen Lage der Glocke und des Klöppels den am weiteften ausladenden Punkt, und es berechnet fich daher die halbe Raumlänge aus

Glockenhöhe ............

Abftand der Achfe über Scheitel.....

Ueberftand der Klöppelfpitze über den unteren Glockenrand ..........

O

».o

im Ganzen = 1,h>36

.    .    .    .    = 2,2072

D.

oder die ganze Raumlänge .

Bei der Pozdech'ichen Anordnung fteht die Klöppelfpitze, wenn der Klöppel die Glocke berührt, um 0,8 D von der Drehachfe ab; fobald nun die Verbindungslinie zwifchen Klöppelfpitze und Drehachfe horizontal fteht, ift der gröfste Hori-zontalabftand erreicht, und es ift daher die ganze benöthigte Länge 2.0,8 D — 1,go D.

Verwendet man denfelben Klöppel bei der Ritter fchen Aufhängung und legt die Verhältniffe des Zahlenbeifpieles in Art. 6i zu Grunde, fo ift der Abftand zwifchen Klöppelfpitze und Drehachfe = 0,7 4 D, mithin die ganze Länge 2.0,74 = 1,48 D.

⁸®) Bei den in Werdau angeftellten Beobachtungen und eingezogenen Erkundigungen ift mir Herr Stadtbauinfpector Neumann dafeibft in freundlicher Weife förderlich gewefen,

was

ich hier dankend anzuerkennen habe.

¹

   Diefelbe ift befchrieben und gezeichnet zu finden in :

Otte. Glockenkunde. Leipzig 1858. S. 63.

Rau, E. Glockengiefserkunft. Allg. Bauz. 1872, S. 330.

²

   Bei diefer recht mühfamen Arbeit hat mir Herr Ingenieur Otto Klette vortreffliche Hilfe geleiftet, wofür ich an diefer Stelle beftens danke.

³

⁷⁹)    Durch Zerlegen in 12 Ringe und unter Annahme der Mittellinien derfelben als Schwerlinien hat Verf. früher

⁴

= 0,10397 Q —• A²

⁵

) Vergl. Stüve Wiederaufbau der St. Katharinen-Kirche zu Osnabrück im Jahre 1880. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1882, S. 21,

Verwendet man aber den von Ritter gewöhnlich benutzten Klöppel mit leichtem Stiel unter Weglaffung des Knopfes, fo wird die äufserfte Linie von dem Glockenrande befchrieben, und es ift dann der gröfste Horizontalabftand von der Achfenlinie der vertical hängenden Glocke nur 0,6 8 D, mithin die ganze benöthigte Länge 2.0,68 D = 1,36 D.

Da diefe Ziffern, verbunden mit den berechneten Angaben über die beim Läuten auftretenden Kräfte einiges Intereffe haben dürften, fo Hellen wir fie in folgender Tabelle zufammen.

mit kurzem

Gewöhnliche    Pozdech' fche

Aufhängung    Aufhängung

Ritter’s Aufhängung

mit gewöhnlichem

Klöppel

Erforderliche Länge .

Gröfster Horizontalfchub . Gröfster Yerticaldruck Abftand des Schwingungspunktes

2)2072 D 1,5620 Q 3,1087 <2 0,7 S 7 P

1,60 D 0,2713 <2 1 ,5573 Q 1 ,0259 D

1,4S D

1,36 D

0,977 D

c) Aufsergewöhnliche Conftructionen.

Haben wir bisher blofs Glockengebälke und Glockenftühle von geringer Höhe, wie fie gewöhnlich Vorkommen, betrachtet, fo bleibt uns noch übrig, bezüglich aufsergewöhnlicher Conftructionen Einiges zu bemerken. Zu folchen aufsergewöhn-lichen Conftructionen find die Glockenftühle von bedeutender Höhe zu rechnen, wie fie aus Holz vielfach gebaut worden find, um die Thürme vor den Wirkungen des Schwingens der Glocken zu bewahren. Wir erinnern hier an den ca. 19 m hohen Glockenftuhl im St. Stephans-Thurme zu Wien, ferner in der Thomas-Kirche zu Leipzig von 20m Höhe¹), fodann an den von Viollet-le-Duc 1852 neu erbauten 24m hohen Glockenftuhl (beffroi) in einem der Weftthürme der Notre-Dame-Kirche zu Paris etc. Alle diefe Glockenftühle find felbftverftändlich gut verftrebt; es find aber aufser den Eckfäulen auch noch Zwifchenfäulen zum unmittelbaren Aufnehmen des Druckes der Glockenachfen angebracht, was dem ganzen Verbände fchaden mufs. Es ift daher, um die ganze Stabilität des Glockenftuhles thunlichft zu erhöhen, für diefe Conftructionen die Anwendung lediglich von Eckfäulen, die nach Art amerikanifcher Brücken (nach Long fchem Syftem) mit einander verftrebt find, zu empfehlen ; auch ift ein derartiger Stuhl aus Holz in der Chriftus-Kirche zu Hannover' auf den Rath des Verfaffers diefes Kapitels von Hafe 1864 ausgeführt.

Für Eifenconftruction dürfte fich eine der bei eifernen Viaduct-Pfeilern gebräuchlichen Anordnungen am meiften empfehlen.

Von den Erfchemungen, welche auf den Nutzen der Anwendung hoher Stühle befonders hinweifen, ift hier die pendelartige Bewegung des Stephans-Thurmes beim Läuten zu erwähnen, über welche Dombaumeifter Schmidt in einer Verfammlung des Ingenieur- und Architekten-Vereines in Wien folgende Mittheilung gemacht hat²).

Die grofse, 3,48m im Durchmeffer haltende, 22,4 ¹ fchwere Glocke wurde nach der letzten Re-ftauration des Thurmes 1869 zum erften Male wieder in Bewegung gefetzt. Durch den ca. 19m hohen Glockenftuhl werden die Kraftwirkungen faft vollkommen auf die unteren Lagerblöcke übertragen. Die

63.

Glockenftühle von grofser Höhe.

64.

Stühle für feft hängende Glocken.

beim Läuten beobachteten Schwingungen wurden am heftigHen in Höhe der Glockenflube felbft gefpürt, während die Erfchütterung der oberen noch zugänglichen Theile kaum merklich war. Diefe Erfcheinung wurde einer Unterfuchung unterzogen, indem in Höhen von 57, 68, 83 und 113iSm über dem Pflafler Pendel von 2)5"! Länge aufgehängt wurden, welche je 4,4, 8,8, 17,6 und 8,8 rend die Schwankung der Kreuzrofe zu 20

mm

The hanging of church bells. Builder, Bd. 10, S. 251, 331.

On the fforms, methods of caßing, and ringing of large bells. Builder, Bd. 14, S. 11. Mr. E. B. Denison of bells and the mode of ringing thern. Builder, Bd. 14, S. 88, 164.

Bonns a?id mußcal properties of bells. Builder, Bd. 14, S. 144.

Lukis, W. C. An accnzint of church bells ; with f ome notices of Wiltfhire bells a?id bell-founders. London

Ausfchlag lieferten, wäh-mm gemeffen wurde. Die durch das Läuten der grofsen Glocke hervorgebrachten Bewegungen des Stephans-Thurmes Hellen fich alfo in Form einer Knotenfchwingung dar, wobei noch die eigenthümliche Erfcheinung beobachtet wurde, dafs die Pendel gleichzeitig in eine rotirende Bewegung geriethen.

Eine gleichfalls fehr intereffante Mittheilung über beobachtete Schwingungen eines mit maffivem Helm verfeheneii Thurmes — der Johannis-Kirche in Altona — giebt Otzen, der Architekt des Baues³).

Es ruht in diefem Thurme der Glockenftuhl etwa in 20m Höhe über dem Boden auf einem Mauer-abfatze; die Höhe des Glockenftuhles ift 19m; er trägt drei Stahlglocken von 2780% (B), 1352kg {Des) und 975kg (Es) Gewicht über einander, und es ift die grofse Glocke zu unterft, die kleinfie zu oberft angebracht. In Folge des Läutens der in gewöhnlicher Weife aufgehängten und daher Harke Seitenkräfte ausübenden Glocken gerieth aber der Thurm in Seitenfchwankungen, welche an der Spitze bis zu 10cm, alfo viel mehr betrugen, als beim Stephans-Thurme in Wien, und man war daher auf eine Abhilfe bedacht , welche denn auch, zwar nicht durch die Abänderung der Reihenfolge der Glocken, wie in der unten³) bezeichneten Quelle angegeben, wohl aber durch Anbringung der Ritter fchen Aufhängung bei der kleinen Glocke, deren Schwingungen fafl ausfchliefslich die Schwankungen des Thurmes veranlafften, herbeigeführt wurde, indem nach diefer veränderten Aufhängung und damit bedeutenden Verringerung der am gröfsten Hebelsarm wirkenden Seitenkraft die Schwankungen beim Läuten befeftigt wurden.

Für feft hängende Glocken handelt es fich nur um verticale Unterftützung ; die Stühle für folche können daher fehr einfach conftruirt fein. Vor der erft in den letzten Jahrzehnten allgemein gewordenen Anwendung des Schmiedeeilens hat man folche Glockenftiihle, wie auch diejenigen für Thurmuhren, mehrfach aus Gufseifen hergeftellt, und es findet fich ein folcher Stuhl in der Louifen-ftädtifchen Kirche zu Berlin ⁴) und im Thurm des Parlamentsgebäudes zu London⁵).

Literatur

über » GlockenHühle «.

Montage des cloches et conßruction des beffrois. Revue gen. de tarch. 1855, S. 318 u. 365. On fome alterations in bells and bell machinery. Builder, Bd. 13, S. 159.

Smith, C. H.

und Oxford 1857.

Otte, H. Glockenkunde. Leipzig 1858.

P^LLACOMBE, PI. T. Practical remarks on belfries and ringers. London 1859.

Stein. GlockenHuhl von Eifen in der KloHerkirche in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1860, S. 486. GlockenHuhl der St. Nicolaus-Kirche zu Innspruck. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1860, s- 357-

Befchreibung des Verfahrens bei Aufhängung der Glocken im Thurm des WeHminfler-PalaHes. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1861, S. 191.

Regeln für die Anlage von Glockenhäufern. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1861, S. 461.

Ueber das^Aufhängen der Glocken. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1861, S. 59.

lieber GlockenHühle und Aufhängen der Glocken. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1863, S. 85, 101.

Die Glockenftühle von Pozdech in Pefth. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1863, S. 219.

Glockengufs und Aufhängevorrichtung, nach Maillard. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Yer. zu Hannover 1864, S. 370.

Églife de Mafny. Beffroi. Gaz. des arch. et du bât. 1864, S. 53.

Glockenläutevorrichtung, von Ritter in Trier. Zeitfchr. f. Bauw. 1865, S. 373.

Sperling, J. H. Church bells : their antiquities a?id connexion with architecture. Builder, Bd. 23,

S. 241, 254.

Beils and wood-work. Builder, Bd. 25, S. 642.

Orth. Haben fich eiferne Glockenftühle bewährt und wo ift etwas darüber veröffentlicht? Zeitfchr. f. Bauw. 1868, S. 307.

Ritter’s patentirte Glockenaufhängung. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1868, S. 37.

Aufhängung der Glocken nach RiTTER’fcher Methode. Deutfche Bauz. 1869, S. 99.

Antifriktionslager für Glocken. Deutfche Bauz. 1871, S. 215.

Köpcke. Ueber eiferne Glockenftühle. Prot. d. Sächf. Ing.- u. Arch.-Ver. 1871, S. 58.

Rau, E. Glockengiefserkunft. Allg. Bauz. 1872, S. 330.

Keck. Berechnung fchmiedeeiferner Glockenftühle. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1872, S. 638.

Beifries and bells. Builder, Bd. 31, S. 21.

Beils and bell-cages. Builder, Bd. 31, S. 170.    •.

Lund, G. On bells, and modern improvements for chiming and carillons. Builder, Bd. 32, S. 201,

The bells and carillon machine, Worceßer cathédral. Builder, Bd. 32, S. 238.

Suspenfion de cloche à Narbonne. Revue gén. de l’arch. 1875) S. 241, PI. 52.

Achfendrücke fchwingènder Glocken. Deutfche Bauz. 1875, S. 238.

Something about church bell-hanging, and the vibration of bell-towers. Builder, Bd. 33, S. 33.

Visser. Einiges über das Aufhängen von Thurmglocken. Baugwksztg. 1875, S. 786; 1876, S. 6. Veltmann. Ueber die Bewegung einer Glocke. Polyt. Journ., Bd. 220, S. 481.

Otzen, J. Die St. Johanniskirche in Altona, c, 1) Glockenftuhl und Glocken. Zeitfchr. f. Bauw. 1877, S. 13.

The new bells and bell-cage, St. Paul’s cathédral, London. Builder, Bd. 36, S. 1066.

Bells and bellfounding; a practical treatife upon church bells. By X. Y. Z. Briftol 1879.

Der Lambertithurm zu Münfter. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1879, S. 255.

Köpcke. Mittheilungen über die Conftruction und Stabilitätsverhältniffe eines auf dem Thurme der Kirche zu Neuenkirchen bei Osnabrück in Ausführung gebrachten eifernen Glockenftuhles. Mitth. d. Sächf. Ing.- u. Arch.-Ver. 1879, S. 132.

Veltmann, V. Die Kölner Kaiferglocke etc. Bonn 1880.

Bell-mounting. Engineer, Bd. 49, S. 283.

Adler, F. Das Münfter zu Freiburg i. Br. Deutfche Bauz. 1881, S. 505.

Stüve. Wiederaufbau der Thurmfpitze der St. Katharinen-Kirche zu Osnabrück im Jahre 1880. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1882, S. 21.

«

!

¹

.

-

DIE HOCHBAU-CONSTRUCTION EN.

FÜNFTE ABTHEILUNG.

VERSCHIEDENE BAULICHE ANLAGEN.

*

.

«

■te

VERSCHIEDENE BAULICHE ANLAGEN.

i. Abfchnitt.

Sicherungen gegen Feuer, Blitzfchlag, Bodenfenkungen und Erderfchütterungen.

Von E. Spillner.

i. Kapitel.

Sicherungen gegen Feuer.

Die Frage, wie die Gebäude gegen Feuer gefchützt werden follen, ift fo alt, wie die Baukunft felbft; dennoch müffen wir uns geftehen, # dafs diefelbe noch keineswegs beantwortet ift. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht ein oder mehrere gröfsere Brände durch die Zeitungen gemeldet werden; feiten wird aber unterfucht und noch feltener berichtet, wie fich die Bauftoffe und Bauconftructionen hierbei bewährt haben. Meiftens begnügt man fich damit, die Brandurfache zu entdecken und die Schuldigen zu beftrafen. So dürfen wir uns nicht wundern, dafs über die Bewährung der natürlichen Steine, des Holzes und des Eifens im Feuer vielfach ganz irrige Anfichten herrfchen. Eben fo wenig können wir die Frage, wie ein ausbrechendes Feuer zu löfchen fei, als gelöst erachten. Wird doch neuerdings behauptet, das feit uralten Zeiten angewendete Hauptlöfchmittel, das Waffer, fei für diefen Zweck nicht geeignet. Es lohnt fich daher wohl,, die Sicherungen gegen Feuer, welche einerfeits in geeigneter Wahl der Materialien und Conftructionen, andererfeits in Löfcheinrichtungen für den Fall eines ausgebrochenen Brandes beftehen, im Zufammenhange zu betrachten⁶).

a) Feuerficherheit der wichtigeren Bauftoffe und Bauconftructionen.

Bisher nahm man vielfach an, dafs der Maffivbau, gleich viel ob natürliches oder künftliches Steinmaterial⁷) verwendet wird, einen ausgezeichneten Schutz gegen Feuer gewähre. Erft die Brände von Strafsburg und Paris 1870 und 1871 haben diefe Zuverficht gewaltig erfchüttert. So hat fich z. B. der viel verwendete franzöfifche Kalkftein {calcaire grofßer), welcher auch in Deutfchland immer mehr Eingang findet, gänzlich ungeeignet gezeigt, dem Feuer Widerftand zu leiften. Franzöfifche Architekten fchreiben dies der »Näffe« deffelben zu ⁸), indem fie an-

65-

Natürlicher

Stein.

66.

Hack deine.

67.

Afphalt, Gyps, Thon, I.chm n. Cement.

nehmen, dafs bei der Erhitzung des Steines eine fchnelle Ausdehnung des einge-fchloffenen Waffers erfolgt, welches fich fchliefslich in Dampf verwandelt und fo den Stein zerfprengt. Auch in Deutfchland ift die Anficht vertreten, dafs hygrosko-pifche Steine wenig feuerbeftändig feien. Indeffen dürften die Poren, welche das Waffer fo bereitwillig eingelaffen haben, diefem und dem fich bildenden Dampfe genügend fchnellen Ausgang geftatten. Wir werden daher die Hauptzerftörungs-urfachen in zwei anderen Factoren zu fuchen haben: i) in der chemifchen Veränderung des ganzen Steines oder einzelner Theile deffelben und 2) in der ver-fchiedenartigen Ausdehnung der letzteren.

Eine chemifche Veränderung erleiden alle diejenigen Steine, welche Kohlenfäure enthalten, die fie bei der Erhitzung abgeben und dadurch zerfallen oder wenigftens an Fertigkeit verlieren.

Hierher gehören die Kalkfteine, Mergel und Dolomite, ferner diejenigen Sandfteine, in denen Kalk oder Mergel als Bindemittel vorkommt. Durch ungleiche Ausdehnung werden die grobkörnigen Granite und Syenite zerftört. Es ift bekannt, dafs man zur Sprengung von Granitblöcken noch heute das fog. Feuerfetzen an wendet, wobei aber der Stein feine Fettigkeit völlig einbüfst. Ferner ift die geringe Feuer-bcftändigkeit der in der Mark Brandenburg vielfach verwendeten Feldfteine (Granitfindlinge) mehrfach beobachtet worden. Hingegen find als feuerbeftändig zu erachten: diejenigen Sandfteine, welche quarziges Bindemittel enthalten, ferner Serpentin, Glimmerfchiefer, Chloritfchiefer, Thonfchiefer, am meiften Trachyt und Bimsftein.

Viel beffer, als der natürliche Stein bewährt fich der Backftein⁹⁷), fo dafs Viollet-le-Duc nach dem Brande von Paris vorfchlug, Quadermauern nicht mehr, wie bisher, mit Bruchfteinen, fondera mit Ziegeln zu hinterblenden, da die Hauptgefahr für die Eaçaden-Mauern nicht von aufsen, fondera von innen komme. Noch ficherer wird das Verfahren fein, zwifchen der Backfteinverblendung und dem Quadermauerwerk eine Luftfchicht zu laffen.

Beim Brande der Stärkefabrik zu Salzuflen (i881) zeigte es fich, dafs die aus Backfteinmauerwerk hergeftellten Theile der Umfaffungswände der Gluth zu trotzen vermochten, während das Bruchftein-mauerwerk, obgleich bedeutend dicker, gänzlich vom Feuer zerftört worden war⁹⁸).

Eben fo waren nach dem Brande des Rathhaufes zu Aachen (1883) die aus dem thonhaltigen l\lelTanger Sandftein erbauten Zinnen von Kreuz- und Querriffen durchzogen , Stufen von fog. Blauftein (Kalkftein) in Aetzkalk verwandelt; hingegen hatten die nur 1 Stein ftarken Backfteingewölbe des hiftorifchen Krönungsfaales diefen vollkommen gegen die Gluth und den Zufammenbruch des hohen, hölzernen Dachftuhles gefchützt.

Allein auch die Backfteine find in ihrem Verhalten fehr verfchieden ; namentlich find diejenigen leichter zerftörbar, welche Kalktheile enthalten. Geradezu unverbrennlich find die fog. feuerfeften Steine "), daher als Auskleidung von Feuerungen vorzugsweife gebraucht. Bei ihrem keineswegs hohen Preife eignen fie fich fehr gut zur Ueberwölbüng von Trefors, Archiven etc., und man mufs es bedauern, dafs fie für Hochbauzwecke bisher fo wenig Verwendung gefunden haben.

Natürlicher Afphalt (Seyffel oder Val de Travers ¹⁰°) ift trotz feines Bitumen-Gehaltes als feuerficher zu erachten. Holzfufsböden, mit 2

überdeckt, haben von herabfallendem Feuer nicht gelitten. Künftlicher Afphalt hat diefe Eigenfchaft in geringerem Grade.

GypSi°i) ift eines der beften Feuerfchutzmittel. Beim Brande von Paris'haben

cm

ftarker Afphaltlage

97)    Siehe Theil I, Bd. x, Abth. I, Abfchn. 1, Kap. 1: Stein, fo wie Kap. 2: Reramifche Erzeugniffe.

98)    Siehe: Deutfche Bauz. 1883, S. 226.

99)    Siehe Theil I, Bd. 1, Art. 21, S. 78.

IOC) Siehe ebendaf. Abth. I, Abfchn. 2, Kap. 3: Afphalt; ferner: Deutfche Bauz. 1870, S. 83.

>07) Siehe ebendaf. Abth. I, Abfchn. 1, Kap. 3, g: Gyps-Mörtel.

Kalkfteinmauern, welche im Inneren mit Gyps überzogen waren, an diefer Seite wenig gelitten, während fie im Aeufseren ftark befchädigt waren; eben fo haben fich Gypsdecken gut bewährt.

Nach den Verfuchen von Hardzvick in London haben 3cm ftarke Gypsplatten, welche an die untere Fläche hölzerner Balkendecken angefchraubt waren, diefe gegen den Brand darunter geheilter Theertonnen vollkommen gefchützt.

Einen feuerficheren Mörtel, wie er z. B. zum Vermauern der Chamotte-Steine gebraucht wird, giebt feuerfefter Thon mit Chamotte-Mehl gemilcht. Für gewöhnliche Feuerungs-Anlagen genügt Lehm als Bindemittel, welcher auch vielfach zum Aufmauern von Schornfteinen, Brandmauern und Feuerfchutzmauern angewendet wird. Cement leiftet dem Feuer bedeutenden Widerftand.

Holz ⁹), welches längere Zeit einer Hitze von 230 bis 240 Grad C. ausgefetzt ift, entzündet fich fofort, wenn man mit einer glühenden Eifenplatte darüber hinfährt. Harzige Hölzer brennen viel fchneller, als andere, weiche fchneller als harte; Eichenholz bietet alfo gröfsere Sicherheit, als Kiefern- und Tannenholz. Die gefährlichfte Eigenfchaft des Holzes ift die, dafs es das Feuer fchnell verbreitet und ihm zugleich neue Nahrung zuführt; dennoch fetzen ftarke Hölzer dem Feuer lange Widerftand entgegen, ehe fie brechen. Namentlich ift dies von hölzernen Pfeilern und Säulen zu fagen. Shaw ¹⁰) behauptet, niemals gefehen zu haben, dafs ftarke Holzpfeiler gänzlich zerftört wurden. P> rechnet daher hölzerne Freiftützen zu den feuerficheren Conftructionen.

Theoretifch .ift dies fo zu erklären. Die Flamme hat unter normalen Yerhältniffen ihre Richtung ftets nach oben. In einer feuerbedeckten Fläche nimmt daher der Pfeiler nur einen Raum ein, der feinem Querfchnitte entfpricht, während der horizontal liegende Balken auf feine ganze Länge vom Feuer berührt wird.

Holz ift überhaupt nur da leicht verbrennlich, wo* es von unten her vom Feuer erreicht wird, und dies auch nur dann, wenn die Flamme ungehindert neben demfelben nach oben Vordringen kann oder, wie man fich populär ausdrückt, Zug nach oben hat. Decken, in denen Balken dicht an Balken liegt und bei denen die Fugen zwifchen denfelben durch hölzerne Dübel gefchloffen werden, haben fich durchaus feuerficher gezeigt¹¹). Die Sicherheit verfchwindet aber fofort, wenn der geringfte Luftzug durch die Decke ftattfindet. Hölzerner Belag auf maffiven Treppen verkohlt wohl langfam bei herabfallendem Feuer, brennt aber nicht.

Kann man das Holz durch irgend einen Ueberzug von der Luft abfchliefsen, fo wird feine Widerftandskraft bedeutend erhöht.

M, H. Watt hat beim Brande eines Hüttenwerkes beobachtet, dafs , während die eifernen Balken durchbrachen, Holz, das mit Eifen bekleidet war, faft unverfehrt blieb ¹²).

Ueber die Feuerficherheit des Eifens ¹³) hat man lange Zeit irrige Vorftellungen gehabt. Auch hier kommt es, gerade wie beim Holze, darauf an, in welcher Art und Weife das Material den Flammen ausgefetzt wird.

Einen Vorzug hat es unbedingt vor dem Holze: es führt dem Feuer keine neue Nahrung zu. Andererfeits fleht es hinter demfelben darin zurück, dafs es vermöge feiner Wärmeleitungsfähigkeit die Erhitzung auf feine ganze Länge überträgt, und ferner darin, dafs feine Tragfähigkeit mit der Erhitzung bedeutend abnimmt.

68.

Holz.

69.

Eifen.

Verfuche hierüber wurden von Ko Umarm in Oberhaufen durchgeführt. Es wurde fehniges, feinkörniges Eifen und Beffemer-Stahl bei fortwährend tteigender Temperatur von 0 bis 1000 Grad C. Fettig-keitsproben unterworfen, wobei fich ergab , dafs bis zu 100 Grad die Fettigkeit der drei Metalle confiant blieb und felbft bei 200 Grad nur die Fettigkeit des fehnigen Eifens fich um 5 Procent verminderte. Aber bei 300 Grad betrug die Fettigkeit in allen drei Fällen 90 Procent , bei 500 Grad nur 40 und bei 700 Grad nur mehr 20 Procent der urfprünglichen. Diefe Zahlen laffen erkennen , dafs überhitztes Eifen nicht mehr im Stande itt, der gewöhnlichen Beanfpruchung zu widerttehen ¹⁰‘). Befonders auffallend itt die rapide Abnahme der Fettigkeit zwifchen 315 und 538 Grad C.

Will man alfo in Eifen conftruiren, fo darf das vorhandene brennbare Material nicht fo bedeutend fein, dafs bei einem Brande eine Temperatur von mehr als 700 Grad C. erreich-t wird, vorausgefetzt, dafs man mit fünffacher Sicherheit con-ftruirt, obwohl der Schmelzpunkt für Schmiedeeifen fich erft bei 2000, jener für Stahl bei 1850 und jener für Gufseifen bei 1500 Grad C. befindet.

Noch fchlimmer, als die Abnahme der Tragfähigkeit wirkt aber die Eigenfchaft des Eifens, fich bei gleichmäfsiger Erhitzung ftark auszudehnen, bei ungleichmäfsiger Erhitzung fich zu verdrehen. Eine Wärmezunahme von 50 Grad, wie fie bei unferer gewöhnlichen Temperatur-Differenz von — 20 bis -f- 30 Grad C. vorkommt, dehnt einen fchmiedeeifernen Träger von 6m Länge bereits um ca. 4 mm aus, eine Wärmezunahme von 700 Grad C. jedoch um 61 mml08). Sorgt man nicht für die Möglichkeit, diefer Ausdehnung nachgeben zu können, fo wird fchon bei geringer Erhitzung eine ftarke Durchbiegung eintreten.

Es itt bereits in Theil III, Bd. 2 diefes »Handbuches« bei Befprechung folcher Decken-Conttruc-tionen, bei denen Eifen zur Anwendung kommt, mehrfach auf diefen Umttand hingewiefen worden, und es wurden dafelbft verfchiedene Vorkehrungen angegeben. Eiferne Träger dürfen niemals an beiden _ Kopfenden fett eingemauert werden. Müffen fie zur Verankerung eines Gebäudes dienen, fo find die Löcher für die Ankerfchrauben — oder bei Rundeifen für das durchgefteckte Anker-Ende -t— nicht kreisrund, fondern länglich zu machen, damit bei etwa eintretender Erhitzung der Träger fich bewegen kann, ohne den Anker nebft dem Stirnmauerwerk herauszufchieben. Die Länge eines Loches mufs der zu erwartenden Ausdehnung entfprechen. Selbftredend wirkt ein verankerter Träger, fobald er fich verlängert, nicht mehr als Anker.

Vor allen Dingen mufs man darauf fehen, eiferne Conftructionstheile gegen zu ttarke Erhitzung zu fichern. In Backtteinen, oder noch beffer in Schwemmfteinen, bezw. in Béton ausgemauertes Eifen-Fachwerk hat fich gut bewährt (z. B. beim Brande von Strafsburg 1870) , da hier das Eifen zum gröfsten Theile von einem fchlechten Leiter eingefchloffen itt. Viehftälle, über denen fich Heu- und Strohmagazine befinden, können unbedenklich auf I-Trägern überwölbt werden, wenn man nur die Gewölbe bis zum Scheitel ausmauert und abpflaftert, fo dafs die Träger von mehreren Backtteinfchichten überdeckt find. So blieben bei dem v. Ma/fei’tchen Brande in Stalltach ¹⁴ 15 16), wobei mit dem Dachttuhle etwa 8000 Centner Futtervorräthe verbrannten, die darunter befindlichen, auf I-Trägern ruhenden und bis zum Scheitel ausgemauerten Gewölbe des Viehftalles vollttändig intact, fo dafs nach Abkühlung des Raumes das Vieh wieder eingeftellt werden konnte.

Schwieriger itt es im umgekehrten Falle, wrenn obere Räume gegen den Brand von unten gefchützt werden follen. Einigen Schutz gewähren .Kappengewölbe zwifchen eifernen Schienen oder Trägern, wo alfo nur der untere Flanfch von der Flamme getroffen werden kann. Eben fo find von horizontalen Decken-Conttructionen das Syftem Lamy, bei welchem der 72cm weite Raum zwifchen den Trägern mit je drei hohlen Kalten von gebranntem Thon ausgefüllt wird, und das Syftem Cartaux, welches verzahnte Hohlziegel flatt der Thonkaften verwendet, in diefer Beziehung zu empfehlen. Gröfsere Sicherheit wird vorausfichtlich das Syftem Murat bieten, welches ftatt der Wölbung zwifchen den Trägern gegoffenen Grobmörtel anwendet, der auch von unten her die Träger dick überzieht.

den die Kappenträger unterftützenden Hauptträger völlig frei zu legen, fo dafs

Ganz fehlerhaft aber itt es, wie man es in Magazinen und.Fabriken, die ganz mit Brennftoff gefüllt find, nicht feiten findet

er ganz vom Feuer umfpült werden kann. Wichcord in London hat (angeblich bereits mit grofsem Erfolge) die fchmiedeeifernen Deckenbalken mit feuerfeftem Thon vollftändig umfchloffen. Diefe Formfteine haben ein folches Profil, dafs fie oben eine paffende Widerlagsform für die Gewölbe bilden.

Gufseifen dehnt fich zwar bei der Erhitzung weniger aus, als Schmiedeeifen ¹¹⁰), kommt dafür aber eher zum Schmelzen.

Braidwoodul) behauptete, gufseiferne Säulen feien weniger feuerficher, als hölzerne. Glühend gewordene brächen zufammen, fobald man den Strahl der Feuerfpritze auf fie richte. Sein College Shaw verlangt daher in feinem Werke ¹¹²) , dafs bei gröfseren Räumen zum Schutze der Feuerwehr jede vierte Säule durch einen Ulmen- oder Eichenpfoften erfetzt und die übrigen gufseifernen Säulen mit Verputz . überzogen werden.

Die Firma Wight Co. in Chicago hat ein Patent auf die Conftruction einer eifernen Säule genommen, welche einen Mantel von poröfer Terracotta trägt. In englifchen Magazinen hat man einen Luftzug durch die hohlen Säulen hergeftellt, um fo fortwährend eine Abkühlung herbeizuführen , ein Schutzmittel, welches fich jedoch bei Gelegenheit eines Brandes wenig wirkfam erwiefen hat. Beffer wird die in neueren englifchen Entrepôts getroffene Einrichtung fich bewähren, welche Waffer permanent durch die Säule circuliren läfft.

Selbftverftändlich ift die Anwendung hohler gufseiferner Säulen für Läden und Arbeitsräume, bei denen die Menge der feuergefährlichen Stoffe keine bedeutende ift, ganz unbedenklich.

In Bezug auf die feuerfichere Conftruction von Wänden, Decken, Fufsböden, Dächern und Treppen müffen wir auf die vorhergehenden Bände diefes Theiles des vorliegenden »Handbuches« verweifen und wollen an diefer Stelle nur einige Punkte hervorheben. Zunächft hat man bei der Wahl der Conftructionen die Bau-und Feuer-Polizei-Verordnung des Ortes oder Kreifes genau zu beachten. Gegen diefelbe anzukämpfen, ift in den meiften Fällen vergeblich, in allen Fällen zeitraubend. Unter den Wänden find folche Fachwerks-Conftructionen befonders feuergefährlich zu nennen, welche nicht ausgemauert, fondern beiderfeitig mit Brettern bekleidet find, namentlich dann, wenn der fo gebildete Hohlraum durch mehrere Gefchoffe reicht¹¹³). Sind in jeder Etage eine oder zwei durchgehende Verriegelungen angebracht, fo ift das fchnelle Herabfallen des Feuers und Entftehung von Zugluft gehindert¹¹⁴). Wo es darauf ankommt, frei tragende Zwifchenwände über gröfseren Spannweiten feuerficher auszuführen, empfiehlt fich in erfter Linie Träger-Wellblech, welches die F'unctionen des Wandabfchluffes und des Trägers in fich vereinigt; der Wandputz, welcher einen nicht unwefentlichen Schutz gegen Erglühen bildet, wird am beften auf Rohrgewebe angebracht.

Die Wände von Perfonen-Aufzügen, Fahrftühlen und Ventilationsfchächten foll man möglichft feuerficher herftellen. Laffen fie fich nicht maffiv ausführen, fo ift die Bretterbekleidung mit Zink- oder Eifenblech zu befchlagen. Derartige Wände find mindeftens 0,5 m über das Dach hinauszuführen, damit nicht die von unten herauf-fchlagende Flamme das Dach ergreife oder umgekehrt, fobald das Dach brennt, Stücke in die unteren Räume herabfallen können¹¹⁵).

Durch den Maffivbau von Umfaffungswänden foll theils die Entzündung von aufsen, theils ein rafcher Zufammenfturz des brennenden' Gebäudes verhindert werden; defshalb wird in manchen Städten gefordert, dafs -auch vorfpringende Bautheile, wie Balcons, Erker, Vordächer, Hauptgefimfe etc. feuerficher herzuftellen

WO) Siehe Theil I, Bd. i, Art. 163, S. 184.

Ul) Commandant der Londoner Feuerwehr.

112)    Fire furveys. London 1872. S. 43.

113)    Vergl. über den Brand des Hotels »Kaiferhof« in Berlin: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, S. 167.

IW) Siehe auch die »normale Bauordnung« von Baumeister (Wiesbaden 1881), §. 28 (S. 44): Schächte; §. 20 (S. 32) Umfaffungswände, fo wie §. 23 (S. 37) : Vorfpringende Bautheile.

W5) Siehe ebendaf.

70.

Wände.

7»-

Decken.

72.

Fufsböden.

73-

Dächer.

find; in einem folchen Falle müffen Stein oder Metall verwendet, etwaige Holz-conftructionen mit Blech, Schiefer oder Putz bekleidet werden. Hölzerne Haupt-gefimfe erfcheinen befonders geeignet, einen ausgebrochenen Brand zu verbreiten; fie find defshalb in. manchen Ländern für ftädtifche Gebäude verboten. Kommen fie zur Anwendung, fo füllte man fie ftets auf etwa 1 m Abftand von der Nachbargrenze feuerficher bekleiden ¹¹⁵).

Hölzerne Decken find um fo feuergefährlicher, je leichter fie dem Feuer Durchzug von unten nach oben gewähren. Decken ohne Verputz und Stakung verbreiten daher die Gefahr am fchnellften. Die am Rhein, in Belgien, England und Amerika üblichen Bohlenbalken, welche fogar vielfach ohne Stakung und mit ungefpundeten Fufsböden fich vorfinden, ftehen den vollen Balken nach, da fie in kurzer Zeit von der Flamme zerftört werden. Ueberfüllung der Staken mit Strohlehm bis zur Oberkante der Balken, wobei die durch das Trocknen des Lehms entftandenen Riffe vor dem Legen des Fufsbodens mit feinem Sande ausgefüllt werden, ift in diefer Beziehung beffer, als die Ueberfüllung mit Schutt oder Schlacke.

Einen wefentlichen Schutz bietet der Deckenputz, namentlich dann, wenn der Mörtel viel Gyps enthält, wobei wiederum der Putz auf Latten (Spalirputz) fich beffer hält, als Rohrputz auf Schalung.

Bei angeftellter Probe hat fich der Rabitz'fche Deckenputz auf Drahtgewebe vorzüglich bewährt. Nach halbftündigem lebhaften Brande war derfelbe unverfehrt ; über der Decke gelagerte Hobelfpäne zeigten ficli unverändert.

Als höchft feuergefährlich find hölzerne Imitationen gewölbter Decken zu bezeichnen, da das Feuer im Hohlraum zwifchen den Holzwölbungen und der darüber befindlichen Balkenlage in Folge des entfliehenden Luftzuges fich fchnell ausbreitet. Ein Beifpiel hierfür bot der Brand des BuJ/'e’fchen Reftaurations-Locales in Berlin.

Gewölbte Decken find feuerficher, wenn das Material derfelben feuerbeftändig Gute Backfteine werden hierbei meiftens genügen ; will man abfolute Sicherheit haben, fo mufs man zu Chamotte-Steinen greifen¹¹⁶).

Bei den Fufsböden auf Lagerhölzern hat man darauf zu achten, dafs fie mit unverbrennlichem Material gut unterftopft werden. Sind Gründe vorhanden, eine folche Ausfüllung nicht vorzunehmen, fo dürfen Plobelfpäne in den Hohlräumen durchaus nicht liegen bleiben, wie es z. B. beim abgebrannten Hauptgebäude der Hygiene-Ausheilung in Berlin 1882 conftatirt worden ift.

Parquet-Fufsböden bewähren fich, wenn die Flamme nicht von unten kommt, recht gut. Viollet-le-Dac hat beobachtet, dafs Parquets in gänzlich ausgebrannten Zimmern kaum etwas verkohlt waren ¹¹⁷). Die Feuerficherheit von Afphalt-Fufsböden haben wir bereits erwähnt; eben fo ift der in manchen Gegenden übliche Gyps-Eftrich auf der Dachbalkenlage empfehlenswerth.

Unter den Dachdeckungen ift das Stroh- und Rohrdach am gefährlichften. Sicherer find Lehmfchindel- oder Lehmftrohdächer, wobei wiederum die fog. pom-merfchen Lehmftrohdächer wegen ihrer gröfseren Lehmmafife den Vorzug vor den polnifchen verdienen.. Da aber derartige Dächer fehr fchwer find, geringe Dauer haben und von Mäufen heimgefucht werden, fo kann man fie dennoch nicht gerade empfehlen. Holzfchindeln werden für Wohnhäufer nur noch in wenigen Gegenden

ift.

n®) Siehe auch die .'normale Bauordnung« von Baumeister (Wiesbaden 1881), §.27 (S. 43): Innere Wände und Decken. I!T) Siehe: Gaz. des arck. et du bât. 1872, S. 136.

zugeiaffen. Winge’s imprägnirte Schindeln widerHanden bei einer Probe 20 Minuten lang dem lebhafteren Feuer; erft nach 40 Minuten war ein Theil derfelben zerftört. Auch Wafferglas-Anftrich wird für Schindeln empfohlen ; doch ift zu bemerken, dafs reines Wafferglas an der Luft fich bald zerfetzt.

Von den Ziegeldächern find die Splifsdächer wenig feuerficher, eben fo wenig die mit Strohdocken unterfteckten Pfannen; Spliffe und Docken werden daher mit Wafferglas, letztere auch mit Lehmbrei getränkt, was aber höchftens auf 5 Jahre fchützt. Gute Dachziegel halten fich längere Zeit gegen äufseres Feuer; fchliefs-lich fpringen die Nafen ab, und Dach und Gebälk werden offen gelegt.

Auch Schiefer fpringen bei ftarker Erhitzung. Cementplattendächer werden als feuerficher empfohlen. Gufseiferne Dachziegel hingegen dürften nicht allzu grofsen Widerftand leiften, eben fo wie alle Metalldächer nur bedingte Sicherheit gewähren, auch vermöge ihres Leitungsvermögens die Hitze fchnell über die ganze Dachfläche verbreiten. Leicht entzündliche Stoffe darf man unter Metalldächern nicht lagern, wie fich z. B. Hanf bei einem Brande allein durch Erhitzung des Eifenbleches in einem maffiven, vom Feuer unberührten Gebäude entzündet hat. Wellblech ift bei Temperatur-Veränderungen dem Reifsen und Springen am wenigften ausgefetzt. Wo man Metalldächer ohne Holzfchalung anwendet, follte man die Koften für einen ganz eifernen Dachftuhl nicht fcheuen.

Die gröfste Feuerficherheit bieten die Holzcement-Däc'her; nach diefen würde das Kronen- und Doppeldach von Ziegeln, das Schiefer- und Cementplattendach, fo wie das Lederpappdach und das Steinpappdach rangiren; dann würden die Metalldächer und fchliefslich Schindel- und Strohdächer folgen — eine Reihenfolge, welche jedoch wegen der vielfachen Variationen in den einzelnen Arten keinen Anfpruch auf Genauigkeit macht.

Eine feuerfichere Conftruction erfordert nicht nur eine feuerfichere Dachdeckung, fondern auch, dafs zur Herftellung von Dachaufbauten, Ausfteigeöffnungen, Oberlichtern, Dachrinnen etc. Stein oder Metall verwendet, etwaige Holzconftructionen mit Blech, Schiefer oder Putz verkleidet werden¹¹⁸).

Daffelbe

Eine befondere Feuersgefahr für Dächer entfteht bei Löthungen. Löthöfen füllten weder ohne Aufficht gelaffen werden, wie es in den Arbeitspaufen vielfach gefchieht, noch bei ftarkem Winde überhaupt angewendet werden¹¹⁹); immer aber müffen beim Löthen auf Dächern gefüllte Waffereimer zur Hand fein, gilt von den Oefen zur Erwärmung des Holzcementes, welche auf eine etwa 10cm Harke Sandfchüttung zu Hellen find.

Manfarde-Dächer, gleich viel wie fie abgedeckt find, erfcheinen wegen ihrer Holzmaffen zur Verbreitung des Feuers befonders geeignet¹²⁰).

74-

T repp'en.

Unter den Treppen galten alle maffiv aus Backfieinen oder HauHeinen con-Hruirten als unverbrennlich; doch hat fich beim Brande von Paris gezeigt, dafs alle frei tragenden Haufiein-Treppen, gleich viel aus welchem Materiale beHehend, zerbrochen find. Allerdings wurden hier befondere Mittel, namentlich Petroleum angewendet, während fonH ein maffives Treppenhaus wohl kaum fo viel Brennfioffe enthalten könnte, um einigermafsen fefien Naturfiein in Gefahr zu bringen.

Baumeister (Wiesbaden 1881), §. 21 (S. 35): Dächer, fo wie §. 23

113; Siehe auch die »normale Bauordnung« von (S. 37) : Vorfpringende Bautheile.

U9) Urfache des Brandes der Nicolai-Kirche in Potsdam, desgl. des National-Theaters in Prag u. a. DO) Beobachtung beim Brande von Bofton (flehe: Deutfche Bauz 1872, S. 407).

Mauerkörper über der Balkenlage erfetzt werden, welcher unter dem Afchenfall mindeftens 15cm, unter dem Feuerraum mindeftens 25cm Höhe haben mufs.

Ueber die feuerfichere Conftruction der Schornfteine ift bereits im vorhergehenden Bande diefes »Handbuches« (Art. 180 bis 186, S. 148 bis 153 und Art. 194 bis 196, S. 160 u. 161) das Erforderliche gefügt worden. Im Uebrigen ift das Anlegen von Feuerftellen und Schornfteinen durch die baupolizeilichen Beftimmungen der einzelnen Orte und Kreife fo fpeciell vorgefchrieben, dafs wir an diefer Stelle auf weitere Auseinanderfetzungen verzichten können und nur empfehlen, fich ftricte danach zu richten ¹⁷).

76.

75-

Feuerftellen

und

Schornfteine.

Immerhin wird man aber den in Backffeinen unterwölbten Hauftein-Treppen gröfsere Sicherheit vindiciren müffen, wie z. B. fich diejenigen in den Tuilerien trotz aller Anftrengungen der Petroleure gut gehalten haben.

Holzbelag auf maffiven Stufen ift unyerbrennlich; eben fo ift bei maffiven Treppen die Bekleidung der Setzftufen mit Futterbrettern fbatthaft, fo fern diefe nicht an eine Holzbekleidung der Wangen anfchliefsen ¹⁸). Hölzerne Treppen find weniger leicht entzündlich, wenn ihre Unterfeite mit Rohr- oder Spalirputz verfehen ift, und es werden folche z. B. in Berlin »feuerfichere« genannt.

Eiferne Treppen bieten etwas gröfsere Sicherheit, halten bei ftärkerem Feuer aber nicht Stand ; durchbrochene eiferne Treppen mit Holzbelag find fchlechter, als hölzerne; eben fo dürften folche mit Marmorbelag bei der geringen Feuerficherheit der gewöhnlichen Marmorforten fich nicht fonderlich bewähren.

Die Hauptfache bei allen Treppen-Anlagen, welche feuerficher fein follen, ift, fie maffiv zu umfchliefsen und fie durch Ueberwölbung gegen herabfallendes Feuer zu fichern ¹⁹).

Die gröfste Zahl der Feuersbrünfte entfteht durch fehlerhaft disponirte Feuerungen und Schornfteine.

Feuerftellen ²⁰) follen, wegen ihrer Ausdehnung durch die Hitze, felbftändige Umfaffungen befttzen und nicht in die Wände des Gebäudes eingreifen. Gröfsere Feuerftellen find grundfeft auf Mauern, Gewölben und Eifenconftructionen anzulegen.

Feuerftellen gewöhnlicher Art können auf Balkenlagen geftellt werden, fobald das Holzwerk der letzteren durch eine mindeftens 5

hohe Steinfchiöht (Steinplatte, Backftein-Flachfchicht, Cernent etc.) bedeckt ift und wenn zwifchen diefer Ifolir-fchicht und der Sohle des Feuerraumes, bezw. des Afchenfalles ein mindeftens 5 hoher Hohlraum verbleibt; der letztere kann zwar durch Tragwände oder Tragfiifse verfperrt fein, mufs aber, der Luftcirculation zugänglich gemacht werden. -Die Ifolirfchicht mit darüber befindlichem Hohlraum kann auch durch einen maffiven

cm

cm

Ueber die Verhütung der Feuersgefahr bei Einrichtungen, welche zur künft-

Beleuchtungs- . .    .    ,

1Einrichtungen, hchen Beleuchtung der Räume dienen und im vorhergehenden Bande diefes »Handbuches« (Abth. -IV, Abfchn. 4, A) abgehandelt find, können wir uns an diefer Stelle kurz faffen.

Offene Gasflammen find thunlichft zu vermeiden oder mit Drahtkörben zu umgeben, damit Draperien oder fonftige entzündliche Stoffe nicht hineinwehen können. Von Holzdecken müffen fie 90cm, von feitlichem Holzwerk 60cm, mit

eifernem Schutzdeckel 15cm von der Decke entfernt bleiben. Wandarme müffen feft, nicht beweglich fein. Bei gröfseren Beleuchtungs-Anlagen find mehrere Haupthähne anzulegen; namentlich find bei Theatern die Gasleitungen a) für Veftibule, Treppen und Corridore, b) für den Zufchauerraum und c) für die Bühne voll-ftändig zu fondera.

Im Wiener Opernhaufe ift die Einrichtung getroffen, dafs die Cylinder der unter der Brüftung der Ränge angebrachten Lampen fleh in ein Kupferrohr fortfetzen , das nach einem gemeinfamen Abzugscanal führt. Das Sttbra’fche Beleuchtungsfyftem zeigt oben gefchloffene Lampengläfer mit abwärts brennender Flamme und verhindert nicht nur die Feuersgefahr, fondera mindert auch die Hitze.

Zu achten ift auf Undichtigkeiten in den Rohrleitungen, durch welche fich bei Vermifchung des Gafes mit der atmofphärifchen Luft Knallgas bildet. Durch Erhitzung, bezw. theilweifes Abfchmelzen der Rohrleitungen werden Explofionen nicht herbeigeführt¹²⁵), fondera nur die fchon vorhandenen Flammen vergröfsert; das Abftellen der Leitungen braucht daher keineswegs übereilt zu werden und darf jedenfalls nicht eher gefchehen, als bis fämmtliche Perfonen in Sicherheit find.

Nothbeleuchtung durch Fettöl-Lampen, welche in Qualm und Zugwind leicht verlöfchen, dürfte nur dann geftattet werden, wenn diefe in gefchloffenen Mauer-nifchen liegen und durch Zu- und Abführungscanal mit der äufseren Luft in Verbindung ftehen. Auch ift zu beachten, dafs der hierbei erforderliche Gebrauch von Zündhölzern, die gern brennend weggeworfen werden, nicht ungefährlich ift.

Die Einführung der elektrifchen Beleuchtung wird die Feuersgefahr wefentlich herabmindern, allerdings nicht ganz befeitigen; jedenfalls find die Leitungen durch unverbrennliche Ifolatoren zu ifoliren.

Die Ausgänge öffentlicher Gebäude müffen genügende Weite erhalten. Die Parifer Vorfchriften verlangen für je 1000 Perfonen eine Gefammtbreite von 6 m bei öffentliche« für die Strafsen-Ausgänge und für je weitere ioo Perfonen eine Verbreiterung von 0,6m — Zahlen, welche man jedoch als Minimum anzufehen hat. Die Thüren müffen zur Vermeidung von Aufstauungen die volle Breite des Corridors oder der Treppen befitzen und nach aufsen auffchlagen ¹²⁶).

Um der Verbreitung entftandener Feuersbrünfte vorzubeugen, wird in den meiften Staaten durch Gefetz gefordert, dafs die Häufer'da, wo fie unmittelbar an einander ftofsen, durch vollftändige maffive Brandmauern getrennt fein müffen Es find dies Mauern, die vom Fundament aus bis zur Giebelfpitze (Brandgiebel), ja felbft noch 30cm und mehr über der Dachdeckung, aus unverbrennbarem Material, in einer Stärke von 25 bis 45cm aufgeführt find, wobei es unftatthaft ift, diefelben mit Oeffnungen zu verfehen. Sind in die Brandmauern Hölzer, Nifchen oder Schornfteinrohre eingelegt, fo müffen fie aufserhalb diefer Theile noch eine Minimaldicke von 12, beffer 25cm 12 8) haben. Auch hölzerne Umfaffungswände und Dach-gefimfe, fo wie Dachrinnen müffen durch die Brandmauern gedeckt, bezw. unterbrochen werden. Die Brandmauern zwifchen ftädtifchen Gebäuden find häufig gemeinfchaftliche; es kann dies bei folchen Mauern zu Bedenken Anlafs geben, welche als Auflager des Gebälkes in einem mehrgefchoffigen Gebäude dienen.

127

)•

77-

Ausgänge

Gebäuden.

78.

Brandmauern.

der Strafse.

125)    Fijr Gasleitungen füllen auch defshalb nur Eifenrohre, nicht aber Bleirohre angewendet werden.

126)    Siehe auch die »normale Bauordnung« von Baumeister (Wiesbaden 1881), §. 25 (S. 40): Zugänglichkeit von

127) Siehe ebendaf. §. 26 (S. 41) : Brandmauern. 128; Der code civil fchreibt allerdings nur 5,4 nicht unter r Stein Stärke gehen.

cm

vor ; doch follte man mit Rückficht auf Conftruction und Ausführung

79-

Thüren.

80.

Fenfter

und

Läden.

angefertigt werden.

man durch die in Art. 14 bis 16 (S. 17) erwähnten eifernen Roll-, Platten- und Schiebeläden ; doch zeigen auch diefe die im vorhergehenden Artikel bereits er

Derfelbe befteht aus zwei Lagen von Blech, zwifchen denen ein fchlechter Wärmeleiter eingefüllt Er läuft mit Rollen auf einer horizontalen Führungsfchiene,. welche in halber Fenfterhöhe

In ausgedehnten Gebäuden find aber auch in Entfernungen von höchftens 40m unverbrennbare Trennungswände zu errichten, welche mindeftens 30cm über das Dach hervorragen müffen.

Solche innere Brandmauern werden felbft bei kleineren Gebäuden nothwendig, wenn darin feuergefährliche gewerbliche Anlagen und andere Räumlichkeiten (Scheunen und Wohnung, Arbeitsräume mit ftarkem Feuerbetrieb und Wohnung oder Magazin, Wafchküche und Remife für Brennmaterial etc.) untergebracht werden follen.

In derartigen inneren Brandmauern find die etwa erforderlichen Thüröffnungen feuerficher herzuftellen und mit unverbrennbaren, von felbft zufallenden Thüren zu verfehen.

Als feuerfichere Thüren gelten in der Regel die in Art. 3 u. 4 (S. 5 u. 6) als einbruchficher vorgeführten Conftructionen aus Eifenblech und folche in Eifen und Stahl. Es wurde in Art. 5 (S. 6) bereits bemerkt, dafs die Anforderungen für Sicherheit gegen Einbruch mit jenen gegen Feuer häufig fich decken. Indefs hat die Erfahrung gelehrt, dafs ganz aus Eifen hergeftellte Thüren fich nicht immer bewährt haben. Bei gröfseren Bränden werfen fie fich in Folge der Gluth; fie fpringen dabei aus den Angeln und Schlöffern und geben im rothglühenden Zu-ftande Anlafs zur weiteren Verbreitung des Feuers. Beffer als diefe eignen fich hölzerne, mit Eifen, Zink oder Zinkblech befchlagene.

Am feuerficherften follen fich Thüren bewährt haben, deren Kern aus einer doppelten, fich diagonal kreuzenden Lage 25mm ftarker, mit einander verdübelter Bretter hergeftellt und an den Aufsenflächen mit gefalzten (nicht gelötheten) Zinnplatten armirt ift. Sie werden mittels ftarker, über ihre ganze Breite reichender, folide befeftigter Langbänder auf den im Mauerwerk auf das Sorgfältigfte befeftigten Haken und Fallen aufgehängt. Derartig ausgerüftete Thüren, welche die Durch-gangsöfifnung um ca. 5cm überragen, haben nach vielfachen Erfahrungen einem Feuer widerftanden, bei welchem eiferne Thüren vollftändig zerftört wurden.

Vor einer Verkleidung mit galvanifirten Eifenplatten hat das Zinnblech den Vortheil, dafs es dem Feuer einen geringeren metallifchen Körper bietet und fich nicht wirft, in Folge deffen mit dem Kern folider durch Nagelung verbunden werden kann.

Selbftverftändlich müffen derartige Thüren nach der Richtung des Ausganges auffchlagen.

Gröfsere Oefifnungen werden durch eiferne Roll-Jaloufien, Schiebethore oder Vorhänge feuerficher gefchloffen.

Soll das Rahmenwerk der Fenfter unverbrennbar fein, fo mufs es aus Eifen Einen feuerficheren Verfchlufs der Fenfteröfifnungen erzielt

wähnten Uebelftände.

Bei Bränden ift es nicht feiten von grofsem Werthe, wenn derlei Läden fich von aufsen öffnen laffen, wie dies z. B. beim FofsTchen Schiebeladen der Fall ift.

werden kann.

angebracht ift. Diefe Schiene, aus Stahl hergeftellt, fitzt mit ihren Enden auf eingemauerten Gufsftücken, wobei Spielraum gelaffen ift , dafs fich die Schiene den Temperaturänderungen entfprechend unbefchadet

für die Einmauerung zufammenziehen und ausdehnen kann. Ein folcher Laden kann innen oder aufsen angebracht werden ¹²⁹)>.

Eiferne

Vorhänge.

Eiferne Vorhänge finden namentlich in Theatern Anwendung, find aber auch für andere grofse Oeffnungen anwendbar, falls man entweder unter oder über der Oeffnung die nöthige Höhe zur Bergung des Vorhanges hat.

Die erften Vorhänge, und zwar aus Blechplatten conftruirt, follen fchon 1782 in Lyon und London Vorkommen; 1824 hat das Burg-Theater in Wien einen folchen erhalten. Derartige Eifenblech-Vorhänge widerftehen der koloffalen Gluth eines Bühnenfeuers nicht lange. Neuerdings haben die Draht-Courtinen eine grofse Verbreitung gefunden. Sie beftehen meiftens aus einem Gerüft von Eifenfläben, welches mit Draht fo durchflochten ift, dafs fich 2 bis 4cm weite Mafchen ergeben. Allerdings verhindern fle das Durchfchlagen der Flammen von der Bühne in den Zu-fchauerraum für längere Zeit, halten aber die tödtlichen Rauchgafe nicht zurück. Ob die neueften Verfuche, fie nach Art der Dazy’fchen Sicherheitslampe fehr fein-mafchig auszuführen, fich praktifch beweifen werden, bleibt abzuwarten.

Beffer werden fich vorausfichtlich die aus Träger-Wellblech conftruirten bewähren. Unter diefen haben wir zwei Hauptarten zu unterfcheiden : folche mit horizontal und folche mit vertical geflehten Wellen. Erftere dürften den Nachtheil haben, dafs die Wellen bei ftarker Erhitzung zufammenfinken. Pf aff in Wien fchlägt daher vor, den Vorhang aus fegmentförmig gebogenen, 1,5mm ftarken Blechen zu bilden, die von horizontalen Hängefchienen getragen werden. Letztere find dem Zufchauerraume zugekehrt, werden fich in Folge defien nur langfam.erhitzen und fo einer Deformation Vorbeugen. Ein derartiger Vorhang ift im Stadttheater zu Brünn zur Ausführung gekommen.

Einfacher wird es aber fein, das Wellblech vertical zu flehen. Hier kann ein Zufammenfinken nicht Vorkommen ; überdies wird fich innerhalb der tiefen Wellen ein ftarker auffteigender Luftftrom bilden, der wohl etwas zur Abkühlung beitragen kann. Solche Vorhänge find von der Firma L. Bernhard & Co. zu Berlin im Stadttheater zu Pofen, fo wie im Wahner-, Friedrich-Wilhelmftädtifchen, Belle-Alliance-, Walhalla- und Central-Theater zu Berlin ausgeführt. Wir geben im Nachftehenden eine Befchreibung des Pofener Vorhanges (Fig. 77 bis 80).

Die freie Bühnenöffnung ift im Pofener Stadttheater 11,7 m hoch und 8,73m breit. Der Vorhang fetzt fich aus einem oberen feften Theil von 2,8 m Höhe, der mittels Winkeleifen hinter dem fog. Harlequin-Mantel an der Mauer befeftigt ift und an der unteren Kante mit einem u -Eifen als Träger eines Sand-Verfchluffes verfehen ift, und dem beweglichen Untertheil, deffen obere n-Eifen-Befäumung in die erwähnte Sanddichtung einfällt, zufammen (Fig. 79). Die feitlichen Führungen des Vorfprunges (Fig. 77 u. 80) beftehen ebenfalls aus E-Eifen, in welchen für gewöhnlich (durch eilte Flachfchiene gefchützt) ein Hanf-fchlauch hängt, der mit der Wafferleitung in Verbindung fleht und der nöthigenfalls durch Oeffnen eines Ventils zur Rundung aufgefchwellt wird, um dadurch eine vollftändige Abdichtung herzuftellen. Der aufziehbare Theil des Vorhanges (welcher bei einer Breite von 8,80 m und einer Höhe von 8,95 m nur ca. 1800 ks wiegt) ift durch 2 Gegengewichte fo weit ausbalancirt, um leicht durch 2 Männer an der Winde im Zeitraum von 1 Minute aufgezogen werden zu können. Die zugehörige Winde ift fo eingerichtet, dafs beim Niedergang des Vorhanges die Kurbel flehen bleibt und dafs ein Zug an einem Auslöfungshebel genügt, um den Vorhang zum gleichmäfsigen Niedergehen zu bringen. Diefer wird in etwa 10 Secunden vollführt, wobei der Vorhang auf das Bühnen-Podium fich fanft auffetzt. Für den nicht unmöglichen Fall, dafs bei einem Brande das Bühnen-Perfonal zu fehr in Anfpruch genommen fein follte, oder auch in der Verwirrung das Herablaffen des Vorhanges von der Bühne aus überhaupt unterbliebe, kann die Auslöfung von einer durch Glasfenfter gefchützten Stelle im Zufchauerraum mittels eines elektrifchen Stromes oder durch leichten Zug an einem Knopf gefchehen. Etwa dann auf der Bühne abgefperrte Perfonen können durch

Fig. 80.

Schnürboden*

■XJ-

V200 n. Gr.

I;

ii

V45 Gr.

mr

jff

fJ/-

-iV

iy

Ld

Fig. 79. Orchester

B uh. nenratutn*

Eiferner Schutzvorhang im Stadttheater zu Pofen.

eine im Vorhang angebrachte und nach beiden Seiten auffchlagende Thür fich retten. Immer fetzen fich beim Niedergehen felbflthätig grofse Glockenfignale in Bewegung, welche davor warnen follen, unter dem Vorhang flehen zu bleiben. Die Gegengewichte bewegen fich an Drathfeilen aufgehängt in 25cm weiten Gufsrohren (Fig. 77, 78 u. 80) ; diefelben haben am Umfang eine Filz- und Bürftendichtung, welche einen ziemlich luftdichten und leichten Schlufs herflellt, wodurch im Falle eines plötzlichen Seilbruches ein.Luft-pufifer entlieht, indem fich ein feitliches kleines Ventil durch rafchen Luftaustritt fchliefst. Bei regel-mäfsigem Gang bleibt das Ventil jedoch etwas geöffnet und läfft die Luft frei ein- und ausflrömen. Das Moment beim rafchen Niederlaffen wird aufserdem dadurch aufgenommen, dafs die Gegengewichte zweitheilig hergeftellt und die Theile durch eine Kette fo mit einander verbunden find, dafs der untere Theil im Führungsrohr liegen bleibt, bis kurz vor dem Auffetzen des Vorhanges auf das Bühnen-Podium. Die Ketten dienen nebenbei noch zur Ausgleichung des Gewichtes der Drahtfeile, und es wird durch die Combination mit der Centrifugal-Bremfe an der Winde das fanfte Auffetzen beim rafcheflen Niedergang unbedingt erzielt.

Zur Ausgleichung der möglicher Weife ungleichen Streckung der zur Winde führenden Zugfeile, welche im Uebrigen d|is Gewicht des Vorhanges auch dann noch tragen, wenn ein oder beide Gegengewichts-Seile zugleich reifsen füllten, dient ein kurzer Wagebalken als Verbindung mit dem Zugketten-Ende der Winde (Fig. 77).

L?

/\

jpfis'-eassa-

is=j

msm

SU

Tut:

öt:

Fig. 83.

r    ^Z-I-IrT^~=j:^r=Zr

-t

-r--riiTpr.rnr_r_ri.-s.-L.-u

feÿ

la

Eiferner Schutzvorhang im Walhalla-Theater zu Berlin. — ^200 n- Gr.

In Fig. 81 bis 85 ift die Conftruction des von L. Bernhard & Co. in Berlin ausgeführten Schutzvorhanges für das Walhalla-Theater in Berlin wiedergegeben 13P).

Hier war nicht Höhe genug vorhanden, um den Vorhang aus einem Stücke anfertigen zu können; derfelbe ift vielmehr in 3 einzelnen Theilen hergeftellt (Fig. 81 u. 84), welche durch Verfatzung der I-Träger fo in einander greifen, dafs fie einen feilen Schlufs erzielen. Der vierte, feite Theil des Vorhanges, der fog. Harlequin-Mantel liegt in der Vorderfläche der Brandmauer, welche Bühnenhaus und Zufchauerraum trennt, .während die drei anderen beweglichen Theile um die Stärke diefer Mauer zurückfpringen. An der Unterkante des feft liegenden Theiles ift diefe Differenz durch eine Wellblech-Decke feuerficher ausgefüllt. Das Gewicht der beiden unteren Abtheilungen des Vorhanges ift durch Contregewichte an Drahtfeilen gänzlich aufgehoben, fo dafs für den Bewegungs- und Aufzieh-Mechanismus nur der oberfte Schieber zu heben bleibt. Diefe Kraft aber kann ein einzelner Mann leiften. Die Tafeln der einzelnen Schieber find mit Winkeleifen auf die oberen und unteren Träger beteiligt und letztere durch je 6 Zugftangen mit einander verbunden. Die Stützpunkte der ganzen Conftruction wurden dadurch gewonnen , dafs in der Scheitellinie des Entlaftungsbogens eiferne Träger durch die Brandmauer vorgeftreckt und an der Vorder-

130) Nach : Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 25. Handbuch der Architektur. III. 6.

feite ftark verankert wurden. Nach dem Unglück im Wiener Ring-Theater ift die Vorrichtung zum Herab-s laffen des eifernen Vorhanges .fo eingerichtet worden, dafs fie vom Flur aus pneumatifch in Gang gebracht = werden kann. Bemerkenswerth ift, dafs während der Aufhellung des gefammten Eifenwerlces Proben und Vorftellungen nicht unterbrochen zu werden brauchten.

ÎB-SJTC M.

Ett

WKk

Hül

Ui

iq

Fig. 86 zeigt die feitliche Dichtung gegen das Durchdringen der Rauchgafe, wie fie von der Firma Hein, Lehmann & Co. zu Berlin in Hamburg ausgeführt ift.; im oberen Theile diefer Abbildung ift der mit Waffer gefüllte Schlauch im Horizon-talfchnitt zu fehen.

jtTX TvTXrST

Leider ift die erfte praktifche Erprobung der Wellblech - Vorhänge nicht günftig abgelaufen, indem der des Natio-nal-Theaters in Berlin während des Brandes (1883) in den Zufchauerraum herabftürzte. Doch fcheint dies ausfchliefslich an der hölzernen Umrahmung der Bühnenöffnung gelegen zu haben, an welcher der Vorhang befeftigt war.

LL

Querfchnitt-Detail vom Schutzvorhang des Walhalla-Theaters zu Berlin. — 1/30 n- Gr.

82.

Das Gutachten der Academie des Bauwefens 13 3) fagt darüber: »Der eiferne Vorhang hat augenfchein-lich das Uebergreifen des Feuers in den Zufchauerraum fo lange verhindert, bis er glühend wurde ... Wir müffen auch darin der Anficht des Branddirectors Witte beitreten, dafs durch (einen eifernen Vorhang niemals ein brandmauerartiger Abfchlufs erreicht werden kann, welcher im Stande wäre, den Einwirkungen eines mächtigen Feuers auf die Dauer zu widerftehen. Sein hauptfächlichfter Zweck ift vielmehr, dem Publicum den Anblick der Hammen, welcher ftets eine Panik hervorruft, zu entziehen , und ferner der, den Qualm und die Flammen fo lange vom Zufchauerraum fern zu halten, bis derfelbe vollftändig geräumt ift. Dagegen bleibt es fraglich, ob die in dem eifernen Vorhänge angebrachte Thür Veranlaffung zum fchnelleren Eindringen des Feuers in den Zufchauerraum gegeben hat oder nicht. Jedenfalls würde es fich empfehlen, die zu Mittheilungen an die Zu-fchauer von der Bühne aus erforderliche Oeffnung nicht im eifernen Vorhänge felbft, fondera neben dem-felben in der maffiven Brandmauer anzubringen.«

Eiferne

Ein in Träger-Wellblech von der Firma Hein, Lehmann & Co. in Berlin con-Schiebethore. ftruirtes Schiebethor zum feuerficheren Verfchlufs einer Oeffnung von. 1,68 m Weite und 2,5 m Höhe giebt Fig. 87.

Beide Theile des Thores hängen an Rollen , welche auf einer Schiene laufen. An der Unterfeite dient ein ei -Eifen als Führung.

Fig. 85.

Fig. 86.

MM

il

i.

Hj^draulifclîe Dichtung am Schutzvorhang im Stadttheater zu Hamburg. — l/s n. Gr.

Grundrifs-Detail vom Schutzvorhang des Walhalla-Theaters zu Berlin. I30 n. Gr.

Fig. 87.

CE

ê=à

(:)

T;

"Ts«

X!

2=

; _

r~r--T.Y."    ,    W\ f\ f\ /\ r\ />/\/TJL/\/\»/\/\ A/\/\/WT7T3

Eifernes Schiebethor von Hein, Lehmann & Co. in Berlin. ',30 n. Gr.

Von gröfster Wichtigkeit ift die Feuerficherheit der Trefor-Anlagen, da hier Summen in Gefahr kommen können, gegen welche der Werth des ganzen Gebäudes ein verfchwindender ift. Es ift bereits im i. Kapitel des vorhergehenden Ab-fchnittes (Sicherungen gegen Einbruch) in Art. i (S. 2) der Trefors gedacht worden; he haben ferner im genannten Kapitel (unter c, Art. 22 bis 26, S. 23 bis 27) eine eingehende Befprechung erfahren. Da bei folchen Anlagen die Vor-fichtsmafsregeln, die man gegen Einbrecher etc. trifft, mit denjenigen, welche in ’ Riickficht auf Feuersgefahr 2U treffen find, innig zufammenhängen, fo wurde der letzteren a. a. O. bereits zum nicht geringen Theile gedacht. Es wird defshalb an diefer Stelle nur Weniges hinzuzufügen fein.

83.

Trefor-

Anlagen.

Für die Wände werden befondere Vorkehrungen gegen Brand nicht noth-wendig, da eine 1 ^2 bis 2 Stein ftarke Backfteinwand eine zu ftarke Erhitzung verhindern wird. Nur in Fabriken und Magazinen, welche viele feuergefährliche Stoffe enthalten, wird man zu doppelten Wänden greifen müffen. Die mehrfach ausgeführte Bohlenbekleidung der Wände und des Fufsbodens im Inneren kann als feuergefährlich nicht erachtet werden.

Der äm meiften gefährdete Theil ift die Decke, welche nicht allein gegen die Hitze von oben her, fondern auch gegen Befchädigungen durch fchwere, herabfallende Gegenftände gefchützt werden mufs. Weit gefpannte Gewölbe find daher zu vermeiden und dafür kleine Kappen von 0,5 bis 0,6 m Breite zu wählen.

Feuersgefahr im Inneren kann von der künftlichen Beleuchtung herrühren.

wegen der Explofionsgefahr zieht man dem Leuchtgas Kerzen vor

deren

Leuchter grofse Metall-Manchetten haben müffen. zichten, fo wird man die Flamme in einer Mauernifche anbringen und einen kleinen

Will man auf Gas nicht ver

Canal bis zum nächften Schornfteinrohr anlegen, wodurch gleichzeitig etwas Ventilation für den eingefcbloffenen Raum gefchaffen wird.

84.

Anftriche und Im-

Eine grofse Zukunft fcheint den feuerficheren Imprägnirungen und Anftrichen Vorbehalten. Zwar ift es noch nicht gelungen, Holz, Leinwand und Papier unver-priignirungen. brennlich zu machen ; wohl aber kann man damit diefe Gegenftände fo weit fichern, dafs fie fchwer Feuer fangen und daffelbe nicht fortpflanzen. Die neuere Technik bedient fleh hierfür der treffenden Bezeichnung »Flammenficherheit« , wohl zu unterfcheiden von »Unverbrennlichkeit«.

Schon im Alterthum verfuchte man Holz durch Anftrich von Alaun feuer-ficher zu machen. Aber erfahrungsmäfsig bleibt Alaun-Anftrich bei fchwacher Löfung unwirkfam; in concentrirtem Zuftande hat er die vollftändige Zerfetzung des Holzes zur Folge, dürfte alfo nur bei Bauten und Decorationen Anwendung finden, welche für kurze Zeit beftimmt find.

Wafferglas-Anftrich auf. Holz ift nur im Anfänge wirkfam, zerfetzt fleh aber bald an der Luft, hält fleh hingegen vorzüglich auf Sand- und Kalkftein, da hier eine vollkommene Verkiefelung der Oberfläche eintritt. Wafferglas-Imprägnirung, welche in Vacuum-Apparaten ausgeführt wird, macht das Holz fo hart, dafs diefes fleh nicht mehr fägen oder fchneiden läfft, kann daher nur bei kleinen, vorher fertig geftellten Gegenftänden angewendet werden. Eine Mifchung von fog. Farben-Wafferglas mit Teigfarben, zwei- bis dreimal aufgeftrichen, hat fleh bei angeftellten Proben gut bewährt. Ein mehrfacher Anftrich von Wafferglas, welchem man in Waffer unlösliche Körper, z. B. Kreide zufetzt (Hoftheater in München), wird gelobt,

00

Ln

eben fo ein Anftrich von fchwefelfaurem Ammoniak und Gyps (Wiener Stadttheater), desgleichen ein folcher von borfaurer Talkerde (Wiener Opernhaus).

Nach Patera's Methode wird in Wien eine befondere »flammenfichere An-ftrichmaffe« fabricirt und zum Schutze von Brücken, Treppen etc. mit Erfolg verwendet, eben fo eine von Kreitttnayr in Wien und Friedrich Walz in Pforzheim erfundene. Die wolfram-, phosphor- und kiefelfauren Verbindungen des Natron fchützen erfahrungsmäfsig auf längere Zeit. In Berliner Theatern find mit dem Grünerîchen Mittel, zu beziehen von Judlin in Charlottenburg, und dem Antipyrogen von Kühlewein eingehende Verfuche angeftellt worden, die bis jetzt gute Refultate ergeben haben. Wie lange diefelben ihre Schutzkraft bewahren, bleibt allerdings noch feft zu ftellen. Für Leinwand, Mull, Tarlatan eignet fich ganz be-fonders das fchwefelfaure Ammoniak, in weichem, kaltem Waffer aufgelöst (Hoftheater in Dresden, Stadttheater in Aachen etc.); nach jeder Wäfche mufs eine neue Tränkung ftattfinden; bei einer 20-procentigen Löfung ftellt fich der Preis pro 1 qm imprägnirter Fläche, z. B. bei Couliffen, auf 2 bis 2^2 Pfennige. Auch für die Imprägnirung von Holz wird diefes Mittel empfohlen²¹).

In neuefter Zeit machen die Asbeft-Fabrikate viel von fich reden. Die United Asbeßos Company in England fertigt Asbeft-Tuch, -Papier, -Pappe und -Anftrich. Der letztere ift für Stein, Holz und Metall brauchbar und wird in angemachtem Zuftande und in mehreren Farbentönen, befonders Steingrau geliefert. Für Deutfchland find diefe Fabrikate von Wilfert in Cöln zu beziehen. Asbeft-Papier wird von Frobeełi in Berlin gefertigt und würde fich zur Anfertigung feuer-ficherer Vorhänge wohl eignen. Ein definitives Urtheil läfft fich wegen der Neuheit der Erfindung noch nicht geben.

b) Feuerlöfch-Einrichtungen.

Nachdem wir nunmehr die Präventiv-Mafsregeln gegen Feuersgefahr be-fprochen haben, gehen wir zu denjenigen Einrichtungen über, welche eine ausgebrochene Feuersbrunft bekämpfen follen ²²).

Das ältefte Löfchmittel ift das Waffer. Es wirkt mechanifch durch Ab-fperrung der Luft, phyfikalifch durch Bindung einer Menge von Wärmeeinheiten. Doch ift zu beachten, dafs es nur bei reichlicher Anwendung den gewiinfchten Effect ausübt, bei zu' geringer Menge aber zur Vermehrung der Flamme beiträgt. Der Schmied begiefst die Kohlen mäfsig mit Waffer, damit fie beffer brennen; giefst er zu viel zu, fo verlöfchen fie. Eben fo ift Waffer, welches nur die Flamme, nicht aber den brennenden Gegenftand felbft trifft, eher fchädlich, als nützlich. Man verwende daffelbe daher möglichft zur Befpritzung der brennenden Gegen-ftände felbft, fo wie derjenigen, welche in Gefahr find, anzubrennen.

Bei werthvolleren Gebäuden wird man Feuerlöfch-Einrichtungen im Haufe haben, ohne dadurch die Mitwirkung der fofort zu benachrichtigenden Feuerwehr auszufchliefsen.

Ift das Gebäude mit Wafferleitung verfehen, fo bieten Feuerhähne ein treffliches Schutzmittel. Die Einrichtung derfelben ift im vorhergehenden Bande diefes »Handbuches« (Art. 340 u. 346, S. 299 u. 302) fpeciell angegeben. Zu disponiren

85-

Lolchen

mittels

Waflers.

86.

Feuerhähne.

87.

Hydranten, Balcons und Leitern.

Fig. 88.

fl LUK

in.

Feuerhahn mit Schlauch, Strahlrohr, Mundftück.

find diefelben an möglichft feuerficherer Stelle und in der Mitte des Gebäudes, um mit den Schläuchen recht weit reichen zu können. Gewöhnlich werden fie am Austritt der maffiven Treppen in die Corridore jeden Gefchoffes angebracht; Schlauch und Mundftück müffen nahe dabei fein und bleiben am beften ftets am Feuerhahn angefchraubt.

Sämmtliche Theile werden entweder frei an der Corridor-Wand aufgehängt (Fig. 88), oder es wird zur Bergung derfelben eine Nifche im Mauerwerk ausge-

fpart, fo grofs, dafs Hahn und Schlauch bequem zugänglich find; eine verfchliefsbare Thür liegt bündig mit-dem Wandputze. Die Thür befteht häufig aus hölzernem Rahmen und Glasfüllung, welche leicht zertrümmert werden kann; doch wird bei folcher Einrichtung der Schlauch beim Herausnehmen durch die Glas-fcherben leicht befchädigt. Beffer ift es defshalb, ' die Thür ganz aus Holz und verfchliefsbar herzuftellen, den Schlüffel dazu jedoch unmittelbar daneben in einer be-fonderen kleinen Nifche oder einem Käftchen hinter einer Glasfcheibe aufzubewahren.

Die ca. 10m langen Schläuche der einzelnen Ge-fchoffe können durch meffingene Schlauchverfchraubung fchnell zu bedeutender Länge verbunden werden. Reicht der Wafferdruck aus, fo ift auch im Dachgefchofs ein Feuerhahn zu errichten, der allerdings vor dem Einfrieren möglichft zu fchützen ift. Beim Aachener Brande (1883) hat fich die Einrichtung, die zum Abfpritzen der Trottoirs und der Façaden vorhandenen Gummi-fchläuche an den oberften Ausgufshahn anfchrauben und die Oberfläche des Daches zum Schutze gegen Flugfeuer benetzen zu können, fo vortrefflich bewährt, dafs man diefem Umftande hauptfächlich die Rettung der Stadt zufchreibt.

Bei Gebäuden, in denen die Menge des angehäuften Zündftoffes eine fchnelle Verbreitung des Feuers fürchten läfft, mufs man mehr darauf Bedacht nehmen, die Gefahr von aufsen her zu bekämpfen. Hierfür dienen in erfter Reihe Hydranten oder Feuerpfoften, welche in der unmittelbaren Umgebung der Gebäude, in den Hofräumen derfelben etc. angelegt .werden und diefelbe Conftruction erhalten, wie die in den ftädtifchen Strafsen üblichen Hydranten der öffentlichen Wafferleitung. Derartige Einrichtungen find felbft bei ftädtifchen Gebäuden, fobald diefelben eine grofse Ausdehnung, namentlich nach der Tiefe' hin, haben, nicht überfliiffig; denn die an den Strafsenfronten vorhandenen öffentlichen Feuerwechfel können hauptfächlich nur zum Schutze der nach aufsen gelegenen Gebäudetheile dienen.

Solche Hydranten beftehen bekanntlich aus einem 5 bis 7cm weiten Rohr« anfatz zum Anfchrauben des Schlauches; im Boden wird am beften ein kleiner Kaften angebracht, der die ganze Vorrichtung umfchliefst; darüber kommt ein gufs-eiferner Deckel, der mittels Schlüffel abhebbar ift.

Um einen Brand von aufsen bekämpfen zu können, gewähren ferner eiferne Balcons, die durch fefte oder eingehakte Leitern zugänglich find, brauchbare Angriffspunkte. So befindet fich längs einer Spinnerei in Linden bei Hannover eine Anzahl fchmiedeeiferner Balcons, zu denen fefte eiferne Leitern führen. Der Schlauchführer kann von diefem geficherten und rauchfreien Standpunkte aus viel

ruhiger operiren, als innerhalb des brennenden Gebäudes; auch wird die Zeit für die Herbeifchaffung der Leitern gefpart.

Ift keine Wafferleitung vorhanden, fo find in jedem Gefchofs ein oder mehrere Wafferbehälter von ca. 1 cbm Inhalt zur fchnellen Verforgung der Handfpritze aufzu-ftellen. Häufig wird zur Füllung Alaun-Waffer benutzt, das aber das Holz des Kübels bald zerfrifft.

Die Schläuche, erfunden 1672 durch Jan van der Heide, zerfallen in Sauge -fchläuche und Druckfchläuche. Erftere werden aus Hanf, Guttapercha und Leder gefertigt. Um zu verhindern, dafs beim erften Zuge der Pumpe die äufsere Luft den Schlauch zufammendrücke, mufs er mit Ringen verffceift werden. Meffingdraht-Spiralen halten fich am beften, find aber theuer ; Schläuche aus Guttapercha find zu fteif und koftfpielig ; am beften bewähren fich Kautfchuk-Spiralfchläuche aus vulcanifirtem Gummi. Die präparirten Hanf-Spiralfchläuche find innen und aufsen mit einer Drahtfpirale verfehen. Der Stoff ift befter italienifcher Hanf, der inwendig mit vulcanifirtem Kautfchuk belegt ift. Die Lederfchläuche werden meift aus Kuhleder gefertigt, die Spirale eingenäht oder genietet; werden fie gut in der Schmiere erhalten, fo find fie fehr dauerhaft.

Der Saugefchlauch endigt in einem Saugekopf aus Metall, Blech oder Gufs-eifen, der in feinem Inneren ein Ventil und unter demfelben ein durchlochtes

Waffereimer.

89.

Sauge-

fchläuche.

Kupferblech hat, um Unreinigkeiten zurückzuhalten. Ift das Waffer fehr unrein, fo ift der Saugekopf noch mit einem aus Weiden geflochtenen Korbe zu umgeben.

Für Druckfchläuche ift eine Weite von 40 bis 50mm in der Regel ausreichend. Die deutfchen Feuerwehren verwenden hierzu vorzugsw'eife gummirte Hanffchläuche, welche zugleich handlich und abfolut dicht find, während die Hanffchläuche, welche entweder einfach oder doppelt aus rohem ungebleichten Flachs gewebt find, ftets etwas Waffer durchlaffen. Gummi-Druckfchläuche leiden zu fehr bei Erhitzung und find daher weniger zu empfehlen. Einzelne Schlauchftücke von etwa 10m Länge werden durch mefflngene Schlauchverfchraubungen zu gröfserer Länge verbunden. Bei Befchaffung derfelben hat man fleh genau nach dem Gewinde der ftädtifchen Feuerwehr zu richten, um deren Schläuche eventuell zur Verlängerung zu gebrauchen. Beftrebungen zur Einführung allgemein giltiger Dimenfionen für Schlauchverfchraubungen find zur Zeit im Gange.

Die Strahlrohre werden aus Meffmggufs oder aus Kupferblech hergeftellt und dürfen nicht unter 30cm lang fein. Meiftens find fie conifch und erhalten am weiteren Ende ein für den Schlauch, am anderen ein für das Mundftiick paffendes Gewinde.

90.

Druck

fchläuche.

91.

Strahlrohre

und

Mundftücke.

Das Mundftück, von deffen richtiger Conftruction und unverfehrter Erhaltung die Intenfität des Strahles wefentlich abhängt, wird entweder in ganzer Länge conifch oder auf die 1 ^2 -fache Länge des Durchmeffers gerade und erft im vorderen Theile conifch conftruirt. Kommt es auf eine möglichft weite Verbreitung des Strahles an, wie z. B. bei Zimmerbränden, fo find Braufe-Mundftücke zu wählen, welche je nach der Stellung der Radfeheibe das Waffer als gefchloffenen Strahl oder in vielen dünnen Strahlen austreten laffen; in letzterem Falle wird das Mobiliar mehr gefchont.

Bei der Aufbewahrung der Hanffchläuche hat man darauf zu fehen, dafs fie vollkommen ausgetrocknet find, da fie fonft flockig werden. Rollt man die

92.

Aufbewahrung der Schläuche.

Schläuche um fich felbft, fo muffen fie recht feft gewickelt und mit Lederriemen zufammengefchnallt werden. Gummirte Hanffchläuche find an dunklen, kühlen, nicht feuchten Orten aufzubewahren; Sonnenhitze und grelle Ofenwärme wirken nachtheilig auf die Gummi-Einlage, während Feuchtigkeit das Gewebe fchädigt. Sehr lange Schläuche wickelt man am beften um hölzerne Schlauchtrommeln, welche um eine Achfe drehbar find.

Durch Zufatz von gewiffen Chemikalien zum Waffer kann die Löfchwirkung wefentlich erhöht werden. So wird die Wirkung der patentirten »Affecuranz-Spritze« (Patent Ludin Co. in Stockholm, zu beziehen von Siegfried Bauer in Bonn und Ph. Hentfchel in Berlin), die auch ohne diefen Beifatz als Handfpritze zu empfehlen ift, auf das Neunfache verftärkt, wenn dem Waffer eine aus anorganifchen Pro-ducten zufammengefetzte Feuerlöfchmaffe zugefetzt wird, welche die Eigenfchaft hat, die brennenden Stoffe zu imprägniren und unter dem Einflufs der Flitze Gafe zu bilden, welche die Flamme erfticken; die Nachfüllung der Chemikalien bedarf keiner Sachkenntnifs ¹³⁴).

Bei Errichtung ausgedehnter Gebäude hat man fich die Frage vorzulegen, ob im Falle eines Brandes das zur Dispofition flehende Waffer auch ausreichen wird. Hierbei darf man fich namentlich über die Leiftungsfähigkeit der ausgiebig-ften ftädtifchen Wafferleitungen nicht täufchen, da die gewöhnliche Zuftrömungs-Gefchwindigkeit von l,o nl pro Secunde für die Speifung einer gröfseren Zahl von Brandfpritzen nicht genügt. Eine Dampffpritze braucht pro Stunde 80cbm, eine Handfpritze 10cbm Waffer. Es wird daher nöthig fein, neben der Wafferleitung noch gröfsere Refervoire anzulegen, von denen einige zur fofortigen Bekämpfung der Gefahr innerhalb, einige andere zur Verforgung der Brandfpritzen aufserhalb, am beften unter der Erde, liegen müffen.

Selbftthätige Löfcheinrichtungen find hauptfächlich in Baumwollen-Spinnereien Sdbathaüge uncj jn Theatern in Anwendung. Sie beftehen dem Principe nach aus einem in gröfserer Höhe über dem Fufsboden angebrachten Rohrfyftem, welches derartig mit Löchern verfehen ift, dafs bei einem mittleren Drucke in der Wafferleitung eine zu fchützende Fläche vollkommen mit Waffer benetzt wird. Der Erfolg diefer fog. Regenapparate ift ein radicaler. Allerdings find hiermit folgende Nachtheile verbunden : i) Es ift fchwer, fich jederzeit von dem richtigen Functioniren des Regenapparates zu überzeugen; 2) es ift mit der Benutzung ein bedeutender Wafferverbrauch verbunden; 3) die Befürchtung liegt nahe, dafs in der Beftürzung der Apparat auch bei ganz unbedeutenden Bränden, wie fie leicht mit der Handfpritze gelöfcht werden können, in Anwendung gebracht und dadurch bedeutender Schaden verurfacht wird; 4) eine Concentrirung der Waffermaffe auf den eigentlichen Herd des F'euers ift nicht möglich; ift der Regen aber nicht fehr kräftig, fo wird er nach Obigem eher eine Vermehrung, als eine Verminderung der Flammen herbeiführen.

Im Münchener Hoftheater ift eine derartige Einrichtung im Jahre 1874 durch den Hoftheater-Infpector Stehle angelegt¹³⁵) ; 8 Refervoire mit 66 000¹ Inhalt beforgen die Speifung. Der Regenapparat befteht aus 3 Syftemen, von denen jedes den dritten Theil der Bühne beherrfcht. Der Waffervorrath ift fo be-'meffen, dafs der ganze Apparat 3 Minuten, jedes Drittel 10 Minuten in Thätigkeit fein kann, ohne dafs die Pumpwerke nachzufüllen brauchen. Die an den Trägern des Schnürbodens aufgehängten Kupferrohre von ca. 9cm Durchmeffer und 1 ¹/ï mm Wandftärke find an der unteren Hälfte mit 9 Reihen verfetzter

93.

Zufatz

zum

Löfchwafler.

94'

Befondere

Wafler-

Refervoire.

95-

einrichtungen.

¹³⁴)    Siehe: Centralbl. der Bauverw. 1881, S. 358.

¹³⁵)    Siehe: Journal f. Gasb. u. Waff. 1876, S. 115.

Löcher von 1mm Weite verfehen, und zwar kommen auf das laufende Meter 180 Löcher. Durch Handgriffe, welche fowohl auf der Haupt-Mafchinengalerie, als auch auf der Bühne angebracht und durch ein verfchloffenes Holzkäftchen gefichert find , werden die Ventile gezogen. Bei angeftellter Probe wurde ein Drittel der Bühne, ca. 266 üm Fläche, 30 Secunden lang überftrömt, wobei 3200¹ Wafifer verbraucht wurden. Jedem der Anwefenden drängte üch hierbei die Ueberzeugung auf, dafs durch einen folchen Sturzregen felbfl ein Brand von gröfserer Ausdehnung gelöfcht werden müffe. Vom Apparat foll erft dann Gebrauch gemacht werden, wenn die vorhandenen Spritzen das F euer nicht mehr beherrfchen können.

Im Hoftheater zu Gotha ift eine ähnliche Einrichtung, jedoch mit Benutzung der ftädtifchen Wafferleitung getroffen, ferner neuerdings in Frankfurt a. M. Die Apparate haben fich in München am 23. Auguft 1879 und in Frankfurt a. M. am 10. Februar 1881 bei Bränden bewährt.

In der Baumwollenfpinnerei von Lozvell im gleichnamigen Orte in Amerika wurden 1845 zum erften Male die fog. Sprenger eingeführt. Spinnereien find theils durch die enorme Umdrehungsgefchwindigkeit der rotirenden Theile, theils durch Selbftentzündungen einer fo rapiden Feuersgefahr ausgefetzt, dafs Hy-, dranten zur Löfchung nicht ausgereicht haben. Die Sprenger, horizontale Rohre dicht unter der Decke, in einem Abftande von ca. 2,5™, haben am Anfänge 4, am Ende 2cm Durchmeffer ; die Löcher haben 48cm Abftand auf jeder Seite des Rohres und 2mm Durchmeffer. Da das Waffer mit beträchtlicher Stärke austritt, fo wird es zunäclifl längs der Decke hingehen, um dann tropfenweife zu Boden zu fallen. In der Minute kann jeder Raum 1cm hoch mit Waffer bedeckt werden; alfo wird die Wirkung eines ftarken Gewitterregens erreicht. Diefes von Lowell erfundene Syftem hat in Amerika eine weite Verbreitung gefunden und hat fich in zahlreichen Fällen bei beginnenden Bränden bewährt.

Gegenwärtig wird daran, gearbeitet, die Regenapparate bei ausbrechendem Feuer fofort felbftthätig wirken zu laffen. Zwei intereffante Projecte hierfür hat Hiram Maxim in Paris aufgeftellt ¹³⁶). In beiden ift verfucht worden, einer Vergeudung von Waffer und Befchädigung vorläufig nicht gefährdeter Theile dadurch vorzubeugen, dafs vom Rohrnetz nur diejenigen Partien in Thätigkeit kommen, welche fich über der brennenden Stelle befinden.

In dem einen Projecte werden hierfür brennbare Fäden angewendet, welche die Hähne der Rohre gefchloffen halten; in dem anderen vermitteln Pyrometer auf elektrifchem Wege das Oeffnen derfelben.

Die Conftruction der Hahnverfchlüffe ift beachtenswerth. Mit dem Hahn verbunden ift ein lothrecht flehender, in fchwerem Gewichte endigender, hammerartiger Plebel, welcher durch eine ganz geringe Kraft zum Kippen gebracht werden kann und fo mit Leichtigkeit die Reibung überwindet.

96.

Löfchen

mittels

Bei Bränden in gefchloffenen Räumen bietet der Wafferdampf ein vielfach empfohlenes Löfchmittel. Die Wirkung deffelben beruht darauf, dafs die für die Ernährung eines Feuers nothwendige atmofphärifche Luft vertrieben, dem Brande vvafferdampf. alfo die Nahrung entzogen wird. Zuerft hat Waterhoufe 1833 das Löfchen vermittels Dampf vorgefchlagen, hat aber felbft gefunden, dafs derfelbe ein Glimmen nicht hindert, welches fich bei ftärkerem Luftzutritt fofort wieder in helle Flamme verwandelt. Gewifs erfcheint es irrationell, neben einem bereits vorhandenen Feuer noch ein zweites anzuzünden, nur um Dampf zu erzeugen, während der auf die Brandftelle gefchleuderte Wafferftrahl fich fofort und ohne Weiteres in Dampf verwandelt.

¹

) Siehe Breymann. G. A. Allgemeine Bau-Conftructions-Lehre. II. Theil: Conftructionen in Holz. 4. Aufl. Von H. Lang. Stuttgart 1870.

²

8°) Nach : Deutfche Bauz. 1871, S. 86.

³

) In: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, S. 13.

⁴

") Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1861, S. 479.

⁵

9,i) Siehe : Denison, E. B. Treati/e on docks, watches atid bells. 4th edit. London 1862.

⁶

   Siehe auch die »normale Bauordnung« von Baumeister (Wiesbaden 1881), §. 18 u. 19 (S. 30—32).

⁷

   Siehe Theil I, Bd. 1 diefes »Handbuches«, Abth. I, Abfchn. 1, Kap. 1 : Stein.

⁸

   Siehe: Gaz. des arch. et du bat. 1872, S. 134.

⁹

)    Siehe Theil I, Bd. i, Abth. T, Abfchn. i, Kap. 5 : Holz.

¹⁰

)    Commandeur der Londoner Feuerwehr.

¹¹

)    Efigbteer, März 1874.

¹²

)    Siehe: Gaz. des arch. et du bât. 1872, S. 135.

¹³

¹⁰°) Siehe Theil I, Bd. 1, Abth. I, Abfchn. 1, Kap. 6: Eifen und Stahl.

¹⁴

   Verg-1. auch Theil I, Bd. 1, Art. 174, S. 188.

¹⁵

¹⁰⁸)    Siehe ebendaf. Art. 163, S. 184.

¹⁶

¹⁹⁹) Siehe: Deutfche Bauz. 1881, S.

¹⁷

l'²*) Siehe auch die »normale Bauordnung« von Baumeister (Wiesbaden 1881), §. 33 u. 34 (S. 48—51): Schornfteine.

¹⁸

   Preüfs. Minifterial-Erlafä vom 20. December 1869.

¹⁹

¹²²)    Siehe auch die »normale Bauordnung« von Baumeister (Wiesbaden 1881), §. 30 (S. 45): Treppen.

²⁰

   Siehe Theil III, Bd. 4, Art. 244, S. 203.

²¹

   Siehe: Fleck, H. Ueber Flammenficherheit und Darllellung flammenficherer Gegenftände. Dresden 1882. S. 20.

²²

   Sehr eingehend behandelt in: Döhfing, W. Handbuch des Feuerlöfch- und Rettungswefens etc. Berlin 1881.

Indeffen hat man in vielen Fällen eher Dampf zur Fland, als Waffer und Spritzen, und wenn es nur gelingt, das Feuer durch den Dampf eine Zeit lang hinzuhalten, fo ift damit fchon viel gewonnen. In allen Prallen, wo Räume von Dampfleitungen für Heiz-, Trocken- oder fonftige Zwecke durchzogen werden, wird es immer zweckmäfsig fein, Vorkehrungen an denfelben zu treffen, welche das fofortige Ausftrömen von Dampf bewirken. Einen Erfolg kann man fich allerdings nur verfprechen, fo lange die Fenfterfcheiben ganz bleiben, alfo nur wenig atmofphärifche

Luft zutreten kann. Das Athmen wird erfahrungsmäfsig durch den Wafferdampf nicht wefentlich behindert. Diefe Methode wird fich bei Bränden in Kellern und abgefchloffenen Lager- und Fabrikräumen empfehlen.

So lind in der fchon genannten Spinnerei in Linden 16 Dampfventile angebracht, um Dampf mit 30kg Druck von 6 Cornwall-Keffeln vermittels geeigneter, aufserhalb des Gebäudes angebrachter Kettenzüge in die verfchiedenen Räume zu preffen 13 7).

Man hat die Dampflöfch-Einrichtungen auch felbftthätig wirkend conftruirt, indem man z. B. die Enden der Dampfrohre durch kurze angelöthete Rohrftücke aus einer leicht flüffigen Legirung von Blei und Zinn abfchliefst, welche, um das eine etwaige Schmelzung erfchwerende Condenfationswaffer zu verdrängen, zum Theil mit Harz ausgefüllt werden 1SS).

Ob man, wie vorgefchlagen, auch bei Theaterbränden diefe Art des Löfchens in Anwendung bringen kann, ift eine noch offene Frage. Gefährlich fcheint es. durch den Wafferdampf einen intenfiven Nebel zu erzeugen, in dem fich das ge-ängftigte Publicum nicht zurecht finden kann. Auch wird die Wirkung des Dampfes wefentlich beeinträchtigt werden, fobald die fo wünfchenswerthen Vorrichtungen, welche einen fchnellen Abzug der Rauchgafe bewirken, vorhanden find.

97-

Lolchen

mittels

Kohlenfäure.

Eine ähnliche Wirkung, wie der Dampf, hat die Kohlenfäure. Der Extincteur, 1864 erfunden von Vignon und Char Her in Paris, ift ein tragbarer, aus Blech conftruirter Apparat, welcher Waffer und aufserdem kohlenfäurehaltige Subftanzen enthält. Die fich entwickelnde Kohlenfäure übt auf die Flüffigkeit einen ftarken Druck aus. Am Boden des Gefäfses ift ein Ablafsrohr mit Hahn nebft Gummi-fchlauch und Mundftück angebracht. Wird der Hahn geöffnet, fo entladet fich der Inhalt in fcharfem Strahl bis auf 10m Entfernung. Der Apparat wird beim Gebrauch wie ein Ranzen auf den Rücken genommen, mit der Linken der Hahn geöffnet und mit der Rechten das Mundftück dirigirt.

Die Füllung der zuerfl äusgeführten Apparate befland aus doppelt kohlenfaurem Natron und Wein-fteinfäure, den bekannten Ingredienzen zur Herftellutig des Braufepulvers. Zabel in Quedlinburg wendet Schwefelfäure ftatt der Weinfleinfäure an. Die Conflruction hat mannigfache Veränderungen und Ver-befferungen erfahren.

Ein Nachtheil des Extincteurs befteht darin, dafs die vorräthige Löfchmaffe bald erfchöpft ift. Die Neufüllung will gelernt fein und verurfacht Zeitverluft. Das Gewicht von ca. 50 kg auf dem Rücken erfordert einen kräftigen Mann; der aus-fliefsende Strahl erzeugt einen Rückftofs, den man mit dem Körper beherrfchen mufs, um nicht umgeworfen zu werden; die Bedienung kann alfo einem Ungeübten nicht überlaffen werden. Der Apparat empfiehlt fich mithin nur da, wo ftändig ein Hausmeifter u. dergl. fich befindet, alfo für öffentliche Gebäude, Villen, Hotels, Fabriken, ganz befonders für Schiffe, und wird in folchen, fo lange der Brand nur mäfsige Dimenfionen angenommen hat, vortreffliche Dienfte leiften.

Bei der Kohlen fäure-Druckfp ritze von Ray dt, v on der Mafchinen-fabrik Deutfchland in Dortmund fabricirt, wird die Kohlenfäure in fliiffigem Zuftande angewendet.

Ein leichtes zweirädriges Fahrzeug trägt einen Wafferkeffel von 300¹ Inhalt mit Schlauch und Strahlrohr; hinter demfelben befinden fich zwei ftarke, fchmiedeeiferne Flafchen mit fltiffiger Kohlenfäure. Durch Abfperrventile verfchliefsbare Kupferrohre verbinden die Flafchen mit dem Wafferkeffel. Oeffnet man eines der Ventile , fo drückt die Kohlenfäure auf das Waffer (mit ca. 40 Atmofphären Druck) und fchleüdert daffelbe kräftig aus dem Strahlrohr ¹ 2 3).

Der auf den Schiffen der englifchen Marine ein geführte Fire-Annihilator von Philipps löfcht das Feuer ausfchliefslich durch Verdrängung der atmofphäri-fchen Luft.

₉s.

Sonftige

Löfch-

apparate.

Es wird eine Maffe aus Holzkohlenpulver , Coke-Pulver, Kalifalpeter und Gyps beftehend , durch Eintreiben eines Stiftes entzündet und in Dampf verwandelt. Die Erfindung hat fich in vielen Fällen bewährt ; dennoch hat der geiftreiche Erfinder nicht verhüten können, däfs feine Fabrik mit fämmtlichen Annihilatoren abbrannte, wodurch jedoch der Werth feines Löfchmittels für gefchloffene Räume nicht beeinträchtigt wird.

Eine ähnliche Wirkung hat die Bücher iche Löfchdofe, erfunden 1846 von

Kühn.

Die Maffe befteht aus 66 Procent Salpeter, 30 Procent Schwefel und 4 Procent Kohle ; die Löfch-kraft derfelben beruht auf der ftarken Entwickelung fchwefeliger Säuren. Der Stadtrath zu Marienburg hat in Anerkennung der Nützlichkeit diefer Erfindung unterm 2. Juni 1875 angeordnet , dafs alle Eta-bliffements, in denen Spirituofen, Oel, Theer, Petroleum, Photogen, Ligroin etc. auf Lager gehalten werden, fich mit einer genügenden Anzahl Bücher'fcher Löfchdofen zu verfehen hätten. Die Wirkung hat fich bei Bränden von Fetten und Spriten, für welche das gewöhnliche Löfchverfahren nicht ausreicht, fo kräftig gezeigt, dafs auch bei gefprengten Fenfterfcheiben die Flamme erlofch.

99.

Selbftthätige

Feuermelde-

Zum Schluffe hätten wir noch diejenigen Apparate zu betrachten, welche felbftthätig ein in einem gefchloffenen Raum ausbrechendes Feuer, bezw. eine aufsergewöhnliche Steigerung der Temperatur anzeigen. Es find dies die felbft- Apparate, thätigen Feuermelde-Apparate, auch Feuer-Automaten genannt. Sie werden entweder als Luftdruck-Telegraphen oder als elektrifche Telegraphen conftruirt. Da fich in jedem Raum mindeftens einer, in grofsen Räumen, z. B. dem Zufchauer-oder Bühnenraum von Theatern, fogar mehrere derartige Apparate befinden mtiffen, fo folgt, dafs ein ausgedehntes Gebäude eine grofse Menge von folchen Apparaten aufweifen mufs. Das Feuerfignal wird nach dem Wächterzimmer hin gegeben, indem dafelbft eine Alarmglocke in Thätigkeit gefetzt wird. Von den zahlreichen Erfindungen können wir hier nur einige wenige anführen.

Auf dem Princip der Luftdruck-Telegraphen beruht der Apparat von Bach in Hannover.

Eine Glasflafche ift durch einen mit einer zarten Gummihaut befpannten Blechtrichte'r luftdicht verfchloffen.

Eine äufsere Temperaturerhöhung wirkt durch Ausdehnung der Luft im Inneren der Flafche auf das Gummihäutchen, welches diefen Druck auf einen mit dem Trichter in Verbindung flehenden Luftdruck-Telegraphen überträgt. Für eine gröfsere Anzahl von Automaten wird der pneumatifche Betrieb zu complicirt und dadurch unficher.

Die elektrifchen Feuer-Automaten können mit Arbeits- oder mit Ruheflrom arbeiten, d. h. im Momente der Feuermeldung wird entweder der Strom gefchloffen oder unterbrochen. Nach erfterem Princip waren die älteren Apparate conftruirt. Das durch Erwärmung in der gläfernen Thermometerröhre auffteigende Queckfilber berührt an einer Stelle , die etwa bei 50 Grad der Thermometer-fcala liegt, zwei Drahtfpitzen von Platin , welche in einem Rohr einander gegenüber ftehen und die entgegengefetzten Pole einer galvanifchen Batterie bilden, deren Strom nunmehr, bei der Berührung durch Queckfilber gefchloffen , ein Läutewerk in Bewegung fetzt. Bei anderen derartigen Apparaten wird das Queckfilber durch Ausdehnung der Luft, durch Waffer-, Aether- oder andere Dämpfe in einem Röhrchen gehoben und zum Contactpunkte geführt. Bei noch anderen wird der Strom durch ein herabfallendes Gewicht gefchloffen, welches bis dahin an einem Ringe von leicht fchmelzbarer Legirung aufgehängt war.

Der Mangel diefer Apparate befteht darin , dafs man niemals eine Contrôle hat, ob fie bei eintretender Gefahr wirklich functioniren werden.

Zuverläffiger find diejenigen Apparate, welche auf dem Princip des Ruheftromes bafiren, alfo im Momente der Feuermeldung eine Unterbrechung des Stromes bewirken. Sobald nämlich an irgend einer Stelle die Leitung fchadhaft geworden ift, ertönt ebenfalls die Alarmglocke. Nachdem man fich überzeugt hat, dafs dies nur »blinder Lärm« gewefen ift, wird man die fchadhaft gewordenen Stellen auffuchen und ausbeffern. Die Glocke kann auch mittels eines Tafters in Thätigkeit gefetzt und zum Rufen der Diener benutzt werden. Bei ausgedehnteren Etabliffements wird es nöthig fein, auch den Ort der Gefahr nach dem Wächterzimmer zu melden. Dies gefchieht mittels der in Hotels etc. üblichen Nummern-

Apparate. (Siehe Theil III, Bd. 3 diefes »Handbuches«, Abth. IV, Abfchn. 2, C, Kap.: Elektrifche Haus- und Zimmertelegraphen.)

Betreff der Detail-Einrichtung folcher Apparate verweilen wir auf die unten ¹⁴⁰) namhaft gemachten

Quellen.

Literatur

über »Sicherungen gegen Feuer«.

On the conflruction of houjes for the prévention of fires. Builder, Bd. 8, S. 241.

Braidwood, J. Fires : the beß means of preventin g and arreßing thems, with a few words on fire proof ßructures. Builder, Bd. 14, S. 259, 308.

Ueber Vorrichtungen zum P'euerlöfchen in Fabrikgebäuden. Allg. Bauz. 1859, S. 287.

Ahlers. Die Feuerlöfch-Einrichtungen der Hannöverfchen Baumwollfpinnerei und Weberei inN Linden. Mitth. d. Gwbver. f, Hannover 1860, S. 251.

Francis. Vorrichtungen zum Schutz gegen Feuersgefahr in den Lowell-Fabriken. Nach Mech. magaz., N. S. Bd. 13, S. 351. Polyt. Journ., Bd. 178, S. 93.

Harrison. Einrichtungen zum Schutz gegen Feuer in Gebäuden. Wieck’s ill. Gwbztg. 1865, S. 173. Der Extincteur. Deutfche Bauz. 1869, S. 486.

Buttrick. Ueber die Apparate für die Verwendung der Kohlenfäure zur Feuerlöfchung. Deutfeh von A. Ott. Deutfche Ind.-Ztg. 1869, S. 442.

Hoffmann’s Syftem feuerficherer Maffivbauten in Anwendung auf das Wohnhaus. Haarmann’s Zeitfeh. f. Bauhdw. 1870, S. 1.

Douglas. Extinguifhing fires in buildings. Scient. Americ., Bd. 21, S. 357-Verbefferter Extincteur. Deutfche Bauz. 1872, S. 410.

Neue Löfchvorrichtungen für Theater, Zeitfeh. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1872, S. 484.

De l’action du feu fur les matériaux de conßruction. Gaz. des arch. et du bât. 1872, S. 134. Weidenbusch. Anwendung des Wafferdampfes zum Feuerlöfchen. Polyt. Journ., Bd. 206, S. 411 ; Bd. 207, S. 78. Mafch.-Conft. 1873, S. 53. Polyt. Centr. 1873, S. 102.

HO) Feueralarm-Apparate von Sickert und Lofjier. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1873, S. 166.

Terrier, Ch. Un révélateur d'incendie. Gaz. des arch. et dit bât. 1874, S. 44.

Heeren. Selbftthätige Feueralarmfignale. Wochfchr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1877, S. 187.

Ziembiński, S. Ueber einen neuen Feuer-Signalapparat. Zeitfchr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1878, S. 378.

Elektrifcher Feueralarmapparat von de Gaulne èf Mildé. Deutfche allg. polyt. Ztg. 1878, S. 454.

Electrifcher Feuer-AIarm-Apparat. Schweiz. Gwbbl. 1878, S. 152.

Zehnder, L. Der Pyrograph. Eifenb-, Bd. 10, S. 143.

Elektrifcher Feuer-Alarmapparat. Mafchinenb. 1879, S. 53.

Automatifcher Feueranzeiger. Mafchinenb. 1879, S. 237.

Uppenborn, F. Elektrifcher Signalapparat für das Eintreten einer beftimmten höheren Temperatur. Zeitfchr. f. ang. Electr. 1879, S. 110.

Fein, W. E. Automatifcher Feuerfignal Apparat. Zeitfchr. f. ang. Electr. 1879, S. 166.

Brasseur’s felbftthätiger Feuermelder. Monit, indufir. 1879, S. 467. Polyt. Journ., Bd. 235, S. 42.

Lindner, M. C. A. Heinrich’s felbftthätige Feuermelde-Apparate. Elektrotechn. Zeitfchr. 1880, S 173.

Das Feueralarm-Syftem der Excha7ige Telegraph Company. Elektrotechn. Zeitfchr. 1880, S. 297.

Moncel, Th. du. Syftèmes électriques pour les annonces d’incendie. Lumière électrique 1880, Nr. 13, 15. Selbftthätiger Feuermelder. Mafchinenb. 1881, S. 106.

Elektrifcher Feuermelder. Mafchinenb. 1881, S. 328.

Bambach, P. Verbefferter Feuer- und Einbruch-Avifeur. Zeitfchr. f. ang. Electr. 1881, S. 214.

Selbftthätiger Feuermelder von Brown und Bogen. Zeitfchr. f. ang. Electr. 1881, S. 377.

Evrard, F. L’électricité dans /es applications aux annonces d’incendie. Revue induftr. i83i, S. 68.

Nelius. Avertiffeurs électriques d’incendie. Lumière électrique 1881, Nr. 12.

Les avertiffeurs des incendies. L'électricité 1881, Nr. 14, 17.

Géraldy, F. Les avertiffetirs d’incendie. Lumière électrique 1881, Nr. 46.

Avertiffeur d'incendie de Soulandié. L’électricité, Bd. 4, Nr. 15.

Avertiffeur d’incendie. L'électricité, Bd. 4, Nr. 20, 24.

Tissandier, G. Les avertiffeurs d’incendie. L’électricien, Bd. 1, Nr. 3.

Feuermelder von G. Duprź in Paris. Polyt. Journ., Bd. 244, S. 140.

Hefner-Alteneck , F. v. Feuermelder und Wächter-Kontrolapparat für feuergefährliche Anlagen von Siemens & Halske in Berlin. Elektrotechn. Zeitfchr. 1882, S. 105.

Avertiffeur-extincteur automatique d’incendie de M. H.-S. Maxim. Revue induftr. 1882, S. 143.

Tafter für elektrifche Läutewerke mit Feuersgefahranzeiger. Polyt. Journ., Bd. 244, S. 45.

Hase. Elektrifcher Feuermelder. Centralbl. f. Elektrotechnik 1882, S. 408.

Sommer. Ueber Anwendung des Wafferdampfes als Feuerlöfchmittel. Polyt. Journ., Bd, 208, S. 281. Owen, J. O. On fireproof building, JBuilder, Bd. 32, S. 48.

Harrison. Protection againft fire. Jron, Bd. 3, S. 233. Scient. Americ., Bd. 30, S. 227.

Epplen , C. Die neue Feuer-Löfcheinrichtung im Bühnenhaufe des kgl. Hof- und National-Theaters zu München. Journ. f. Gasb. u. Waff. 1876, S. 115.

Jung, L. Die Feuerficherheit in öffentlichen Gebäuden. München 1879.

Labrousse, C. Les mcendies dans les ufines et etabliffements indufiriels ; moyens préventifs et dl extinction.

Lille 1879.

Eiferner Schutz-Vorhang im Pofener Stadt-Theater. Deutfche Bauz. 1879, S. 509.

Die STOTT’fche feuerfefle Conftruction bei Fabrikanlagen. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1879, S. 288.

Doehring, W. Handbuch des Feuerlöfch- und Rettungswefens mit befonderer Berückfichtigung der Brand-urfachen und baulichen Verhältniffe, fo wie der neueften Apparate. Berlin 1881.

Eiferne Theatervorhänge. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1881, S. 523.

Feuerlöfcheinrichtung in der Bierbrauerei »zum Spaten« in München. Gefundh.-Ing. 1881, S. 203. Sauvageot , L. Le fete dans les théâtres et l’ordonnance du préfet de police du 16 mai 1881. Gaz. des arch. et du bât. 1881, S. 307.

Fleck, H. Ueber Flammenficherheit und Darftellung flammenficherer Gegenftände. Dresden 1882. Heathman, J. H. The prefervation of life and property, London 1882.

Schemfil, H. Ueber feuerfichere Anlage grofser Bauten. Allg. Bauz. 1882, S. 31.

Ueber Feuerfchutz-Mafsregeln in Theatern. Deutfche Bauz. 1882, S. 39, 51, 95.

Der Schutzvorhang des Walhallatheaters in Berlin. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 25.

Ebeling. Ueber einige in Berliner Theatern ausgeführte eiferne Vorhänge. Wochbl. f. Arch. u. Ing* 1882, S. 60.

Ebeling. Die Anordnung eiferner Vorhänge in Theatern. Wochfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1882, S. 181. Stumpf, G. Feuerlöfch-Einrichtungen bei grofsen öffentlichen Gebäuden. Gefundh.-Ing. 1882, S. 633. Siemens, W. Elektrizität gegen Feuersgefahr. Elektrotechn. Zeitfchr. 1882, S. 1, 7.

Ein neuer feuerficherer Theatervorhang. Deutfehes Baugwksbl. 1882, S. 81.

Potter, Th. Pires at country manfeons fome fuggefiiotis for their prévention. Builder, Bd. 43, S. 820. Architect, Bd. 28, S. 385.

A fire-proof ßructure, Building news, Bd. 43, S. 627.

Scholle, F. Ueber Imprägnationsverfahren als Schutzmafsregel gegen Feuersgefahr. Dresden 1883. Kraft, M. Sicherheit gegen Feuergefahr in Theatern. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1883, S. 14. Weidtmann , J. Feuerlöfcher mit flüffiger Kohlenfäure. Wochfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1883, S. 68. Pfister, R. Feuerficherer Verfchlufs von Bühnen-Oeffnungen in Theatern. Deutfche Bauz. 1883, S. 500. Prevention of fires. Atnerican architect, Bd. 13, S. 280, 293.

Pulham, J. Portlatid cement concrète and ierra-cotta fireclay in fire-proof conflruction. Btiilding news,

Bd. 44, S. 183.

2. Kapitel.

Blitzableiter.

100.

Werth

der

da brach eine völlige Panik

Obwohl der Blitzableiter bereits über 100 Jahre in Anwendung ift, miiffen wir uns doch geliehen, dafs die Theorie über die Wirkfamkeit deffelben bis jetzt noch keine feil flehende und unanfechtbare ift. Nachdem im Jahre 1877 die Blitz- Blitzableiter, ableitung der Petri-Kirche zu Berlin, -welche auf Grund der Berathungen einer wiffenfchaftlichen Commiffion mit befonderer Sorgfalt conftruirt war, fich fo wenig bewährt hatte, dafs ein einfchlagender Blitzftrahl abfprang und ein Fallrohr als Ableitung wählte; als ferner ein Blitzfchag das mit einem fall neuen Ableiter ver-fehene Schulhaus zu Elmshorn in Holftein¹⁴¹) traf

herein, und von vielen Privat- und öffentlichen Gebäuden wurden die Blitzableiter fchleunigft heruntergenommen. Das hiefs nun allerdings, das Kind mit dem Bade ausfchütten. Die Erfahrung lehrt ausreichend, dafs die Blitzableiter, auch felbft wenn fie noch nicht die beften bis jetzt bekannten Bedingungen erfüllten, ein wirk-fames Schutzmittel gewefen find. Gerade die beiden genannten Fälle beweifen dies. Der Thurm der Petri-Kirche, welcher ganz aus Eifen conftruirt ift, hatte keine Auffangeftange, indem man irrthümlich angenommen hatte, diefelbe fei über-flüffig; in Elmshorn war eine folche vorhanden, hatte aber keine Spitze; auch waren in beiden Fällen die eigentlichen Leitungen fehlerhaft angelegt.

Worin beftand denn nun der hier verurfachte Schaden? An der Petri-Kirche wurde ein Fallrohr unbedeutend befchädigt, in Elmshorn ebenfalls; auch wurde längs eines eifernen Trägers der Deckenputz etwas aufgeriffen. Nun vergleiche man damit taufende von anderen Fällen, wo der Blitz Gebäude ohne Ableitung getroffen hat.

Im Jahre 1561 wurde der prächtige Thurm des Münfters zu Freiburg, im Jahre 1865 der der Lorenz-Kirche zu Nürnberg, 1845 die oben genannte Petri-Kirche zu Berlin durch Blitzfchlag völlig zer-ftört. Der Miinfterthurm zu Strafsburg wurde wiederholt getroffen; das Kirchendach dafelbft brannte 1759 nach einem Gewitter ab; 1760 wurde der Thurm wefentlich befchädigt; nachdem aber 1833 eine Ableitung angelegt war, hat man von Blitzfchäden nichts wieder gehört.

In der englifchen Marine wurden nach Snow-Harris innerhalb 5 Jahren 40 Linienfchiffe, 20 Fregatten, 10 Corvetten durch Blitzfehläge kriegsunfähig gemacht; feitdem aber bei derfelben die Blitzableiter eingeführt wurden, find derartige Befchädigungen äufserft feiten geworden.

Nach dem Berichte der Kgl. Regierung zu Schleswig vom 30. November 1881 find in deren "Bezirke in der Zeit von 1874 — 80 vom Blitze 515 Gebäude getroffen. Sechs davon waren durch Blitzableitungen gefchützt; jedoch wurde in zweien diefer Fälle conftatirt, dafs die Anlage der Ableitung mangelhaft gewefen war, und in den übrigen 4 Fällen war gar keine oder doch nur eine unbedeutende Befchädigung der Gebäude eingetreten.

vom

Die Academie der Wiffenfchaften zu Berlin bezeichnet es in ihrem Gutachten 2. Auguft 1880 als eine durch die Erfahrung eines ganzen Jährhundertes feft flehende Thatfache, die kaum noch einer weiteren Begründung bedürfe, dafs rationell angelegte Blitzableiter, wenn auch nicht unbedingt, fo doch in fehr hohem Mafse die Blitzgefahr für die mit ihnen verfehenen Baulichkeiten befeitigen.

Dies find gewifs Gründe genug, um eine wahrhaft geniale Erfindung nicht ohne Weiteres fallen zu laffen, fondern fie durch unausgefetzte Beobachtung und fletige Verbefferung dahin zu bringen, dafs fie nicht nur in den meiflen, fondern in allen Fällen wirkfamen Schutz bietet.

101.

Vorgänge

bei

Gewittern.

Ehe wir nun zur Conflruction der Blitzableiter übergehen, müffen wir uns die Vorgänge bei einem Gewitter klar zu machen verfuchen, fo weit dies nach den bis jetzt noch nicht abgefchloffenen theoretifchen Unterfuchungen möglich ift.

Die ruhige, klare Luft ift ftets pofitiv elektrifch, eben fo auch der Nebel. Geht die Verdunftung und die Wolkenbildung, welche durch Abkühlung in kälteren Luftfchichten hervorgerufen wird, fehr fchnell vor fich, fo wird die vorhandene Elektricität in folgender Weife bedeutend vermehrt. Bei der Ausfcheidung des vertheilten Wafferdampfes zu Dunftbläschen concentrirt fich nach Peltier ⁴) auf ein folches Bläschen die Elektricität des umgebenden Raumes, wodurch es eine bedeutende elektrifche Spannung erhält.

Durch eine gefättigte, etwas leitende Luft getrennt, bilden viele folcher Bläschen Anhäufungen mit einer gemeinfamen elektrifchen Schicht und diefe Anhäufungen wieder den gemeinfamen elektrifchen Körper der Gefammtwolke. Letztere läfft fich daher weder mit einem feiten Conductor, der nur auf der Oberfläche elektrifch ift, noch mit einem Ifolator, deffen Theilchen elektrifch nicht genau communiciren, ver-

dafs viele Bläschen fich zu einem Regentropfen von vielleicht hundertmal kleinerer Oberfläche vereinigen, noch weiter verftärkt und nun nach der Aufsenfeite der Wolke abgegeben wird, um endlich als gemeinfamer Blitz überzufpringen.

gleichen ; fondera fie ftellt einen ungeheueren Behälter- gleich geladener Theilchen dar, deren Elektricität fich plötzlich, z. B. dadurch

Die Erde hat keine eigene Elektricität, fondera wird erft durch diejenige der Wolken in Folge der Vertheilungs-Elektricität oder Influenz elektrifch, und zwar ftets entgegengefetzt. Eben fo ift es mit den auf der Erde befindlichen Gegenftänden, insbefondere den Häufern und ihren Metallmaffen, deren Ladung nicht überfehen oder unterfchätzt werden darf.

Entfprechend der Elektricität der ruhigen Luft und der Nebel find die Wolken vorherrfchend pofitiv elektrifch, in Folge deffen die Erde vorwiegend negativ.

Die negativ elektrifchen Wolken find die felteneren und vielleicht nur durch Influenz geladen.

Der Blitz ift diejenige Lichterfcheinung, welche bei ftarker und plötzlicher Ausgleichung der pofitiven und negativen Elektricität fichtbar wird. Er kann nun fowohl zwifchen der pofitiven Wolke und der negativen Erde, als auch zwifchen beiden Wolken fich zeigen. Im letzteren Falle kann gleichzeitig ein Rückfchlag entftehen durch das plötzliche Aufhören der Influenz, und es wird zwifchen Erde und Wolke ein zweiter, fchwächerer Blitzftrahl tiberfpringen.

Indeffen ift auch eine andere, wenig oder gar nicht Achtbare Ausgleichung möglich. Wird eine fein auslaufende Spitze auf den Conductor einer Elektrifirmafchine gefetzt, fo fteigt, trotz fortgefetzter Drehung der Scheibe, das Quadrant-Elektrometer nicht fo hoch, als es fonft der Fall wäre, indem bei einer gewiffen Ladung jeden Augenblick fo viel Elektricität entweicht, als erzeugt wird. Daffelbe findet während eines Gewitters ftatt. Die Erd-Elelctricität ftrömt durch die Wipfel hoher Bäume , durch die Schiffsmaften, durch die Flamme eines brennenden Feuers und andere fpitze Gegenftände, fobald diefelben eine gewiffe Leitungsfähigkeit befitzen, in die umgebende pofitiv geladene Luft ab. Gefchieht die Ausgleichung fehr langfam oder ift die Ladung eine felir fchwache , fo wird das Auge nichts davon gewahr ; im anderen Falle findet eine fchwache, andauernde Lichterfcheinung ftatt, das St. Elms-Feuer, welches fich hauptfächlich an den Spitzen der Gebüfche und Bäume, fo wie an den Schiffsmaften zeigt.

102.

Wirksamkeit des

Drachen mit metallener Spitze an einer Hanffchnur während eines Gewitters auffteigen liefs. Die Schnur Blitzableiters, war an einem eifernen Schlüffel befeftigt. Wie man fich leicht denken kann, war von Elektricität nichts zu bemerken, da die Hanffchnur nicht leitete. Als aber ein Regen eintrat und die Schnur nafs wurde,

Auf der Wirkung der Spitzen beruht die Conftruction des Blitzableiters.

Derfelbe wurde entdeckt im Jahre 1752 von Franklin, welcher einen aus Seidenzeug conftruirten

da änderte fich die Sache, und es gelang, dem Schlüffel Funken zu entlocken. De Romas nahm für einen ähnlichen Drachen eine mit Draht durchflochtene Seidenfchnur und erzielte Funken von bedeutender

Länge.

Der erfte Blitzableiter wurde von Richard Watfon zu Payneshill in Nordamerika im Jahre 1762 fgeftellt, in Deutfchland der erfte 1769 zu Hamburg auf dem Jacobi-Kirchthurm.

Der Zweck eines Blitzableiters befteht darin, für die Ausgleichung zwifchen der Erd- und der Wolken-Elektricität einen gefahrlofen Weg darzubieten. Dies kann auf zweierlei Weife gefchehen: entweder entladet er die Elektricität einer nahen Wolke langfam und unmerklich, oder, falls die Ladung zu ftark ift, fo dafs ein Blitz auftritt, führt er denfelben ohne Befchädigung des zu fchützenden Gebäudes in den Erdboden.

In der erften Zeit nach dem Bekanntwerden der neuen Erfindung war es ein beliebtes phyfikalifches Experiment, die Blitzableitung durch ein Zimmer zu führen, fie dort zu unterbrechen und nun die Wirkungen des fortwährend überfpringenden Funkens zu beobachten. Erft als der Phyfiker Richmann in Petersburg durch einen abfpringenden, ihn in die Stirn treffenden Funken getödtet wurde, verfchwand diefes Spielzeug aus den Zimmern.

Neuerdings wird jedoch behauptet, dafs die Gefahr der exploflven Entladung durch einige Metallfpitzen fchwerlich gemindert wird. Dafür fei das in einer Wolke aufgefpeicherte Elektricitäts-Quantum zu koloffal. Allein es wird allseitig zugeftanden,

dafs der überfpringende Funke fich jedesmal den bequemflen Weg ausfucht. Einen folchen bieten wir ihm durch den Blitzableiter.

103.

Anordnung

der

Auffange

ftangen.

Gehen wir nun zu der Conftruction einer Blitzableitung über. Man unter-fcheidet an derfelben: a) den auffangenden, b) den fortleitenden und c) den abgebenden Theil.

Der auffangende Theil hat in einer Auffangeftange nebft Spitze zu beftehen. Wenn man früher beide auf Wohnhäufern fortgelaffen hat, in der irrigen Meinung, dadurch den Blitz nicht heranzuziehen, fo ift dies ganz verkehrt gewefen. Auch bei einem eifernen Thurme dürfen fie nicht fortbleiben, falls derfelbe nicht felbft in eine fcharfe Spitze ausläuft, welche alle an eine Auffangeftange zu flehenden Anforderungen erfüllt.

Wie viele Auffangeftangen foll man nun auf ein Gebäude flehen? Die Theorie giebt hierüber bisher keine Antwort. Praktifch aber hat man fich aus der Beobachtung von Blitzen, welche in der Nähe von Auffangeftangen eingefchlagen find, eine Regel gebildet. Diefelbe lautet: Ift a b (Fig. 89) die Höhe der Spitze über dem Terrain, fo fchützt diefelbe nach jeder Richtung hin höchftens auf eine Entfernung b c = 2 a b. Das Dreieck a cd, welches wir auf der Zeichnung fehen, ift in natura ein Kegel, welchen man den Schutzkegel nennt. Den Winkel a nennt

Fig. 89.

~ł~

Fig. 90.

man den Schutzwinkel. Kein Theil des Gebäudes darf über den Schutzkegel hinausragen. Hat man daher ein gröfseres Gebäude zu fchützen (Fig. 90), fo miiffen fo viele Stangen auf-geftellt werden, dafs die Dachfirfte noch überall innerhalb der Schutzkegel liegen.

Höher als 5m nimmt man die Auffangeftangen nicht gern, weil entweder die der Dachdeckung fchädlichen Schwankungen durch den Wind zu grofs werden oder, wenn man diefe vermeiden will, die Stange zu ftark conftruirt werden mufs. Die paffendfle Höhe ift 2 bis 3 m.

Nach der oben flehenden Abbildung fcheint es fparfamer zu fein, die Auffangeftange in die Mitte des Firftes zu Hellen. Dies ift aber weniger empfehlenswerth. weil die fog. Anfallspunkte der Walme, welche gewiffermafsen Spitzen in der Dachfläche bilden, der Blitzgefahr am meiften ausgefetzt find.

Für die Wohnhäufer wird die angegebene Regel ausreichend fein. Bei fehr hohen Gebäuden wird man gut thun, den Winkel a kleiner zu nehmen ; bei Thürmen foll derfelbe in der Regel nur 90 Grad betragen. Ift ein Thurm aber fehr hoch — eine beftimmte Grenze läfft fleh nicht angeben — fo genügt auch dies nicht. Eine elektrifche Wolke kann fehr wohl, insbefondere in hoch gelegenen Orten, tiefer ziehen, als die Thurmfpitze und fich über dem Dache des Kirchenfchiffes entladen.

Defshalb mufs auch der Walm bei a (Fig. 91) eine Auffangeftange erhalten, eben fo auch ein Haus B, obwohl es innerhalb deś Schutzkegels liegt, namentlich wenn daffelbe fich auf der Wetterfeite des Thurmes befindet. Gebäuden, bei denen man be-fonders ängftlich ift, wie z. B. Pulverfabriken, wird man lieber eine Auffangeftange zu viel, als zu wenig geben.

Wenden wir uns zu der Conftruction der Auffan gehangen, fo ift aus dem Früheren klar, dafs die Hauptbedingung für die Wirkfamkeit derfelben eine fcharf auslaufende Spitze ift, welche zugleich von einem gut leitenden Metall gefertigt fein mufs.

Fig. 91.

• /K

/ l\

ja v

104.

Auffange-

fpitze.

Von allen Metallen befitzt das reine Silber die gröfste Leitungsfähigkeit¹⁴³); aufser diefer kommt der Schmelzpunkt¹⁴⁴) und die Sicherung gegen Oxydation ¹⁴⁵) in Betracht; von letzterer hängt die dauernde Erhaltung der Spitze und ihrer Leitungsfähigkeit ab.

Dafs auch der Preis in vierter Linie eine Rolle fpielt, kommt zwar bei grofsen öffentlichen Gebäuden weniger in Betracht, um fo mehr aber bei kleinen Privatgebäuden, namentlich bei Bauernhäufern.

Fig. 92.

Kuhn in München empfiehlt in erfter Linie das Silber, wegen feines hohen Leitungsvermögens und weil fein Schmelzpunkt noch immer hoch genug ift. Derartige Spitzen (Fig. 92) füllen einen Bafisdurchmeffer von ca. 20 mm, eine Höhe von 40 mm erhalten.

I!

i !i

^2 n. Gr.

Indeffen hat das Silber zwei fehr üble Eigenfchaften: 1) wird die Leitungsfähigkeit deffelben durch geringe Beimifchungen anderer Metalle fehr herabgedrückt, z. B. durch Zufatz von nur 2 Procent Zinn auf ⁴/5, eine Beimifchung, welche fich nur unter Zuhilfenahme eines Chemikers feft ftellen läfft ; 2) oxydirt das Silber fehr leicht, wo der atmofphärifchen Luft fchwefelige Gafe beigemengt find, was aber in Städten und Fabrik-Diftricten meiftens der Fall fein wird. Auch verhindert der hohe Preis des Silbers eine allgemeine Anwendung.

Sehr zu empfehlen ift eine Kupferfpitze, welche in Feuer vergoldet ift. Hier hat man eine unredliche Beimifchung billiger Metalle weniger zu fürchten ; die Leitungsfähigkeit ift eine dem reinen Silber fehr nahe kommende; die Oxydation wird durch die Vergoldung gehindert; der Preis ift ein immerhin mäfsiger.

Häufig werden auch Platinfpitzen angewendet, welche allerdings eine geringe Oxydation und einen hohen Schmelzpunkt für fich haben ; aber die Leitungsfähigkeit des Platins ift gering und der Preis fehr hoch.

Ift man auf Sparfamkeit angewiefen, fo ift auch wohl eine eiferne Spitze ausreichend, welche gegen die Witterungseinflüffe gut verzinnt oder beffer vergoldet

U3) Diefelbe übertrifft die Leitungsfähigkeit des reinen Kupfers um das 1,36-, Goldes um das 1,81-, Eifens um das 7,7- und Platins um das 9,6-fache.

144)    Der Schmelzpunkt für Platin ift 2600, Eifen 1600, Kupfer 1170, Gold 1100 und Silber 1000 Grad C.

145)    Nach der fchwereren, bezw. leichteren Oxydirbarkeit ordnen fich die Metalle wie folgt : Gold, Platin, Silber, Kupfer Eifen ; diefe Reihenfolge ändert lieh jedoch, fobald der reinen atmofphärifchen Luft irgend welche fremdartigen Gafe bei-gemifcht werden.

Handbuch der Architektur. III. 6.

Fig- 93-

105.

Auffange

ftange.

fein mufs. Theoretifch kann diefe zwar nicht daffelbe leiften, wie die vorgenannten; doch fpricht die Erfahrung trotz ihrer fehr verbreiteten Anwendung noch nicht gegen fie.

Eine Spitze mufs abnehmbar fein, um fie nach V Befchädigungen durch Blitzftrahl erfetzen zu können.

Eine kupferne Spitze (Fig. 94) würde man 13mm lang ausführen, oben zugefpitzt und Länge vergoldet.

Früher wurden häufig Auffangeftangen mit 3 bis 5 in einem Bündel vereinigten Spitzen angewendet (Fig. 93). Dies ift aber zwecklos, da nur die lothrechte Spitze zur Wirkung kommt. Eine in einem Charnier bewegliche Spitze, welche in lothrechter Stellung gut functionirte, verlor ihre Wirkung, je mehr fie geneigt wurde.

Die Auffangeftange felbft wird meiftens aus Eifen gefertigt. Vielfach werden dazu eiferne Gasrohre genommen (Fig. 94), innerhalb deren die kupferne Ableitung hinaufgeht, -welche dann in der Kupferfpitze verlöthet ift. Diefe Conftruction hat den grofsen Vortheil für fich, dafs Spitze und Leitung durchweg aus demfelben

dick und 200

auf 26

mm

mm

Fig. 94.

Fig- 95-

II

kr

t°l j

rw

b~1

¹l20 n. Gr.

^20n-Gr-

Noch häufiger macht man die Auffangeftangen aus Rund-

Materiale beftehen.

eifen, welches bei 2 m Höhe mindeftens 20 mm, bei 5 m Höhe 30 mm ftark fein mufs. Verzierungen, in denen fich der Wind feft fetzen kann, mufs man möglichft vermeiden, da fonft ftarke Schwankungen entftehen, welche die Dichtung des Daches erfchweren.

Die Ableitung wird an der Stange mit Hilfe einer angefchraubten Hülfe be-feftigt, in welche fie eingelöthet ift (Fig. 95). Hierbei hat man diefelbe fo hoch zu fetzen, dafs die Ableitung eine fchlanke Curve bildet.

Will man bei einer maffiven Stange eine unmittelbare Verbindung zwifchen der Kupferfpitze und dem kupfernen Leitungsdraht haben, fo ift die Conftruction von Zwarg in Freiberg die geeignete (Fig. 96).

Fig. 96.

Die oben gebogene eiferne Stange trägt eine Hülfe, welche in eine mit Spitze verfehene Schraube endigt. In die Hülfe wird der Draht eingelöthet und geht ohne Curve glatt herunter, während auf die Schraube eine kupferne Spitze mit Platin-Endigung gefleckt wird. Mufs die Spitze zur Neu-Vergoldung oder Reparatur abgenommen werden, fo bildet die Schraube fo lange eine Referve-Spitze.

Eine gut verlöthete Zinkkapfel fchützt den Durchgang durch das Dach gegen das Hineinfickern des Meteorwaffers (Fig. 95).

Am Dachgefpärre ift die Stange durch ein Quereifen befeftigt, welches in der Mitte einen Hals hat, worauf der Rand derfelben aufruht und durch welchen die fchraubenförmige fchwächere Endigung gefleckt und mit einer Mutter feft gehalten wird. Am Firft befindet fich ein Haiseifen.

Die Stange in zwei Schenkel auslaufen zu laffen, welche oben auf die Sparren gefchraubt find, empfiehlt fich nicht, da diefe Schenkel mit ihren vortretenden Schraubenmuttern die am Firft meift nothwendige Dachfchalung hindern. Derartige Schenkel dürfen nur feitlich an den Sparren angebracht werden (Fig. 94).

Andere Befeftigungsarten werden fich je nach der Dachconftruction leicht erfinden laffen.

Es fragt fich nun, wie weit man wohl die Auffangeftangen in das Dach hinein reichen laffen dürfe? Stangen von 5m Länge und mehr, wie fie gleichzeitig als Flaggenftangen benutzt werden, können auf die eben befchriebene Art nicht befeftigt werden.

Fig. 97.

Bei Gebäuden, welche weder grofse Metallmaffen, noch Gas- und Waffer-leitung haben, ift es ganz unbedenklich, die eiferne Auffangeftange fo tief hinabreichen zu laffen, als es gut fcheint. Befinden fich aber z. B. unter der Dachbalkenlage eiferne I-Träger, oder ift ein Waffer-Refervoir im Dachraum in nicht grofser Entfernung unterhalb des Blitzableiters aufgeftellt, oder geht eine Gasleitung unter demfelben fort, dann ift äufserfte Vorficht geboten; denn leicht würde der Blitz auf derartige Metallmaffen iiber-fpringen und etwa dazwifchen liegende Dachhölzer, Fufsböden etc. entzünden. In folchem Falle würde man lieber hölzerne Stangen wählen, was fich überhaupt für Flaggenftangen mehr empfiehlt, da eiferne fchwer und theuer werden, und die Ableitungen an diefen herunterführen.

Die Flaggenftange endigt in eine eiferne oder kupferne Auffangeftange, an welcher die Ableitung mittels Klemmplatte befeftigt ift.

Ueber Schornfteinen wird ein dreibeiniges Geftell befeftigt (Fig. 97), welches mit einer Hülfe die Auffangeftange umfafft.

Will man letztere feitlich anbringen, fo mufs man fie unten umgebogen einmauern und mit Haiseifen befeftigen. Da die Rauch-gafe das Eifen bald angreifen, fo fetzt man die Stange wegen

des herrfchenden Windes auf die Südweftfeite ; Wiefenthal in Aachen umgiebt fie aufserdem noch mit einer Zinkhülfe.

106.

Leitungen.

Für die Leitungen ftehen im Wefentlichen nur zwei Materialien zu Gebote, Kupfer und Eifen. Kupferne Drähte von 4,5mm find durch Blitze gefchmolzen worden; um ficher zu gehen, wird man fie 6 bis 8mm ftark machen, ihnen alfo 50 qmm Querfchnitt geben müffen. Ein folcher Draht läfft fich noch biegen und hat erfahrungsgemäfs bisher völlig ausgereicht.

Sehr verbreitet ift die Anwendung von 12-fach geflochtenen Kupferdrahtfeilen, welche meiftens aus einzelnen Drähten von 2 bis 2,5 mm Stärke zufammen-gefetzt find.

Ein folches Seil ift aus folgenden Gründen zu empfehlen:

1)    Bei den Drähten kommen häufig brüchige Stellen vor, welche fchwer zu entdecken find; bricht ein Draht im Kabel, fo verurfacht dies keinen Schaden, während ein Bruch der maffiven Ableitung die Continuität aufhebt¹⁴⁶).

ftarken Draht fchon recht erhebliche Schwierig-

mm

2)    Ein Kabel ift fehr biegfam , läfft fich für den Transport bequem zufammenrollen und leicht bei der Anbringung wieder ftraff ziehen, was bei einem 7 keiten macht.

3)    Der Preis eines Seiles ift wenig höher,' als der eines entfprechenden Drahtes.

4)    Die Befürchtung, dafs ein Kabel wegen feiner rauhen Oberfläche von der Witterung zu leiden haben würde, hat fich bis jetzt noch nicht bewahrheitet.

Ein 12-faches Seil von 2mm ftarken Drähten entfpricht einem maffiven Kupfer-

Drähten einem Drahte von 8,5 mm Durch

draht von 6,5 mm, ein folches von 2,5 meffer.

mm

mm

Dem eifernen Blitzableiter wird man den 6-fachen Querfchnitt oder ca. 300 q geben müffen, da die Leitungsfähigkeit des Eifens nur ¹/e von der des Kupfers beträgt. Am meiften wird fich hierzu verzinktes Rundeifen empfehlen, das den Witterungseinflüffen die geringfte Oberfläche bietet und das Abfpringen des Funkens weniger ermöglicht, als Quadrat- oder Bandeifen. Der Durchmeffer deffelben mufs alfo 18 bis 20mm betragen.

Ein eifernes Drahtfeil mufs einen etwas gröfseren Durchmeffer haben, etwa

25 mm.

Fig. 98.

Die Vortheile einer Kupferleitung vor einer eifernen beftehen darin, dafs in Folge der Biegfamkeit die Anbringung leichter ift und, da Kupferdraht in grofsen Längen zu haben ift, weniger Stofsverbindungen Vorkommen. Die älteren Leitungen waren faft immer von Eifen.

Ein Haupterfordernifs für jede Leitung ift, dafs fie mög-lichft aus einem Stücke beftehe, weil jede Stelle, an welcher der Funke Achtbar wird, das Material angreift.

Für Kupferdraht und -Seile empfiehlt fich am meiften, an der Stelle des Stofses beide Enden ganz glatt zu feilen und ein kurzes eifernes Rohr überzufchieben, in welches beide Enden fo verlöthet werden, dafs weder Regen noch Luft ein-

dringen kann.

Da wo eine Zweigleitung im rechten Winkel abgeht,

find I-Stücke (Fig. 98) anzuwenden.

1*®) Aus demfelben Grunde verwendet die Deutfche Reichs-Telegraphen-Verwaltung bei ihren unterirdifchen Telegraphen-Leitungen innerhalb der Kabel nicht einzelne ftarke Drähte, fondera heben Stück fiebendrähtige Kupferfeile.

IOl

Eiferne Leitungen verfchraubt man an den Stöfsen mit den bei Gasleitungen gebräuchlichen Muffen, welche innen mit dem fog. Gasgewinde verfehen find. Für kupferne Leitung empfiehlt fich die Verfchraubung weniger, da durch das Ein-fchneiden des Gewindes der Querfchnitt zu fehr gefchwächt wird.

• Biegungen im rechten Winkel oder gar in einem fpitzen find durchaus zu vermeiden, da an jeder in der Leitung entfliehenden Spitze der Funke leicht ab-fpringen wird. Am bellen geftaltet man fie kreisbogenförmig mit einem Durch-meffer von wenigftens 40cm.

Auf dem Dache bringt man die Leitung dicht neben dem Dachfirft an. Auf dem Firfl geht es bei den meiften Deckungsarten nicht ohne Nachtheile für das Dichthalten. Die Beteiligung auf dem Dache gefchieht durch eiferne Stützen in ca. 2m Entfernung, wobei man zu beachten hat, dafs ein Stofs nicht auf oder in die Nähe einer Stütze treffen darf. Diefelbeń werden entweder eingefchlagen oder beffer angefchraubt.

Bei der Form derfelben hat man die Art der Dachdeckung genau zu berückfichtigen, um Undichtigkeiten möglichft zu vermeiden (Fig. 99 u. 100). Die Leitung liegt in einem Schlitze, deffen Backen man entweder oben zufammenfchlägt oder durch eingefteckten Splint verbindet (Fig. 101). Das gabelförmige Stück mufs quer zur Leitung gerichtet fein; mithin find die Stützen für die horizontalen und die abwärts führenden Leitungen verfchieden, was bei der Beftellung zu beachten ift.

Bei Schieferdeckung ift der Stütze eine Platte von Rollenblei unterzulegen, was fleh auch für Ziegeldächer

empfiehlt; überhaupt ift der Dichtung gegen das Einregnen grofse Aufmerkfamkeit zuzuwenden. Die lothrechte Leitung wird in der Steinmauer durch Bankeifen befeftigt, deren fchrauben- oder fchwalbenfchwanzförmiges Ende mit Cement eingefetzt wird. Um ■muthwilligen Befchädigungen kupferner Leitungen vorzubeugen, wird der über dem Erdboden befindliche Theil mit einem eifernen 2,5 bis 3m langen Rohre umhüllt, das oben gegen das Einregnen mit Bleikapfel gefchloffen wird und mindeftens fo tief hinabreicht, dafs Aufgrabung beim Pflaftern nicht Gefahr bringt.

Die äufserft wichtige Frage, ob man eine Leitung ifoliren foll oder nicht, hat eine genügende Beantwortung, noch nicht gefunden. Unzweifelhaft ift es, dafs eben fo, wie die Erde auch alle Metallmaffen eines Gebäudes durch Influenz elektrifch werden. Ob aber die Wirkung derfelben fo ftark werden kann, dafs aus ihnen ein kündender Funke zur Erde oder zur Wolke überfpringen kann, ift noch nicht feil gefleht. Es könnte dies nur in Folge eines Rückfchlages gefchehen, indem die in einer Metallmaffe angehäufte Elektricität unmittelbar, nachdem ein Blitz an der Ableitung heruntergefahren ift und die Spannung zwifchen Erde und Wolke aufgehoben hat, nun ebenfalls fich zu entladen llreb't. Genaue Beobachtungen über einen folchen Rückfchlag liegen noch nicht vor; hingegen find Fälle bekannt, in denen der Blitz ganz oder theilweife die Ableitung verlaßen und fich einen kürzeren Leiter oder einen folchen von gröfserem Querfchnitt gefucht hat. Dafs die letztere Gefahr durch eine Verbindung der Ableitung mit den Metallmaffen vergröfsert wird,

Fig. 99.

Fig. 100.

Fig. 101.

LU

107.

Ifolirung

der

Leitungen.

liegt auf der Hand. Will man fie gegen den Rückfchlag fchützen, dann mufs man fie auch vor dem Blitze felbft bewahren und ihnen eine vollftändige Ableitung in die Erde geben, wo dann felbftverftändlich eine Erdplatte nothwendig wird.

In manchen Schriften wird empfohlen, alle Metallmaffen eines Haufes mit der Blitzableitung zu verbinden. Dies ift leichter gefagt, als gethan; denn bei den zahlreichen I-Trägern, eifernen Säulen, Verankerungen, Gas- und Wafferleitungen, wie fie die modernen gröfseren Gebäude zeigen, würde daraus ein ganzes Netz entftehen, in welches das Haus gleichfam eingefponnen würde. Ein Metalldach wird mit der Leitung durch die eifernen Leitungsftützen genügend verbunden fein; geht diefelbe in der Nähe eines Fallrohres herunter, fo wird man auch diefes durch gut angelöthete, 4 bis 5 dem Erdboden an die Leitung anfchliefsen. Liegt ein eiferner Träger, der auf gleichen Säulen ruht, in feiner Nähe, dann wird man diefen durch eine Zweigleitung mit der Hauptleitung verbinden, mufs dann aber von dem Säulenfufse aus eine Erdleitung führen. Auch eine nahe herantretende Haus-Wafferleitung, wenn fie von Eifen und nicht von Blei ift, würde anzufchliefsen fein, falls es durchaus nicht zu-läffig ift, die Blitzableitung in gröfserer Entfernung von derfelben anzulegen. Jede weitere Verbindung aber wäre unnütz oder fchädlich, da fie leicht einen einfchla-genden Blitz in ganz unerwünfchte Bahnen führen könnte. Holtz in Greifswald geht in diefer Beforgnifs fogar fo weit, anftatt der eifernen Stützen hölzerne vorzu-fchlagen, was fich allerdings bei Stroh- und Rohrdächern (der fog. »weichen Bedachung«) empfehlen wird, welche nach ftatiftifchem Aus weife weit häufiger vom Blitze heimgefucht werden, als andere.

Um dem einfchlagenden Blitze einen möglichft kurzen Weg zu geben, würde es am beften fein, jede Auffangeftange auch mit einer Ableitung zu verbinden. In-deffen fpricht bis jetzt die Erfahrung nicht dagegen, dafs man eine auf je zwei Auf-fangeftangen rechnet, fo dafs alfo ein Haus mit vier Auffangeftangen, die unter einander durch eine Firftleitung zu verbinden find, zwei Ableitungen haben müffte.

108.

Erdleitung.

ftarke Kupferdrähte oben und in der Höhe von 3 m über

mm

Wir kommen nun zu dem fchwierigften Theile, der Erdleitung. Diefe braucht nicht tiefer gelegt zu werden, als dafs fie bei etwa eintretenden Neupflafterungen nicht befchädigt wird.

In der Regel find die Gewitter mit Regengüßen verbunden, wobei fich fchnell an der Erdoberfläche eine feuchte gut leitende Erdfchicht bildet, mit welcher man die Erdleitung durch eine oder mehrere Abzweigungen in Verbindung fetzen mufs; diefe läfft man in eine Platte oder in einen 3- bis 4-fachen Drahtring endigen, von welchem eine Anzahl kurzer Drahtenden ausgehen. Die Hauptleitung endigt in eine Platte von gleichem Materiale. Die Dicke derfelben fpielt für die elektrifche Wirkung keine Rolle; doch ift für Kupferplatten, welche man übrigens nicht in Trinkbrunnen legen darf, eine Stärke von 2mm, für eiferne, wozu man Gufseifen wählen wird, eine 5mm ftarke zu empfehlen.

Die Reichs-Telegraphie wendet für ihre telegraphifchen Blitzableiter Zinkplatten von 0,75 bis 1 qm Gröfse und 2mra Stärke an.

Ueber die Gröfse der Platten gehen die Anfichten weit aus einander.

Reines Waffer fetzt der elektrifchen Leitung einen 4 000 ooo-mal gröfseren Widerftand entgegen, als Kupfer (nach E. Weber fogar 1 ooo-Millionen-mal); alfo müffte man ftreng genommen die Platte, bei der ja beide Seiten mit dem Waffer in Verbindung ftehen, 2 000 ooo-mal fo grofs, als den Querfchnitt der kupfernen

Leitung machen, was zu einer Platte von 100 qm führen würde. Indeffen find diefe Zahlen durch Experiment mit dem galvanifchen Strome gefunden und laffen fich nicht ohne Weiteres auf Gewitter-Elektricität anwenden. Die Erfahrung hat vielmehr bewiefen, dafs Platten von ^ bis ^2 qm ausreichend gewefen find. Da trockener Boden fo gut wie gar nicht leitet, ift danach zu trachten, dafs man die Platte in das Grundwaffer oder wenigftens in feuchtes Erdreich verfenken kann.

Ganz verkehrt ift es, diefelbe in gemauerte Refervoire oder gar in Abortgruben zu legen, welche keine leitende Verbindung mit dem Erdboden haben.

Liegt der Grundwafferfpiegel in fehr bedeutender Tiefe, fo empfiehlt die »Com-miffion zur Prüfung der Blitzableiter an den Municipalgebäuden in Paris« die Verbindung der Erdleitung mit Gas- und Wafferrohren, von deren Oberfläche aus fich die Elektricität genügend vertheilen kann. Theoretifch fleht dem nichts entgegen, da Gas nur unter Zutritt der atmofphärifchen Luft explodirt und bei eifernen Wafferleitungen die Bleidichtung keinen allzu grofsen Widerfland entgegen fetzt.

Wenn bisher die Erlaubnifs zu folchem Anfchluffe häufig verweigert ift, fo wird dies, nachdem fich die Verfammlung der Gas- und Wafferfachmänner in Heidelberg am n. Juni 1880 dahin ausgefprochen hat, »dafs keine Bedenken gegen die Verbindung des Blitzableiters mit den Waffer- oder Gasrohren vorliegen,« wohl nicht mehr Vorkommen ; indefs find Verhandlungen vor der Ausführung anzurathen.

Ueber diefe Frage hat die Kgl. fächfifche technifche Deputation am 5. Januar 1882 ein fehr umfangreiches Gutachten erflattet, welchem wir folgende praktifche Regeln entnehmen: 1) Die Verbindung eines Blitzableiters mit dem Strafsen-Rohrnetz einer ftädtifchen Gas- oder Wafferleitung von paffender Be-fchaffenheit macht die Anlage einer Erdplatte überflüffig. — 2) Diefe Verbindung ift nicht nur als zu-läffig, fondern als empfehlenswerth zu bezeichnen. — 3) Als Rohrleitungen von paffender Befchaffenheit find diejenigen zu erachten, welche aus eifernen Rohren mit Muffenverbindung und Bleidichtung beftehen. Flanfchenverbindungen find nur dann als genügend anzufehen, wenn fie ftarke Schraubenbolzen befitzen. — 4) Wenn Waffer- und Gasleitung zugleich in der Nähe des Blitzableiters find, empfiehlt es fich, diefen mit beiden Rohrleitungen zu verbinden. — 5) Falls der Blitzableiter in der Nähe einer Flanfchenverbindung oder eines mittels zweier Flanfchenverbindungen in der Rohrleitung eingefügten Stückes liegt, ift er mit den beiden zu beiden Seiten der Flanfchenverbindung oder des eingefetzten Stückes liegenden Theilen des Rohrnetzes zu verbinden. — 6) Die Verbindung des Blitzableiters ift wo möglich- durch Verlöthung mit Weichloth auf möglichft grofser Fläche vorzunehmen. Bei kupfernen Leitungen kann der Draht oder das Drahtfeil für diefen Zweck einige Male um das metallifch blank gemachte und verzinnte Rohr herumgewickelt werden ; bei eifernen Leitungen kann der Eifenftab an eine Rohrfchelle angefchweifst oder an diefelbe angefchraubt und verlöthet werden ; die um das Rohr gewundene Leitung oder die um daffelbe gelegte Schelle find fchliefslich vollkommen mit dem Rohre zu verlöthen. 7) Ift eine gründliche Verlöthung nicht ausführbar , fo kann die Verbindung folgendermafsen ausgeführt werden : das Blitzableiterende wird eingefchoben oder eingefchraubt in einen durchbohrten Anfatz an einem Theile einer verzinnten oder verzinkten, zwei- oder’mehrtheiligen Rohrfchelle von Schmiedeeifen , Bronze oder Kupför und wird mit Zinn verlöthet. Das Rohr wird an der Anfatzftelle in der Breite der Rohrfchelle durch Befeilen, Abfchmirgeln oder Abbeizen möglichft vollkommen metallifch blank gemacht; dann wird ein beiderfeits blank gefchabtes Bleiblech von gleicher Breite mit der Schelle um die blanke Rohrftelle gelegt, die Schelle auf das mit dem Bleiblech umwickelte Rohr aufgefetzt und mittels ihrer Bolzenfchrauben fo feft angezogen, dafs das Bleiblech fich fowohl an das Rohr, als an die Schelle dicht anlegt. Hierauf werden die fchon vorher verzinnten Köpfe und Muttern der Schrauben mit den Lappen der Schelle, an welchen fie anliegen, die Muttern auch mit den Schraubenfpindeln mit Zinn verlöthet. Endlich wird der Blitzableiter von feiner Eintrittftelle in die Erde an bis zur Verbindung mit dem Rohre und insbefondere die Verbindung felbft, alfo die Schelle fammt Schrauben, mit einer Ifolirfchicht zum Schutze gegen Oxydation umgeben ; diefe Ifolirfchicht kann durch dichtes Umwinden der zu fchützenden Theile mit getheertem Hanf oder durch Umgiefsen mit Afphalt hergeftellt werden. — 8) Um den in der Erde liegenden Theil des Blitzableiters und die Verbindungsftelle möglichft vor Verletzungen zu fchützen und eine etwaige Revifion zu erleichtern, empfiehlt fich die Umhüllung der fraglichen Theile mit einer leichten Ziegelmauerung. — 9) Unterbrechungen des Zufammenhanges der Leitung bei Arbeiten an Waffer- oder Gasleitungen follen während eines Gewitters nicht vorgenommen werden. Sind folche aus Anlafs dringender Reparaturen unvermeidlich, fo

empfiehlt lieh eine Verbindung der getrennten Theile durch einen gut leitenden Körper, etwa durch ein Drahtfeil.

Ein wefentlicher Uebelftand bei Benutzung ftädtifcher Rohrleitungen liegt allerdings darin, dafs diefe fo häufig aufgegraben werden, wobei es unausbleiblich ift, dafs mit den privaten Blitzableiter-Anfchlüffen leichtfinnig verfahren wird. Ift aber der Grundwafferfpiegel nicht zu erreichen, fo bleibt nichts Anderes übrig. Wollte man auch eine Platte in dem trockenen Erdreich anbringen, fo würde der Blitz dennoch vorher zur gröfseren Metallmaffe überfpringen. Zu der Anficht jedoch, dafs auch bei hohem Grundwafferftande die Verbindung der Blitzableitung mit einem Rohrnetz der Erdleitung mit Platte vorzuziehen fei, können wir uns nicht bekennen und find der Meinung, dafs, falls die Verbindung von der Auffangeftange zum Grundwaffer eine möglichft kurze ift, d. h. wenn an Ab- und Erdleitungen nicht, wie fo häufig, gefpart ift, der Blitz keine Veranlaffung hat, auf Waffer- und Gasleitungen, die doch in der Regel im Trockenen liegen, überzugehen ¹⁴⁷).

Häufer, welche den Brunnen unter dem Keller haben, fchweben dann, wenn von diefen aus etwa Wafferleitungsrohre hoch in das Gebäude bis zu einem Refer-voir hinaufgehen, in Blitzgefahr. Diefelbe läfft fich nur mildern durch einen vorzüglich angelegten Blitzableiter, deffen Ableitung fich möglichft entfernt von den lothrechten Waffer-Steigrohren befinden mufs und deffen Erdplatte möglichft tief und in gröfserer Entfernung vom Haufe in das Grundwaffer zu verfenken ift. Läfft fich das letztere nicht erreichen, dann thut man beffer, fich den gröfsten Theil der Ableitung zu erfparen, indem man diefelbe an das Refervoir anfchliefst, wobei man den Durchgang durch das Dach mit Blei ifoliren mufs.

Die Erdplatten follen nach einem Gutachten der Academie der Wiffenfchaften zu Berlin mit Coke umhüllt werden, weil diefe wefentlich beffer leitet, als feuchter Erdboden oder Waffer. Holzkohlen, welche fchnell vergänglich find, empfehlen fich hierfür nicht.

Liegt das Grundwaffer fehr tief und ift weder ein Brunnen, noch eine Rohrleitung in der Nähe, dann mufs man in Bohrlöcher, welche bis auf das Grundwaffer reichen, lange eiferne gut verzinkte Stangen verfenken, wobei der übrige Raum wieder mit Coke ausgefüllt wird. Ift auch dies nicht möglich, dann thut man beffer, gar keine Blitzableitung anzulegen, oder mufs fich, falls die Blitzgefahr eine fehr grofse ift, wie bei Kirchen, Hotels auf hohen Felfen etc., darauf befchränken, die Erdleitung nur in die feuchte Mutterbodenfchicht endigen zu laffen. So lange diefelbe trocken ift, kann überhaupt von keiner Blitzgefahr dfe Rede fein. Diefelbe tritt erft dann ein, wenn in Folge des Regens die Erdoberfläche für die Influenz befähigt wird.

109.

Revifion

der

Eine Blitzableitung mufs jedesmal, wenn in der Nähe derfelben Blitzeinfehläge ftattgefunden haben, fonft aber mindeftens in Zeiträumen von zwei Jahren unter-Abieitung. facht werden. Hierbei find hauptfächlich die Spitzen zu befichtigen und nachzu-fehen, ob die nach Metallmaffen hingehenden fchwächeren Drähte noch in Ordnung find. Ferner ift die Continuität der Hauptleitung zu unterfuchen, was durch die galvanifche Prüfung gefchieht. Zu diefem Zwecke ift jede Spitze mit der Erdplatte durch einen fchwachen Kupferdraht zu verbinden und ein Galvanometer nebft Element einzufchalten, wozu fich ein Daniell'iches Element mit Galvanometer

U7) Siehe über diefen Gegenftand : Deutfche Bauz. 1880, S. 233. — Centralbl. d. Bauvervv. 1882, S. 78. — Gefundh.-Ing. 1882, S. 154 — Journ. f. Gasb. u. Wa(T. 1882, S. 213. — Civiling. 1882, S. 239.

von Keifer u. Schmidt in Berlin empfiehlt. Zeigt fich an letzterem kein Ausfchlag, fo ift die fchadhafte Stelle des Blitzableiters aufzufuchen, indem man das oberirdifche Ende des Kupferdrahtes zunächft dicht über dem Erdboden an eine blank gemachte Stelle der Ableitung anlegt und fo bis zu den Spitzen fortfährt.

Wegen der koftfpieligen Auffuchung und Aufgrabung der Erdplatte wird die Prüfung der Erdleitung oft ganz vernachläffigt, was durchaus zu tadeln ift, da gerade diefer Theil der Zerftörung am eheften anheimfällt. Ift ein Brunnen in der Nähe, fo kann man die Aufgrabung fparen und braucht nur den eifernen Pumpen-fchwengel oder das Geftänge durch einen Draht mit der Auffangefpitze zu verbinden; die Erde übernimmt dann die weitere Verbindung des Grundwaffers im Brunnen mit der Erdplatte.

Literatur

über »Blitzableiter«.

Reimarius, J. A. H. Vorfchriften zur Blitzableitung. Hamburg 1794.

Blitzableiter. Kurze Anweifung, wie folche an den Gebäuden anzubringen find. Berlin 1798.

Gütle, J. C. Neue Erfahrungen über die belle Art, wohlfeile und dauerhafte Blitzableiter anzulegen. Nürnberg 1812.

Imhof v. Theoretifch-praktifche-• Anweifung zur Anlegung und Erhaltung zweckmäfsiger Blitzableiter. München 1816.

Böckmann, J. L. Ueber die Blitzableiter. Neue Aufl. von G. F. Wucherer. Carlsruhe 1830.

Bigot, P. Anweifung zur Anlegung, Conflruction und Veranfchlagung der Blitzableiter. Glogau 1834. Inßruction fur la conßruction des paratonnerres. Revue gén. de l'dreh. 1855, S. 33, 66.

Anlegung der Blitzableiter. Nach dem Engl, von Schmidt. Weimar 1856.

Der Blitzableiter der St. Petrikirche zu Berlin. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1859, S. 301. Anweifung zur Conflruction und Anlegung von Blitzableitern. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw, 1860, S. 74.

Ueber die Conflruction der Blitzableiter. Allg. Bauz. 1863, S. 231.

De la conflruction des paratonnerres. Gaz. des ar ch. et du bat. 1864, S. 211, 222, 233.

Gutachten der Akademie der Wiffenfchaften in Berlin über Anwendung von Blitzableitern. Zeitfchr. f. Bauw. 1865, S. 297.

Viollet-le-Duc. Ueber die Conflruction der Blitzableiter. Allg. Bauz. 1865, S. 164.

Ueber die Anlage von Blitzableitern. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1866, S. 65.

Die Aufflellung von Blitzableitern. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1867, S. 74.

Notivelle inßruction pour les paratonnerres. Nouv. annales de la confl. 1867, S. 62.

Grave, H. Die Blitzableiter, ihre Gefchichte und zweckmäfsigfle Geflalt. (Sep.-Abdruck aus Grave’s öfterreich. Bau-Almanach.) Wien 1868.

De la conflruction des paratonnerres. Paris 1868.

Die neueren Conflructionen der Auffangflange des Blitzableiters. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1868, S. 36.    '

Bothe, F. Zufammenflellung neuerer Arbeiten über die Conflruction der Blitzableiter. Zeitfchr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1868, S. 491.

Die Conflruction der Blitzableiter. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1869, S. 185.

Ueber Blitzableiter. Deutfche Bauz. 1871, S. 409.

Bauer. Zur Beurtheilung der Blitzableiter. Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1872, S. 109. Callaud, A. Traité des paratonnerres etc. Paris 1874.

Fonvielle, W. de. De futilité des paratonnerres et de la nécef/ité de les contrôler. Paris 1874. Verbefferte Blitzableiter. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1874, S. 137.

Les paratonnerres a    l’académie des fciences. Gaz. des arch.    et dti    bât.    1874,    S. 141.

Les paratonnerres.    Encyclopédie    d'arch. 1874,    S. 39,    125.

La commifflon des paratonnerres    de la ville de    Paris.    Gaz.    des    arch.    et    du    bât. 1875, S. 170, 177.

Les paratonnerres.    Encyclopédie    d’arch. 1875,    S. 21,    71.

Amaury, V. Inftallation des paratonnerres. Moniteur des arch. 1875, S. 195, 207.

Buchner, O. Die Conftruction und Anlegung der Blitzableiter zum Schutze aller Arten von Gebäuden etc.,' nebft Anleitung zu Koftenvoranfchlägen. 2. Aufl. Weimar 1876.

Ueber die Schutzzone der Blitzableiter. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1876, S. 53.

Mittelstrass. Die Blitzableiter nach den neueflen Erfahrungen und zweckmäfsigften Conftructionen. 2. Aufl. Magdeburg 1877.

Karsten, G. Ueber Blitzableiter und Blitzfehläge in Gebäude, welche mit Blitzableitern verfehen waren. Kiel 1877.

Inftrukzion über die Herftellung von Blitz-Ableitungen bei Militär-Gebäuden. Wien 1877.

Gutachten, betreffend die Wirkungen des Blitzfchlages beim Schulhaufe zu Elmshorn, von Dr. L. Meyn, Prof. G. Karsten und von der K. Akademie der Wiffenfchaften in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1877, S. 559.

Kirchhoff, X. Zur Anlage von Blitzableitern. Deutfche Bauz. 1877, S. 518.

Nippoldt. Ueber die Wahl des Querfchnittes der Blitzableiter. Zeitfchr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1877, S. 129.

Inßructions fur les paratonnerres. Revue gén. de Parch. 1877, S. 29.

Jarriant. Paratonnerres de divers types. Nouv. annales de la confl. 1877, S. 161.

Holtz, W. Ueber die Theorie, die Anlage und die Prüfung der Blitzableiter etc. Greifswald 1878. Lüdicke, A. Praktifches Handbuch für Kunft-, Bau- und Mafchinenfchloffer. Weimar 1878.

Zur Anlage von Blitzableitern. Deutfche Bauz. 1878, S. 81.

Studien über Blitzableiter. Mafchinenbauer 1878, S. 346, 387.

Karsten, G. Gemeinfafsliche Bemerkungen über die Elektricität des Gewitters und die Wirkung der Blitzableiter etc. Kiel 1879.

Klasen, L. Die Blitzableiter in ihrer Conftruction und Anlage. Leipzig 1879.

Klasen, L. Zur Anlage von Blitzableitern. Deutfche Bauz. 1879, S. 427.

Knoblauch, E. Umbau des Thurmhelms der Jerufalem-Kirche zu Berlin. Deutfche Bauz. 1879, S. 483. Die Blitzableiter auf der Parifer Weltausftellung. Prakt. Mafchin.-Conft. 1879, S. 315.

Zur Blitzableiterfrage. Mafchinenb. 1879, S. 38.

Heilemann, F. J. Der Blitzableiter. Görlitz 1880.

Holtz, W. Ueber die Zunahme der Blitzgefahr und die vermuthlichen Urfachen diefer Zunahme. Deutfche Bauz. 1880, S. 473.

Rathfchläge bei Anlage von Blitzableitern. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1880, S. 445.

Inßruction fur l'a conßruction des paratonnerres. L’électricité 1880, Nr. 17.

Anlegung von Blitzableitern. Rathfchläge der Directionen der Land-Feuerfocietät und der Provinzial-Städte-Feuerfocietät im preufsifchen Herzogthum bezw. in der Provinz Sachfen. 2. Aufl. vom 30. April 1881.

Inßruction fur les paratonnerres adoptée par l’académie des fciences. Paris 1881.

Blitzableiterfpitzen von J. O. Zwarg. Wochbl. f. Arch. und Ing. 1881, S. 166.

Meydenbauer, A. Ueber Blitzableiter. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 277.

Neuerungen an Blitzableitern. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1881, S. 148.

Nix, K. Die Conftruction des Blitzableiters nach den neueflen elektrotechnifchen Erfahrungen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1881, S. 76, 84.

Biedermann, C. Ueber Neuerungen an Blitzableitern. Elektrotechn. Zeitfchr. 1881, S. 243.

Neesen, F. Ueber Gewitter und Blitzableiter. Elektrotechn. Zeitfchr. 1881, S. 446, 462.

Ueber Blitzableiter. Polyt. Journ., Bd. 235, S. 267; Bd. 237, S 385; Bd. 241, S. 110 u. 273.

Praktifche Regeln für die Herftellung von Blitzableitern. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 182.

Melsens. Conférence f ur les paratonnerres faites au congres international des électriciens, iz Paris. Bull, de la foc. d’encourag. 1882, S. 450.

Lindner, M. Die Anlage der Blitzableiter. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1883, S. 17.

3. Kapitel.

Sicherungen gegen die Wirkung von Bodenfenkungen und

Erderfchütterungen.

a) Sicherung der Gebäude gegen Bodenfenkungen ¹⁴⁸).

Im Jahre 1856 bemerkte man in Effen die erften Befchädigungen von Häufern über Bergwerken. Seitdem haben fich diefe Erfcheinungen faft in allen Berg-Revieren Deutfchlands gezeigt. Wir nennen in erfter Linie: Effen, Iferlohn, Oberhaufen, Gelfenkirchen, Witten a. d. R., Annen bei Witten, Dortmund, dann zahlreiche Ort-fchaften über dem Wurm-Revier bei Aachen, dem Saarbrücker Kohlenbecken, fo wie über den oberfchlefifchen Bergwerken.

Die Wirkungen des Bergbaues auf Terrain-Veränderung können in zweierlei Weife vor fich gehen: entweder es ftiirzen die Abbau-Strecken, falls fie fich nicht mit Waffer gefüllt haben, nach einer Reihe von Jahren zufammen, oder die über den Flötzen gelagerten wafferhaltigen Schichten werden durch die mit dem Bergbau verbundene Wafferentziehung trocken gelegt und fetzen fich ungleich zufammen. In beiden Fällen bilden fich an der Oberfläche Erhebungen und Senkungen, vielfach verbunden mit Erdriffen. Im Wurm-Revier bei Aachen hat man beobachtet, dafs der Abbau auf den platten (horizontalen) Flötz-fltigeln wellenförmige Senkungen hervorbringt, wogegen fleh der Abbau auf den flachen (geneigten)

Flötzen meiftentheils durch Spalten und Riffe bemerkbar macht. In Belgien hält man an Gonofs Theorie feft, dafs die Einwirkungen des Abbaues fich normal zur Flötzfläche bis zur Oberfläche fortfetzen (Fig. 102). Hiernach werden die Sicherheitspfeiler für Bauwerke innerhalb der Strecken feft gefetzt, und umgekehrt, hat man ein Bauwerk über Gruben zu errichten, fo kann man hiernach mit einiger Sicherheit einen weniger gefährdeten Bauplatz ausfuchen, wobei man aber, da diefe Theorie wenig reellen Untergrund hat, möglichft weit von dem fo ermittelten Gefahr-Terrain Zurückbleiben wird.

110.

Wirkungen

des

Abbaues.

Fig. 102.

fiill

in'

ui.

Sicherung

geriffener

Gebäude.

Die Sicherung geriffener Gebäude kann eine verfchiedene fein. Bei Aachen befolgt man die Praxis, die Bewegung erft völlig zur Ruhe kommen zu laffen. Man erfleht dies, wenn Cementputzftreifen, welche an einigen Stellen über die Riffe gelegt werden, unverfehrt bleiben. Ift diefer Zeitpunkt eingetreten, dann werden die Ausbefferungen vorgenommen. Nur in Ausnahmefällen, wenn die Gebäuderiffe zu bedenklich werden, greift man zu Verankerungen.

In anderen Gegenden, wo das Uebel acuter auftritt, ift man in der Regel zu Verankerungen gezwungen, denen häufig eine proviforifche Abfteifung der Fenfter-und Thürftiirze vorangehen mufs, damit diefe beim Ausweichen der Wände nicht herabfallen. Die Anker wurden zuerft fehr fchwach gemacht. Wir fehen in Effen noch vielfach 2cm ftarke Anker mit Kopfplatten von 30 X 30cm an (Fig. 110),

M8) Die Sicherftellung von Gebäuden, die auf einem ftark comprimirbaren Untergrund zu errichten find, gehört in die Abtheilung »Fundamente« (fiehe Theil III, Band i diefes »Handbuches«), ift alfo unter diefer Ueberfchrift nicht mit inbegriffen.

¹

   Siehe : Mitth. d. Gwb.-Ver. f. Hannover 1860, S. 251.

²

   Siehe auch : Verwendung des Dampfes zu Feuerlöfchzwecken. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 146.

D. R.-P. Nr. 21632: Automatifcher Feuerlöfchapparat von Victor Vankeerberghen in Brüflfel.

³

   Siehe auch: Wochfchr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1883, S. 69.

⁴

Peltier, A. Observations et recherches expérimentales fur les canfes qui concourent à la formation des trombes.

rnn rm rnn nnn

xxxxxx

±~

X-1 X:

L|r

(■I

XI

m\

mu

ÜÜ

r-~

p

ii

Fig. 106. Langen/chnitł. — I^qq n- Gr.

Fig. 109. Eck-Verankerungsplatte.

Fig. 107. Fefter Zuganker.

O) (O) :: (O) <0> (

Z?

PXV

400

Fig. 103. Quer/chnitt.

Fig. 104. Grundrifs.

Fig. 105. Querfchmtt.

I .' , ■    , .    , » .. -li- ,    1 r~zr

,—r-\—f-»-{—7-M-—X

CQJ t]U| i\j]

1/20 n. Gr.

Fig. 108. Regulirbarer Zuganker.

.1

i/lO n. Gr.

*-----

ILalS

A-55o----

Nachträgliche Verankerung eines Gebäudes.

\    1

«->, \

⁰ \id?

(Nach: Zeitfchr. f. Baukde. 1878, Bl. 25.)

welche felbftverftändlich eine viel zu geringe Mauerfläche fafften.

Fig. 110.

Später griff man zu 4 bis 5cm ftarken Ankern und Kopfplatten von 1 bis 2 qm, welche dann ihre Schuldigkeit beffer thaten.

oTt

-350-

Meiftens befchränkt man fleh auf die Verankerung des Kellermauerwerkes. Sämmtliche Umfangs- und Zwifchenmauern deffelben werden fowohl unter der Sohle, als auch unter der Decke ihrer ganzen Länge nach durch Anker zufammengezogen.

Anker-Kopfplatte.

An allen Stellen, wo die Scheidemauern nicht durchgehen, werden Spreizen aus Mauerwerk, aus Eifen oder aus beiden Materialien eingefchaltet, welche dem Zuge der Anker den nöthigen Druck entgegenfetzen und fo ein Zufammenziehen der vorher unverbundenen Mauertheile verhindern.

In Fig. 103 bis 109 ift eine folche nachträgliche Verankerung dargeftellt.

Die Ecken werden mit gufseifernen Platten (Fig. 109) eingefafft, welche aufsen mit den nöthigen Anfätzen und Oeffnungen zur Aufnahme der Zuganker, innen mit ein- oder mehrfachen Verftärkungsrippen zum Einlaffen in das Mauerwerk verfehen find. Die inneren Kellerwände werden unter dem Pflafter und unter der Decke mit je einem Ankerpaare eingefafft. Die Zuganker find bei geringer Ausdehnung durchgehend, bei gröfseren Längen geftofsen und dann an den Stöfsen entweder durch Lafchen und Bolzen, bezw. Niete feft oder durch Schraubenfchlöffer regulirbar verbunden (Fig. 107 u. 108).

Die Spreizen befteheu am beften aus maffivem Schichtenmauerwerk oder aus elliptifchen Erd- und Gurtbögen, fo zwar, dafs beide Bogen zufammen eine gefchloffene Ellipfe bilden; doch werden auch unter der Kellerfohle umgekehrte Gewölbe, unter der Decke gufseiferne , die Zuganker umfchliefsende Stemmrohre oder bei gröfserer Länge maffiv gewalzte oder gegliederte Balken angewendet. Wo Verankerungen in die Thüren einfehneiden, werden fchmiedeeiferne Thürgeftelle eingefchaltet, welche oben und unten durch Zugftangen verbunden, bisweilen überwölbt find , während die Theile der unterbrochenen Anker an deren Pfoften enden und verfchraubt find.

Gebäude mit einfpringenden Ecken erfordern bis zur Höhe des Kellergefchoffes die Herftellung voller Ecken durch Ausmauerung, um die oben erwähnten Eckplatten anbringen und danach eine zu-fammenhängende Verankerung herftellen zu können.

Die vorbefchriebenen Sicherungsmittel haben fleh in zahlreichen Fällen ihrer Anwendung gut bewährt. Nur da, wo die Befchädigungen durch Bodenfenkungen zu arge find, wird man die Kopfplatten noch vergröfsern und auch die oberen Gefchoffe verankern müffen. Als Beifpiel hierfür geben wir die von Kunhenn ausgeführte und in Fig. 111 bis 115 dargeftellte Verankerung eines Haufes in Effen a. d. R.

Hier find die Gebäude-Ecken mit 4cm ftarken und durch Rippen verftärkten Gufsplatten bis zur Höhe des 1. Obergefchoffes eingefafft, und zwar ift die Anordnung fo getroffen, dafs die untere Platte über die obere fafft, fo dafs die beiden über einander befindlichen Platten wie eine einzige wirken.

Die Zwifchenmauern des Kellers find mit je 4 Ankern eingefafft, welche ebenfalls an eine gemein-\ fame Kopfplatte faffen. Die letzteren liegen bündig mit dem Mauerwerk ; die Schraubenmuttern find eingelaffen, fo dafs man äufserlich von der Verankerung nichts fieht.

112.

Neubauten

über

Gruben-

Terrains.

Wir kommen nun zu der Frage, wie man Neubauten über Gruben-Terrains zu conftruiren habe? Selbftverftändlich müffen diefe allen Fällen der Bodenfenkungen Widerftand leiften. Letztere find erfahrungsmäfsig folgende:

1) Der Baugrund finkt gleichmäfsig vertical abwärts; 2) er finkt gleichmäfsig geneigt; 3) es bildet fleh eine Erdfpalte, ohne dafs aber eine Veränderung der Terrain-Neigung eintritt; 4) er nimmt eine concave oder 5) eine convexe Geftalt an, wobei gleichzeitig Erdfpalten auftreten können ; 6) ein Theil der Baugrundfläche bleibt unverändert, während der andere abfinkt, wobei fich häufig längs der Erdfpalte eine Stufe bildet.

Fig. in. Vordere Frontmauer.

Fig. 112. Rechts/eitige Giebelmauer.

£~~ł>

UJ

dT~à

CT

CT

Ff

to 9    i

[I]

CT

CT

CT

CT

<6 à

CT

CT

CT

CT

Fig. 113. Grundri/s des Kellergefcho/jfes,

Fig. 114. Grundri/s des Erdge/cho/fes.

il

mmmm

\ WÆ

M

mm wmm

kl

Vî

Mi

CT

i-î

¹⁽200 n* Gr.

Fig. 115. Verankerungsplatten für die Zwi/chenmauern.

Verankerung

des

Haufes Ottilien-Strafse Nr. g

in Effen a. d. R.

¹/l00 n- Gr.

II

*/l0 Gr.

(Nach Zeichnungen des Architekten Fritz Kunnhenn dafelbft.)

■T

Fall i erfordert keine befonderen Sicherheitsmafsregeln ; im Falle 2 wird die Bindekraft des Mörtels meiftens ausreichen, ein Rutfchen der Baufteine auf ihrer Lägerfläche zu verhindern. Im Falle 3 wird eine gute Verankerung das Gebäude dagegen fchützen, dafs fleh die Erdfpalte auch in das Mauerwerk fortfetzt. Wie aber wird es bei 4 bis 6 ? Hier bieten fleh zwei Möglichkeiten dar : entweder man fchafft dem Gebäude ein abfolut fteifes Fundament, welches fo ftark ift, dafs es, möge der Boden darunter eine beliebige Form annehmen, nicht zerbricht, fon-dern über den Stellen, wo der Zufammenhang zwifchen Gebäude und Baugrund verloren gegangen ift, fleh frei trägt, oder aber man wählt eine Conftruction, welche fo eingerichtet ift, dafs fle der Senkung bis zu einem gewiffen Grade folgen kann, gleichzeitig aber die Möglichkeit giebt, die horizontale Lage wieder herzuftellen.

Ein abfolut fteifes Fundament könnte man erreichen durch einen koloffalen Betonklotz oder durch einen eifernen verfteiften Roft. Beide würden zu theuer Werden. Im Kohlen-Revier von Saarbrücken hat man eine eiferne Rahmen-Conftruc-tion zur Anwendung gebracht, auf welcher dann der weitere Bau ohne Verankerung errichtet wurde. Da diefer Rahmen aber im Stande fein mufs, das Gebäude auf gröfsere Strecken frei zu tragen, mithin einer fehr bedeutenden Stärke bedarf, fo {teilen fleh auch die Koften fehr hoch.

Billiger wird man davon kommen, wenn man das Kellermauerwerk durch Anker und Platten, bezw. Verfteifungen zu einem unverfchieblichen Ganzen ge-ftaltet. Dies ift das am meiften verbreitete und für Mafflvbauten allein brauchbare Princip. Die Anordnung ift eine ganz ähnliche, wie die oben befchriebene, welche für die Reparatur vorhandener Gebäude angewendet wird (flehe P'ig. in bis 114). Nur kann man hier auch für verticale Verankerung forgen, indem man in das Mauerwerk an wichtigen Punkten verticale Anker einlegt, welche ein Abheben des oberen Mauerwerkes vom unteren verhindern.

Heinzerling hat hierfür theoretifche Betrachtungen angeftellt, deren Hauptrefultate folgende find. Für die Yerankerungs - Conftruction erfcheint es vortheilhaft, die Dicke der Mauer und das Gewicht derfelben — z. B. durch Anwendung von Fachwerk oder Hohlfteinen — ferner die Tiefe des Gebäudes, die Zahl und Beladung der Zwifchendecken, fo wie das Gewicht der Bedachung möglichft zu vermindern, dagegen den Abftand der Verankerungsebenen möglichft zu fteigern und zu den Zugankern nur das zähefte Eifen zu verwenden. Befonders wichtig aber erfcheint die Verminderung der Gebäudelänge. Wo, wie in ftädtifchen Strafsen, fortlaufende Gebäudereihen herzuftellen find, ift es aus diefem Grunde räthlich, die einzelnen Gebäude nicht im Zufammenhange zu mauern, fondern etwa durch gemauerte Feder und Nuth mit geringem Spielraum zu verbinden und jedem derfelben eine felbftändige Senkung zu geftatten.

Letzteres Princip ift bei der Errichtung des Landgerichtsgebäudes in Effen in ausgedehntefter Weife zur Anwendung gekommen. Der koloffale Gebäude-Complex ift in 5 einzelne Theile von durchfchnittlich 30m Frontlänge zerlegt, welche ftumpf gegen einander ftofsend , einen Spielraum von 4cm zwifchen fich laffen. Hierdurch wird erreicht, dafs fich nicht nur die einzelnen Theile unabhängig von einander fenken können ; fondern es darf fogar eine gewiffe Schrägftellung eintreten. In das Bankett-Mauerwerk und in • der Höhe der Kellergewölbe find zwei vollftändige Verankerungsfyfteme eingelegt. Die Keller find auf Schienen überwölbt, welche ebenfalls durch Annietung kräftiger Splinte zur Verankerung herangezogen find. Die Kopfplatten der durchgehenden Anker liegen bei dem unteren Syftem aufserhalb des Mauerwerkes, bei dem oberen innerhalb deffelben. Verticale Anker, von der Unterkante des Bankettes bis zum Erd-gefchoffe reichend (Fig. 116), vollenden die Unverfchieblichkeit des Kellermauerwerkes. Oberhalb des-felben find ungewöhnliche Verankerungen nicht angebracht.

113-

Erweiterungs

bauten.

Eine befondere Schwierigkeit ergiebt fleh, wenn an ein vorhandenes, bereits geriffenes Gebäude ein Erweiterungsbau angefügt werden foll. Dies ift z. B. beim Gymnafium in Effen der Fall, welches durch einen Neubau faft auf die doppelte Gröfse erweitert wurde. Läfft fleh der neue Theil ftumpf gegen den älteren an-

114.

Holz-

Fach werk-bau.

“5-

Sicherung

gegen

ftärkere

Senkungen.

,-Ę

■>>£

m

Fig. 116.

■ I'.;-'.

li

li

mmmf

Vom Landgerichtsgebäude in Ellen. — ifaso n. Gr.

ftofsen, fo hat dies weniger zu fagen ; hier aber war dies bei der erforderlichen Grundrifseintheilung nicht möglich, und man darf mit Recht, trotz der äufserft durchdachten Verankerungen und trotz der zahlreichen in Fundament und Keller eingefügten Verfpreizungsmauern, auf die Bewährung gefpannt fein.

Obwohl dürch derartige Mafsregeln ein relativ hoher Grad von Sicherheit erreicht wird, fo mufs man fich im Allgemeinen doch klar machen, dafs die Verbindung von Ankern und Mauerwerk keine abfolute Verfteifung herbeiführen kann.

Wo man nicht durch die etwa verlangte Monumentalität gebunden ift, wird man daher den Maffivbau verlaffen müffen. Von Dechen empfiehlt für gewöhnliche Wohnhäufer und fonftige kleinere Gebäulichkeiten den Holz-Fachwerkbau, indem er beobachtet hat, dafs diefer weit weniger zu leiden hat, als der Maffivbau. Es erklärt fich dies daraus, dafs das Holz bis zu einem gewiffen Grade im Stande ift, den Biegungen des Erdreiches zu folgen.

Noch gröfsere Sicherheit bietet der Schrotholz- oder Blockhaus-Bau, bei welchem ja in jeder einzelnen Schicht eine vollftändige Ringverankerung durch das Holz felbft gebildet wird.

Aber alle diefe Conftructionen können nur mäfsigen Bodenfenkungen entgegenwirken.

Kommt ein gröfserer Gebäudetheil frei zu fchweben, fo werden fie nicht mehr ausreichen und man mufs dann zu dem zweiten der oben genannten Principe übergehen und die Conftruction derartig wählen, dafs die Verbindung zwifchen dem Gebäude und dem abgefunkenen Erdreich durch Untermauerung wieder hergeftellt werden kann, nachdem man erfteres, fo gut es geht, durch Erd winden wieder in die horizontale Lage gebracht hat.

Von diefem Gedanken ausgehend, hat Kunhenn 1878 das Mallinckrodt'fche Gefchäftshaus in Effen und 1881 das Schulgebäude in Rotthaufen in folgender, durch neben ftehende Tafel veranfchaulichter Weife conftruirt.

Das Fundament-und Kellermauerwerk befteht aus einzelnen Pfeilern, welche, um das Eindringen des äufseren Erdreiches in die Keller zu verhindern, nur durch fchwache Wände verbunden find. Ift nun eine partielle Senkung eingetreten , fo werden letztere durchgefchlagen und' Erdwinden eingefetzt, welche das obere Gebäude wieder in die horizontale Lage bringen und fo lange darin erhalten , bis die abgefunkenen Pfeiler neu aufgemauert find. Um dies zu ermöglichen, ift das ganze Gebäude oberhalb der Pfeiler in Eifen-Fachwerk conftruirt. An beiden Langfeiten liegt zunächft je ein I-Träger; über denfelben, durch

n

\

I/ôO n. Gr,

H

n

7

L

ÜÉiF*

“T

)

Landfchule zu Rotthaufen bei Effen.

y 100 n. Gr.

;L

n

i

b

zu

L.

jJ;

L.

I

1.3

î

s:

ET

A

J

ET

X

3

3

■

X

■ mi

1

i

?

I

1

■

I

L

I

I

Z!

i

P

j.;

JEL

E

j

a

I

c

E E

E

3

a

s.

c*

A

£

>

i

i

III. 6.

Arch. : F. Kuntihen.it,.

einzelne Mittelpfeiler unterftützt, liegen die Querträger, die zugleich als Träger für die Kellerkappen dienen, daher an diefer Stelle keinen befonderen Geldaufwand verurfachen. Auf diefen ruht in den Aufsenmauern ein u -Eifen, in gleicher Höhe ringsum laufend , welches zur Hälfte als Bafis, bezw. Schwelle für das Eifen-Fachwerk dient, zur anderen Hälfte aber auch'das Verblendungsmauerwerk unterftützt. Es ift nämlich hier verblendetes Fachwerk gewählt, durch welches ein doppelter Vortheil erreicht wird: einmal wird ein befferes Warmhalten für die Innenräume erzielt; dann aber auch wird die Eifenconftruction gegen die Temperaturveränderungen gefchützt.

Ein ähnliches Princip ift auf der Grube Heinitz bei Saarbrücken in Ausficht genommen; nur wird man hier noch weiter gehen und die Häufer durch nur drei Pfeiler unterftützen.

b) Sicherung der Gebäude gegen Erderfchütterungen.

Neuere Naturforfcher theilen die Erderfchütterungen in vulcanifche und in nicht vulcanifche ein.

Die erfteren gehen den Eruptionen der Vulcane voraus und begleiten die-felben. Sie machen fich bemerkbar, fobald im Inneren des Kraters die dem Erdinneren entftrömenden Gafe und Dämpfe die zähe Lavamaffe explofionsartig durchbrechen.

Die nicht vulcanifchen können fehr verfchiedenartige Veranlaffung haben, und zwar wird jede räumliche Veränderung in den Gefteinsfchichtungen als ein Erdbeben empfunden.

balles.

ii6.

Erderfchüt

terungen.

Eine Haupturfache derfelben bildet die Contraction der Erdrinde in Folge der Abkühlung des Erd-Eine andere ift in den chemifchen Veränderungen der Gefteine zu fuchen, z. B. des Anhydrites in Gyps, des Kalkfteines in Dolomit, des Schieferthones in Thonfchiefer, fo wie in der Zerfetzung der Kohle, wobei durch das Entweichen von Kohlenfäure, Kohlenoxyd etc. ein Subftanzverluft entlieht. Eine dritte finden wir in unterirdifchen Auswafchungen, z. B. der Salzlager (Wieliczka, Stafsfurt), fo wie unter Thermalbädern (Aachen, Agram, Ischia). Immer aber ift der Zufammenbruch unterirdifcher Höhlungen die letzte Veranlaffung.

Die Wirkungen an der Erdoberfläche werden als fuccufforifche (ftofsweife) und undulatorifche (wellenförmige) empfunden. Häufig bilden fich Erdfpalten und plötzliche Bodenfenkungen. Die Erfchütterungen machen fich am Erdboden fehr wenig, auf hohen Thiirmen fehr ftark bemerkbar, innerhalb der Bergwerke meiftens gar nicht. Felsboden bietet ein Hindernifs für die Fortpflanzung des Erdbebens; vom Waffer durchzogenes Terrain begünftigt diefelbe. Immer gefchieht fie radial von einem Mittelpunkte aus (Epicentrum), unter welchem man den eigentlichen Erdbeben-Mittelpunkt (Centrum) zu fuchen hat.

117.

Wirkung

auf

Gebäude.

Die Bauwerke leiden durch das Erdbeben mehr oder minder, je nach Material und Conftruction. Stellen wir uns ein frei ftehendes Stück Mauerwerk (Fig. 117) zunächft unter dem Einflüße einer einzigen Terrain-Welle, alfo ganz abgefehen von den fich wiederholenden Oscillationen vor. Die beiden lothrechten Aufsenkanten werden fich vertical zur Wellenoberfläche zu Hellen fuchen und eine Maximalabweichung erfahren, welche wir ab nennen wollen. Haben wir in der oberften Quaderfchicht (Fig. 117) 3 Quader-Längen, fo wird die Oeffnung jeder der beiden Stofsfugen gleich ab fein. Haben wir aber eine Bruchfteinmauer (Fig. 118), in deren oberfter Schicht fich 5 Stofsfugen befinden, fo wird jede derfelben ²/s a b betragen, bei einer Backfteinmauer mit 8 Fugen (Fig. 119),. fogar nur ²/s ab. Die Ver-fchiebung des einzelnen Backfteines wird alfo eine geringere fein, als die des Bruch-fteines, und eine weit geringere, als die des Quaders. Die Gröfse der Einfturz-gefahr wächst aber proportional mit der Verfchiebung des einzelnen Steines. Ziehen

Handbuch der Architektur. III. 6.

wir auch die mehrmaligen Erschütterungen in Betracht, fo wird das Verhältnifs für das Quadermauerwerk noch ungünftiger. Hat Sich die Mörtelfuge geöffnet, fo dafs alfo der Bauftein einen Sich frei bewegenden Körper bildet, fo wird der Quader in Folge feiner viel gröfseren Maffe auch eine bedeutendere lebendige Kraft gewinnen.

Fig. ii7.

II

Fig. 118.

cxjzorn

rnrni »

CDU

Ift, wie gewöhnlich, das Quadermauerwerk mit einer Bruch- oder Backftein-Hintermauerung verfehen, fo wird die Gefahr noch gröfser. Während Sich in • G einer Solchen Mauer die Fugen an der Anfichtsfläche fehr weit zu öffnen Streben, können die der Hintermauerung nur wenig folgen ; während die Quadern die Neigung zu einer heftigen Bewegung haben, ift die lebendige Kraft der Hintermauerung eine geringe, fo dafs fchliefslich eine vollständige Fostrennung der Façadenfläche von der Hintermauerung erfolgen mufs.

Fig. X19.

Zu Gunften des Backfteinmauerwerkes Spricht auch die beffere Verbindung durch den Mörtel, deffen Adhäflon an Sand- und Kalkftein, Granit und Mar-mor ejne geringe ift.

Noch beffer aber als Backfteinmauerwerk wird fleh nach den vorangegangenen Betrachtungen Béton-Mauerwerk bewähren, bei welchem die Homogenität die gröfste, die Mörtelverbindung die ftärkfte, die Maffe der einzelnen Theile die geringfte ift.

Diefe hier theoretifch aufgeftellten Principien werden durch die Erfahrung beftätigt. Nach den Beobachtungen des Generals Tripier¹⁴⁹), welcher 14 Jahre in Afrika ftand und mehrere Erderfchütterungen erlebte, wurden zu Point-à-Pitre und zu Mascara, in der Provinz Oran, Backfteinbauten wenig befchädigt, während die Quaderbauten gröfstentheils einftürzten, und zwar löste fich bei diefen vielfach das Façaden-Mauerwerk von der Hintermauerung ab. Die meilten derartigen Aufsenmauern brachen über der Balkenlage des i. Obergefchoffes ab und ftürzten nach aufsen. Am bellen bewährten fich die aus der Zeit der Mauren flammenden Gufsmauern.

118.

Sicherung

der

Mauern.

Hat man daher unter den Bauftoffen die Wahl, fo wird man bei Neubauten Béton vorziehen. Thatfächlich haben die Franzofen neuerdings kleinere Militair-Lazarethe in Afrika fo conflruirt. Diefelben find überwölbt.

Beider finden wir aber in vielen Gegenden weder Backftein-, noch Beton-Material, noch einen feft bindenden Mörtel, dafür aber vorzügliche Quader- und Bruchfteine. In folchen Fällen mufs man durch Hilfsconftructionen die Fettigkeit zu erhöhen fuchen. Die Quadern jeder einzelnen Schicht find unter fich durch Eifen- oder Bronze-Klammern, mit der darüber und darunter liegenden Schicht durch Stein- und Eifendiibel zu verbinden, fo dafs das Klaffen der Fugen und die Bewegung des einzelnen Steines völlig vermieden wird. Ferner mufs die Hintermauerung an das Façaden-Mauerwerk eng angefchloffen werden. Es gefchieht dies in erfter Finie durch Anordnung zahlreicher Quaderbinder, welche möglichft durch die ganze Mauerftärke hindurchreichen müffen. Aufserdem find kurze Anker anzuordnen ; deren Splinte die Bruchfteine oder Backfteinę an die Quadern heran-

cm

drücken. Hauptfächlich hat dies in den am meiften gefährdeten Fenfterpfeilern zu gefchehen.

Dafs die Quaderbauten der alten Griechen und Römer forgfältige Klammerverbindung der Werk-fteine jeder Schicht und eine Verbindung der einzelnen Schichten durch eiferne oder hölzerne Dübel zeigten, ift genügend bekannt. Nur fo ift ihre Widerftandskraft gegen zahlreiche Erdbeben zu erklären, wenn auch vielleicht der Schutz hiergegen nicht beabfichtigt war.

Wie fich das Fehlen diefer Sicherung rächt, zeigt die Michaels-Kapelle im Münfter zu Aachen fehr deutlich. Hier find durch verfchiedene Erderfchütterungen die Quadern fämmtlicher Fenfterpfeiler fo bedeutend verfchoben, dafs die vortretenden Halbfäulen (Dienfte) Schlangenlinien bilden. Die Verfchiebung der einzelnen Quadern über einander beträgt ftellenweife 4cm. Bei dem Neubaue des Glockenthurmes da-felbft werden gegenwärtig die einzelnen Schichten durch Steindübel, 8 X 8 cm breit und 15 cm hoch, an den Ecken und Strebepfeilern verbunden ; an Zwifchenpunkten werden Eifendübel, 10cm lang und 2 ftark , eingelegt. In derfelben Schicht werden die einzelnen< Quadern durch Eifenklammern, 18cm lang, 2cm breit und 1cm ftark , verbunden. In der Höhe der Fenfter hat das Mauerwerk wegen der ftarken Durchbrechungen am meiften zu leiden; defshalb wird an diefer Stelle ein Ringanker in den ganzen Umfang gelegt, welcher in den Fenftern gleichzeitig als Sturmeifen dient. Letztere Vorfichtsmafsregel ift bereits bei der Erbauung des herrlichen Chores, welcher aus dem 14. Jahrhundert flammt, angewendet worden. Trotz der zahlreichen Erdbeben, welche die Stadt Aachen feitdem heimgefucht haben , hat diefer Chor, welcher uns durch feine aufserordentlich kühne Conftruction in Erftaunen verfetzt, nicht im Mindeften gelitten.

Wie man diefe Schutzmittel nachträglich bei älteren Bauwerken anwenden kann, dafür theilt General Tripier ¹⁴⁹) ein Beifpiel in den Reconftructions-Arbeiten des Beglick-Hofpitales zu Mascara mit.

Am Nordweftflügel deffelben hatte fich die Blendung von der Hintermauerung getrennt. Nun legte im Aeufseren und Inneren vertical an die Fenfterpfeiler ftarke,. durch Bolzen verbundene Hölzer und hat das Erdbeben von 1851 demfelben nichts gefchadet, während der weit beffer gebaute füdliche

Flügel, für den man eine derartige Vorficht nicht gebraucht hatte, zufammenftürzte.

Allein die Befeftigung der einzelnen Mauern in fich genügt noch keineswegs. Zwei lothrechte Mauern werden beim Durchgänge eines Wellenberges nach oben divergiren, beim Durchgänge des Weilenthaies convergiren. Wiederholt fich diefe wechfelnde Bewegung mehrfach, fo wird der Einfturz unvermeidlich fein, wenn nicht die Ausweichung der Mauern durch gegenfeitige Verankerung und Verftrebung gehindert wird.

Bei geringen Erfchütterungen wird es genügen, die Balken möglichft in ganzen Längen durch das Gebäude zu legen, bezw. die Stöfse derfelben gut durch Schienen zu fichern und aufserdem die erforderliche Zahl von Balken- und Giebelankern anzubringen. Bei dem Erdbeben von Djijely (1856) blieben nach Tripier die balkentragenden Scheidewände unverfehrt flehen, während die den Balken parallelen Um-faffungswände einftürzten.

Am fchwierigften ift der Schutz von Gebäuden ohne Innenmauern, wie von Kirchen, Sälen, Speichern, Körner-Magazinen und Fabriken. Hier genügt es nicht, das Fallen nach aufsen zu hindern, fondern auch den Einfturz nach innen, fo dafs alfo aufser einer Verankerung auch eine Verftrebung angebracht werden mufs. Die beften Dienfte hierfür leiften die Ueberwölbungen, welche aber durch hoch geführte Hintermauerung und kräftige Anker zufammengehalten werden miiffen.

Bei ftärkeren Erfchütterungen wird man zu kräftigeren Mitteln greifen und das Gebäude durch ein Syftem von horizontalen eifernen Bändern und Vertical-fchienen einfchnüren müffen. Befonders wird dies in den oberen, ftärker fchwanken-den Gefchoffen nothwendig fein.

119.

Nachträgliche

Sicherung.

120.

Sicherung

ganzer

Gebäude.

121.

Sicherung

gegen

ftärkere Erfchütterungen.

man

verband aufserdem die Mauern unter fich durch eiferne Anker. Obgleich das Mauerwerk fehr mangelhaft

war

l'fiO n. Gr.

¹i'aoo n- Gr.

150)    Siehe : Engineer, Bd. 5o, S. 308.

151)    Siehe: Mémoires de la foc. des ing. civils 1877, S. 46z.

Bei der Caferne von Aumale hatten fich während des Erdbebens vom i. October 1858 Trennungen zwilchen den Façaden-Mauern und den Scheide-, bezw. Giebelmauern gezeigt. Um das Gebäude zu erhalten , verband man die Façaden unter lieh durch lange ei ferne Anker längs der Innenmauern und die Giebelwände eben fo mit den letzteren. Aufserdem legte man in jedem Obergefchofs in der Höhe der Fenfterftürze eiferne Bänder um das ganze Gebäude herum, welche unter fich wiederum durch ftarke Verticalftangen verbunden waren, eine Arbeit, welche 35 000 Francs koftete.

Wie man aber den Maffivbau auch verankern möge, fo wird er doch in Bezug auf Sicherheit hinter anderen Conftructionen zurückftehen.

Wenn man fieht, welche bedenklichen Neigungen in alten deutfehen Städten die Holz-Fachwerkbauten angenommen haben, ohne dafs man an einen Abbruch denkt, fo kann man wohl daraus fchliefsen, welche Verbiegungen ein folches Gebäude bei Erdbeben erleiden kann, ohne zufammenzuftürzen. Schwellen und Rahmen bilden eine vollftändige Ringverankerung, eine forgfältige Schienenverbindung aller Ecken und Stöfse vorausgefetzt.

In Smyrna hielt man 1>2) bis zur Einführung der Bandeifen-Anker ftreng an Fachwerks-Häufern mit einem Gefchofs feft, d. h. mit Erd- und Obergefchofs. Conftruirt find diefelben in einfachem oder auch in verblendetem Holz-Fach werk. Letzteres hält fich gut, fo lange das Holz gefund bleibt; wenn die Fäulnifs beginnt, tritt das Entgegengefetzte ein, wie z. B. beim englifchen Confulat-Gebäude.

Noch wirkfamer, als Fachwerk, ift der Schrotholz- oder Blockhaus-Bau. Hier hat das Gebäude eigentlich in jeder Höhe eine Ringverankerung; Aufsen- und Innenwände befitzen vollkommene Steifigkeit ; das ganze Bauwerk ift homogen, da es nur aus Holz befteht; ein Herausfallen von Backfteinen, wie beim Fachwerksbau, kann nicht Vorkommen.

Ift Holzbau in Rückficht auf Feuersgefahr nicht zuläffig, fo bleibt nichts anderes übrig, als der Eifen-Fachwerkbau. Auf der Parifer Ausheilung 1878 waren von Moifant Zeichnungen zu Wohnhäufern auf der Infel Guadeloupe ausgeftellt, welche diefes Syftem zeigten.

Alle diefe Schutzmittel find im Wefentlichen diefelben, wie fie in Deutfchland gegen die Bodenfenkungen (flehe Art. 110 bis 115, S. 107 bis 113) angewendet werden.

Aufser den Mauern müffen auch alle übrigen Theile eines Gebäudes möglichft feft conftruirt werden. Vor allen Dingen find die Schornfteine forgfältig zu verankern; Ziegeldächer find zu vermeiden oder wenigftens gut in Kalk einzudecken, beffer Schornfteine, aber durch Zink-, Afphalt- oder Holzcement-Dächer zu erfetzen. Letztere dürfen nicht zu fchwer durch Kies und Erde belaftet werden. In Smyrna haben fich

hohen Gemenge von Erde und Steinen,

flache Dächer, mit einem 20 bis 25 welches die Mauern zu fehr belaftet, nicht bewährt ¹⁵²).

cm

Auf die Herftellung eines feften Deckenputzes ift befondere Rückficht zu nehmen. Treppen dürfen nur aus Holz oder Eifen conftruirt werden.

Zum Schluffe hätten wir noch etwas zu fagen über die Stellung von Bauwerken, wenn das Epicentrum und die Laufrichtung der Erdbebenwelle aus wiederholten Vorkommniffen bekannt find, wie dies namenlich in der Umgebung der Vul-cane der Fall ift. Steht eine Mauer fenkrecht zur Laufrichtung einer Welle, alfo parallel zur Welle felbft, fo wird diefelbe, indem fie unter der Mauer durchläuft, diefe heben und fenken, ohne ihr grofsen Schaden zu thun. Steht fie aber radial zum Epicentrum, fo werden einzelne Theile der Mauer gehoben, andere gleichzeitig gefenkt, und es mufs nothwendiger Weife ein Zerreifsen erfolgen. Eine kurze Mauer

122.

Sicherung

der

Dächer etc.

123.

Stellung

der

Gebäude.

hat felbftverftändlich hierbei weniger zu leiden, als eine lange Regel ergeben würde, Häufer möglichft fo zu ftellen, dafs ihre kurzen Fronten radial zum Epicentrum ftehen.

woraus fich die

Literatur

über »Sicherungen gegen die Wirkung von Bodenfenkungen und Erderfchütterungen«.

Effets des tremblements de terre fur les co?tßructions en maçonnerie. ATouv. annales de la co?tß. 1867, S. 58. Dechen, v. Gutachten über die Bodenfenkungen in und bei der Stadt Ellen. Bonn 1869. Heinzerling, F. Hochbau auf unterhöhltem Baugrund. Allg. Bauz. 1878, S. 67.

Die Erdbeben und ihre Beziehung zur Bautechnik. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1880, S. 154. Spillner. Sicherung der Gebäude gegen die Wirkungen des Erdbebens. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 70.

Spillner. Hochbauten über Gruben-Terrains. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1881, S. 477.

In Smyrna haben fich ¹⁵°) Backfteinbauten, bei denen in den Lagerfugen des Mauerwerkes Bandeifen horizontal eingelegt wurden, recht gut bewährt, ohne dafs diefelben auch vertical verbunden waren.

In Japan aber haben franzöfifche Ingenieure auch die Verticalverbindungen für nothwendig erachtet¹⁵¹).

Die Conftruction ift folgende (Fig. 120 u. 121). In die Lagerfugen der Aufsen- und Innenmauern find, wie in Smyrna, Flachfchienen A (60 X 20mm) eingelegt, die erfte in das Fundament, die zweite in die Höhe der erften Balkenlage etc. An den Ecken und an den Kreuzungspunkten greifen diefe Schienen über einander und find mit Oehren verfehen, durch welche die verticalen Rundeifen B (von 40mm Stärke) gefleckt find. Diefe vertreten die Splinte und verhindern zugleich das Oeffnen der Lagerfugen , indem fie die Flachfchienen mit einander verbinden. Auf diefe Weife entftehen quadratifche Felder , innerhalb deren eine Bewegung des Mauerwerkes kaum möglich ift. Die Temperatur-Differenz beträgt dort 40 Grad ; auf 4 m Länge wird fich das Eifen um 2

in die Oehre gefleckt werden und fich um 2 mm comprimjren laffen.

mm

ausdehnen. Zur Ausgleichung dienen Tannenholzkeile, welche

Fig. 120.

Fig. 121.

Schnitt MN.

A*

J-

yj

■'4

/■L

if'

-A.

feW

bOKSO⁷'*⁷^

\A

VERSCHIEDENE BAULICHE ANLAGEN.

2. Abfchnitt.

Stützmauern und Terraffen, Freitreppen und Rampen

Anlagen.

i. Kapitel.

Stützmauern.

Von E. Spillner.

124.

Verfchiedenheit

der

Anlage.

Unter der Bezeichnung »Stützmauern« umfafft man ganz allgemein diejenigen Mauerwerkskörper, welche beftimmt find, Terrain vor dem Abrutfchen zu bewahren. Häufig unterfcheidet man einzelne Kategorien von Stützmauern, je nachdem diefe beftimmt find, gewachfenen oder aufgefchiitteten Boden abzuftützen. Die Benennung derfelben ift keine ganz feft drehende; indeffen ift doch folgende Unterfcheidung die am meiden verbreitete, welche im Nachftehenden feft gehalten werden foll.

1)    Stützmauern find Mauern, welche den Druck von aufgefchüttetem Materiale auszuhalten haben,

2)    Futtermauern folche, welche den gewachfenen Boden ftützen, und

3)    Verkleidungsmauern folche, welche nur den Zweck haben, fond feftes Geftein vor Verwitterung zu fchützen.

Der Vollftändigkeit wegen müffen wir noch hinzuziehen:

4)    Steinbekleidungen, d. h. folche Abpflafterungen, welche beftimmt find, die Böfchung von künftlichen Erdfchüttungen (Dämmen etc.) zu befeftigen.

Der Architekt wird fich mit fämmtlichen vier Anlagen da zu befchäftigen haben, wo die Aufgabe vorliegt, ein abhängiges Terrain in ein horizontales zu verwandeln.

Ift ab die Neigung eines gegebenen Grundftückes, fo läfft fich die Horizontalebene auf verfchiedene Weife herftellen : •

1) indem man eine Schüttung mit anderweitig gelöstem Boden herftellt (Fig. 122),

Fig. 122.

Fig. 123.

Fig. 124.

kam⁵

§«#

Wà

mmmm

wmmm-

2)    indem man Auftrag und Abtrag auszugleichen fucht (Fig- 123) und

3)    indem man die Horizontale nur durch Abgrabung gewinnt (Fig. 124).

In Fig. 122 hat man bei a eine Stützmauer, in Fig. 123 bei a eine Stützmauer, bei b eine Futtermauer, in Fig. 124 bei b eine Futtermauer.

Ift das Terrain ab ein felhges, fo genügt in Fig. 123 u. 124 bei b eine Verkleidungsmauer; nimmt man in Fig. 122 nach vorn eine flachere Böfchung (Fig. 125), die jedoch noch immer fo Heil ift, dafs der äufgefchüttete Boden ohne Schutz rutfchen würde, fo hat man eine Steinbekleidung anzuwenden.

Die horizontale Terrainfläche in Fig. 122 bis 125 nennt man eine »Terraffe«. Wird eine Berglehne fo umgeftaltet, dafs anftatt der früheren Steigung fleh mehrere derartige Horizontalebenen ergeben, fo nennt man fie eine »terraflirte«. Die Terraffen werden im folgenden Kapitel befprochen werden.

Die Aufgabe, folche Mauern zweckmäfsig zu conftruiren, ift eine keineswegs leichte, da hierbei die verfchiedenartigften Factoren zu beachten find. Ja, wir Allgemeinen, dürfen behaupten, dafs bei keiner Art von Bauwerken fo viele Einftiirze Vorkommen, als gerade bei den vorliegenden. Namentlich ift dies bei den Futtermauern der Fall. Hat man bei trockener Jahreszeit die Abgrabung gemacht, und fieht, wie die Bergwand lothrecht da fleht, fo läfft man fich leicht dazu verführen, die Futtermauer recht fchwach anzunehmen oder gar nur eine Verkleidung anzubringen. Kommt aber der Winter und füllen fich die Wafferadern des Berges, fo fetzen fich die fcheinbar fo feften Schichtungen in Bewegung; die Mauer hat den vollen Erddruck auszuhalten, auf den fie nicht berechnet war, und flürzt ein.

Zunächft hat man fich alfo die Frage nach der zu wählenden Stärke vorzulegen. Die Methoden der Berechnung derartiger Mauern find zahlreiche und zum Theil fich widerfprechende. Da aber Stützmauern von bedeutender Höhe nicht in das Gebiet des Architekten, fondern das des Ingenieurs fallen, fo werden dem erfteren empirifche Formeln Refultate von ausreichender Genauigkeit geben.

125.

Conflruction

im

126.

Stärke

der

Stützmauern.

Fig. 125.

SS

0,

a) Mauerftärke.

1) Stärke der Stützmauern. Ift h die gegebene Höhe einer Stützmauer und' b die gefuchte mittlere Stärke derfelben, fo nehme man in einfachen Fällen:

a) für gut conftruirte und forgfältig gearbeitete Mauern bei trockener, horizontal gelagerter Hinterfüllung

à= ²A ^

ß) für Mauern gewöhnlicher Conflruction und nicht zu

b = ¹/s h ;

naffer Hinterfüllung

Fig. 126.

Fig. 127.

Fig. 128.

wmr:.

SS*

wmmm

f»

pp

■!

7) bei einem thonigen oder lehmigen Hinterfüllungsmaterial, das in Folge von Näffe oder Quellenbildung dem Abrutfchen ausgefetzt ift,

b = ³/t h.

der Vorderfeite vertical oder mit geringer

an

Etwas genauere Refultate für im Trockenen und am Waffer ftehende Stützmauern bis zu 10m Höhe geben Inize s Formeln¹⁵³). Für eine an der Rückfeite abgetreppte oder abgeböfchte Neigung Q/20 bis ¹/i 0) ausgeführte Mauer (Fig. 126) ergiebt fich die Mauerftärke a in der beliebigen Tiefe h unter der Kronenhöhe:

7.) bei naffem Hinterfüllungsboden

4T = 0,4 k -f- 0,016 /P; ß) bei trockenem Hinterfüllungsboden

x — 0,32 h -f- 0,011 Ir.

Für eine Mauer mit lothrechter hinterer Begrenzung (Fig. 127) ergiebt fich:

7) bei naffem Hinterfüllungsboden

X = 0,3 8 k -)- 0,006 If-,

S) bei trockenem Hinterfüllungsboden

x = 0,301 h.

Profile für Stützmauern mit Unterfchneidung (Fig. 128) können als blofse Modi-ficationen des vorigen Profiles angefehen werden, welche fich ergiebt, wenn für das aus praktifchen Rückfichten an der Vorderfeite erforderliche Profilftück a ein nahezu eben fo grofses Stück ax an der Hinterfeite weggefchnitten wird.

Für ein Profil, welches an der Vorderfeite x/e geböfcht, an der Rückfeite vertical ift, giebt Häfeler folgende Tabelle.

von

Kronenbreite

Stützmauern:

Sichtbare

bei einer Ueberfchüttung von

Mauerhöhe

0,64

0,84

1 ,04

1.24

1 ,4.4 1 ,64 1 ,84

2,04

2.24 2,44

0,74 0,99 1 ,21 1 ,42 1 ,62 1 ,82 2,03 2,23 2,43 2,63

0,74 1 ,04 1 ,31 1 ,54 1 ,76 1 ,97 2,18 2,3 9 2,60 2,80

0,74 1 ,04 1 ,34 1 ,62 1 ,86 2,09 2,31 2,53 2,74 2,95

0,74 1,04 1 ,34 1 ,64 1,92

2,17

2,41

2,64

2,86

3,08

0,74 1 ,04 1 ,34 1 ,64 1 ,94 2,22 2,48 2,73 2,96 3,19

0,74 1,04 1,34 1,64 1,94 2,22 " 2,54 2,82 3,OS

3,33

0,74

1 ,04 1 ,34 1 ,84 1 ,94 2,22 2,54 2,32

3,14

3,41

0,74

1,04

1 ,34 1 ,64

1,94

2,22

2,54

2,82

3,14

3,44

Meter.

Bei eingehenderen Unterfuchnngen hat man mang zu ziehen, erde abböfcht.

Meter.

den natürlichen Böfchungswinkel cp (Fig. 129) in Rech-Es ift dies derjenige Winkel , unter welchem fich die iofe aufgefchüttete Hinterfüllungs-Mittelwerthe diefes Winkels find für naffen Thon oder Lehm

trockenen Thon oder Lehm

Sand . und Kies

Dammerde

Walter

Fig. 129.

45

17

26

30

0 Grad.

cp =

Auf Grundlage des Art. 318 bis 322 (S. 274 bis 277) in 1 heil I, Band 1 diefes »Handbuches« läfft fich eben fo, wie bei einem Tonnengewölbe (fiehe ebendaf.

Art. 471, S. 439 u. Art. 479, S. 447), im Profil einer Stütz-, bezw. Futtermauer die

.LI

Stützlinie ermitteln; auch hier ift diefelbe die Verbindungslinie jener Punkte, in denen die Refultirende aus allen auf einen Mauerquerfchnitt wirkfamen äufseren Kräften diefen Querfchnitt fchneidet.

Mauern von gleichem Widerftande (d. h. folche, deren Stärke an jedem Punkte dem Erddrucke entfpricht) erhält man bei nahezu horizontal abgeglichener Hinterfüllung nach Zimmermann ¹⁵⁴), wenn man die Conftruction fo wählt, dafs fämmtliche horizontale Lagerfugen von der Stützlinie in der vorderen Grenze des mittleren D-rittels gefchnitten werden. Das Profil folcher Mauern ermittelt man am einfachften auf graphifchem Wege , wobei a priori betreffs der Wirkungsweife des Erddruckes zwei Annahmen gemacht werden : a) dafs der Erddruck in ¹/î der Mauerhöhe angreife und ß) dafs der Erddruck mit der Hinterfläche der Mauer den Winkel X — 90° — cp bilde. Bezeichnet man die Bafisbreite der Mauer mit x, mit h wieder deren Höhe, fo gilt hierfür die Formel

Fig. 130.

Fig. 13i.

x = h tg

(««-!)

oder x — h tg -

ar)

45

Bezeichnet man aufserdem den Winkel, welchen die hintere Mauerfläche mit der Verticalen bildet, mit a, fo ift

und a =

tg _ ö 2

x

— = tg a, mithin tg a

h

'K

Man erhält alfo die Bafisbreite zu einer beliebigen Höhe h,

anträgt (Fig 130 u. 131).

indem man an h den Winkel a =

In Fig. 130 ift für die Hinterfüllung <f cp = 26 Grad angenommen; man hat alfo a = 32 Grad anzutragen. In Fig. 131 ift Waffer die Hinterfüllung, mithin rj. — 45 Grad.

Wird aufser der im Profile überall gleichmäfsigen Stabilität auch eine gleichmäfsige Vertheilung des Lagerdruckes verlangt, was bei comprimirbarem Untergründe der Fall fein wird, dann mufs man ein Profil wählen , bei welchem die Stützlinie möglichft in die Mitte fällt. Dies wird nach Zimmermann lo4) beim

Profile des gleichfchenkeligen Dreieckes erreicht. Man errichte in der Mitte A (Fig. 132 u. 133) der Mauerbafis die Senkrechte zur natürlichen Böfchung bis zum Schnittpunkte C mit einer Horizontalen in halber Mauerhöhe und befcfireibe aus C einen Kreis

Fig. 132.

Fig. 133-

Fig. 134-

y?

f-t-*

--ID-

durch die Spitze Ê der Mauer (derfelbe geht natürlich zugleich durch Â) ; diefer fchneidet die in lji der Mauerhöhe gezogene Horizontale in einem Punkte D der Hinterfläche. D ift zugleich Angriffspunkt des- Erddruckes. Hiermit ift die Neigung der Hinterfläche und, da die Vorderfläche diefelbe Neigung gegen die Verticale hat, das ganze Mauerprofil beftimmt.

Wie aus Fig. 132 u. 133 erfichtlich , wird in diefem Falle der Querfchnitt wefentlich gröfser, als wenn nur gleichmäfsige Stabilität verlangt wird.

Will man das Princip der durchweg gleichen Widerftandsfähigkeit verlaßen und nur einen auf die horizontale Mauerbafis gleichmäfsig vertheilten Druck erreichen, fo mufs man auf die Trapezform übergehen. Man nehme (Fig. 134) die obere Bre'ite b beliebig an, vielleicht nach der Breite der Deckplatten oder bei höheren Mauern ¹/e bis ¹Ja der Höhe. Dann verbinde man A mit E und trage in A an AE den Winkel cp an; errichte in der Hälfte von AE die Senkrechte und fchlage um C als Mittelpunkt einen

h

Eine Horizontale in der Höhe — wird von diefem in D gefchnitten. Ver-fo erhält man die Hinterfläche der Mauer und fymmetrifch dazu auch die

Kreis durch E und A.

bindet man E mit D Vorderfläche.

Den Trockenmauern giebt man (nach v. Kaven ¹⁵⁵) 1⁴/é bis 1 ^2 der Stärke von Mörtelmauern.

In; Deutfche Bauz. 1881, S. 430.

155) Vorträge über Eifenbahnbau am Polytechnikum zu Aachen. II. Stützmauern und Steinbekleidungen. 3. Abdr.

2) Stärke der Futter mauern. Solche Mauern, welche auf die volle Höhe der Abgrabung geführt werden, erhalten nach v. Kaven ¹⁵⁵) ihre obere Stärke d, wenn h ihre fichtbare Höhe bezeichnet, nach der Formel

127.

Stärke

der

Futtermauern.

d — 0,2 9 m -f- 0,17 h.

Für Futtermauern mit der Erdüberhöhung H (d. h. wenn das natürliche Terrain anfteigt) gilt die Formel

v/y

0,1 h ( 1

d ■=. 0,2 9 m -j- 0,2 7 h

Für ein Profil, welches an der Vorderfeite Ve geböfcht, an der Rückfeite vertical ift, giebt Häfeler folgende Tabelle.

Kronen breite von Futter mauern:

Sichtbare

Mauerhöhe

bei einer Ueberfchiittung von

0 bis 1 m !    3 m

9m

12m

30 m

O O O O T-H H T—H

ç»COOl'-'rt,r—|CO>0 04C5 '-flC0C005^-'C0'rhCCcZ)C5

0,56 0,78 0,97 1,15 1,32 1,49 1,67 1 ,84 2,01 2,1 8

0,56

0,83

1 ,07

1,27 1 ,4G 1,64 1 ,82 2,00 2,1 8 2,35

0<    CO    «—*    CO    —I    04    CO    •—¹    OD    04

C¹    U>    rfx    CJ«    05    CD    o«    O    CO    05

CO    CO o    04 -t «O »O    co

»raoo^-ieococoooJ'-flco

O    O    H    H H    H oî ci    ci cJ

0,56 0,S3 1,10 1,37 1,64 1 ,89 2,12 2,34 2,54 2,74

to    to    to    W    M    M    M

>—¹    O    o    W    H    05    Ol

CO    05    CO    CO    ^    -.1    C    co    05

O 5 5 G 0,83 1,10 1,37

1 ,64 1 ,91 2,18 2,45 2,72 2,96

Meter.

Meter.

Handelt es fich um Futtermauern vor Abgrabungen, in denen erhebliche Bewegungen bereits angefangen haben, fo find die Stärken nach obigen Formeln nicht genügend. Wie diefelben alsdann zu bemeffen find, dafür läfft fich eine allgemeine Regel nicht geben. In folchem Falle bleibt nichts übrig, als zu probiren und eine etwa zu fchwach ausgefallene Futtermauer durch Strebepfeiler abzufteifen.

3) Stärke der Verkleidungsmauern. Nach v. Kaven erhalten diefelben folgende Mafse :

bis 2m Höhe: 0,4ra, gleiche Stärke, von 2 bis 6m Höhe: 0,6m, gleiche Stärke,

h

über 6m Höhe: obere Stärke 0,7 m, untere Stärke 0,₇ m + ^ .

128.

Stärke

der

Verkleidungs

mauern.

Diefelbe ift

4) Stärke der Steinbekleidungen an Erdauffchüttungen. abhängig von der ftärkeren oder geringeren Neigung der Böfchung und von dem Schüttungsmateriale des Erdkörpers, fo dafs fich auch hier allgemeine Regeln nicht bekieidungen.

129. Stärke der Stein

geben laffen.

Bei vorfichtiger Schüttung und nicht zerfliefsendem Materiale kann man l¹^-malige, felbft 1 ^-malige Böfchungen¹⁵⁰) ohne Bekleidung ausführen. Bis zur 1-maligen

Böfchungen. Ift ein Punkt einer Erdböfchung vom Böfchungsfufs vertical gemeffen 1 m, horizontal gemeffen 1 ra,    1% ,n • • • entfernt, fo fagt man, der Erdkörper habe I-,

malige Böfchung. (Vor Einführung des Metermafses war die Bezeichnung 1-, lkf, ItV • • • füfsige Böfchung

I⁵⁶) Die fchrägen Seitenflächen eines Erdkörpers nennt man

l'k-, 1 ts-

üblich, die man auch jetzt noch vorfindet.)

130.

Wahl

des

Materials.

131-

Fugenfchnitt.

132.

Befeftigung

des

Fufses.

133-

Entwäflerung.

Böfchung wird in der Regel fofortige Rafenbekleidung genügen. Bei noch heilerer Böfchung ift die letztere durch Steinbekleidung zu fchützen, welche man bei ^-maliger Böfchung bereits vollftändig als Stützmauer zu behandeln und zu berechnen hat.

b) Conftruction und Ausführung.

Bei der Wahl des Materials hat man in erfter Linie darauf zu fehen, dafs daffelbe, befonders zu der äufseren Anficht, wetterbeftändig fei. Hygrofkopifches Material ift möglichft zu vermeiden, da fich die Feuchtigkeit des Berges oder der Schüttung in daffelbe hineinzieht und ftarker Froft nach und nach eine Zerftörung herbeiführt. Befonders gefährlich ift dies bei Bekleidung mit Marmor. Backftein-mauern, wenn fie nicht durch und durch von fehr hart gebrannten Steinen aufgeführt find, bekommen bald ein fcheckiges, häfsliches Ausfehen. Bei werthvoliem und empfindlichem Materiale wird man gut thun, nicht allein die obere Fläche mit Afphalt abzudecken, fondern auch die ganze Hinterfeite in Cement zu fugen und mit einem Gemifch von Goudron und Theer zu ftreichen. Will man noch weiter gehen, fo legt man eine Luftfchicht ein, wie dies z. B. bei der Stützmauer des Curgartens in Burtfcheid (Fig. 144 u. 145) gefchehen ift, wo aufserdem auch Afphalt-abdeckung angewendet wurde.

Ift die Mauer nach aufsen geböfcht, fo wird der Fugenfchnitt normal zur ßöfchungsfiäche geftellt. Dies ift auch in ftatifcher Beziehung dann zu empfehlen, wenn, wie bei den meift üblichen Profilen mit lothrechter Hinterwand, die Stützlinie annähernd parallel zur Böfchungsfläche geht. Ift bei derartigen Profilen die Anfichtsfläche ftark geneigt, fo dafs an der Hinterfläche ein zu ftarker Verhau des Materials ftattfinden müfifte, fo wird der Fugenfchnitt in der vorderen Hälfte der Mauer fenkrecht zur Vorderfront, in der hinteren Hälfte fenkrecht zur Hinterfront geftellt, fo dafs fich alfo in der Mitte der Mauer ein Knick in der Lagerfuge bildet. Eine ftärkere Neigung als */s giebt man nicht gern, da bei horizontaler Fuge die Anfichtsfteine zu fpitz werden, bei geneigter Fuge das Eindringen des Tagewaffers zu fehr begünftigt wird.

Bei der Ausführung derartiger Mauern aller vier Kategorien ift zunächft aut Sicherung des P'ufses zu achten. Stets mufs die Mauer etwas in den gewachfenen Boden vertieft werden, felbft wenn diefer aus feftem Felfen befteht, da fonft leicht ein Abgleiten ftattfindet. Bei Lehmboden und anderen Erdarten, eben fo bei Feuchtigkeit aufnehmendem Geftein, ift für die Fundamentftärke die froftfreie Tiefe mafsgebend.

Vor Errichtung von P'uttermauern ift zu unterfuchen, ob die Bergwand etwa quellig ift. In diefem Falle ift eine Trockenmauer, in Moos gefertigt, praktifcher, als eine in Mörtel ausgeführte, da erftere das Bergwaffer ungehindert hindurchtreten läfft. Oft kann man durch Drainiren eine genügende Abtrocknung des Terrains herbeiführen, wobei man dann die Hauptdrains durch die Futtermauer zu führen hat.

In Mörtelmauern läfft man in regelmäfsigen Abhanden fchmale Schlitze, deren Sohle in Cement oder Häuflein abgewäffert wird.

Um ein Verfchlammen derfelben zu vermeiden, werden die Oefifnungen an der Hinterfeite bei der Aufmauerung zuerft mit grobem Geröll, dann mit Kies umpackt (flehe Fig. 149, S. 130).

Hat man auf die Schönheit Rückficht zu nehmen , fo ift die Anwendung von Schlitzen weniger zu empfehlen, da fich unterhalb derfelben fchmutzige Stellen, im Winter auch Eisablagerungen bilden. Alsdann mufs man die Hauptdrains durch das Fundament führen und vor der Mauer einen gedeckten Canal in froftfreier Tiefe anlegen, welcher die Drains aufnimmt.

Bei Stützmauern ift, falls die Schüttung auf abhängigem Terrain ausgeführt werden foll, diefelbe Vorficht zu beobachten.

Wir geben hierfür als concrètes Beifpiel die Entwäfferung der Stützmauer des Bahnhofes Malsfeld in Heffen.

iw

<?

4>

ab ift die Neigung des natürlichen Terrains. In

daffelbe find Sickerfchiitze eingefchnitten und mit Steinpackung ausgefüllt, welche fich unter 45 Grad an Haupt-fchlitze anfchliefsen.

Letztere führen das gefammelte Waffer unter der Stützmauer durch in einen Abzugscanal.

Wir kommen nunmehr zur Geftaltung der Stütz- und Futtermauern in conftructiver

Stützmauer am Bahnhof Malsfeld ¹⁶1). — I/200 n. Gr.

und architektonifcher Beziehung.

Für Stützmauern ift in Deutfchland am meiften verbreitet das fog. franzö-

fifche Profil mit lothrechter oder beffer unter x/io bis x/« geneigter Vorderfläche (Fig. 136). Die Stärke wird in der Mitte zu x/s der Achtbaren Höhe angenommen, die Hinterwand in Abfätze von 1m Höhe eingetheilt. Fetztere dürfen nicht zu ftark einfpringen, am beften 15 bis 20cm, da Ach fonft die Schüttung beim Setzen an den Abfätzen aufhängt und fo permanent Erdriffe und Verfackungen im Plateau fich zeigen. Die Oberfläche der Mauer wird von der Deckplatte an zweckmäfsig

nach hinten abgewaffert.

Die architektonifche Aus-

134-

Stützmauern

mit

franzöfifchem

Profil.

Fig. 136.

Fig. 137.

■*§! p ■

Wi;

:

0f:i

m

bildung derartiger Mauern ift eine fehr befchränkte. Allenfalls kann man, um die grofsen Flächen zu beleben, einige Pfeiler hervorziehen, die in fo fern auch conftructiv begründet find, als dadurch die Standfähigkeit der Mauer erhöht wird (flehe Fig. 138); den Hauptfchmuck wird ftets eine reichere Brü-ftung bilden.

Neuere Unterfuchungen haben ergeben, dafs das franzöfl-fche Profil rationeller und fpar-famer ausgebildet werden kann. Eine Formel für die Stärke

üf

tflp

m.

W;

.1

91

mm

al

J;

mm

XXjz'-X:

Wb

Fig. 138.

Ml«

Von einer Villa in Palavas 157).

derartiger Stützmauern mit lothrechter Vordernäche, nach der lieh eine Begrenzungs-curve für die hintere Fläche derfelben ergiebt, hat V- W. Schwedler¹⁵⁸) aufgeftellt. Die Formel giebt eine variable Stärke der Futtermauer (Fig. 137)

H Cd

h -f- x ’

worin h die frei flehende Höhe der Mauer und x den Abftand eines beliebigen Punktes der Vorderfläche von der Oberkante derfelben bedeutet. Nahezu das Maximum der Stärke liegt auf ¹/3 h von unten , und zwar wird hier y = rot. ljs h. Die Abfätze an der Hinterfeite follen fo angeordnet werden , dafs die

berechnete Begrenzungscurve innerhalb des Mauerwerkes bleibt.

Eine reizvolle Fortfetzung einer Gartenmauer in eine Stützmauer zeigt die Umfriedigung der Villa

Fig. 139.

i-W-

SS

ir

Von der Villa v. d. Heydt bei Berlin153). ca. 1/100 n. Gr.

157)    Nach: Viollet-le-Duc, E. et F. Narjoux. Habitations modernes. Paris 1875. PI. 150.

158)    Vergl. : Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 280.

159)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1863, BI. 9.

z/. d. Heydt bei Berlin in Fig. 139 ; die geringe Stärke der Stützmauer ift fo zu erklären, dafs die Schüttung nur auf eine kurze Strecke die angedeutete Höhe von l,65m hat.

Fig. 140 zeigt ein in England gebräuchliches, gekrümmtes Profil, deffen Stärke gewöhnlich gleich ¹js der Höhe genommen wird. Der Mittelpunkt des Kreisbogens befindet fich meiftens in der durch die obere Mauerkante gezogenen Horizontalen, und der Radius ift etwa gleich der doppelten Höhe der Mauer. In Abftänden von 3 bis 5 m find Strebepfeiler angeordnet.

Neuerdings find Profile mit hinterer Unter-fchneidung fehr beliebt (Fig. 137). Indeffen ift die hierdurch erzielte Material-Erfparnifs im aufgehenden Mauerwerk keine bedeutende, dafür die Herftellung fchwieriger; auch hat man in einigen Fällen ungünftige Erfahrungen hiermit gemacht. Oekonomifchen Werth haben die Unterfchneidungen nur bei koftfpieligen Fundirungen, da die Material-Erfparnifs hauptfächlich die Fundamente betrifft und die Bafisbreite erheblich reducirt wird ¹⁶⁰).

Stützmauern aus einzelnen Pfeilern mit dazwifchen gefpannten flehenden Gewölben find mehrfach ausgeführt, ftellen fich bei theuerer Fundamentirung billiger,

Fig. 140. Radius-icfj tn.

*35-

Stützmauern mit engl. Profil.

ff

5f5

5SS\v.

m

mm

136.

Stützmauern mit Unter-fchneidung.

fHm

wm

r37-

Stützmauern mit Pfeiler-Conftruction.

Fig. 141.

Fig. 142.

Querfchnitt.

Anficht und Grundrifs.

---»

V—'S.

■p=r

E&ä

>-

VlX-

va.

--iïX/~nuYT7

B-

'O

S,

K>

§>

-*

i-*

/!

El

’/iîOO ¹¹ • Gr.

Stützmauer am Bahnhof Malsfeld l⁶¹).

Jh5 n-

160)    Vergl. : Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 281.

161)    Nach. : Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 447- - Deutfche Bauz. 1880, S. 523-

138.

Futtermauern.

als maffive, und haben fich gut bewährt, z. B. bei der unterirdifchen Eifenbahn in London. Wir geben in Fig. 141 u. 142 die bereits oben erwähnte Stützmauer des Bahnhofes in Malsfeld.

Der äufserft ungünftige Baugrund bedingte eine Conftruction von grofser Stabilität mit möglichft geringen Mauermaffen. Das flehende Gewölbe foll den Erddruck aufnehmen und auf die Pfeiler übertragen; das

untere dient dem flehenden zur Stütze.

Fig. 144.

Querfchnitt.

Stützmauer im Cutgarten zu Burtfcheid. — l/₃₀ n. Gr.

||

;ß

!?

IS

j'j

ja

La

Flg- 143-

Anficht.

;

f:

É

::

ta

**E}

Eine ähnliche Conftruction zeigt die Stützmauer des Bahnhofes in Hannover (Fig. 146 bis 148) ; nur ift hier eine fchwache Abfchlufswand vor den Nifchen vorgefehen.

Es ift klar, dafs fich derartige gegliederte Mauern in architektoni-fcher Hinficht am meiften empfehlen, weil fie eine lebendige Schattenwirkung geben.

Eine der intereffante-ften Stützmauern ift in diefer Beziehung die des Curgartens in Burtfcheid bei Aachen, 1876 von Middeldorf erbaut.

Wie Fig, 143 bis 145 zeigen , find die zwifchen den Pfeilern gefpannten Gewölbe zur Formirung von offenen Nifchen benutzt, welche den Curgäften bei fchlechtem Wetter eine Zuflucht bieten. Die Höhe der ganzen Mauer beträgt 5m ; die Gewölbe der Nifchen find aufser der 12cm ftarken Verblendung und 5cm ftarken Luftfchicht 38 cm dick.

Nifchen

Uli

fl

Ü:

I

91

M-

Fig. 145.

Grundrifs.

W.

fSt

Apfisartige

find überhaupt vielfach zur Belebung der Stützmauern angewendet worden, allerdings in der Regel mehr decorativ, als conftructiv. Eine grofse Auswahl derartiger Mauern findet man im Park von Sansfouci bei Potsdam ; dort dient meiftens die in der Mitte der Mauer angebrachte Nifche zur Aufftellung einer Figur oder einer Fontaine.

ÄS

f l 5 n. Gr.

Andere architektonifche Ausbildungen werden noch in den folgenden Kapiteln bei Befprechung der Terraffen und der Freitreppen vorzuführen fein.

Zu Futtermauern eignen fich von den vorftehend aufgeführten Profilen diejenigen weniger, bei welchen das natürliche Terrain wefentlich unterfchnitten werden

Fig. 147

Querfchnitt.

ÏÏI

■fei »fefe

ifcjjfag

mmm

$k:

WS

mw

m

■V. yf,

sf

r.Sj-

ZI

HEg

PH

l-^ÿ'o- - » - -L o- *--------

----------------ff> .

sti

2§

$- 'SS'O-

ii

■fe

TP

\M

u₀ -u 00t/,

Stützmauer am Centralbahnhof Hannover.

Fig. 146.

Anficht.

5,7

Fi g. 148.

Grundrifs.

müßte, wie z. B. Fig. 126, 130 u. 132. Hier empfehlen fich die Profile mit loth-rechter, bezw. geböfchter Hinterwand, wie Fig. 127, 128, 137 u. 140 mehr, namentlich dann, wenn die Bodenart fo befchafien ift, dafs fie bei der Ausfchachtung loth-recht oder fchwach geneigt ftehen bleibt, mithin das Mauerwerk direct gegen den gewachfenen Boden angeftofsen werden kann. ? Man braucht alfo nicht mehr Boden auszufchachten, als unbedingt nöthig ift, vermeidet auch die koftfpielige Hinauffchaffung der für die Hinterfüllung nöthigen Maffen, mit Ausnahme von geringen Quantitäten, welche vielleicht durch Fehler der Erdarbeit nöthig werden. Recht zweckmäfsig ift das trapezförmige Profil Fig. 149, bei welchem die Vorderanficht unter 1 : 5, die Hinteranficht unter r : 10 geneigt ift.

Fig. 149.

N>

Auf der Untergrund-Eifenbahn in London werden gegenwärtig Futtermauern von Béton ausgeführt, vorn 1:12 geböfcht, rückwärts unregelmäfsig begrenzt und dem Terrain genau fich anfchliefsend. Hierbei wird der Vortheil erreicht, dafs hinter der Mauer keine Höhlungen, welche zu Senkungen des Terrains, des Strafsenpflafters etc. Anlafs geben könnten, verbleiben.

Die architektonifche Ausbildung wird bei diefer Gattung von Mauern auf die des Brüftungsgeländers befchränkt werden miiffen ; zur Belebung der Fläche können auch hier Pfeilervorfprünge angewendet werden (vergl. Fig. 138, S. 126).

Fig. 150.

-■

...........___

Æm

mm

mm

msüsi

mm

a**#»

msM1

mm

BiSaß*

Wmm

wimmm

Wh

Bll

\m

mm

mm?

wwm

Üj

wsË

•Stt.

öS®

gg|g

wgplplliiliP

^^ÈêÈÊÊbÊêIi^

§1111118(88

ijg|ggs|g|

Von einer Villa in Houlgate.

(Nach: Viollet-le-duc, E. et F. Narjoux. Habitatio?is modernes. Paris 1875. PI. 51.)

139-

Verkleidungen.

140.

Hinterfüllung.

Die Verkleidungsmauern unterfcheiden fich von den Stützmauern nur durch die geringere Stärke; im Uebrigen find Conftruction und Geftaltung die gleichen.

Ueber Steinbekleidungen ift dem in Art. 129 (S. 123) Getagten nichts weiter hinzuzufügen. Architektonifch belebt man diefelben, wie Fig. 150 zeigt, durch das Einlegen von Treppen, Auskragen von Erkern etc.

Zum Schluffe hätten wir noch etwas über die Hinterfüllung von Stützmauern zu fagen. Die ficherfte Conftruction kann gefährdet werden, wenn, wie fehr häufig, die Hinterfüllung leichtfinnig betrieben wird. Hier ift die Schüttung in einzelnen Lagen durchaus erforderlich, von denen jede bereits eine gewiffe Confiftenz erlangt haben mufs, ehe die folgende darauf gebracht wird. Je fefter und je lagerhafter die Hinterfüllung ausgeführt wird, defto weniger Schub wird fie ausüben und um fo weniger Nacharbeiten werden fpäter durch Zufammenfinken derfelben erforderlich werden. Soll das Plateau oberhalb der Mauer mit Pflafter oder Plattenbelag verfehen werden, fo wird man gut thun, das vollftändige Setzen des Erdbodens abzuwarten. Ift dies nicht zuläffig, fo ift durch Stampfen der einzelnen Auftragsfchichten für möglichfte Comprimirung zu forgen.

Literatur

über »Stützmauern«.

Cuno. Die Steinpackungen und Futtermauern der Rhein-Nahe-Eifenbahn. Zeitfchr. f. Bauw. 1861, S. 613.

Types des ??iurs de fout'enement du chemin de fer de Lyon a Avignon. Nouv. annales de la conß. 1869, S. 60.

Rebhann, G. Theorie des Erddruckes und der Futtermauern. Wien 1871.

Schmitt, E. Der Erdkunftbau auf Strafsen und Eifenbahnen. I. Theil: Futtermauern und Durchläffe. Leipzig 1871.

Sarrazin. Ueber Ausführung fchiefer Gewölbe, desgl. Futtermauern mit Unterfchneidungen an der hintern Seite derfelben. Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 281.

SCHMITT, E. Empirifche Formeln zur Beftimmung der Stärke der Futtermauern. Zeitfchr. d. oft. Ing.-u. Arch.-Ver. 1871, S. 336.

Nowack. Ein Beitrag zur Conftruction der Futtermauern mit lothrechter Vorderfläche. Deutfche Bauz, 1872, S. 246.    v

Tate, J. S. Surcharged and different forms of retaining walls. London 1873.

Häseler, E. Beitrag zur Conftruction der Futter- und Stützmauern. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1873, S. 36.

Keck. Vergleichung einiger trapezförmiger Futtermauer-Profile. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1874, S. 395; 1875, s- 347-

Kaven, A. v. Vorträge über Eifenbahnbau am Polytechnikum zu Aachen. II. Stützmauern und Steinbekleidungen. 3. Abdr. Aachen 1875.

Zimmermann, H. Ueber die zweckmäfsigfte Form einer Stützmauer. Civiling. 1875, S. 159.

Intze. Ueber die erforderliche Stärke der gebräuchlichften Formen von Quaimauern, Stützmauern und Thalfperren. Deutfche Bauz. 1875, S. 232, 243, 252.

Grüttefien. Futtermauern auf Bahnhof Hannover. Deutfche Bauz. 1877, S. 222.

Baumeister, R. Allgemeine Conftructionslehre des Ingenieurs. Ausgearbeitet von E. v. Feldegg. II. Theil. Theorie des Èrddrucks, Stützwände gegen den Erddruck. Karlsruhe 1878.

Hollstein’s patentirte offene Stützmauern mit horizontaler Bodenftützung. Deutfche Bauz. 1878, S. 243.

Külp. Ueber vortheilhafte Anlagen von Futtermauern an Gehängen. Zeitfchr. f. Baukde. 1878, S. 507.

Foeppl, A. Ueber die zweckmäfsigfte Conftruction der Stützmauern. Civiling. 1878, S. 577.

Kreuter, F. Graphifche Conftruction eines Stützmauer-Profils. Deutfche Bauz. 1879, S. 366.

Futtermauern auf Bahnhof Hannover. Deutfche Bauz. 1879, S. 512.

141.

Theile.

142.

Hiftorifches.

der Villa

WiLCKE, E. Futtermauer bei dem Bahnhofe Malsfeld. Deutfche Bauz. 1880, S. 523.

Dubosque, J. Etudes théorétiques et pratiques fur les murs de foutenement et les pofits en maçonnerie. 2e édit. Paris 1881.

Crugnola, G. Sui mûri di fofiegno delle terre e fülle traverfe dei ferbatoi d’acqua. Turin 1882.

2. Kapitel.

Terraffen und Perrons.

Von Franz Ewerbeck.

a) Terraffen.

Terraffen find horizontale, gewöhnlich an Abhängen oder vor Gebäuden herge-ftellte Plattformen, oft in mehrfacher Wiederholung ftufenartig hinter einander zurücktretend, oft auch nur in einmaliger Anlage. Sie beftehen demnach aus einer horizontalen Fläche, dem Plateau, und aus einer verticalen, bezw. geneigten (geböfchten oder doffirten) Fläche, welche je nach der Befchaffenheit des Bodens, den vorhandenen Materialien und dem Zweck der Terraffe aus Erde, aus gewachfenem Fels, aus Mauerwerk oder aus einer Combination verfchiedenartiger Materialien hergeftellt fein kann ¹). Die Verbindung zweier Terraffen-Plateaus wird durch geneigte Ebenen (Rampen) oder durch Treppen vermittelt, welche ebenfalls aus den verfchieden-artigften Materialien beftehen können.

Die Terraffe fpielt fchon feit uralten Zeiten eine hervorragende Rolle in der Baukunft, nicht allein bei den Gebäuden der Gottesverehrung, als den Tempeln der Griechen, den Topes oder Stüpes der Hindus, den Teocallis der Mexicaner und Peruaner, den Opferflätten der Affyrier, Babylonier (Tempel des Belus zu Babylon) und Perfer, fondern auch bei den Paläften und Wohngebäuden der Könige und Grofsen letztgenannter Völker, wie die Palaft-Ruinen zu Perfepolis und anderer Gegenden beweifen. Die Terraffe follte diefe Bauwerke nicht allein gegen Ueberfchwemmungen ficher ftellen, fondern zuglèich die Bedeutfamkeit derfelben, den tiefer liegenden Wohnungen des Volkes gegenüber, erhöhen.

Eine Hauptrolle fpielen die Terraffen ferner in der Gartenbaukunft. Die berühmten fchwebenden Gärten der Semiramis waren grofsartige, durch mächtige Subftructionen getragene Terraffen-Anlagen an den Ufern des Euphrat. Auch bei den Villen der reichen Römer war die Anlage von mit fchattigen Laubgängen. Statuen, Baluftraden, Wafferkünften etc. gefchmückten Terraffen fehr häufig (Praenefte, Tivoli). Im Mittel-alter find fie feiten und kommen wohl nur bei einigen Schlofs-Anlagen der fpäteften Zeit vor ; auch haben fie hier mehr fortificatorifchen Zweck, als den, zur Verfchönerung des Schloffes, bezw. Gartens beizutragen oder deren Annehmlichkeiten zu vermehren. Zu ihrer vollen Geltung kommen fie dagegen in der Periode der Renaiffance , befonders in Italien ; beruht doch der Ruf, welchen viele Villen-Anlagen diefes Landes befitzen, zum grofsen Theile auf der gefchickten Combination zwifchen Villa , Terraffe und Garten. Derartige Terraffen, vielfach in Verbindung mit breiten Doppelrampen und Freitreppen, fetzen allerdings fchon eine fehr umfangreiche Anlage voraus. Berühmt find diejenigen der Villa d’Efie bei Tivoli Madama und der Farnefina zu Rom und die von Bramante ausgeführte, jetzt leider verbaute Terraffe mit grandiofer Doppeltreppe im grofsen Hofe des Vatican zu Rom (jetzt Giardino della pigna) ; ferner in Frankreich die Ter raff en-Anlagen von St. Cloud , Verfailles und St. Germain-en-Laye , zu denen man als neuefte Beifpiele diejenigen des Trocadéro-Palaftes zu Paris und des Châteati d’eau zu Marfeille rechnen kann ; in Deutfchland die Terraffe des Heidelberger Schloffes, die Brühl'tche Terraffe in Dresden, fo wie die Cascaden-Terraffen von Sansfouci und jene zu Wilhelmshöhe bei Caffel. Eine herrliche, grofsartige Terraffen-Anlage ift neuerdings auch in Florenz zur Ausführung gebracht.

ï

.i

:•

-\r

♦

■

Handbuch der Architektur. III. 6.

Ldi

J,

vs

PLI

LJ

US

Kl

Êïi

Z~

JA

JA

s>

LL

In

Fig. I.

• K-

JjA.

pa

\\\\

Fig. III.

Terra lien

ÏP

FTP

ütpT

■riiP.Hii

4§fK-:

-Anlagen.

Zu S. 133.

mm

V//S

f\

AP.

'il ‘Pi

Nach: Abel, L. Garten-Architektur. Wien 187C.

-    «CFP

—    làV -

■Ł

M\

Da Terraffen faft ftets vollftändig im Freien gelegen find, fo mufs deren Oberfläche zum Schutz gegen die atmofphärifchen Niederfchläge und gegen andere fchädliche Einflüffe in geeigneter Weife befeftigt werden. Für die Art der zu wählenden Befeftigung ift insbefondere die Benutzung des Terraffen-Plateaus mafs-gebend.

I43-

Terraffen-

Plateau.

Findet darauf nur Perfonenverkehr ftatt, fo können die für Trottoire üblichen Befeftigungsweifen, als: Pflafterung, Platten-, Cementgufs-, Gufsafphalt-Belag etc. Anwendung finden, auch Bekiefung ift nicht ausgefchloffen. Letztere, fo wie Gufs-afphalt geftatten auch das Befahren mit leichteren Fuhrwerken; fchwerere Fuhrwerke erfordern indefs eine der für Strafsenfahrbahnen dienenden Befeftigungen, wie Chauffirung, Pflafterung, Stampfafphalt etc. Im nächften Abfchnitt (Kap. i: Behandlung der Trottoire und Hofflächen) ift über Conftruction und Ausführung folcher Befeftigungen das Erforderliche zu finden. (Siehe auch Art. 140, S. 131.)

Sind unter den Terraffen-Plateaus überwölbte Räume vorhanden, fo müffen die Gewölbe derfelben wafferdicht abgedeckt und die Deckfchicht derart angeordnet werden, dafs das eingefickerte Tagwaffer abfliefsen kann. Findet Wagenverkehr auf dem Plateau ftatt, fo foll zur Milderung der durch denfelben bedingten Er-fchütterungen und Stöfse die über dem Gewölbe befindliche Erdfchicht keine zu geringe Mächtigkeit haben; über dem Wölbfcheitel follte nicht weniger als 30, beffer nicht unter 50cm Ueberfchüttung vorhanden fein.

Von grofser Bedeutung für das Anfehen einer Terraffe ift die Behandlungsart I44-der Böfchungsflächen, bezw. der Stützmauern (hier auch Terraffen-Mauern genannt), Begrenzung, welche das Terrain feitlich abfchliefsen und das Plateau tragen. Je nach dem Eindruck, welchen man erzielen will, werden diefe Theile als Rafenflächen oder aber als mächtige Quadermauern (wie am Palaft Pitti in Florenz), durch Arcaturen belebt, oder als glatte, bezw. gemufterte Wandflächen ausgeführt. (Vergl. hierüber auch das im vorhergehenden Kapitel über die architektonifche * Geftaltung der Stütz- und Futtermauern Gefagte, fo wie die neben ftehende Tafel und Theil III,

Bd. 1, Abth. III, Abfchn, x, D, Kap. über »Einfriedigungen«.)

«45-

Treppen-

Anlagen.

Daffelbe gilt von den zum Plateau hinaufführenden Treppen, da fowohl durch die ganze Dispofition derfelben, als auch durch die Abmeffungen der Stufen, durch die mehr oder weniger reiche Behandlung der Treppenwangen, Pfeiler und Balu-ftraden die äfthetifche Wirkung der Terraffe im hohen Mafse gefteigert werden kann. Auf neben flehender Tafel, fo wie in den Fig. 151 bis 153 ¹⁶³) find einige Beifpiele vorgeführt, um zu zeigen, wie verfchiedenartig die Dispofition der Terraffen-Treppen fein kann.

Fig. 151.

Fig. 152.

Mjjp

mmÊÊÈm

Fig- 153-

mmmmm

In Fig. 151 ift die Treppe der Terraffe ganz vorgelegt, in Fig. I der umftehenden Tafel ganz eingelegt. Hinfichtlich der Wahl zwifchen beiden ift oft die Befchaffenheit des Vorterrains, oft auch die Verfügbarkeit über daffelbe entfcheidend.

In Fig. II ift die Treppe zur Hälfte vor, zur Hälfte in die Terraffe gelegt; Fig. III zeigt eine reiche Treppen-Anlage mit drei Fluchten. Eine folche Anordnung empfieht fich da, wo es wünfchenswerth erfcheint, dafs die Terraffe leicht von verfchiedenen Seiten her zugänglich gemacht werde, beifpielsweife in dem Falle, dafs ein freier Platz vor derfelben fich befindet.

In Fig. 152 ift die Treppenaxe parallel zur Terraffen-Mauer angenommen (Zugänglichkeit von zwei Seiten her); durch Fig. 153 ift eine reiche Treppen-Anlage mit Anordnung einer Figuren-Nifche in der Höhe des unteren Podeftes veranfchaulicht.

146.

Conftruction

der

Treppen.

Hinfichtlich der Conftruction der Treppen kann im Allgemeinen auf Theil III, Bd. 3 (Abth. IV, Abfchn. 2, A), fo wie auf das folgende Kapitel (unter a) ver-wiefen werden ; doch mögen einige Bemerkungen hier Platz finden.

Mehr als bei in Gebäuden liegenden Treppen mufs bei frei liegenden, zu Ter-raffen hinaufführenden Treppen auf ein bequemes Steigungsverhältnifs Rückficht genommen werden, da Treppen diefer Art in den meiften Fällen mehr zum lang-famen Promeniren, als zur rafchen Communication dienen follen ; doch kann die für das Steigungsverhältnifs der Treppenftufen häufig angewandte Regel:

2 Steigungen + 1 Auftritt = 63 Centim.

auch hier angewendet werden, wobei indeffen die Steigung niemals zu mehr als 151/2 cm Höhe angenommen werden follte.

Das Profil der Stufen fei möglichft einfach (rechteckige Blockform, event. mit gebrochener Kante, fiehe P'ig. 154 u. 155). Ueber die Unterftiitzung der Stufen ift im folgenden Kapitel (Art. 151) das Erforderliche zu finden.

Die Bequemlichkeit erfordert fodann eine möglichft grofse Breite der Treppe; der Körper darf fich nicht eingeengt fühlen durch zu nahe an einander rückende

Fig. 154.

Fig. 155-

Mauern oder Wangen mit fchweren Baluftraden und ] Pfeilern. Es wird fich daher empfehlen, bei inBöfchungen liegenden Treppen die Baluftraden ganz fort zu laffen

W'

mmm?'

mm

wmm

und als Begrenzung der Treppenftufen nur ein niedriges Werkftück (Sargftück) zur Anwendung zu bringen, welches mit der Böfchung gleiche Höhe hat oder daffelbe doch nur um ein Geringes überragt (Fig. 156 u. 157). Reicher ,• läßt lieh der feitliche Abfchlufs gehalten,    p

wenn man ftatt der der Treppenneigung folgenden Wangen eine Abtreppung anwendet, welche zugleich zum Aufftellen von Schmuckgegenftänden, als Vafen, Figurengruppen, Blumen etc., dienen kann (Fig. 158).

Sind die Terraffen durch Geländer abgefchloffen, fo werden auch die zu den-felben hinauf führenden Treppen in den meiften Fällen eines eben folchen Ab-fchluffes nicht entbehren können. Die Ausbildung derfelben ift in Theil III, Bd. 1 (Abth. III, Abfchn. 1, D, Kap. über »Briiftungen und Geländer«) ausführlich behandelt ; doch möge hierzu noch bemerkt werden, dafs fich von allen Abfchlufsarten an diefer Stelle die Docken-Baluftrade (Fig.

159) am meiften empfiehlt, ferner auch fchmiedeeifernes Gitterwerk, weniger die ge-fchloffene, plattenartig conftruirte Briiftung.

Fig. 158.

147-

Geländer.

Fig- I59-

Hinfichtlich der Formbildung der Balufter _p|t||| auf fteigenden Wangen ift zu bemerken, dafs

die an denfelben auftretenden Gliederungen niemals parallel zur Wange angenommen werden dürfen, eine Ausbildung, welche nur an den Docken der Zopf-und Rococo-Zeit auftritt (Fig. 161), fondern ftets horizontal (Fig. 159 u.

160).

Fig. 160.

Fig. 161

Was die Anwendung einer Ba-luftrade als Abfchlufs einer Terraffe an-

langt, fo darf nicht unerwähnt bleiben, dafs diefelbe bei flachen Böfchungen nicht nur überflüffig ift, fondern auch gewöhnlich nicht vortheilhaft wirkt (Fig. 162).

Fig. 162.

148.

Anlage.

149.

Hiftorifche

Ueberficht.

pi-—¹"-'

mĘmi

b) Perrons.

Perrons find entweder terraflenartige, vor Gebäuden liegende Plattformen, deren conftructive und formale Behandlungsweife mit den foeben für Terraffen mitgetheilten Angaben zufammenfällt, oder fie find ähnlich, wie die erhöhten Trottoire den Gebäuden entlang geführt und ftimmen dann auch in Anordnung und Ausführung mit diefen überein (liehe hierüber den nächften Abfchnitt, Kap. Behandlung der Trottoire und Hofflächen). Ueber Anlage von Perrons auf Bahnhöfen wird in Theil IV, Halbbd. 2 (Abth. II, Abfchn. 4, Kap. 3) das Erforderliche vorgeführt werden.

3. Kapitel.

Freitreppen und Rampen-Anlagen.

Von Franz Ewerbeck.

a) Freitreppen.

Man verlieht unter Freitreppen folche Treppen, welche im Freien vor Gebäuden liegen. Diefelben können aus Gründen der Dauerhaftigkeit und Monumentalität kaum anders als in Stein conftruirt werden.

Grofse Freitreppen-Anlagen befanden fich vor den Bauwerken der Affyrer, Babylonier und Perfer (fiehe das vorhergehende Kapitel, Art. 142, S. 132).

Die mit Stufen-Terraffen verfehenen griechifchen Tempel erhielten an der Vorderfeite Treppen-Anlagen, welche zum Pronaos hinauf führten ; doch fpielten diefelben in Anbetracht ihrer kleinen Dimenfionen eine durchaus untergeordnete Rolle, da die mächtigen, das ganze Bauwerk umgebenden Stufen-Terraffen entfchieden dominiren (Fig. 163).

Von gröfserer Bedeutung find die Aufgänge zu den römifchen Tempeln, welche, gewöhnlich auf hohem Unterbau fich erhebend, an der Vorderfeite eine ftattliche, durch Wangen eingefaffte Freitreppe erhielten. Diefe Anordnung ift dem gleichwerthig behandelten Krepidoma des griechifchen Tempels gegenüber in gewiffer Beziehung als ein Fortfehritt zu bezeichnen, indem durch diefe einfeitig vorgelegte architektonifch markirte Freitreppen-Anlage der Eingang des Gebäudes und damit die Vorder- oder Haupt-Façade deutlich bezeichnet wird (Fig. 164).

Die Aufgänge zu den romanifchen und gothifchen Kirchen find gewöhnlich vor den Hauptportalen der Weftfeite und der Querfchiffe, bei den gothifchen Werken oft theilweife oder ganz zwifchen den Strebepfeilern angeordnet (Fig. I der neben flehenden Tafel) , fo z. B. in Amiens, Cöln u. a. O. ; doch kommt auch, befonders bei den italienifchen Kirchen, der Fall vor, dafs die Freitreppe das ganze Bauwerk oder doch den gröfsten Theil deffelben umgiebt, wie z. B. in Orvieto, Siena, Pifa u. a. O.

Stattliche Freitreppen-Anlagen mit doppelten Armen führten, wie dies unzweifelhaft nachgewiefen worden ift, zu den über einem hohen Erdgefchofs angeordneten Hauptfälen der alten Kaiferpfalzen und

Handbuch der Architektur. III. 6.

Vom Landgrafenhaufe auf der Wartburg.

r

A

y

OT Zimmer

Fig. III.

Vom Kaiferhaufe zu Goslar. (Nach : Deutfche Bauz. 1871, S. 261.)

xs

Corridor

Fig. ir.

Saal

Fig. 1.

F r e i t r e

Von einem Haufe in Viterbo

(Nach : Italien. Eine Wanderung Ton den Alpen bis zum Aetna. 2. Aufi. Stuttgart 1880.)

B

p p e n.

Zu S. 137.

üü-S^

mm

3

x\

UM)

I

m

mm

I

I

w

I

Ä

I

m

I

m

i

§

y

i

m

Jii¹

-wa

IÄ

w,

-'Hi

Ja.

Fig. IV.

, AW

’ V/ "Hi

‘3

Burgen der romanifchen Bauperiode hinauf (Goslar, Gelnhaufen und Münzenberg). Am Kaiferhaufe zu Goslar waren diefe Treppen vermuthlich doppelt angeordnet zu beiden Seiten des Hauptfaales, jede mit zwei Armen und Podeften , in der Mitte überbaut (Fig. II der neben flehenden Tafel¹⁶⁴). Eine Ausnahme hiervon macht die durch v. Ritgen reftaurirte Freitreppen-Anlage vor dem Landgrafenhaufe auf der Wartburg (Fig. III der neben flehenden Tafel).

Von hohem malerifchen Reize find die kleinen Frei-treppen-Anlagen, welche fich vor den Häufern einiger Berg-fiädte Mittel-Italiens befinden. Diefelben führen gewöhnlich auf einen Altan oder ausgekragten Balcon vor dem Haupteingange und find in verfchiedenartigfler Weife disponirt. Eine folche durch ein Steingerüfl mit Eifengitter verfchliefsbare Treppe, welche fich an einem Haufe in Viterbo vorfindet, ifl in Fig. IV der neben flehenden Tafel ,65) dargeflellt. Eine ähnliche Ver-fchlufsvorrichtung der Treppe mit fteinernem Pfeilergerüfl und Gitterthür findet fich auf der Freitreppe im Hofe des Barghello-Palafles zu Florenz.

Auch aus fpäterer Zeit finden fich an den Bauwerken Italiens Treppen-Anlagen von ähnlichem Charakter, wie das in den Jahren 1342 — 46 erbaute Rathhaus zu Gubbio beweist (Fig. 165 u. 166 ¹⁶⁶). Anordnungen ähnlicher Art, wie in Viterbo, find noch an einigen Bauwerken in Burgund und der Champagne erhalten.

In Deutfchland finden fich derartige, mit Terraffen oder Balcons verbundene Freitreppen vor Privathäufern feiten, mit Ausnahme von Danzig, wo fie an den Bauwerken der Renaiffance-Periode ganz allgemein auftreten und den Namen Beifchläge tragen. Die Treppenläufe und Terraffen, welch letztere gewöhnlich Kellereingänge oder Verkaufsläden enthalten, find mit reichen Baluftraden oder fchmiedeeifernen Geländern verfehen.

mmmm

mmmm

Aufgang eines griechifchen Tempels.

Fig. 164.

m hl

Die Stufen und Podefle der bisher betrachteten Treppen waren theils vollfländig untermauert, theils durch Bogen getragen, theils auch durch breite Tragfleine unterflützt ; indeffen find auch frei tragende Treppen, d. h. folche, bei denen die Stein-fhrfen einerfeits in die Gebäudemauern eingreifen, während die andere Seite frei in der Luft fchwebt, im Freien vor oder an Gebäuden durchaus nicht feiten. Die Conflruction diefer Treppen ifl derartig, dafs die Stufen fich felbfl tragen, indem jede höher liegende Stufe mit ihrer vorderen Unterkante a (Fig. 167)

auf der hinteren Oberkante b der darunter befindlichen Stufe ruht und nur die un-terfte Stufe eine volle Fun-dament-Unterflützung erhält.

Derartige frei tragende Treppen von grofser Kühnheit, aus Stufen und Podeft-platten von oft ganz gewaltigen Längendimenfionen her-geflellt, finden fich in grofser Anzahl an den aus den erflen Jahrhunderten n. Chr. flam-

Fig. 165.

rff

ft.

Vom Stadthaus zu Gubbio ¹⁶⁶). ¹,430 n. Gr.

rrrr:

Aufgang eines römifchen Tempels.

Fig. 166.

Vom Stadthaus zu Gubbio¹⁶⁶). ¹ 600 n. Gr.

164)    Vergl. : Unger, Th. Das Kaiferhaus zu Goslar. Deutfche Bauz. 1871, S. 242, 250, 258, 267.

165)    Vergl. ; Verdier et Cattois. Architecture civile et doviefiique etc. Paris 1852—58.

166)    Vergl.: Stier, H. u. F. Luthmer. Gubbio. Deutfche Bauz. 1868, S. 322, 34s, 355.

menden hoch intereffanten Bauwerken von Central-Syrien, be-fonders den Villen-Anlagen diefer Gegenden vor, worüber das unten¹⁶⁷) namhaft gemachte Werk Vogué’s genügenden Auffchlufs gewährt. Das dort vorkommende aufserordentlich harte Steinmaterial , fo wie der völlige Mangel an Bauholz gaben vermuth-lich die nächfte Veranlaffung zu diefen Conftructionen.

Neben diefen Werken verdienen auch die in der Anlage fehr einfachen, aber kühn und durchaus monumental conftruirten Treppen Erwähnung, welche zu den Rundgängen der Stadtmauern von Avignon , Carcaffonne u. a. O. hinauf führten ; auch diefe find vielfach als Freitreppen conftruirt. Ein höchft originelles Beifpiel diefer Art findet fich zu Carpentras (Fig. 168 bis 170 ¹⁶⁸). Die einzelnen Stufen zeigen im Grundrifs ein abgetrepptes Profil mit einfachen Abrundungen nach unten.

Eine höchft eigenartige Treppen-Anlage befitzt das im Jahre 1390 erbaute, durch Viollet-le-Duc reconftruirte Schlofs Pierrefonds bei Compiegne. Diefe ftattliche, durch eine Vorhalle theilweife überdeckte Treppe ift in fo fern befonders bemerkenswerth , als nur der mittlere Theil derfelben als Aufgang zum

eigentlichen Treppenthurme dient, während die zwei feit-lichen Stufenreihen zu Platt-

TtjJ-

'S.

ih

ui

Fig. 168.

Fig. 169.

V,

’L

formen hinunter führen, von denen aus die Ritter mit Bequemlichkeit ihre Pferde be-fteigen konnten, eine Einrichtung, welche bei den fchweren Rüftungen jener Zeit von Wichtigkeit war. (Siehe Fig. I u. II der neben flehenden Tafel¹⁶⁹.)

Von den gothifchen Trep-pen-Anlagen feien hier noch einige erwähnt, welche fich durch ihre originelle Dis-pofition auszeichnen. Dahin gehört zunächft diejenige des Schloffes Montargis , welche in Kreuzform angelegt und deren drei Läufe fich auf einem Podefte vereinigten, von wo aus ein gemeinfchaft-licher vierter Arm, durch ein-“hüftige Bogen unterftützt, zum Schlöffe hinaufführte (Fig. 171 ¹⁷°). Auf diefe Weife wurde unter den Bogen her eine Paffage frei gehalten ; die Treppenarme waren durch feitlich offene Galerien mit Holzdächern

\o n. Gr.

7/

Li

VA

Fig. 170.

7Z

7,

fl

/J.

tu*

Von den Stadtmauern zu Carpentras

TH

Si!h

y/

abgefchloffen.

Aehnliche Ueberdeckungen befafsen auch die zur Chambre des comptes und zur Samte chapelle in Paris hinaufführenden Freitreppen.

Auch in Deutfchland kommen derartige gedeckte Freitreppenläufe vor, wenn auch aus fpäterer Zeit datirend , z. B. an den Rathhäufern zu Mühlhaufen im Elfafs (begonnen 1552), zu Lübeck (1595), zu Dettelbach in Franken u. a. O. Sie find meiftens zweiarmig und nach Art der oben mitgetheilten Treppen vor den Kaiferpaläften zu Goslar und Gelnhaufen disponirt.

Freitreppen ähnlicher Anordnung, doch ohne CJeberdeckung, kommen ebenfalls recht häufig an den Rathhäufern der Renaiffance-Periode vor, und es mögen hier als Beifpiele die fehr flattlichen Treppen der

¹⁶⁷)    Vogué, M. de. La Syrie centrale etc. Paris 1866—77.

168)    Nach:    Viollet-le-Duc.    Dictionnaire raifonnè    de    Varchitecture etc.    Tome je.    Paris    1861.    S. 192.

16S) Siehe :    Viollet-le-Duc.    Dictionnaire rai/onnê    de    Varchitecture etc.    Tome 7e.    Paris    1864.    S. 120.

170) Nach :    Viollet-le-Duc.    Dictionnaire raifonnè    de    l’architecture^ etc.    Tome je.    Paris    1861.    S. 190.

✓

»

P

)

■

HU

ÜL

[,iii

Mm

■§

Id

V.

BÜI

Freitreppen.

Fig. III.

(I

fl

Ipsg

v!

V,

!fi

Mi

rax

fl

illp³³

tjM

ÏÂ

//

EX

mr-

o.

ÜÉÜ

ill

Vom Rathhaus zu Leyden. (Nach einer Photographie.)

Fig. IV.

Fig. II.

i ii '

:j

'i

:ï

;fn|

li

(ÎJ

ggffp

/?,

c>3

7,

111

gggT

. /

/,

V,

Cfcfczzi

w/nm

SH

ni

7=.

Unterftützung der Stufen. 1|₅₀ n. Gr.

Vom Schloss Pierrefonds bei Compiegne.

^200 n. Gr.

(Nach : Viollet-le-Duc. Dictionnaire raiionné de l’architecture etc. Band 7. Paris 1864.)

Ewerbeck.

Vom Senatoren-Palaft in Rom.

(Nach : Letarouilly, P. Édifices de Rome moderne etc. Paris 1840-57.)

Rathhäufer zu Heilbronn und Leyden (Fig. III der neben flehenden Tafel) genannt werden , letztere in den Formen flämifcher Renaiffance.

Derfelben Gattung gehört auch die von Micliel-Angelo entworfene, von Giaconio della Porta ausgeführte grofsartige Freitreppen-Anlage vor dem Senatoren-Palafle in Rom an, mit drei Podeften (Fig. IV der neben flehenden Tafel); an der Vorderfeite zwei Flufsgötter (Nil und Tiber), in der Mitte in einer Nifche die fitzende Statue der Roma über einer breiten, mit Steingeländer umgebenen Cascade¹⁷¹).

Aufser diefen Anlagen, bei denen die Treppenarme flets in derfelben Richtung nach oben hin anfleigen, mögen hier ferner noch diejenigen Freitreppen Erwähnung finden, deren Arme die Richtung ändern, wie folches in Fig. 172 angegeben. Als Beifpiele diefer Treppengattung feien die Rathhaustreppe zu Löwen und die aus der Rococo-Zeit flammende , frühere Rathhaustreppe zu Aachen genannt.

Eine von den oben befchriebenen in der Dis-pofition gänzlich abweichende, äufserfl malerifche Treppe befindet fich am Rathhaufe zu Görlitz, welche auf umflehender Tafel dargeftellt ifl. Diefe auf fehr engem Raume gefchickt disponirte Wendeltreppe tritt mit einem Altan vor dem Eingänge in Verbindung, von welchem herab die Magiflrats-Verordnungen verleben wurden; von trefflicher Wirkung ifl der mit einer Jufbitia gekrönte Antrittspfeiler derfelben.

Eine fehr reich ausgeflattete Freitreppe, ebenfalls mit altanartiger Erweiterung, ifl die Scala dei giganti im Hofe des Dogen-Palafles zu Venedig, ganz aus Marmor erbaut, ihre oberen Pfeiler mit den von Sanfovino gefertigten Koloffal-Statuen des Mars und Neptun gefchmiickt.

Sämmtliche bis jetzt befprochenen Treppen befolgen fowohl hinfichtlich ihrer Anlage, als auch hinfichtlich ihrer conflructiven und formalen Behandlungsweife ein ftrengeres architektonifches Princip und find — mit alleiniger Ausnahme der mitgetheilten Rathhaustreppe zu Görlitz — aus geraden Treppenläufen und Stufen zufammen gefetzt.

- In der Spät-Renaiffance, befonders aber in der auf die Renaiffance folgenden Barock- und Rococo-Periode macht fich allmählich eine wefentliche Aenderung im Charakter der Freitreppen bemerklich ; es ifl vorwiegend ein malerifches Princip in der Anordnung diefer Treppen zu erkennen, ein Losmachen von den Schranken, welche das Material hinfichtlich feiner conflructiven und formalen Durchbildung dem Architekten auferlegt, eine gänzlich freie, oft durchaus willkürliche Dispofition. Diefes Princip tritt befonders hervor in den oft ganz unmotivirten Schweifungen der Wangen und Stufen, welche bei den älteren flrengeren Werken nach Kreisbogentheilen oder Ellipfen gebildet find (Fig. 173 bis 177 ¹⁷²), fpäter aber, befonders in der Rococo-Zeit, ganz launenhaft gefchweifte, gebrochene und verkröpfte Linien zeigen, wie Fig. 178 darftellt, wodurch nicht nur das Befleigen der Treppen an einigen Stellen fehr erfchwert wird, fondern auch der Charakter des Steinmaterials gänzlich verloren geht und eine aufserordentliche Material-verfchwendung Platz greifen mufs 17S).

Schliefslich mögen hier noch einige Angaben über Freitreppen-Anlagen der Neuzeit ihren Platz

ff*

i«i i»i

■TiiTW

l»l l»l ■

Vom Schlöffe Montargis 1TO). I/420 n. Gr.

Fig. 172.

finden.

111) Vergl. : Letarouilly, P. Édifices de Rome moderne etc. Paris 1840—57.

Hl) Unter den in Fig. 173 bis 177 mitgetheilten Skizzen verdient die Treppe vom Schlöffe zu Anet (in Fig. 174, erbaut durch Phil, de L’Orme) hier ausführlicher befprochen zu werden. Von einer dem Schlöffe vorgelegten 1 erraffe herab führen die oberen gefchweiften und mit Geländer verfehenen Treppenarme auf einen Podeft, von hier aus einerfeits in den Schlofspark, andererfeits in einen unter der Terraffe liegenden Krypto-Portikus. Treppe und Portikus waren verfchüttet und wurden erft 1877 wieder aufgedeckt. (Siehe: Bourgeois, A. Chateau d’Anet. Refiauration du crypto-portique et du perron. Paris 1877. Desgl. die Mittheilung in : Bose, E. Dictionnaire rai/onnê d’architecture etc. Paris 1876—80.

113) Siehe auch: Dujarric, F. Les escaliers extérieurs. Moniteur des arch. 1878, S. 186.

Ii IŁ

Fig. I7S-

t-

ma

Fig. 176.

ia

fe.

gg

r^-’r~T~r=

Vom 9Chateau- d’ Anet.

*s.

Fig. 177-

ÏÏF

JË

Vom Chàteart BuJJy-Rabutin.

Zu den grofsartigften Werken neuerer Zeit ift unftreitig die durch Z. v. Klenze erbaute, etwa 33m hohe Freitreppe zu rechnen, welche vom Donauftrome zur Walhalla (bei Regensburg) hinauffuhrt (Fig. I u. II auf neben flehender Tafel). Im Vereine mit breiten, mächtigen Terraffen, welche dem fteigenden Bergterrain auf das Glücklichfle angepafft find, bildet fie den denkbar grofsartigften Unterbau diefes edlen Bauwerkes. Das Ganze gewährt ein Landfchaftsbild von claffifcher Schönheit.

Ferner mögen hier die 28,56™ breite, 21 Stufen zählende Haupttreppe des alten Mufeums und die etwa 22,5™ breite, 29 Stufen zählende Haupttreppe vor dem Schaufpielhaufe in Berlin (beide von Schinkel erbaut, erftere von 1824—28, letztere zwifchen 1819 und 1820) Erwähnung finden. Beide Werke find in ihrer Anlage einfach, etwa den Freitreppen vor römifchen Tempeln entsprechend ; gleicher Art ift auch die Treppe vor der Madeleine-Kirche in Paris. — Bei grofser Breite der Treppenftufen geht bei Anlagen, wie den oben erwähnten, die Benutzbarkeit der Räume des Erd-, bezw. Kellergefchoffes im hohen Grade verloren, und es empfiehlt fich , wo diefer Umftand für das Gebäude zu nachtheilig wird, die Treppe von demfelben abzurücken , bezw. durch Bogen mit letzterem zu verbinden, wie folches bei-fpielsweife an der Freitreppen-Anlage vor der durch Strack erbauten National-Galerie in Berlin (Fig. IV auf neben flehender Tafel) durchgeführt ift. Endlich fei hier noch die dreifach getheilte Freitreppe vor dem durch Duc erbauten Palais de jußice in Paris erwähnt (Fig. III auf neben flehender Tafel).

150.

Gefammt-

anlage.

einen vergleichenden Rückblick

Wenn wir nach diefer allgemeinen Ueberficht — welche indefs durchaus nicht den Anfpruch erhebt, alle bemerkenswerthen Freitreppen-Anlagen erwähnt zu haben, fondern nur den Zweck hat, einige der beachtenswertheren Treppengattungen durch hervorragende Beifpiele dem Lefer vorzuführen uns geftatten, fo ergiebt fich aus demfelben das Folgende.

Ù7

y.

»•ins¹*!«!

Pf

SII

//.

//

"/j

«iis

.■..'H

si

ÏE

us

ife

■-Z

x\'V

MK

Jm

r;*\l

\'

liiüilÉ

11!

iili

MSI

Jfig

//

tr

jj

Vi

élit

b"

'\

\W7///7

VP I

(w

fa

IL

T0

!lll

pb

/,

il!

fffiÜÜ

'iïïïïïïiTnTTÏÏin

i^|rrrriTïïïïTTi»UlUÏÏTllllll[ni[[illE!ll:,

s.

---

I' I

in

y.

bi

■/

y.

PyS

Vom Rathhaus zu Görlitz.

(Nach: Lüblte, W. Gefchichte der Renaiffance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1881.)

i

/

v-

£•

/

i

J>-

•T

••

w

.

■

r

i

'

- •...

Handbuch der Architektur. III. 6.

Von der Walhalla bei Regensburg. — V1350 n- Gr.

(Nach: Klenze, L. v. Sammlung architektonifcher Entwürfe. München 1831 -50.)

Fig. IL

4.

'ir

?%%

u.

Vom Palais de jußice in Paris. — ',715 n. Gr. (Nach: Narjoux, F. Le palais de juftice. Paris 1880.)

Ä"

Fig. III.

Walhalla bei Regensburg.

X:vśk-

Ri

S:

§=§S?l§e-

ror

■ «sm

"i\

~=1

S.,

Zu S. 141.

Freitreppen-Anlagen der Neuzeit.

Fig. I.

Von der National-Galerie zu Berlin. — VjOO ¹¹. Gr. (Nach : Berlin und seine Bauten. Berlin 187T.)

^s^v'

Fig. IV.

r ' "T/: "

1)    Als monumentalfte und impofantefte Treppen-Anlage mufs die das Bauwerk rings umgebende Terraffen-Treppe angefehen werden, weil fie das Gebäude in ganz ausgezeichneter Weife von feiner Umgebung ifolirt und allfeitig zur Würdigung gelangen läfft; eine folche Anlage läfft fich allerdings nur mit durchaus grofs-artig gedachten Monumentalwerken idealer Natur, wie Tempeln, Kirchen, Gedenkhallen, grofsen Monumenten und Werken ähnlicher Beftimmung in Verbindung bringen und würde bei kleineren Bauwerken und folchen, welche vorwiegend praktifchen Zwecken dienen, lächerlich erfcheinen.

2)    Diefer Gattung von Freitreppen flehen an monumentaler Wirkung am nächften die der Vorderfeite des Gebäudes einfeitig vorgelegten breiten Freitreppen mit oder ohne Wangen, wie folche vor den römifchen Tempel-Anlagen vorhanden, und auch an neueren Werken (wie vor dem alten Mufeum und Schaufpielhaufe zu Berlin u. a. O.) ausgeführt wurden. Die Treppe foll hier durchaus kein Kunftwerk für fich darftellen, damit die Aufmerkfamkeit des Befchauers vom Bauwerke felbft nicht wefentlich abgelenkt werde. Es ift daher bei derartigen Aufgaben auf grofse Einfachheit in der Anlage zu fehen. Derartige Treppen nehmen allerdings viel Platz in Anfpruch ; aber gerade die Verfchwendung des Platzes verleiht der Treppe und indirect dem Bauwerke den Charakter des Stattlichen und Opulenten.

3)    Vor kleineren Bauwerken, zumal folchen, welche nur von verhältnifsmäfsig engen Strafsen aus betrachtet werden können, empfehlen fich in der Regel mehr feitlich parallel geführte Arme, event. in Verbindung mit Kehrungen oder Anordnungen der zweiten Gattung, überhaupt complicirte Anlagen; hier mufs die male-rifche Dispofition vorherrfchen, und eine wiederholte Aenderung der Richtung der Treppenläufe auch in gefchweiften Formen thut der Architektur des Gebäudes keinen Eintrag, wenn nur die Dimenfionen (befonders Höhe und Ausladung der Treppe) im richtigen, hier nicht weiter zu erörternden Verhältnifs zum Bauwerke flehen.

4)    Endlich fei noch jener Freitreppen gedacht, welche den bedeckten Voroder Unterfahrten an öffentlichen Gebäuden, Paläften etc. vorgelegt find, fobald deren Niveau höher als jenes der betreffenden Strafse, des Platzes etc. gelegen ift. Für die Fahrenden vermitteln feitlich Rampen-Anlagen (fiehe unter b, insbefondere S. 144) den Höhenunterfchied. Ueber den Zufammenhang diefer verfchiedenen Theile unter einander wird noch im IV. Theile diefes »Handbuches« (Halbbd. 1, Abfchn. 5, Kap. 1, a, 2: Eingänge und Thorwege) Einiges zu fagen fein.

151-

Conftructior» der Treppen ftufen.

Hinfichtlich der Conftruction der Freitreppen, fo wie der formalen Behandlung der Stufen, Wangen und Baluftraden fei hier kurz das Folgende bemerkt.

1) Stufen. Als Material zu denfelben empfiehlt fich der grofsen Härte und Dauerhaftigkeit wegen vorzugsweife Granit, in zweiter Linie Kalkftein und Sand-ftein, da letztere beiden theils im Freien mit der Zeit verwittern, theils bei ftarker Benutzung fich bald austreten. Für Granit kann bei beiderfeits aufliegenden Stufen eine freie Länge von 2,5 bis 3mj für Sandftein 1,25 bis 1,90 m angenommen werden. Bei gröfseren Treppenbreiten ift es nöthig, die Stufen aus verfchiedenen Stücken zufammenzufetzen und deren Stöfse durch Bogen oder volles Mauerwerk zu unterftützen (fiehe Fig. V auf der Tafel bei S. 138). Seitlich finden die Stufen ihr Auflager in oder auf den Wangen, in welche fie entweder einige Centimeter tief eingreifen oder auf denen fie durch Dübel, bezw. Klammern gehalten werden müffen. Um die gegenfeitige Lage der Stufen zu fichern, empfiehlt es fich, nament-

lich bei kleineren Längen, diefelben durch Verfalzung in einander greifen zu laffen (Fig. 178). Ferner ift der Wafferabflufs zu berückfichtigen, und es ift räthlich, Stufen und Podeftplatten mit einer fchwachen Neigung nach vorn zu verfehen.

Die Stufen ganz mit Erde zu unterftopfen, ift nicht zu empfehlen, weil fie fich alsdann im Frühjahr etc. leicht heben.

Hinfichtlich der Auftritts- und Steigungsverhältniffe kann auch bei Freitreppen die allgemeine Regel gelten:

2 Steigungen -f- 1 Auftritt = 63 Centim.,

wobei indeffen — wegen des ftattlicheren Ausfehens und mit Rückficht darauf, dafs Handleitungen entweder gar nicht vorhanden oder nicht immer benutzbar find, fo

wie dafs folche im Freien gelegene Stufen durch Regen, Schnee etc. leicht fchlüpfrig werden

die Steigung nicht gröfser als 16 cm, beffer nicht über 14cm, der Auftritt hiernach zwifchen 35 bis 31

cm

angenommen werden follte.

Die Profilirung der Stufen kann je nach der beabfichtigten Wirkung fehr ver-fchiedenartig durchgeführt werden, wie Fig. 178 bis 185 beweifen. Sind die Stufen von unten nicht fichtbar, was meiftens der Fall fein wird, fo braucht eine regelrechte Bearbeitung derfelben an der Unterfeite nicht einzutreten ; im anderen Falle können diefelben von unten bearbeitet werden, wie Fig. 181 bis 183 angeben, oder fie können nach einer geraden Linie abgeglichen werden, wie Fig. 184 und 185

Fig. 179.

Fig. 178.

m,

Fig. 180.

Fig. 181.

Fig. 182.

V/.

IÜ

Jp

CS

Hi

Fig. 183.

Fig. 184.

in

IJP

Fig. 185, v

____j

zeigen, oder man kann auch eine Brechung der Kanten einführen (Fig. 186), wobei das Auflager der Stufen auf den Wangen, bezw. in der Wand durch ein abgetrepptes vortretendes Profil vergröfsert werden kann.

Fig. 186.

I!

\ *■

In Fällen, wo die Freitreppe die unter denfelben liegenden Räume verdunkeln würde, kann eine fchlitzartige Durchbrechung der Stufen flattfinden, wie in Fig. 187 angegeben.

152.

W angen und

Geländer.

2) Wangen und Geländer. Hinfichtlich diefer Theile kann auf das vorhergehende Kapitel (Art. 147, S. 135), fo wie auf Theil III, Bd. 1 (Abth. III, Abfchn. 1, D, Kap. über »Briiftungen und Geländer«) verwiefen werden.

Fig. 187.

!/25 n. Gr.

b) Rampen-Anlagen.

IS3-

Zweck.

Unter Rampen find die vor Portalen, Gebäudeeingängen etc. liegenden Terrain-auffchüttungen zu verftehen, welche, vom Strafsen-Niveau bis zur Fufsbodenhöhe des Erdgefchoffes allmählich anfteigend, eine directe Vor-, bezw. Unterfahrt von Equipagen etc. geftatten.

Rampen-Anlagen, welche die Treppen erfetzen und die Verbindung zweier Höfe, Gefchoffe oder Terraffen herftellen follen, finden fich auch wohl im Inneren von Gebäuden. In den Ruinen der Ehrenburg an der Mofel bildet eine in einem dicken runden Thurme liegende Rampe die einzige Verbindung zwifchen zwei in verfcliiedenen Höhen befindlichen Burghöfen; im Rathhaufe zu Genf führt eine Rampe bis in die oberen Gefchoffe; auch der Glockenthurm von San Marco in Venedig befitzt eine folche.

Vor Bauwerken von gröfserer Bedeutung werden die Rampen häufig mit gedeckten Unterfahrten in Verbindung gebracht, damit die Perfonen, welche in den Gebäuden verkehren, in die Equipagen ein- und ausfteigen können, ohne von Wind und Wetter beläftigt zu werden. Befonders wichtig ifl die Anlage derartiger, oft auch feitlich gefchloffener Unterfahrten bei Theatern, Concert-Localen und Ge-fellfchaftshäufern, da die Befucher derfelben, befonders die Damen, bei der grofsen Temperaturdifferenz, welche zwifchen den heifsen, mit Menfchen angefüllten Sälen und der Strafsenluft befteht, fich fonft leicht Erkältungen ausfetzen würden.

154-

Dispofition.

Die Dispofition der Rampen wird fich Vorzugs weife nach dem zur Verfügung flehenden Raume vor dem Gebäude, ferner aber auch nach der Geftalt des Platzes und der Richtung der anfchliefsenden Strafsen zu richten haben. Es gilt diefes namentlich von dem unteren Theile der Rampen, welcher allmählich in die Richtung

Fig. 188.

Fig. 189.

c₌₌4mj,=jj£1

f**]

Vom Lififins’fchen Entwurf für das deutfche Reichstags-Gebäude. — 1!j 000 n. Gr.

Vom Ständehaus in Hannover. — %00 n' Gr.

Fig. 191-

Fig. 190.

tł

jr-S-jrl ’

=0

Vom Ende-    Böcktnann’sehen Entwurf für das deutfche

Reichstags-Gebäude. — 1/jooo n. Gr.

Vom alten Hoftheater zu Dresden. ¹I600, n- Gr.

Fig. 192.

ig

Vom Volkstheater zu Buda-Pest. — I/550 n- Gr.

Fig. 193.

Fig. 194.

B,

Vom Parlaments-Gebäude zu Wien. — lisno n- Gr.

Vom Stadttheater in Wien. — ^/goo n- Gr.

VJ

l.j

Fig. 195-

I. . !

i«

''

#i ! IHM¹

L|L I |PA,&

WG--.-— tj

BfknO*

.ft

K/

W&

¹

) In uneigentlichem Sinne werden bisweilen mit dem Namen »Terraffen« auch jene hoch gelegenen Plattformen bezeichnet, welche über Thürmen und anderen Gebäuden durch ganz flach hergeftellte Dächer gebildet werden. Für diefe empfiehlt fich die Bezeichnung »Altan« , welche auch für andere mit den »Balcons« verwandte Anlagen (liehe Theil III, Bd. 1, Abth. III, Abfchn. 1, D, Kap. über »Balcons und Erker«) gebraucht wird. Altan und Plattform find nicht zu verwechfeln: mit erfterem Begriff ift der des Hochliegens untrennbar verbunden ; eine Plattform kann auch ganz niedrig liegen.

3Ü

Von der grofsen Oper in Paris.

(Nach: Bose, E. Dictionnaire rai/onné d’architecture etc. Paris 1876—80.)

Rampen -Anlagen,

der Strafsen überleiten foll und zu diefem Zwecke gewöhnlich unten eine Verbreiterung erfährt. Nur da, wo die Hauptverkehrsrichtung parallel zum Gebäude ftattfindet und für eine Verbreiterung der Rampe der Platz nicht vorhanden ift, kann die Fahrbahn derfelben von unten an gleich breit und parallel zur Façade angelegt werden. Ift dagegen der Verkehr mehr normal auf die Gebäudefläche gerichtet oder kommen neben diefer noch andere Richtungen in Betracht, fo wird man zu einer einfach oder doppelt gefchweiften Begrenzung der Rampenwangen übergehen müffen (Fig. 190 bis 195). Daffelbe ift der Fall, wenn die Auffahrt zurückliegend, zwifchen zwei vorfpringenden Gebäudeflügeln, angeordnet werden foll. Sehr intereffante Ausbildungen ftark gefchweifter Rampen und Unterfahrten zeigen die Beifpiele in Fig. 194 u. 195, erfteres vom Stadttheater in Wien (Architekt Fellner), letzteres von der grofsen Oper in Paris (Architekt Garnier).

Fig. 196.

m b s:

Vom Opernhaus zu Frankfurt a. M. — I/720 n- Gr.

Bei Monumentalbauten, deren Haupteingängen Rampen mit Unterfahrten vorgelegt find, wird der ftattliche Eindruck der Façade noch wefentlich gehoben durch Verbindung der Rampe mit einer Freitreppe für Fufsgänger, welche die Vorhalle auf dem kürzeften Wege erreichen wollen, eine Anlage, welche vor vielen der neueren Theater, z. B. dem Hoftheater in Hannover, dem neuen Opernhaufe in Frankfurt a. M. (Fig. 196), dem Volkstheater in Buda-Peft (Fig. 192) u. a. O. vorkommt. (Siehe auch Art. 150 und Theil IV, Halbbd. 1 diefes »Handbuches«, Abfchn. 5, Kap. 1, a, 2: Eingänge und Thorwege.)

Fig. 197.

Cour

s ti-ap ol e 0 n

_3-

fi e

Eine derartige Combination von Rampe und Treppe ift aber gerade bei Theatern dann bedenklich, wenn der Verkehr für Wagen und Fufsgänger an einer Stelle concentrirt werden mufs, fo dafs die letzteren genöthigt find, den Verkehr der Wagen zu kreuzen; es empfiehlt fich daher dringend, für Fufsgänger noch befondere Ausgänge anzulegen. Eine derartige, fehr gefchickte Dispofition zeigt das von Lticae erbaute neue Opernhaus in Frankfurt a. M. , an welchem diefe Ausgänge für Fufsgänger in Viertelkreisbögen verheilt find, welche fich zwifchen den Flauptvorbau und die Seiten-Rifalite einfchieben, ein Motiv, welches auch im oberen Gefchoffe in der inneren Durchbildung auf das Glücklichfte verwerthet wurde.

Cours Charle -

ff

Schliefslich fei hier noch einer ftattlichen Rampen-Anlage Erwähnung gethan, welche fich in Lyon findet und welche zugleich als Bei-fpiel dienen mag, wie derartige Aufgaben zu behandeln find (Fig. 197).

Vom Empfangsgebäude der Paris-Lyon-Mittelmeer-Eifenbahn zu Lyon.

Die Rampe hat den Zweck, das hoch

IO

Handbuch der Architektur. III. 6.

vor

I55-

Conftruction.

156.

Seitlicher

Abfchlufs.

cm

liegende Stationsgebäude der Station Lyon-Perrache der Paris-Lyon-Mittelmeer-Eifenbahn mit der tiefer liegenden Place Napoléon, bezw. der Stadt Lyon in Verbindung zu fetzen. Die Höhe des Vorplatzes d dem Stationsgebäude c über der Strafse Cours Napoléon ift eine fehr beträchtliche, da eine andere Strafse Cours Charlemagne mitten unter dem Stationsgebäude hindurch geführt ift. Damit das Publicum nicht nöthig hat, den grofsen Umweg, welcher durch die Rampen-Anlage a bedingt wird, zu machen, find in b zwei Treppen angelegt, welche direct hinaufführen. In e befinden fich Piffoirs.

Eine fernere fehr ftattliche Rampen-Anlage befindet fich vor dem neuen Jufliz-Palaft in Brüffel.

Die Längendimenfionen der Rampen hängen von dem disponiblen Platze, von der Höhenlage des Erdgefchofs-Fufsbodens über dem Strafsenpflafter und von der Bedeutung des Gebäudes ab, fo dafs fich hierüber nicht gut allgemeine Normen feil Hellen laffen. Die Neigung wird im Mittel zu 1:15 angenommen werden können ; doch wird man in vielen Fällen, namentlich bei ganz frei liegenden Gebäuden, bis 1 : 20, wenn dagegen der Raum fehr befchränkt ift, bis 1:12 gehen. Die Fahrbahn der Rampe ift im Minimum zu 2,60 m Breite anzunehmen; indeffen empfiehlt fich, namentlich bei fehlenden Seiten-Trottoiren (wo alfo die Fahrbahn nur durch fchmale Bordfteine begrenzt wird), eine gröfsere Breite. Vor dem Eingänge ift eine horizontale Fläche von mindeftens 3, beffer 5m Länge einzulegen; im letzteren Falle finden auch die zum Stehen gekommenen Pferde auf diefer Horizontalebene Platz.

Die Oberfläche der Rampen mufs eine für das Befahren geeignete Befeftigung, welche auch zur Schmutzbildung thunlichft wenig Anlafs giebt, erhalten. Eine Bekiefung ward nur für leichtere Wagen und wenig befahrene Rampen genügen; eine Chauffirung ift zwar widerftandsfähiger, allein nur fchwer ftaub- und fchmutz-frei zu erhalten. Eine Pflafterung ift von diefen Uebelftänden frei und empfiehlt fich namentlich für fehr fteile Rampen, auf denen fchwereres Fuhrwerk verkehrt; fie hat indefs den Nachtheil, dafs beim Befahren derfelben ftarkes Geräufch entlieht. Wo man auf thunlichfte Geräufchlofigkeit zu fehen hat, mufs Stampfafphalt oder Holzpflafterung in Anwendung kommen. Ueber Conftruction und Ausführung diefer verfchiedenen Befeftigungsweifen ift im nächften Abfchnitt (Kap. 1) das Erforderliche aufgenommen.

Als befonderen Schmuck, vorzüglich für die Anfangspfeiler einer Baluftrade, empfiehlt fich die Aufftellung von Candelabern, welche die Auffahrt beleuchten und zugleich den Anfang derfelben in wirkungsvoller Weife betonen.

Um zu verhüten, dafs die Rampenauffchüttung die Räume des Kellergefchoffes zu fehr verdunkele, fo wie zur Verhütung des Eindringens der Erdfeuchtigkeit ift diefelbe etwa 50 bis 60 cm von der aufgehenden Gebäudemauer abzurücken.

Die äufsere Begrenzung der Rampe kann fich fehr verfchiedenartig geftalten, in fo fern die Fahrbahn entweder nur durch etwas höhere Bordfteine, bezw. niedrige Mauern, welche der Rampenneigung folgen, oder durch terraffenförmig abgetreppte Mauern, oder endlich durch Baluftraden und Geländer abgefchloffen werden kann.

Ift Gefahr vorhanden, dafs die Fufsgänger von den Wagen bedrängt werden, alfo insbefondere bei fchmalen Rampen, fo ziehe man ein niedriges (70 bis 80 hohes), mit Platten abgedecktes Abfchlufsmäuerchen einer hohen Brüftung vor, weil im erfteren Falle bedrängte Perfonen auf der Abdeckung des Mäuerchens Schutz finden können. Geftatten es der verfügbare Raum und die disponibeln Geldmittel, fo kann man auf der Rampe neben der Fahrbahn auch einen erhöhten Fufsweg anlegen.

VERSCHIEDENE BAULICHE ANLAGEN.

3. Abfchnitt.

Trottoire und Hof flächen, Vordächer und Eisbehälter.

I. Kapitel.

Behandlung der Trottoire und Hofflächen.

Von E. Spillner.

Für die vor den Gebäuden anzulegenden Bürgerfteige oder Trottoire und für die Hofflächen werden im Allgemeinen diefelben Befeftigungs-Materialien angewendet, wefshalb fle in Nachfolgendem gemeinfchaftlich behandelt werden können. Nur hat bei den erfteren der Architekt nicht völlige Freiheit, da er, felbft wenn Material und Befeftigungsweife frei geftellt find, eine Anzahl baupolizeilicher Vorfchriften zu beobachten hat.

Da wir an diefer Stelle nicht auf die zahlreichen derartigen Beftimmungen eingehen können, fo werden wir im Nachftehenden die »Technifche Vorfchriften des Stadtbauamtes zu Aachen für die Her-ftellung von Trottoiren« (verfafft von J. Stubben, früher Stadtbaumeifter in Aachen) in Fufsnoten an den paffenden Stellen einrücken. Auch werden wir die einfchlägigen Berliner Baupolizei-Vorfchriften be-rückfichtigen.

a) Trottoire.

IS7-

Breite

und

)•

Die Breite der Trottoire — in ftädtifchen Strafsen werden in der Regel je zwei angelegt — wird fich nach der Strafsenbreite richten miiffen. In Paris fchwankt die Trottoir-Breite zwifchen 0,75 und 7,om; in Berlin »Unter den Linden« beträgt Höhenlage, fie 6m, in der »Sieges-Allee« dafelbft 8,4 m 174

Das Trottoir follte ftets höher, als die Strafse angelegt werden, wobei man daffelbe mit Bordfteinen einzufaffen hat. Häufig werden letztere von der Stadtverwaltung fertig geftellt, fo dafs dadurch dem Hausbefitzer bereits die Höhenlage genau vorgefchrieben ift. Für die Abführung des Tagwaffers der Strafse mufs neben dem Bordftein eine Rinne, Strafsenrinne, Flofsrinne, Goffe, Rinnftein genannt, angelegt werden. Die Bordfteine künftlich zur Rinne auszuarbeiten, kann nicht empfohlen werden, da fie durch ein hineingerathenes Wagenrad leicht aus der richtigen Lage kommen. Bei Platten-Trottoiren läfft man auch wohl die Platten über den Rinnftein übergreifen, alfo ohne Bordftein, was aber felbftverftändlich nur

174) Aachen : §. 2. Als Normalbreite des Trottoirs gilt ein Fünftel der ganzen Strafsenbreite. In engen, unregelmäfsigen oder fehr breiten Strafsen treten Abänderungen von diefer Vorfchrift ein.

158.

Gefalle.

159.

Thor

einfahrten.

bei lehr fchweren Platten zuläffig ift. Es wird dadurch etwas an Trottoir-Breite gewonnen ¹⁷⁵).

Das Längengefalle des Trottoirs wird in der Regel daffelbe wie das der Strafsenkrone fein, wobei man für Thoreinfahrten keine Ausnahme macht. Ift das Längengefälle der Strafse zur Abführung des Tagwaffers nicht genügend, fo mufs das Gerinne ein ftärkeres Gefälle erhalten, und zwar bei Bruchfteinen je nach der Glätte derfelben %oo bis ^iso, bei Klinkern oder Werkfteinen x/5oo.

Stufenartige Abfätze im Trottoir find zu vermeiden ¹⁷⁶).

Das Quergefälle innerhalb ftädtifcher Strafsen (aufserhalb der Städte wird man das Trottoir lieber nach zwei Seiten entwäffern) beträgt je nach der Gröfse des Längengefälles 1:50 bis 1:30 17 7). Bei glattem und undurchläffigem Materiale kann man es flacher nehmen, als bei rauhem und durchläffigem.

Für die Thoreinfahrten werden felbft in gröfseren Städten noch häufig Ein-fchnitte in das Trottoir gemacht, beiderfeitig gegen das Trottoir mit einer Stufe

eingefafft. Dies ift für den Verkehr fehr ftörend. Wir geben daher in Fig. 198 I \ eine normale Anordnung, 11 \ bei welcher die Bordfteine JgÉj|jg||i vor der Einfahrt tiefer ge-J legt und flach abgekantet ^    find, während von der Mitte

des Trottoirs an bis zum Gebäude an der tiefer gelegenen Seite eine Rampe fich bildet¹⁷⁸). In Strafsen

mit geringer Steigung verfchwindet diefelbe. In einem folchen Falle fucht die Steigung von der gelenkten Bordkante bis zur Trottoir-Höhe möglichfl kurz zu machen, etwa mit einem Gefälle von 1:6 bis 1:5, damit der gröfsere Theil der Trottoir-Breite unverändert bleibe.

Fig. 198.

Längen ⁷/ioo > Höhen ⁷/äo n. Gr.

man

I75) Aachen: §. 3. Die normale Höhe der Bordfteinkante ift die in den amtlichen Nivellements-Plänen als Strafsen-Gradiente angegebene Linie. In beftehenden Strafsen wird die Bordfteinhöhe in der Regel fo beftimmt, dafs unter Beibehaltung der beftehenden Strafsenkrone und Herftellung einer vorfchriftsmäfsigen Wölbung neben dem Bordfteine eine Rinne von 10 bis 15 cm Tiefe fich bildet.

I⁷⁶) Aachen: §. 4. Die Bordfteine erhalten in der Regel genau daffelbe Längengefälle, wie die Strafsenkrone. Abweichungen hiervon gegenüber den Hausthüren find unftatthaft. Vor den Thoreinfahrten dürfen die Bordfteine mit parallelem Längen-Nivellement fo weit gefenkt werden, dafs ihre Höhe über der Strafsenrinne noch 6 cm

beträgt. Nur bei Strafsen, deren Steigungsverhältnifs fteiler als 1 : 20 ift, darf das Längen-Nivellement der Bordfteine an den Thorwegen mit dem Längen-Nivellement der Strafsenkrone einen Winkel bilden.

An der Kreuzung zweier fteigenden Strafsen find die Bordfteine in der Nähe der Ecke derart zu heben, dafs ihr Längen-Nivellement dasjenige der Strafsenkrone um fo viel überfteigt, als zur Herftellung der Schraubenfläche des Eck-Trottoirs nöthig ift.

¹⁷⁷) Berlin: Das Quergefälle beträgt %6 Theil der Bürgerfteigsbreite, bei Afphalt oder anderen Waffer nicht durch-laffenden Materialien aber 1/24 Theil derfelben.

Aachen: §. 5. Das Quergefalle beträgt in der Regel 1:40. Bei flachen Strafsen kann daffelbe bis auf 1:30 verftärkt, bei Heilen Strafsen bis auf 1 : 50 ermäfsigt werden. Die Trottoirs an den Strafsenecken find diefer Beftimmung nur in fo fern unterworfen, als die Herftellung der zur Vermittelung der verfchiedenen Höhen erforderlichen Schraubenfläche dadurch nicht behindert wird.

⁷⁷®) Aachen: §. 6. Mit den nach §. 4 (fiehe Fufsnote 176) vor den Thoreinfahrten gefenkten Bordfteinen find die angrenzenden Trottoir-Flächen fo zu verbinden, dafs die fchrägen Anrampungen in der Regel kein ftärkeres Gefälle als 1:20 haben und fich thunlichft nur

auf die Hälfte der Trottoir-Breite erftrecken. Senkrechte Abfatze find unbedingt unterfagt. Damit in anfteigenden Strafsen die oberen Anrampungen thunlichft flach angelegt werden können, ift die horizontale Schwelle des Thores am

oberen Ende in der Regel genau in die normale Trottoir-Höhe zu legen, fo dafs das untere Ende der Thorfchwelle durch eine Erhöhung der Trottoir-Fläche erreicht wird.

Die Bordfteine, auch Rand-, Wand-, Backen- oder Leiftenfteine genannt, werden oben in der Regel horizontal abgeglichen. Vielfach wird ihnen ein geringes Quergefälle gegeben, was vorzuziehen ift. Der Fufsweg ift gegen den Bord-ftein um 1 bis 2mm erhöht (Fig. 202), niemals vertieft anzulegen. Eine Ueber-höhung von 5 bis 10mm, wie fie manchmal vorgefchrieben wird, ift zu viel, da alsdann der Bordftein nicht mehr zur Breite des Trottoirs gerechnet werden kann.

Fig. 200.

160.

Bordfteine.

Fig. 199.

Fig. 201.

i ii 'i u w \r

czDcmacpcpcz]

ÏÏ

x"

Vi30 n- Gr.

Paffende Dimenfionen find 23cm Breite auf 30 Höhe; bei geringerer Höhe bietet er dem Drucke des Strafsenpflafters nicht genug Widerftand dar.

Als Material für Bordfteine find in erfter Linie Granit und Bafaltlava zu empfehlen, ferner auch harter Sandftein und Kalkftein, jedoch letztere nicht an den Strafsenecken, wo die Gefährdung durch das Fuhrwerk eine fehr grofse ift.

Häufig findet man die Bordfteine durch Ankerfteine gehalten, welche vorn fchwalbenfchwanzförmig ausgearbeitet find (Fig. 199). • Diefes Verfahren ift koftfpielig.

Billiger und beffer ift es, die Werkftücke an den Stöfsen mit geradlinigem oder kreisförmigem Zahne in einander greifen zu laffen (Fig. 200) und auf ein Backftein-Fundament zu legen, welches bei einigermafsen gutem Baugrund mit 2 Stein Länge und Breite, fo wie 3 Stein Höhe genügend ift¹⁷⁹). Wichtig ift es, die Steine auf ihre frei tragende Länge gut zu unterftopfen, da fonft das Trottoir bald Einfenkungen zeigt.

An Strafsenecken, fo wie an Stellen, wo die Strafse eine ftarke Biegung macht, find die Bordfteine in fanfter Curve zu verlegen. Für diefe Punkte ift das härtefte Material erforderlich. Steht folches nicht zu Gebote, fo ift eine Flachfchiene bündig einzulegen, welche durch eingelaffene, in Blei vergoffene Halter befeftigt wird (Fig. 201 ¹⁸°).

cm

C-

Fig. 202.

mif

11»

■■■

öo n. Gr.

■P

¹⁷⁹) Aachen : § 7. Zu Bordfteinen darf nur Bafaltlava, Trachyt oder belgifcher petit granit verwendet werden. Das Profil der Bordfteine ift 26em hoch, 23cm breit, mit Abfchrägung an der Strafsenfeite. Die Länge jedes Bordfteines mufs mindeftens 1 m betragen. Die Stöfse find zu verzahnen und auf einem gemauerten Fundamente von mindeftens 20 cm Höhe und 50 cm Länge in Trafsmörtel zu verlegen. Die Fugen find mit Cementmörtel auszugiefsen. Die Anbringung von Eifen-klammern oder Eifenfchienen ift unterfagt. Das Stadtbauamt wird ftets Bordfteine der vorgefchriebenen Befchaffenheit in Vorrath haben.

¹⁸°) Aachen: §. 8. Auf den Strafsenecken, an Krümmungen u. f. w. find die Bordfteine niemals in fcharfem Winkel zu knicken, fondern ftets in Curven von angemefienem Radius zu verlegen. Das Stadthauamt wird defshalb ftets Bordfteine von 1,5, 2, 3, 4, 5 und 10 m Radius in Vorrath haben. —

Das Gerinne bildete man früher durch ein bis drei parallele, vertiefte Pflafter-ftreifen (Fig. 200); neuerdings läfft man in der Regel die Wölbung der Fahrbahn unmittelbar gegen den Bordflein ftofsen (Fig. 202).

161.

Natürliche

Materialien.

In der Wahl des Materials für die Trottoir-Flächen hat man eine fehr grofse Auswahl, falls nicht beftimmte polizeiliche Vorfchriften exiftiren. Pflafter aus unbearbeiteten Feldfteinen empfiehlt fich nicht; hingegen wird Trottoir-Pflafter aus gut bearbeitetem Granit, Porphyr, Bafalt und Grauwacke vielfach ausgeführt und bewährt fich bei ftarker Frequenz recht gut. Das Elegantefte in diefer Art find die belgifchen » Platines«, nach der Schablone bearbeitete Pflafterfteine aus hartem Kohlenfandftein. In den belgifchen Städten, welche fich bekanntlich durch ihre vorzüglichen Pflafterarbeiten auszeichnen, wird diefe Art fehr viel angewendet. Sie hat mit den anderen Trottoir-Pflaflerungen den Vorzug gemeinfam, im Winter nicht glatt zu werden, zeigt fich aber wegen der kleinen Kopffläche der Platines, welche meiftens nur 10 bis 14 cm Seitenlange haben, fehr eben, geftattet auch eine leichte Reparatur (flehe Fig. 200 u. 201 18 x).

Ein äufserft angenehmes Material für nicht zu ftark begangene Trottoire bilden die Mofaikfteinchen von Marmor, Porphyr, Grauwacke, Sand- und Kalkftein. Wo es in erfter Linie darauf ankommt, eine möglichft trockene Oberfläche zu erzielen, alfo in Promenaden- und Villen-Strafsen, ift diefe Art allen anderen vorzuziehen, da fie wegen ihrer zahlreichen Fugen das Tagwaffer am fchnellften durchläfft, ohne jemals glatt zu werden. Bei mehrfarbigem Material laffen fich mit Leichtigkeit hübfche Mufter legen ¹⁸²).

Plattenbeläge für Trottoire erftrecken fich entweder über die ganze Breite derfelben, oder es wird innerhalb der Pflafterung eine Plattenbahn angelegt. Letztere wird man fo breit machen, dafs darauf zwei Perfonen bequem neben einander gehen können. Um anderen Perfonen nach beiden Seiten ausweichen zu können, legt man fie nicht an den Bordftein, fondern ca. 1 m oder mehr von der Bordkante entfernt. Ift äufserfte Sparfamkeit geboten, fo ordnet man auch wohl zwei fchmale Bahnen von 30 bis 40cm Breite an, dieAufsenkanten 1,2 m von einander entfernt, zwifchen den Platten einen Pflafterftreifen von 40 bis 50cm. Die Verwendung eines 25 bis 30 cm breiten Bordsteines als Trottoir, wie dies in einigen fchleswig-holfteinifchen Städten noch zu finden ift, erwähnen wir nur der Vollftändigkeit halber; hier hat der Paffant, zu deffen rechter Hand fich der Rinnftein befindet, das »Bordrecht«, d. h. der Entgegenkommende mufs auf das Pflafter ausweichen.

Eines der beften Plattenmaterialien ift die Bafaltlava, vor allen anderen Arten die Niedermendiger und Hanebacher. Diefer Stein nutzt fich verhältnifs-

Die Stellung der Strafsenlaternen, fo wie die Anordnung der in die Canalifation führenden Strafseneinläufe gehört zwar ftreng genommen nicht hierher, doch geben wir der Vollftändigkeit wegen auch hierfür die Aachener Vorfchrift.

§. 9. Bei jeder Trottoir-Anlage ift auch die Stellung der Laternen und die Lage der Strafseneinläufe zu revidiren und eventuell zu berichtigen. Die Laternenftänder find fo zu Hellen, dafs der Sockel derfelben genau an der Hinterkante der Bordfteine anliegt; bei Trottoiren unter 21/4 m Breite find keine Laternenpfoften, fondern Laternen-Confolen anzuwenden, welche an den Häuferfronten befeftigt werden.

Die Strafseneinläufe find fo zu legen, dafs der Ho ft genau an der Vorderkante der Bordfteine anliegt oder noch fo weit unter den Bordftein eingelaffen wird, dafs der Roll; bequem gehoben werden kann.

Unmittelbar nach Verlegung der Bordfteine ift die Lage der Strafsenrinne und der anftofsenden Strafsenfläche fo zu corrigiren, dafs fie als Flachrinne von einer Pflafterbreite unmittelbar neben dem Bordftein liegt und die vorfchriftsmäfsige Wölbung der Strafse richtig aufnimmt.

■*81) In Aachen ftellt fich der Preis des fertigen Platines-Trottoirs pro 1 qm mit 9 Mark; bezogen werden diefe Steine

von Lüttich und Montzen bei Verviers, wo der Preis pro 1000 fläche auf 75 und bei 14 X 14 cm Kopffläche auf 90 Mark fich ftellt.

Stück bei 10 X 10cm Kopffläche auf 60, bei 12 X 12cm Kopf-

mäfsig wenig ab und wird nicht glatt. Allerdings müffen wir hierbei bemerken, dafs die Vorzüge nur von dem aus guten Lagen gewonnenen Materiale zu rühmen find, während man in rheinifchen Städten vielfach ganz ausgelaufene Platten

findet¹⁸³).

Von natürlichen Platten kommt dem Bafalt am nächften der Trachyt und der

Granit, vor allen anderen der fchlefifche Granit¹⁸⁴); doch tritt bei diefen fchon leichter ein Glattwerden ein, wefshalb man fie in Strafsen mit ftarkem Gefälle nicht verwendet. Sandfteinplatten haben diefen Fehler in der Regel weniger, laufen fich aber meiftens fchnell aus. Als die beften darunter find die Wefer-Platten hervorzuheben. Am fchlimmften finden fich beide Fehler beim Kalkftein vertreten, eben fo auch beim fchlefifchen Marmor.

162.

Künftliche

Materialien.

Künftliche Materialien für Trottoire werden in Form von Pflafterfteinen, Platten und als Gufsbelag angewendet. Unter den erfteren nennen wir wegen feiner grofsen Verbreitung das Klinkerpflafter, gebildet von hart gebrannten, hell klingenden Back-fteinen, meiftens im Format 11 X 23 X 5 Va cm. Diefelben dürfen weder krumm noch windfchief fein, keine Blafen und Riffe zeigen, follen nicht eigentlich verglast, aber bis in das Innere hart gebacken fein. Als Bord hierfür werden wohl auch Klinker genommen; beffer aber halten fich Haufteine. Die Klinker-Trottoire find angenehm zu begehen, werden wenig glatt, find billig in der Anlage und erfordern nicht häufig Reparatur.

Sehr empfohlen werden neuerdings Pflafterfteine aus Hochofenfchlacken, fog. iron bricks, hergeftellt aus zerkleinerter Schlacke mit Lehm oder Thon als Bindemittel und dann bis zur Sinterung gebrannt. Das gebräuchliche Format ift 31 X 15 X 6 cm. Von demfelben Materiale werden auch Bord- und Goffenfteine angefertigt.

Von künftlichen Platten verdienen zuerft die Mettlacher Thonfliefen genannt zu werden. Sie zeigen in der Bruchfläche ein durchaus fcharfkörniges und äufserft gleichmäfsiges Gefüge. Taucht man fie in kochendes Waffer, fo nehmen fie keine Feuchtigkeit an, ein Beweis, dafs fie äufserft wetterbefländig find. Es find zu Trottoiren nur folche zu verwenden, deren Oberfläche gerippt oder mit gröfseren Vertiefungen verfehen ift, in denen das Waffer ablaufen kann. Der Verbreitung derfelben fleht bis jetzt der zu hohe Preis entgegen¹⁸⁵); auch find Reparaturen schwierig und koftfpielig.

In der Qualität fehr nahe flehen die in Sinzig, Saarbrücken u. a. O. erzeugten Fliefen; auch die in München und anderen bayerifchen Städten angewandten Plättchen aus Grofsheffelohe verdienen Erwähnung ¹⁸⁶).

Sehr verfchieden an Qualität find die Cementgufs-Platten, welche fich oft leicht ablaufen und glatt werden, auch leicht brechen. Beim Ankauf derfelben hat man fich nach dem Renommée der Fabrik zu erkundigen¹⁸⁷). In den Hamburger Promenaden haben fie fich gut bewährt. Sie werden in den Formaten 30 X 30, 40 X 40 und 50 X 50 cm mit 6 bis 8 cm Dicke gegoffen, beflehen aus i Theil Port-land-Cement und 4 Theilen gewafchenem Kies. Werden fie in zwei Schichten gegoffen, fo wird für die untere das Verhältnifs 1 : 4, für die obere 1 : 2 genommen.

183)    Preis in Aachen pro 1 clm 8 Mark, pro 1 lauf. Meter Bordfchwelle 5 Mark.

¹⁸⁴)    Preis in Berlin pro 1 '1™ 13 bis 14 Mark, pro 1 lauf. Meter Bordfchwelle 8 bis 8,5 Mark.

185)    Preis im Rheinlande 8 bis 9 Mark pro l<jm fertiges lrottoir.

18®) Siehe auch Theil I, Bd. 1, Art. 48, S. 110 diefes »Handbuches«.

¹⁸") Siehe ebendaf., Art. 76, S. 133.

Neuerdings kommt in Deutfchland auch das in Amerika viel verbreitete Holz-pflafter in Aufnahme, vorläufig allerdings mehr für Fahrbahnen, da andere Trottoir-Arten fich wefentlich billiger ftellen. Wird daffelbe auf einer Beton-Unterlage ausgeführt, welche mit einer Afphaltlage abgeglichen ift, und werden auch die Fugen mit Afphalt ausgegoffen, fo ift weder eine Feuergefährlichkeit, noch bei genügendem Quergefälle eine fchnelle Fäulnifs zu befürchten. Dafs fich die früheren Holz-Trottoire in Deutfchland (z. B. in der Breiten Strafse zu Potsdam) fo fchlecht bewährten, lag lediglich darin, dafs die Klötze direct in die Erde oder auf Bohlen gefetzt waren.

Eiferne Trottoir-Beläge find hie und da in Deutfchland und Oefterreich ver-fuchsweife, auch in New-York mehrfach ausgeführt worden. Bei der geringen Belaftung, welche die Trottoire aufzunehmen haben, dürfte für Einführung diefer Conftruction zunächft ein ftichhaltiger Grund nicht vorliegen.

Die gröfste Zukunft von allen Belags-Materialien fcheint der Afphaltgufs zu haben, weil er ein angenehmes elaftifches Begehen gewährt, fich wenig abnutzt und leicht reinigen läfft, auch fich verhältnifsmäfsig billig ftellt. Die demfelben anhaftenden Uebelftände, Weichwerden im Sommer und Glätte im Winter, find bei gutem Materiale und guter Ausführung den Vorzügen gegenüber verfchwindehd zu nennen. Empfohlen werden Mifchungen aus Val-de-Travers- und Seyffel-Afphalt mit einem geringen Zufatz, etwa 10 Procent, Mineraltheer, auch Mifchungen aus dem fetten Limmer- und dem mageren Vorwohler-Afphalt haben fich gut bewährt¹⁹⁰).

Gegner des Afphaltbelages führen an , dafs derfelbe bei lebhafter Palfage fich zu fchnell abnutze und dafs die Controlirung der richtigen Mifchung fchwierig fei. Ein endgiltiges Urtheil läfft fich zur Zeit hierüber noch nichTfprechen. Ein ganz felilerlofes Trottoir-Material wird fich überhaupt nicht finden laffen.

Comprimirter Afphalt wird wegen feines zu hohen Preifes für Trottoire bisher nicht verwendet¹⁹¹).

163.,

Unter

brechungen

der

Trottoire.

Die Verwendung darf erft nach io bis 12 Monaten gefchehen, da erft dann voll-ftändige Erhärtung eingetreten ift¹⁸⁸).

Gleiches gilt zum Theile vom Cementgufs-Belag, welcher fich leicht abnutzt, häufig riffig wird und fchwer zu repariren ift. In Frankreich, am Mittelrhein etc. hat fich in den letzten Jahren eine neue Technik für Cement-Trottoire auf Beton-Unterlage ausgebildet, welche die erwähnten Uebelftände in weit geringerem Mafse aufweist, fo dafs in Frankfurt a. M. etc. derlei Cement-Beläge die Afphalt-Trottoire allmählich verdrängen. Hierzu mag allerdings der geringe Preis mit beitragen ¹⁸⁹).

Bevor wir auf die Herftellungsweife der verfchiedenen Belagsarten übergehen, haben wir noch die in denfelben vorkommenden Unterbrechungen zu erwähnen. Was zunächft die Abführung des Regenwaffers aus den Dachrinnen und die ober-irdifche Abführung des Hauswaffers anbelangt, fo ift bereits im vorhergehenden Bande diefes »Handbuches« (Art. 240, S. 197) das Erforderliche gefagt worden.

Harker Kiesbettung auf 4 Mark pro 1

¹⁸⁸) In Hamburg ftellt fich der Preis incl. 10 ISO) In Frankfurt koftet 1 qm Cement-Trottoir fammt Beton-Unterlage 5,5 Mark, auf Bahnhof Metz, ungeachtet der

cm

hohen Taglöhne (8 Mark für den Bétonirer und 2,4 Mark für den Handlanger) 3,4s Mark.

190)    Preis incl. Beton-Unterlage, bezw. Rollfchicht 4,5 Siehe auch Theil I, Bd. 1, Art. 228 bis 235, S. 216 bis 220 diefes »Handbuches«.

191)    Aachen: Als Material zur Herftellung der Trottoir-Flächen find nur geftattet : Afphalt, Kohlenfandftein, Platines, Trachytplatten und Niedermendiger Platten. In befonderen Fällen foli auch die Anwendung von 1 honplatten zugelaflen werden.

Der Hausbefitzer, welcher ein Trottoir zu legen hat, ift nicht in der Wahl des vorftehenden Materials unbefchränkt, fondent er liât" lieh der Gleichartigkeit und des guten Ausfehens wegen nach der Anweifung des Stadtbauamtes zu Befonders empfohlen werden in fchmalen und in fehr anfteigenden Strafsen die Platines, in breiten Strafsen der Afphalt.

bis 6 Mark.

richten.

¹⁹²) Aachen: §. 12.

§. 16. c) Mit Rauhpflafter-Unterlage. Das an Ort und Stelle befindliche rauhe Bürgerfteigpflalter wird aufgehoben und in der erforderlichen Tiefenlage von Neuem in gewöhnlichem Sande verlegt, darauf begoffen und tüchtig abgerammt. Darauf kommt, um dem Afphalt ein gleichmäfsiges Lager zu bereiten, eine nach §. 14 herzuftellende und abzugleichende Cement-Bétonfchicht zu liegen, deren Stärke indefs nur 6 bis 8 cm zu betragen braucht.

§. 17. Nach vollftändiger Abbindung des Mörtels wird eine Afphaltdecke von 21/2 bis 31/2

cm

194) Aachen : §. 20.

Cement-Bétonfchicht; c) als Rauhpflafter aus alten Steinen.

Kellertreppen, welche in das Trottoir einfehneiden, und Kohlenfchachte zum directen Abftürzen von Kohlen in die Keller find mit ftarken Eifenblechklappen zuzudecken, welche eine rauhe Oberfläche haben müffen. Bei den zweiflügeligen Keller-Fallthüren wird man durch Anbringung von Vorfprüngen oder fonftigen Hinderniffen am Haufe dafür forgen, dafs fie nicht ganz aufklappen können, fondern etwa unter 45 Grad geneigt ftehen bleiben, um fo die Paffanten vor dem Herab-ftürzen zu bewahren ¹⁹²).

Wir kommen nun zur Art der Herftellung, und zwar nehmen wir der Wichtigkeit wegen zuerft die’ Anfertigung der Afphalt-Trottoire. Wir haben den fehr ausführlichen und bewährten Vorfchriften des Aachener Stadtbauamtes nichts hinzuzufügen und führen diefe daher unten ftehend verbotenus an¹⁹³).

Eben fo fügen wir an gleicher Stelle ¹⁹⁴) die Vorfchriften über Herftellung der Platines-Trottoire, welche auch für die in anderen Gegenden üblichen

Bei Anlage oder Erneuerung eines Trottoirs müffen die in der Gangfläche liegenden Keller-thüren und Kohlenfchachtdeckel aus ftarkem, gerieftem Eifenblech in einem Rahmen von Niedermendiger Bafaltlava derart hergeftellt werden, dafs von den Verfchlufstheilen nichts über der Gangfläche vorfteht.

¹⁰³) Aachen: §. 13. Die Unterbettung der Afphaltflächen kann auf dreierlei Art hergeftellt werden: a) als Ziegelftein-Rollfchicht, b) als Cement-Beton, c) als Rauhpflafter mit Cement-Béton.

§. 14. a) Mit Ziegelrollfchicht. Zur Ziegel-Rollfchicht dürfen nur hart gebrannte Steine verwendet werden ; diefelben find auf einer Lage von hydraulifchem Mörtel, am bellen in Wafierkalkmörtel mit Trafszufatz, mit vollen Fugen nach genau abgewägtem Längen- und Quergefalle zu verlegen. Der Boden unter der Rollfchicht ifl gleichfalls forgfältig abzugleichen und wo nöthig durch Einftampfen von Steinftücken zu befeftigen.

§. 15. b) Mit Cement-Béton. Nach Abgleichung und Feftftampfen des Bodens ift eine Cement-Bétonfchicht von 15cm Stärke in Form eines fteifen, gut durchgearbeiteten Breies einzubringen; diefelbe ift mittels Bretttafeln, welche der Arbeiter unter jeden Fufs nimmt, feft zu treten. Die Mifchung des Cement-Bétons ift in der Regel 1 Theil Portland-Cement, 4 Theile Sand, 5 Theile Steinfchlag. Als Steinfchlag find fowohl hart gebrannte Ziegelftücke, als zerkleinerte Bruchfteine ftatthaft. Der Sand mufs rein und fcharf fein ; der Aachener gelbe Sand darf nur in einer Mifchung mit fcharfem Kiesfande oder reinem Schlackenfande benutzt werden. Die völlige Abgleichung des Bétons erfolgt durch eine dünne Schicht reinen Cementmörtels.

Stärke, je nach näherer

Vorfchrift, in zwei gleichen Schichten über einander aufgetragen ; die untere Schicht bleibt rauh, die obere dagegen wird unter Anwendung eiferner Lineale und unter Aufwerfen feinen Sandes völlig glatt gebügelt fo lange, bis die Afphaltmaffe gänzlich erftarrt ift. An die bereits liegende Afphaltmaffe ift die neue Mafife anzufchliefsen, ehe erftere erkaltet ift, damit fich keine Fugen bilden können. Die Herftellung der Afphaltdecke in einzelnen, mit Linealen abgetrennten Bahnen, zwifchen welchen fich Fugenlinien bemerkbar machen, ift unftatthaft.

§. 18. Die Mifchung der heifs aufzubringenden Afphaltmaffe foll beftehen aus der Grundmafle und aus fcharfem Kies oder Bafaltklein. Die Grundmafle wird gebildet aus mindeftens 45 Procent Val-de-Travers-, 45 Procent StyJ/el-ACphalt und höchftens 10 Procent Mineraltheer. Der gleichmäfsig einzumifchende Kies- oder Bafaltkleinfchlag foll 30 Procent der Grundmafle betragen. Die Korngröfse des Kiefes oder Kleinfchlages foll mindeftens 3mnl, höchftens 6mm betragen; dies ift durch 2 Siebe von entfprechender Mafchengröfse an Ort und Stelle zu bewirken.

§. 19. In den Afphalt-Trottoiren find die Thoreinfahrten herzuftellen wie folgt:

a)    aus zwei Afphaltfchichten* von zufammen mindeftens 3^2cm Stärke auf einer befonders foliden oder verftärkten Unterbettung, oder

b)    als Platines-Trottoir mit diagonalen oder longitudinalen Reihen auf befonders folider Unterlage, oder

c)    als Strafsenpflafter aus glattköpfigen, oblongen Steinen befter Qualität von 10 X 16cm Kopfgröfse und 13 °m Satzhöhe mit thunlichft fefter Unterbettung.

Die Unterbettung kann auf dreierlei Art hergeftellt werden : a) als Ziegelftein-Rollfchicht ; b) als

Die Herftellung ad a und b richtet fich nach den Paragraphen 14 und 15 (fiehe Fufsnote 193) ; über der Rollfchicht, bezw. über dem Béton wird eine 3 bis 4cm ftarke Lage reinen Sandes oder reiner Kohlenafche ausgebreitet.

§. 21. Das Unterpfiafter wird nach den Beftimmungen des §. 16 (fiehe Fufsnote 193) gemacht mit dem Unterfchiede, dafs keine Cement-Bétonfchicht, fondern eine 3 bis 4 cm ftarke Schicht reinen Sandes oder reiner Kohlenafche über dem Pflafter ausgebreitet wird.

§. 22. Die Platines find genau nach der Schablone bearbeitete Pflafterfteine aus fefteftem Kohlenfandftein, deren ebene Kopffläche parallel zur natürlichen Lagerung ift. Die Kopffläche ift quadratifch von 10, 12 oder 14 cm Seite. Die Satzhöhe beträgt mit geringen Abweichungen bezw. 7, 9 oder 11cm. Bei fchmalen Trottoiren follen in der Regel 10cm; bei gewöhnlichen 12cm₎ bei breiten 14cm-P]atines verwendet werden.

§. 23. Die Platines werden in diagonalen Reihen auf einer Mörtelfchicht und mit gefchloffenen Mörtelfugen verlegt ; für die an dem Bordftein und an der Hausfront übrig bleibenden Dreieckflächen find befondere Dreieck-PIatines, fog. coins zu

Afphalt-

belag.

165.

Platines-Trottoire u. Plattenbeläge.

Würfelpflafter von Sandftein etc. volle Giltigkeit haben} fo wie der Plattenbeläge¹⁹⁵) an.

Gröfsere Granit- und Sandfteinplatten werden in ein genügend ftarkes Kiesbett gelegt, gehörig unterftopft und mit hölzernen Rammen feftgerammt.

166.

Pflafterungen.

167.

Cementbeläge.

Für alle Pflafterungen, das Mofaikpflafter einbegriffen, wird ebenfalls nur Kiesunterlager gewählt.

Klinkerpflafter wird auf gut gewalzte oder gerammte Unterbettung dicht fchliefsend und zunächft ohne Sand zufammengefetzt. Sind auf diefe Weife 20 bis 25 m hergeftellt, fo werden fie begoffen ; etwa vortretende Steine werden mit einer leichten hölzernen Ramme in die Bahnfläche gebracht, bezw. mit Schlüffeln gehoben. Dann wird reiner Sand in trockenen Lagen übergeftreut und unter Begiefsen in die Fugen gefegt.

Für eine gründliche Entwäfferung des Planums durch Drainrohre ift Sorge zu tragen; denn auf der Trockenhaltung beruht die Dauerhaftigkeit des Klinkerpflafters.

Die neuere Technik in der Herftellung von Cementgufs-Belägen fchlägt folgendes Verfahren ein¹⁹⁶). Die Trottoire, bezw. die Fufsböden werden meiftens in einer Stärke von 10 bis 12 cm hergeftellt und beftehen aus einer unteren Schicht von 8 bis 10 cm Stärke aus reinem Kies und Cement und einer oberen Schicht von ca. 2 cm Stärke aus reinem Sand und Cement. Bei der Herftellung wird zunächft i Theil Cement mit fo wenig Waffer angemacht, dafs derfelbe gerade noch eine confiftente Maffe bildet, fodann mit 6 Theilen rein gewafchenem und angefeuchtetem Kies fo lange gemifcht, bis jeder einzelne Kiefel von einer dünnen Cementfchicht vollftändig überzogen ift. Der fo zubereitete Béton wird in Streifen von ca. 2 m Breite auf den vorher geebneten, feft geftampften und genäfften Untergrund in der ent-fprechenden Stärke aufgebracht und leicht geftampft. Sodann wird die Decklage, beftehend aus einer Mifchung von i Theil Sand und i Theil Cement, in der Stärke von ca. 2 cm aufgebracht. Zur Herftellung diefer Mifchung wird ebenfalls fo wenig Waffer genommen, dafs diefelbe noch eine confiftente, nicht flüffige Maffe bildet. Die mit dem Richtfcheit abgeglichene Decklage wird nun mit Pritfchen fehr ftark und fo lange gefchlagen, bis die Oberfläche glänzend wird und Waffer an derfelben austritt. Mit einem befonderen Fugeifen werden alsdann nach dem Lineale P'ugen eingezogen; auch wird meift in die dadurch gebildeten Figuren mit einer kleinen verwenden. Die fertige Fläche wird mit einem leichten Stampfer abgerammt, fo dafs der Mörtel überall aus den Fugen hervorquillt, dafs ferner die Platines den Bordfteinen entlang noch eine Strohdicke über letzteren hervorragen, im Uebrigen aber eine fauber geebnete Fläche bilden. Alsdann wird die Fläche abgewafchen und mit reinem Sande leicht überworfen.

Als Mörtel darf nur hydraulifcher Kalkmörtel verwendet werden, der zweckmäfsig mit einem Trafs- oder Cementzufatz

zu verfehen ift.

§. 24. Vor den Thoreinfahrten kann die Trottoir-Fläche entweder unverändert diagonal durchgeführt werden, oder die Platines werden hier parallel zum Bordftein verlegt, oder es wird eine untermauerte Strafsenpflafterung aus glattköpfigen oblongen Steinen befter Qualität von 10 zu 16 cm Kopfgröfse und 13 cm Satzhöhe mit thunlichft fefter Unterbettung hergeftellt.

195) §. 25. Niedermendiger und Trachyt-Platten von 8 bis 10cm Stärke werden unmittelbar auf den geftampften Untergrund verlegt. Bei geringerer Stärke diefer Platten oder bei Anwendung von Thonplatten ift die Untermauerung mit einer Ziegel-FIachfchicht oder Ziegel-Rollfchicht erforderlich.

§. 26. Die Verlegung aller Platten gefchieht auf einem vollen Lager von Trafsmörtel mit vollen Fugen, welche vor der Erhärtung des Mörtels fauber auszuftreichen find. Auch ift das Ausgiefsen der Fugen mit Cementmörtel ftatthaft. Die Platten follen regelmäfsige Reihen entweder parallel oder fenkrecht zum Bordfteine bilden. Nach fertiger Verlegung werden die Platten fanft nachgerammt, wobei zu beachten ift, dafs fie den Bordfteinen entlang etwa um Strohhalmdicke höher liegen, als diefe, um die hier unausbleiblichen Senkungen thunlichft auszugleichen.

§. 27. Vor den Thoreinfahrten können die zur übrigen Trottoir-Fläche verwendeten Platten mit befonders folider Unterbettung unter forgfältiger Herftellung der erforderlichen Anrampungen durchgelegt werden. Der gröfseren Sicherheit wegen kann indefs auch die Durchfahrt als Platines-Trottoir mit diagonalen oder longitudinalen Reihen oder als untermauertes Strafsenpfiafter mit glattköpfigen Kohlenfandfteinen erfter Claffe von 10 X 16 ⁰¹¹¹ Kopffläche hergeftellt werden.

¹'¹⁶) Siehe: Zeitfchr. f. Baukde. x88r, S. 519.

Meffingwalze ein Mufter eingewalzt, fo dafs das Ganze das Ausfehen eines fauber verlegten Plattenfufsbodens erhält. Um die Erhärtung des Fufsbodens ohne Bildung von Riffen zu begünftigen, wird derfelbe mit einer Sandfchicht überdeckt und etwa 14 Tage lang immer feucht erhalten¹).

b) Hofflächen.

168.

Offene Höfe.

Für die Beteiligung der Hofflächen werden fämmtliche Materialien und Behandlungsweifen, welche wir bei den Trottoiren befprochen haben, angewendet. Werden diefelben auch von Laftfuhrwerk befahren, fo wird man von den Platten abfehen müffen, welche durch den Druck des Rades leicht aus ihrer Lage gebracht werden, und dafür lieber Pflafterung in Klinkern, Granit und anderen Pflafterfteinen oder in Holzklötzen anwenden, letztere aber, wie in Art. 162 (S. 152) befchrieben, auf Betonunterlage und Afphaltfüllung in den Fugen. Ferner ift Afphaltirung, bei leichtem Fuhrwerk von Gufsafphalt (afphalte coulé²®), bei fchwerem von Stampf-afphalt (afphalte comprimé³), hier am Platze.

Wird der Begriff des Hofes weiter ausgedehnt, wie bei Schulen, wo man auch wohl den hinter dem Gebäude gelegenen Spielplatz mit als »Hof« bezeichnet, fo tritt zu den genannten Befeftigungsweifen die Bekiefung hinzu.

Diefelbe wird meiftens in zwei Lagen ausgeführt. Zur unteren nimmt man in Rückficht auf beffere Wafferabführung gröbere Flufsgefchiebe, in Ermangelung der-felben auch wohl Abfälle von Sandfteinen, Granit und Kalkfteinen, im Nothfalle felbft von hart gebrannten Backfteinen; darüber kommt dann als zweite Lage Kies. Die Stärke jeder Lage ift auf 8 bis 10 cm anzunehmen, alfo die ganze Stärke 16 bis 20 cm. Beide Lagen find abzuwalzen. Sollen innerhalb der Kiesflächen Rafen oder Blumenftücke angelegt werden, fo hat man zuerft für diefe den Mutterboden nach Zeichnung aufzubringen und erft, wenn diefer regulirt ift, den Kies zu fchütten, weil er bei umgekehrtem Verfahren vom Mutterboden verunreinigt werden würde.

Ueber die Entwäfferung der Hofräume, über die Gefälle und Rinnen, welche für diefen Zweck herzuftellen find, fo wie über die Abführung des Waffers, welches aus den Regenrohren auf die Höfe gelangt, ift bereits im vorhergehenden Bande diefes »Handbuches« (Art. 218, 219 u. 222, S. 185, 186 u. 189) das Erforderliche gefagt worden.

169.

Bedeckte

Höfe.

Ift ein Hofraum mit Glas überdeckt, fo kommen für die Befeftigung feiner Bodenflächen auch noch einige Materialien und Herftellungsweifen in Frage, wie fie

170.

Zweck

und

Anlage.

171.

Dimenfionen.

auch fonft für Innenräume Anwendung finden. Insbefondere ift es der Terazzo-Boden, von dem alsdann häufig Gebrauch gemacht wird; über diefen, fo wie über andere einfchlägige Fufsboden-Ausführungen ift in Theil III, Band 3 (Abth. IV, Abfchn. 3) diefes »Handbuches« das Nöthige zu finden.

2. Kapitel.

Vordächer.

Von Franz Ewerbeck.

Unter Vordächern find Bedachungen zu verftehen, welche vor der Front eines Gebäudes vorfpringen. Ihr Zweck ift fehr verfchieden. Sie follen entweder dazu dienen, wie bei Theatern, Hotels, gröfseren Privatgebäuden etc., eintretenden Per-fonen oder vorfahrenden Equipagen gegen Regen, Schnee etc. Schutz zu gewähren ²⁰⁰), oder fie follen, wie bei Güterfchuppen auf Bahnhöfen, bei Waarenhäufern etc. über Ladeperrons, es ermöglichen, Waaren oder Gepäckftücke im Trockenen aus- und einladen zu können* Auch werden diefelben wohl, wie folches im Mittelalter in vielen Städten allgemein üblich war, zur Deckung ausgeftellter Gegenftände vor einem Fenfter angebracht, oder fie dienen, wie dies bei den Holzbauten in der Schweiz vielfach der Fall ift, zum Schutze des Fenfters felbft (Fig. 203).

Sie werden gewöhnlich durch Confolen aus Holz, Stein oder Eifen getragen; doch kann die Unter-ftützung auch durch Säulen oder Pfeiler erfolgen; der Unterfchied zwifchen Vordächern und Vorhallen befteht vornehmlich darin, dafs bei erfteren das Dach

Fig. 203.

/7

-4.

#■

fl

1¹, ’

HB

SH

mm

o-

f'U

Von einem Haufe in Appenzell²⁰¹).

die Hauptrolle fpielt, während bei Vorhallen die durch Säulen, Pfeiler oder fefte Wände gebildete Halle vorwiegend betont ift.

Befindet fich vor dem betreffenden Gebäude ein Vorgarten oder ein Vorhof, der nicht befahren werden darf, fo wird das Vordach vor der äufseren Einfriedigung angebracht und durch einen verglasten

Gang mit dem Gebäude in Verbindung gefetzt²⁰²).

Die Dimenfionen der Vordächer find ungemein verfchieden. Kleine Schutzdächer, welche an Wohngebäuden angebracht werden und nur dazu dienen, Einlafs begehrenden Perfonen Schutz vor Regen etc. zu gewähren, können eine Länge von nur 2 bis 2,5 m erhalten und je nach ihrer Höhe 1 bis 1,25 m vor der Gebäudefront vorfpringen. Die Höhe der am tiefften herabreichenden Conftructionstheile über Pflafter-, bezw. über Thiirfchwellen-Oberkante wird meift durch die Geftaltung der Eingangsthür etc. gegeben fein; unter 2,25 m lichter Höhe zu gehen, empfiehlt fich indefs nicht. Doch wähle man die Höhe auch nicht zu grofs, da mit zunehmender Höhe auch die Ausladung des Vordaches gröfser angenommen werden mufs, wenn es thatfächlich Schutz gegen Schlagregen etc. gewähren foll.

•200) Vergl. auch Theil IV, Halbbd. i, Abfchn. 5, Kap. \ a, 2 : Eingänge und Thorwege.

²⁰¹)    Nach: Gladbach, E. Der Schweizer Holzftyl etc. Darmftadt 1864—68.

²⁰²)    Siehe auch: Glas Jhclters in ßreets. Builder, Bd. 42, S. 220.

Handbuch der Architektur. III. 6.

Vom Seitenportal des Domes zu Verona.

JV,, UV "

Ci

«±.

IJlJ

Li

MP

mm

’C

kra

Œ|

■ÎJ

i»

'■!'

'!

:■

’liivïa

IH----

•- w

MI

#11

bii£S

rrw

$jfc

!S8» iiiiiiii

Iggjpl

\s$M

Rlä

[j'l

Fig. I.

V/.

s-157-

Vordach

Zu

e r.

Von der Kirche Santa Maria maggiore zu Bergamo.

Aus: Zeitfeh. f. bild. Kunst 1883, S. 73

V.

- fCT,

Lslw'&v

■i

IV

HP

iftSfev----

Ł

^ // »

ST#

te-

flï£§9

Ii

s-

Si*i

- ^

.% ..

hummimuBBgW

UKW*®**

Fig. II.

HMMKg_____

«pMi:

'S

0,.$

‘❖'Hi

22Sifv

3Ük-

-:;v

Vv

u. 77.

Solche kleinen Vordächer können allenfalls auch für Fahrende beim Befteigen und Verlaffen der Kutfchen einigen Schutz bieten; doch möchten Vordächer, wenn fie in diefem Falle ihrem Zwecke vollkommen entfprechen füllen, nicht unter 3m Länge haben und nicht weniger als 2m, beffer 2,25 m vor der Gebäudefront vortreten. Soll nicht nur der Wagen, follen auch die Pferde unter Dach liehen, fo mufs die Länge auf 5 m, beffer auf 6 m gefteigert werden.

Ueber diefe Dimenfionen geht man nicht feiten wefentlich hinaus, theils um dem beabfichtigten Zwecke noch beffer zu genügen, theils um das Vordach den übrigen Mafsverhältniffen des Gebäudes anzupaffen etc. Das in Fig. 210 (S. 160) dar-geftellte Vordach am Hôtel »Kaiferhof« in Berlin hat beifpielsweife eine Länge von 9,3 m und eine Ausladung von 2,8 m.

Vordächer erhalten eine noch gröfsere Länge, wenn an dem betreffenden Gebäudeeingang zu gleicher Zeit mehrere Wagen halten follen, wie dies bei Theatern, Saal- und Concertgebäuden, Bahnhöfen etc. der Fall ift.

So hat z. B. jedes der beiden Vordächer an den Langfeiten des Theaters zu Moskau eine Länge von 45,4m bei einer Ausladung von 4,6m. An der Ankunftsfeite des Südbahnhofes in Wien befindet fich ein 94m langes, an jener des Staatsbahnhofes dafelbft ein 133m langes Vordach etc.

Sollen unter einem Vordach Kutfchen Vorfahren können, fo darf unter gewöhnlichen Verhältniffen kein Conftructionstheil deffelben tiefer als 2,75m über Pflafteroberkante herabreichen. Für Staatscaroffen u. dergl. mufs man mit diefer lichten Höhe auf 3felbft 3,2 m und darüber gehen.

Ueber die Dimenfionen der Vordächer über Lade- und Eifenbahn-Perrons etc. wird an anderer Stelle diefes »Handbuches« berichtet werden.

172.

Conftruction.

Die Conftruction der Vordächer ift je nach dem Materiale, aus welchem die-felben beftehen, fehr verfchieden. Am einfachften, aber auch zugleich am mannig-faltigften läfft fich ihre Ausbildung bei Zugrundelegung von Holz oder Eifen ge-ftalten, da diefe Materialien mehr, als irgend welche anderen, weite Ausladungen ermöglichen, während bei Haufteinen oder bei Backfteinen nur verhältnifsmäfsig kleine Vorfprünge erzielt werden können ; doch kommen — allerdings mit Zuhilfenahme von Säulen — namentlich an italienifchen Bauwerken in Stein ausgeführte Vordächer vor, welche eine ziemlich beträchtliche Ausladung befitzen, wie aus den Beifpielen auf neben flehender Tafel erfehen werden kann.

*73-

Hölzerne

Vordächer.

Bei Weitem mannigfaltiger geflaltet fich die Conftruction der Vordächer bei Verwendung von Holz, deren Ausführung in der Regel eine Combination von Kopfbändern oder Streben mit Wandftielen und Balken oder Zangen zu Grunde liegt, auf welcher das aus Pfetten und Sparren mit Schalung beftehende Dach ruht (Fig. 204 u. 205 ⁴).

Ausbildungen ähnlicher Art kommen vielfach fchon an den Wohn- und Gefchäftshäufern des Mittelalters vor, find indeffen zur Zeit wegen der Vergänglichkeit des Materials und auch, weil fie in den ohnehin fchon engen Strafsen des Mittelalters an vielen Orten ein grofses Hindernifs für den Verkehr bildeten und defshalb fpäter befeitigt wurden, nur noch äufserft feiten anzutreffen.

Auch an den öffentlichen Gebäuden des Mittelalters, wie an Hofpitälern, Klöftern und Afylen wurden über den Eingängen zum Schutze des Einlafs begehrenden Publicums häufig Vordächer angelegt, nicht feiten in reicher architektonifcher Durchbildung. Ein zierliches und zugleich aufserordentlich reich mit Metallarbeit gefchmücktes, nach Art der gothifchen Baldachine ausgeführtes Vordach befindet fich noch vor dem Haupteingange des Hofpitales zu Beaune in Frankreich (Fig. 207 ⁵).

I----

1____

Hi

Om

Fig. 204.

Fig. 205.

SSÊS—

f[i

PJ

^50 n. Gr.

Fig. 206.

Ig

ÜÜ

mm

15 IR ~zö/m. f/m n

#

15

c: -

Ss

¹⁰ ( doppelt ) 30

Hölzerne

Vordächer.

Recht intereffante Ausbildungen von Vordächern finden fich in fall allen Theilen des Alpengebietes²⁰⁰). Als Beifpiel diefer Art fei hier (Fig. 209) ein vom Verfaffer gezeichnetes Vordach über einem Kirchen-Portal in Bormio (Ober-Italien) mitgetheilt.

In der modernen Bau-Praxis hat, allerdings mit verfchiedenen Modificationen, befonders das in Fig. 204, 205 u. 206 mitgetheilte Syftem Verwendung gefunden, namentlich bei den mit feitlich weit ausladenden Dächern verfehenen Güterfchuppen auf Bahnhöfen. Als Träger des Daches (Fig. 206) treten hier die Pfetten C auf, welche wiederum durch Doppelzangen B und zwifchen diefen hindurch gefchobene Streben A unterftützt werden. Die Binderentfernung beträgt 4,5 bis 5 m.

In befonderen Fällen wird ftatt des in Obigem befprochenen Syftemes eine andere Durchbildung des Vordaches vorzuziehen fein, welche fich giebelartig ge-ftaltet, event. oben mit Abwalmung verfehen ift (Fig. 208). Motive diefer Art find

Fig. 207.

Fig. 208.

(S

nr

lillf

.fcSass—wi

sg

₍>i

jl

UL

pl

•f'

So.

v\

Ićź

!■;

■)

// “

Vom Hofpital in Beaune20i).

noch in ziemlicher Anzahl an den Fachwerksbauten der Mofel- und Rhein-Gegenden fo wie an den Windluken der Nürnberger Häufer anzutreffen.

174.

Eiferne

Vordächer.

Hinfichtlich der Conftruction der Vordächer aus Holz und Eifen kann auf Theil III, Bd. 3 (Abth. III, Abfchn. 2, E: Dachftuhl - Conftructionen), fo wie der Perron-Dächer auf Bahnhöfen auf Theil IV, Halbbd. 2 (Abth. II, Abfchn. 4, Kap. 3 Perron-Dächer und Perron-Hallen) verwiefen werden; hier fei nur ein durch gefchickte décorative Ausfüllung der Seitenflächen, fo wie wegen der Behandlung der Streben beachtenswerthes Vordach erwähnt, welches fleh vor dem durch Hennicke und v. d. Hude erbauten Hôtel »Kaiferhof« in Berlin befindet (Fig. 210).

²°5) Siehe das Werk von Gladbach (Der Schweizer Holzftil etc. Darmftadt 1864—68), fo wie jenes von Grajfenried und Stürler (Architecture Suijjfe etc. Bern 1844).

'il!

Von einem Kirchen-Portal in Bormio.

J75-

Eindeckung.

L.

^ssmfyyŹMmĘmś^

||;i

Fig. 209.

B!®

St

gjijg

\\)

Für die über Unterfahrten errichteten Vordächer find meift Metall- oder Glasdeckung angewendet; letztere kommt fall nur für Eifenconftructionen in Frage

Fig. 210.

(Ą

[€

Cr

Vom Hôtel »Kaiferhof« in Berlin. — ^20 n. Gr. (Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 20.)

und ift dann vorzuziehen, wenn dem hinter der Vorfahrt gelegenen Raume (Thorhalle, Veftibule etc.) möglichft wenig Licht entzogen werden foll.

Für Vordächer an interimiftifchen Bauwerken kann auch Dachpappe u. dergl. zur Eindeckung genommen werden.

3. Kapitel.

Befondere Conftructionen für Eisbehälter.

Von E. Spillner.

Der Verbrauch des Eifes fteigert fich von Jahr zu Jahr. Nicht allein Bierbrauereien, Conditoreien, Reftaurants, Hotels, Schlächtereien, fo wie Krankenanftalten etc. confumiren davon erhebliche Mafien; fondern feit Einführung der Eisfehränke ift es auch in den beffer fituirten Familien zum unentbehrlichen Bedürfnifs geworden. Längft fchon reicht die Eisernte auf den heimifchen Flüffen und Seen nicht mehr aus; von Norwegen, Schweden und Nordamerika werden ganze Schiffsladungen verfandt, und eine grofse Anzahl von Eisfabriken kann dennoch mit Gewinn arbeiten. Mit dem Verbrauche fteigert fich der Werth, und um fo mehr ift darauf Bedacht zu nehmen, die zur Confervirung des Eifes dienenden baulichen Anlagen thunlichft zu vervollkommnen.

Die Bedingungen, welche ein derartiges Bauwerk möglichft erfüllen mufs, find : i) Abhaltung der Wärme,

2)

176.

Conftructions-

bedingungen.

des Grund- und Hochwaffers, des Schmelzwaffers,

des fich bildenden Niederfchlages und

5) Möglichkeit der Lüftung.

177.

Abhaltung

der

Wärme.

In Bezug auf die Abhaltung der Wärme ift zunächft die Wahl des Baumaterials von Wichtigkeit. Sand- und Kalkftein leiten die Wärme mehr, als Back-ftein, diefer wieder beffer, als Holz. Das Leitungsvermögen wird ungefähr durch folgende Zahlen ausgedrückt: Sand- und Kalkftein 95 bis 6o; Backftein 60, Holz 30, Sand 20.

Die atmofphärifche Luft ift nahezu abfolut nicht leitend ; doch mufs fie fo ein-gefchloffen fein, dafs keine Bewegung ftattfinden kann. Ein vorzügliches Ifolir-mittel find daher die Luftfchichten, eben fo diejenigen Körper, welche einge-fchloffene Luft enthalten, wie Stroh und Rohr. Ferner find als folche zu erachten: Häckfel, Torf, Sägefpäne, Kohle, Schlacken und Afche. Auch dem viel genannten Antimerulion wohnt diefe Eigenfchaft bei.

Ein Eisbehälter mufs, gleich viel ob er unter oder über dem Erdboden errichtet wird, fchlecht leitende Begrenzungen erhalten. Da die Wärme des Erdbodens in einiger Tiefe feiten über 8 bis 10 Grad R. fteigt, diejenige an der Erdoberfläche felbft in mäfsigem Klima und an befchatteter Stelle hingegen bis 30 Grad R. betragen kann, fo verdienen in diefer Beziehung unzweifelhaft — entgegen der neuerdings mehrfach aufgeftellten anderen Meinung — die ganz oder theilweife unterirdifchen Eisbehälter den Vorzug, und ift man durch hohen Grundwafferfpiegel gezwungen, oberirdifche Behälter auszuführen, fo ift es durchaus empfehlenswerth,

Handbuch der Architektur. III. 6.

fie mit einem Erdhügel zu bedecken. Allerdings darf man auch bei unterirdifchen Anlagen den Wärmefchutz nicht aufser Acht laffen, wie dies vielfach gefchieht. Am meiften wird darin gefehlt, dafs *nan die Bodenfläche häufig ganz ohne Ifo-lirung läfft. Die gegen die Bodenfläche auffteigende Erdwärme ift aber entfchieden gefährlicher, als die auf die Seitenwände wirkende, da fie das Beftreben hat, durch die zwifchen den Eisftücken befindlichen Höhlungen nach oben zu dringen. Zum minderten ift der Erdboden mit einer ftarken Reifigfchicht zu bedecken; beffer ift ein Lattenroft in ca. 30 cm Entfernung vom Boden, der wiederum mit Reifig und Stroh bedeckt wird; noch flcherer ift es, aufserdem den Erdboden mit einer Roll-fchicht abzupflaftern. Will man die in kurzen Zwifchenräumen nöthige Erneuerung des Roftes und feiner Tragbalken vermeiden — wodurch übrigens die Trockenhaltung der unteren Eisfchichten erfchwert wird — fo ift ein maftiver Fufsboden mit Ifolirfchicht oder ein folcher auf Wölbung mit darunter liegenden Hohlräumen (flehe Fig. 226) anzulegen.

Die Seitenwände fchützt man bei Maffivbau am beften durch Einlegung einer Luftfchicht, über dem Terrain aufserdem durch Umfchüttung mit Erde oder auch dadurch, dafs man den ganzen Eisbehälter mit Räumen zur Aufbewahrung von Fleifch, Getränken etc. umgiebt, welche ebenfalls wieder ifolirte Umfaffungen haben müffen. Holz-Fachwerk erhält in der Erde eine doppelte Bohlenbekleidung, deren Zwifchenraum mit einem fchlechten Leiter ausgefüllt ift; über der Erde ift eine doppelte Fach werkwand in einem Abftande von mindeftens 30 cm aufzuführen und ebenfalls auszufüllen (flehe Fig. 226 u. 229, 222 u. 228).

Eben fo mufs die Decke 30 cm hoch mit Schilf oder Rohr iiberpackt und aufserdem das Dach mit einem Nichtleiter, am beften Rohr, eingedeckt fein. Falls dies die feuerpolizeilichen Beftimmungen nicht zulaffen, ift Holzcementdach mit ftarker Kiesdecke allen anderen Dachdeckungen vorzuziehen.

Eine fchattige Lage des Eisbehälters ift möglichft anzuftreben. Der Eingang ift nach Norden zu legen; doppelte oder dreifache Thüren halten die Wärme zurück. Letztere werden auf der Innenfeite mit Rohr bekleidet.

Wefentlich ift auch, dafs man den Eisraum nicht zu klein bemifft, da, je geringer die Quantität, defto gröfser die Schmelzbarkeit ift. 12 cbm Inhalt möchte das Minimum fein.

178.

Abhaltung

des

Grund- u. Hochwaffers.

Ein Hauptfeind des Eifes ift das Waffer. Die Sohle des Eisbehälters foll daher unbedingt über dem Hoch- und Grundwafferfpiegel liegen. Allerdings kann man auch unterhalb der Hochwafferlinie die Keller völlig wafferdicht herftellen; indeffen ift hierbei zu bedenken, dafs dann die Abführung des Schmelzwaffers auf längere Zeit gehindert fein würde. Zur Abhaltung des Tagwaffers dienen gepflafterte Rinnen. Mit Erde überfchüttete Gewölbe find vorher mit Afphalt abzudecken, maffive Seitenwände in verlängertem Cementmörtel auszuführen.

179.

Abführung

Auch bei der forgfältigften Ifolirung läfft fleh die Entftehung des in hohem Grade fchädlichen Schmelzwaffers nicht vermeiden. Um daffelbe bequem abführen

des

Schmelzwaffers. zu können, wird unter dem oben erwähnten Lattenrofte ein kleines Sammelbaffin gemauert (Fig. 211), aus welchem vermittels eines Bleirohres oder eines kleinen gemauerten Canales das Schmelzwaffer entfernt wird. Damit durch die Ableitung nicht atmofphärifche Luft eintreten kann, ift ein Wafferverfchlufs einzulegen, welcher entweder, wie beim Rohre b oder einfacher, wie bei a gebildet wird. Bei einem gemauerten Canälchen (Fig. 213) bildet eine ^2 Stein ftarke Zunge den Luftabfchlufs.

In flachem Terrain hilft man fleh auch wohl durch Anlegung eines Pumpen-Baffins aufserhalb des Eiskellers (flehe Fig. 223); bei ftädtifchen Eiskellern, wo die Länge der Ableitung in der Regel fehr befchränkt ift, bleibt kaum etwas anderes übrig, falls das Eis nicht fo rein ift, dafs man das Schmelzwaffer in einen Brunnen abführen kann. In fehr durch-läffigem Boden genügt ein Loch in ab der Mitte des abgewäfferten Pflafters (Fig. 212).

Fig. 211.

Fig. 212.

Fig. 213.

Wmm

mm

......

HP

Bei forgfältigen Anlagen wird man auch auf die Befeitigung des Niederfchlag-waffers Rückflcht nehmen. An horizontaler Decke ift diefe allerdings nicht möglich,

fehr wohl aber bei Kellern, die auf I-Trägern mit Backfteinen überwölbt oder mit

bombirtem Wellblech überdeckt find. Die Schweifsrinne wird als-

180.

Abführung

des

Niederfchlag-

waffers.

Fig. 214.

Fig. 215.

um

dann an Zinkftreifen gehängt (Fig.

214), welche über die I-Träger gelegt find. Bei Ueberfpannung des ganzen Raumes mit Klofterge-wölbe, preufsifcher oder böhmifcher Kappe, kann man eine fchmale Zinkrinne in den Kämpfer einfehieben, deren Ableitungsrohr in eine Packung von grobem Kies mündet (big. 215).

Man hat auch die auffteigende feuchte Luft durch eine Art Ventilation entfernen gefucht. So ift mehrfach die neben fliehende Firftventilation (Fig. 216)

erwägen fein, dafs für

ZU

aus

181.

Lüftung.

geführt worden. Indeffen möchte zu

die entweichende Luft neue, natürlich wärmere, eintreten mufs, was kaum ein Vortheil fein dürfte. Wohl aber ift es wünfehenswerth, nach Entleerung des Kellers, bezw. der Neubefchickung in P'rofttagen eine möglichft ftarke Auskühlung und Abtrocknung eintreten zu laffen, was nur bei denjenigen Anlagen thunlich ift, in denen fleh durch Oeffnen gegenüber liegender Thüren ein ftarker Gegenzug hervorbringen läfft. Dies ift möglich bei denjenigen Eis-häufern, und -Kellern, welche aufser einem Eingänge auch eine Oeffnung zum Einfchütten des Eifes aufweifen.

billigfte Aufbewahrung des Eifes bilden die Eis mieten. Auf einer ftarken Sand- oder Kiesbettung wird Reifig und Stroh ausgebreitet, darüber das Eis möglichft dicht gepackt und fchliefslich die Eispyramide in einer

mit Stroh oder Rohr in Form einer Miete regelrecht ab-

Die ca. 30 cm

Stärke von 30 bis 50

cm

Fig. 216.

Hs

vor

ik

gedeckt. Das Eis wird des Nachts entnommen, wobei die Miete geöffnet werden mufs. Beim Schwinden des Eisvorrathes finkt die Strohabdeckung nach.

Will man einen ftändigen Zugang fchaffen, fo ift ein leichtes Zeltdach nebft vorgebautem Eingang zu errichten und mit Stroh einzudecken.

183.

Eisgruben.

Wird das Eis in einer Vertiefung des Erdbodens geborgen, fo nennt man diefe eine Eisgrube. In Fig. 218 ift diefelbe trichterförmig geftaltet, der Kies durch Pflafter befeftigt. In der Mitte ift ein Drainrohr zur Abführung des Schmelzwaffers eingefetzt ; die Thür fchlägt nach aufsen.

Will man die kühl haltende Wirkung des Erdbodens mehr ausnutzen und die Grube tiefer machen, fo müffen die Seitenwände gegen Abrutfchen durch Holz oder Mauerwerk gefchützt werden. Holz in der Erde hält fich feiten länger, als 5 bis 6 Jahre; dennoch kann die Rentabilitätsrechnung bei billigen Holzpreifen, wie z. B. auf Gütern mit eigener Waldung, ergeben, dafs eine Holzauskleidung billiger wird, als Mauerung. Auch bietet ein Anftrich mit dem fog. Carbolineum von Gebr. Avenarius in Gau-Algesheim ²⁰⁶) ein geeignetes Mittel, die Dauer des Holzes wefentlich zu verlängern.

Fig. 221 ftellt eine hölzerne, in Nachrodt ausgeführte Eisgrube ²⁰⁷) in Grundrifs und Durchfchnitt dar.

Der ganze Bau ift in Tannenholz ausgeführt, mit Ausnahme des die Seitenwände abfchliefsenden Rahmens, welcher von Eifen hergeftellt ift. Das Dach ift mit Stroh eingedeckt ; die hohlen Zwifchen-räume der Wände find mit tannenem Sägemehl ausgeftampft. Auf zwei Drittel feiner Höhe fteht der Bau im gewachfenen Boden ; das obere Drittel ift mit Erde umfchüttet.

Eine maffive Eisgrube von pyramidaler Form zeigt Fig. 217 ²⁰⁸).

Die 1Y2 Stein ftarke maffive Mauer ragt nur fo weit aus dem Terrain hervor, dafs das Tagewaffer zwifchen Mauerwerk und Dach nicht

Fig. 217.

eindringen kann. Das Dach ift mit Stroh gedeckt; die inneren Wände und die Unterflächen der Sparren find mit Brettern verfchalt ; ein kleiner Vorraum bildet den Zugang zum Eisbehälter. Zur Abhaltung der Erdwärme ift die Umfaffungsmauer mit einer (fis bis 0><m ftarken Torf-fchicht umgeben. Das Eis lagert auf einem Lattenrofte, welcher von einer Balkenlage getragen wird. Die Latten find 8cm ftark und etwa 5 cm von einander entfernt. Das Schmelz-waffer geht direct in den Sandboden.

Gröfsere Sicherheit gegen den Erddruck wird man erreichen, wenn der Hori-zontalfchnitt kreisförmig, der Verticalfchnitt parabolifch geftaltet ift (Fig. 219). Eine derartige Form fchützt auch vortrefflich gegen die auffteigende Erdwärme; ein Lattenroft ift entbehrlich. Das

ÿy

rzj

□□□CDQ]

US

J-Mi

Ojf B

Gemauerte Eisgrube²⁰⁸). — U00 n. Gr.

20G) Grofsherzogthum Helfen ; Filiale bei Chatnbalu in Steglitz.

²°1) Nach : Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1870, S. 29, Bl. 6.

208) Nach: Wanderley, G. Ländliche Wirthfchaftsgebäude. Leipzig 1878. S. 220.

ft

Fig. 221.

Hölzerne Eisgrube in Nachrodt²⁰¹). ^100 n- Gr.

I.

I,

lÉ

Fig. 220.

ffl

InM

Brodley's Eisgrube²⁰⁰). — I/150 n. Gr.

Eisgruben.

fff®

HC

Fig. 218.

ix.

Pii

ÜSR1

2:

Gepflafterte Eisgrube. — i/ioti «• Gr.

Fig. 219.

ff

Gemauerte Eisgrube. — !/ioo n- Gr.

ft;

Hl

SS

184.

Eiskeller.

kleine Gewölbe über dem Abflufs wird aus Backfteinen mit eingemauerten Drainrohren hergeftellt nnd darüber eine ftarke Reifigfchicht gepackt.

Fig. 220 ftellt eine Eisgrube nach dem Syftem des Amerikaners Brodley ²⁰⁹) dar, welches durch Verbindung von Maffiv- und Holzconftruction einen kräftigen Schutz gegen die äufsere Wärme erzielt.

In einem maffiv gemauerten Cylinder befindet fich ein zwölfeckiges Holzgerüft. Jeder Zwifchen-raum zwifchen dem hölzernen und maffiven Cylinder wird mit Rohr, Stroh, Torf oder einem anderen fchlechten Wärmeleiter ausgefüllt, eben fo der Raum zwifchen der inneren mit Brettern gefchalten Decke und der Dachfläche. Der an der Nordfeite gelegene Vorbau, welcher den Zugang bildet, ift mit 3 Thiiren verfehen , welche fo angelegt find, dafs, während die eine geöffnet ift, die beiden anderen ge-fchloffen bleiben.

Wird eine Eisgrube an Stelle des Daches mit fefter Decke verfehen, fo verwandelt fie fich in einen Eiskeller. Ein folcher kann entweder theilweife oder gänzlich in der Erde liegen. Auch hier kann die Holzconftruction, obwohl fie eine fchnell vergängliche ift, unter Umftänden fich billiger ftellen, als Maffivbau.

Fig. 222 ²¹⁰) zeigt einen auf dem Gute Grofs-Ziethen ausgeführten hölzernen Eiskeller.

Derfelbe ift im Lichten 3,72m weit und 3,40m hoch; die Schwellen, 25 X 32cm flark , ruhen auf Fundamentpfeilern; die Bohlen find 10cm ftark ; die Zwifchenräume find mit Torfgrus ausgefüllt. Der Eiskeller liegt in einer Erdfchüttung ; der Eingang befindet fich mit dem Terrain in einer Ebene. Die Erdfchüttung ift ca. 1 m über den Firft geführt und mit einem Garten-Pavillon gekrönt.

Eine ähnliche in Rundholz ausgeführte Conftruction findet fich in der unten²¹¹) genannten Quelle.

Bei Maffivbau hat man häufig die Wahl zwifchen Kalk-, bezw. Sandbruchfteinen und Backfteinen. Letztere verdienen den Vorzug, da ihr Wärmeleitungsvermögen ein geringeres ift, Bruch-fteine auch meiftens hygrofkopifch find und die Erdfeuchtigkeit durchlaffen. Wenigftens follte man bei Bruchfteinbau eine innere, V2 Stein ftarke, gehörig eingebundene Backfteinverblendung anwenden.

Will man ökonomifch bauen, fo müffen nicht nur die Umfaffungswände dem Erddruck einen möglichft grofsen Widerftand entgegenfetzen; fon-dern es mufs auch der cubifche Inhalt möglichft grofs, die Fläche der Umfaffungswände und der Decke möglichft klein werden. Diefen Bedingungen entfpricht die Form eines Cylinders, deffen Durchmeffer gleich der Höhe ift.

Die Wandftarke mufs dem fteigenden Erddrucke gemäfs nach unten zunehmen. Will man gleiche Wandftarke beibehalten, fo ift der lichte Querfchnitt nach unten (fiehe Fig. 219) zu verengen.

Die Ueberwölbung gefchieht entweder mit Kappen auf eifernen Trägern oder mit einem Kuppelgewölbe. Bei letzterem hat man zu beachten, wogegen häufig

Fig. 222.

iHSflMTWIlff!

lüj

Iffl

1

i

■i

'//////

ppp

Hölzerner Eiskeller auf dem Gute Grofs-Ziethen ²¹0). y 150 n- Gr.

209)    Nach: Allg. Bauz. 1854, S. 381, Bl. 652.

²¹⁰)    Nach: Rombekg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1866, S. 19, Taf. 7.

²¹¹)    Gaz. des arçh. et du bat. 1872, S. 113.

I;

•m

ii

Ł:::

;• i I wĘm

■Ę

'^1

Ai

! •'

'S

Ù!

sx-

'S

te

..

AU------

te

Fig. 223.

mm

A;

i

n«

BP

s>

te

i >-s

mm

~:

m

$g&i.

'•1;

Ite

äri

tel

ii

2:

Gemauerter Eiskeller.il— */i5o n. Gr.

gefehlt wird, dafs die Widerlagsmauern gegen den Gewölbefchub gefichert werden müffen. Man hat daher im Kämpfer eine Ringverankerung in das Widerlager einzulegen, welche aus kurzen Rundeifenftäben mit durchgefteckten Splinten oder einer gewöhnlichen eifernen Kette mit Splinten befteht.

Fig. 223 u. 224 ftellen zwei von Petzholtz in Potsdam mitgetheilte Eiskeller dar. Der eine ift mit einem Kuppelgewölbe überdeckt, der zweite mit preufsifchen Kappen auf eifernen Trägern.

Für die Ausfüllung der Widerlager ift Torfafche verwendet. Die Entwäfferung gefchieht durch eine Handpumpe, deren Rohr in ein kleines Baffin mündet, welches mit einem unter dem etwas geneigten Fufsboden des Kellers befindlichen Sammelkaften in Verbindung fleht. Als Material find theils Klinker, theils Rathenower Backfteine in Cementkalk verwendet; nach aufsen hin ift das Mauerwerk mit Cement

—*~AT

Üéè

tomltmm

'•x* .; !

•XQ *u OQlfr

m

?

r—Aà

'M

(A

m

mmmmm

Fig. 224.

mm.

Wmmi

mm

7-

*.

ü

7

Gemauerte

: -7

üÊSÈÊM

%mm

¥

-m

m

■^mm.

M

I

Eiskeller.

f«lSÄim«llli§ 4ÊÈÊüi

«

n

"

üü!

■

il;

I

s

S

Æ

1

gt

!

m

mm

«m

P

M I

lil

g

TlOO n. Gr.

1

'4fPf^fPPf

Ü

Tf

i ;

ë

il!

11!

1

ffi

Fig. 225.

J

i

■

-3

i

ri

I

I

K

si

■

m

PM

■

3^

•vP

fp?ü§

i““

ssä.

⁷/A

f:

ri

Fig. 226.

Fig. 227.

Æz

ffeHS

isi

p5;^s

PP

l£$

¹

)    4 Bćtonirer und 6 Handlanger fertigen pro Tag ca. 60filn; an Material find pro l<lm erforderlich: 0,j cbm rein gewafchener und geflehter Kies, 0,o2cbm rein gewafchener Sand, 0,o3scbm Cement.

²

)    Siehe auch: Theil I, Bd. i, Art. 235, S. 219 diefes »Handbuches«.

³

1") Stampfafphalt erfordert eine feite Unterlage, die auch vollftändig trocken fein mufs, bevor das über 100 Grad erhitzte Pulver aufgetragen wird. Die folide Unterlage wird in der Regel durch eine Bétonfchicht von mindeftens 12 cm (in Berlin in der Regel von 20 cm) Dicke, die genau die Gefäll-Verhältniffe der Hofflächen (event. der Strafsenfahrbahn) und keinerlei Höhlungen oder andere Unebenheiten haben foll, gebildet. Diefe Bétonfchicht läßt man ganz trocken werden, und auch das Comprimiren foll nur bei trockener Wiiterung vorgenommen werden. Der Afphalt felbft mufs gleichmäfsig aus reinem Kalk mit mindeftens 7, höchftens 12 Procent Bitumen beftehen, gleichmäfsig gepulvert, auf 130 Grad erhitzt fein und keine Unreinigkeiten, wie Holz oder Metalle, beigemengt haben.

Das Ausbreiten des Afphaltpulvers mufs möglichft forgfältig unter Anwendung fubtil egalen Druckes und genauefter Abftreichung der Oberflächen, am beiten mittels fahrbarer Lehren gefchehen. Das Stampfen mit erwärmten runden Stampfern (pilons) auf den Hofflächen (event. auf der Strafse) und mit viereckigen Stampfern ( fouloirs) an den Rändern mufs fo egal als möglich gefchehen, fo dafs jeder Punkt gleich viel Druck erhält. Verwendet man hierzu Walzen, fo hat dies mit gleicher Vorficht zu gefchehen. Die Dicke der geftampften Afphalt-Deckfchicht beträgt meilt i bis 5 cm.

⁴

   Ueber die Berechnung folcher Dächer flehe : Theil I, Bd. i, Abth. II, Abfchn. 3, Kap. 3, b : Coafole-Dächer (S. 415).

⁵

   Mitgetheilt in: Verdier et Cattois. Architecture civile et do7nefiique etc. Paris 1852—58.

if

mcz

Eishaus der Irren-Anftalt zu Dalldorf¹).

¹/300 n- Gr.

berappt und mit heifsem Theer geftrichen. Beide Keller find mit Erde bedeckt, welche dicht mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt ift.

V\

Häufig kommt man in die Lage, in einem vorhandenen Keller einen Eisraum anzulegen. Ift vom Hochwaffer keine Gefahr zu befürchten, fo wählt man zweckmäfsig die in Fig. 225 gegebene Dispofition²).

Eishaus des chemifchen Inftitutes an der Univerfität Marburg²¹¹).

Vl50 n. Gr.

In den von mafflven Wänden eingefaßten und unter der früheren Kellerfohle vertieften Raum ift ein hölzerner Kalten eingefetzt. Die doppelte Bretterwand ift mit Häckfel, der Raum zwifchen dem Kalten und der mafflven Wand mit Kohlengrus ausgefüllt. Der Fufs-boden wird von Latten gebildet. Neben dem Vorraum, welcher das Einfteigeloch enthält, befindet fleh ein Raum zur Aufbewahrung von Fleifch.

185.

Eishäufer.

In Gegenden mit hohem Grundwafferftande, wozu auch Gebirgsgegenden gehören können, eben fo auf flachem Terrain, wo die Abführung des Schmelzwaffers lange unterirdifche Leitungen erfordern würde, ift die Ausführung von Kellern nicht möglich, und man mufs zu Eishäufern übergehen. Sind letztere maffiv ausgeführt, fo behält man den Ausdruck »Keller« wohl bei. In der Regel werden fie ganz mit Erde befchüttet, unterfcheiden fich mithin von den eigentlichen Eiskellern nicht. Ift dies nicht zuläffig, fo mufs man den Wärmefchutz durch Vorlegung von Kühl-räumen zu erreichen fuchen oder doppelte Ifolirung anwenden. Ein Beifpiel hierfür bietet das Eishaus der ftädtifchen Irren-Anftalt zu Dalldorf (Fig. 226 ¹), für den Eisbedarf von 1000 Kranken berechnet.

Die Befchickung des Kellers und die Entnahme von Eis gefchieht feitlich oben, für welche Zwecke ein durch eine Treppe zugänglicher Vorbau vorhanden ift. Die Ifolirung der Wände und des Fufsbodens ift eine fehr forgfältige; das Gewölbe würde ebenfalls beffer mit Ifolirfchicht verfehen worden fein.

Ein maffives Eishaus mit cylinderförmigem, hölzernen Eisbehälter, ausgeführt nach Angaben Kolbes, für das chemifche Inftitut der Univerfität zu Marburg zeigt Fig 227 ²¹⁴).

Die maffive äufsere Wand befteht 0,8i m hoch aus gebrannten Backfteinen und 3,76m hoch Lochfteinen und ift unterftützt durch 16 Mauerfteinpfeiler, welche mit 13cm ftarken Sandfleinplatten überdeckt find. Der hölzerne Eisbehälter von 4,os m Durchmeffer und 3,77 m Höhe ift von allen Seiten l₎₀m ftark mit fchlechten Wärmeleitern umgeben. Zur Unterftützung dienen vier über Kreuz geftellte Sandftein-pfeiler und vier fich auf diefen ftützende eichene Pfoften von 0,7i m Länge und 24cm Stärke im Quadrat,

welche den vier, der Peripherie des Faffes ent-fprechend abgerundeten Holmen als Auflager dienen. Der 10cm ftarke Eichenfufsboden ruht auf einem Unterzuge. Der Eisbehälter befteht im Inneren aus 8cm ftarken, unter einander verdübelten Bohlen aus Eichenholz, welche von zwei ftarken eifernen Bändern zufammengehalten werden, während die Aufsenfläche durch 3cm ftarke verdübelte Kiefernbretter gebildet wird. Der Deckel ift aus 6cm ftarken Kiefembohlen gefertigt. Eine Trittleiter führt bis zum Boden herab. Die Einfteigeöffnung ift von einem Bretterkaften umgeben, welcher oben und unten mit einer Thür verfehen ift, zwifchen welchen ein aus alten Wolldecken fertigtes Kiffen den Luftzutritt hindert. Schmelzwaffer wird durch ein Bleirohr fortgeleitet, deffen Ende aufgebogen ift und fo einen Wafferverfchlufs bildet. In einer Höhe von 0,5? m über dem Erdboden ift ein Fufsboden nebft Balkenlage angebracht, um das Durchfallen des Häckfels zu verhüten. Die Fugen find mit Deckleiften ge-fchloffen, die maffive Wand ift innen mit Strohlehm, aufsen mit Kalkmörtel geputzt. Eine Thür ift mit trockenen Backfteinen verfetzt und kann leicht zur Herausnahme und Erneuerung des Häckfels geöffnet werden. Das Dach ift wegen feuerpolizeilicher Beftimmung nicht mit' Stroh, fondern mit Schiefer gedeckt.

Fig. 228.

... ;;

\\

«i

djl

WMZh

Eishaus auf dem Rittergut Lagowitz bei Schwiebus^lS). */l50 n. Gr.

aus

ge-

Das

Eishäufer in Holz-Fachwerk, fog. samerikanifche« erfreuen fich

gegenwärtig einer grofsen Beliebtheit. Ihre Vorzüge vor den maffiven find : gröfsere Billigkeit und, in Folge der geringen Wärmeleitungsfähigkeit des Holzes, vortreffliche Confervirung des Eifes. Dagegen leiden fie an zwei recht empfindlichen Uebelftänden : fchneller Vergänglichkeit durch Schwammbildung und Fäulnifs, fo wie fehr geringer Feuer-

ficherheit, wie eine wahrhaft erfchrek-kende Zahl von Bränden in Amerika

und Deutfchland jährlich auf das Neue beweist. Man thut daher gut, derartige

Gebäude durch Anftrich des Holzwerkes mit dem in Art. 183 (S. 164) fchon erwähnten Carbolineum zu fichern und fie möglichft entfernt von anderen zu errichten. Fig. 228 zeigt ein auf Rittergut Lagowitz bei Schwiebus durch Stein-barth ausgeführtes Eishaus²¹⁵).

Der 0,94m meflende Zwifchenraum der Fachwände ift bis zur Balkenlage mit Torfgrus, der Raum bis zum Dachfirft mit Häckfel ausgefüllt; das Dach ift mit Stroh gedeckt. Eine Treppe führt zur Aufzugsklappe, durch welche das Eis eingebracht wird. Der Roll in der Mitte des 10 cm Harken Bohlenbodens bèfteht aus einer durchbrochenen Gufsplatte. Der gemauerte Abzugscanal von 25 cm Weite mündet in eine bedeckte Senkgrube; ein Wafferverfchlufs wird darin vermifft, auch ift derQuerfchnitt des Canales zu grofs.

Aehnliche Anlagen find durch Gropius und Schtnieden in Berlin beim Krankenhaufe im Friedrichshain und beim Central-Militärhofpital zu Tempelhof ausgeführt worden²¹⁶); ferner enthält das unten²¹⁷) genannte Werk mehrere praktifche Beifpiele.

Die Räume zur Aufbewahrung von Fleifch und Getränken, welche durch das Eis kühl gehalten werden follen, kann man über, neben und unter dem Eisraum anbringen. Kleinere Quantitäten laffen fich im Eingangs-Vorbau, welcher zur Anbringung der doppelten Thüren erforderlich ift, bergen²¹⁸). In Fig. 229 geben wir eine von Ende 6° Boeckmann in Berlin am Halenfee bei Charlottenburg ausgeführte Anlage, welche in Verbindung mit einer Reftauration fteht.

Das Terrain ift ftark anfteigend.

Zu unterft liegt der Bierkeller, daneben ein Weinkeller, über letzterem die Fleifch-kammer. Der Bierkeller ift mit Wellblech auf eifernen Trägern abgedeckt ; darüber befindet fich der Eiskeller, das Eis liegt auf einem Lattenrofte. Das Wellblech hat eine geringe Neigung zur Mitte, damit das Schmelzwaffer abläuft und die Umfaffungs-wände trocken bleiben. In der Mitte tropft das Waffer durch einen Schlitz in der Wellblechdecke auf die mit Gefälle ge-pflafterte Sohle des Bierkellers und läuft hier zwifchen den Biertonnen zu den Ver-fickerungsgruben. Ueber dem Eiskeller befindet fich eine Bohlendecke und darüber ~

Gewölbe ; der Zwifchenraum ift mit Torfgrus ausgefüllt. Im Inneren des Eiskellers find die Wände mit Strauchwerk bekleidet.

Ueber demfelben liegt die mit Afphaltfufs-boden verfehene Reftaurationshalle. Die

186.

Auf

bewahrungs

räume.

Fig. 229.

ri 9 in

Eiskelle, -

Bierheller

Eiskeller

Eingang

Bierkeller

ZS

Wern. -

ke,LLer

WcinJcel- I 1er, (i-nrtii* A

•ischhcu

Umfaffungsmauern find aus feilen, klinkerartigen Backfteinen mit 30cm Hohlraum ausgeführt.

Eishaus am Halenfee bei Charlottenburg. ^BOO n- Gr.

Ueber Eiskeller in unmittelbarer Verbindung mit Bierbrauereien wird in Theil IV, Halbband 3 diefes »Handbuches« (Abth. III, Abfchn. 2, C, Kapitel über »Bierbrauereien«)'das Erforderliche befprochen werden.

216)    Veröffentlicht in: Zeitfchr. f. Bauw. 1876, Bl. 30 und 1879, Bl. 23.

217)    Wanderley, G. Die ländlichen Wirthfchaftsgebäude. 2. Bd. Halle 1879.

218)    Siehe auch: Theil III, Band 4 diefes »Handbuches«, Art. 288, S. 246.

Zum Schlufs hätten wir noch etwas über das Einbringen des Eifes zu tagen. Am betten ift es, grofse Stücke durch Zerfägen der Eisdecke zu gewinnen und verbandmäfsig zu packen. Hat man nur kleine, unregelmäfsige Stücke, fo find diefe während des Einwerfens in möglichft kleine Stücke zu zerfchlagen. Durch Einftreuen von Kochfalz (ca. 9kS auf die zweifpännige Fuhre), Uebergiefsen mit Waffer und fleifsiges Oeffnen der Thüren an den Frofttagen erreicht man, dafs die ganze Matte zu einem koloffalen Blocke zufammenfriert³).

187.

Einbringen

des

Eifes.

Literatur

über »Eisbehälter«.

Braasch, W. Eiskeller. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1854, S. 7.

Ueber Eiskelleranlagen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1860, S. 33.

Emmich. Mittheilungen über die Anlage von Eisgruben und Eishütten. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1861, S. 117.

Leuchs, J. C. Anweifung zum Bau oberirdifcher Eisgebäude mit geringen Koften etc. 2. Aufl. Nürnberg 1862.

Ende, H. Nebenbaulichkeiten der Villa v. d. Heydt in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1863, S. 5.

Les glacières du bois de Boidogne. Nouv. annales de la conß. 1863, S. 177.

Harzer, F. Die Anlegung der Eiskeller. 2. Aufl. Weimar 1864.

Schlesinger, J. Der Eiskellerbau in Maffiv- und Holz-Conftruction, fowohl in wie über der Erde. Berlin 1864.

Roth. Eiskelleranlage im Bois de Boulogne. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 589.

Eiskeller mit Pavillon auf Rittergut Grofs-Ziethen. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1866, S. 19.

Steinbarth. Eiskeller auf Rittergut Lagowitz bei Schwiebus. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1866, S. 133.

Der Bau des Eishaufes. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1866, S. 106.

De la conftruction des glacières. Revue gen. de Parch. 1866, S. 53.

Heldberg. Ueber Eiskeller und Eishäufer. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1867, S. 24.

Streeruwitz, W. v. Amerikanifche Eishäufer. Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1870, S. 77.

Eishaus in Nachrodt. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1870, S. 29.

Kaemp. Ueber die Conftruction und den Betrieb der neuen fog. norddeutfchen Eishäufer in Rummelsburg bei Berlin. Deutfche Bauz. 1871, S. 52.

Des glacières.    Gaz. des arch.    et du bat. 1873, S. 107,    111, 129.

Swoboda, C.    Die Anlegung    und Benutzung transportabler und ftabiler Eiskeller oder    Eisfehränke ,    Eis-

refervoirs und amerikanifcher Eishäufer, fowie die Conftruction und der Gebrauch von Milch-, Waffer- und Luftkühlern, Gefrornesmafchinen etc. 3. Aufl. von F. Harzer’s Anlegung und Benutzung der Eiskeller. Weimar 1874.

Ueber Eiskeller. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1875, S. 433.

Klette, R. Plan eines Eishaufes. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1877, S.41.

Zwei Eishäufer. Baugwks.-Ztg. 1880, S. 27.

Polack, M. Eiskelleranlage der Victoriabrauerei in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 138.

Ueber Anlage von Eishäufern. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 538.

Menzel, C. A.    Der Bau des Eiskellers fowohl in wie    über der Erde, vermittelft Torf,    Stroh oder Rohr

und das    Aufbewahren    des Eifes in demfelben.    Nebft einer Befchreibung zur    Anlage von    Eis

behältern in Wohngebäuden und Zubereitung des efsbaren Eifes. 5. Aufl. Halle 1883.

Eiskeller-Anlagen. Gefundh.-Ing. 1883, S. 73.

Siehe auch die Literatur-Angaben über »Landwirthfchaftliche Gebäude« in Theil IV, Halbbd. 3 (Abfchn 1) diefes »Handbuches«.

Berichtigung.

fpi (OÛ

I

)

/

*e-

'

.

m

//„

4h

TfcfS.

\

1

WYDZIAŁY POLITECBW 2 X:.r.KÛ..    •    4

1

Ulblioti>k.i PotltPClwWhl Kr.Yhow.Kinj

UII»IIO«nh.-«POlU«*n»»*'' KUkOW'-k'l

i

111-306833

111-306420

I-

73;

Druk. U. J. Zam. 336. 10.000.

■ r»

- V fSk

VV,4

1

-

3jum

rr

•Mi

Ä v.

,y,/.

r £.¹ ,

V>

»

,>

\

♦i

%

,•

łv

i»‘

.v*    ,

IV» v.,

* f

.

• ^

‘

#tv

r

V

/

BT.. ^

& «**

■JB r

V'4    •

< 2 T*

4

.'J

»

JflĄ

i

Æs:

V

v

? ^

Jf*

grp

-\

\

f

HT

» %*

~tT

5^

|l

"V*

4

■‘t

-»H

V

P?

4

3

» .

.%

*

£

?

»'ĄŁ

Thlàk:' V

YC|r

/*

t ik

fT“V ', ■' £ ^

»

»

i a V

**L. W< /

Ribholi-k.i Politechniki Kiakowski**|

-,Æ %

» j -.-j / JF** v

4 ⁵

i

100000306967

. JP

Biblioteka Politechniki Kiaknwskii‘|

H

100000300527

¹

)    Nach: Deutfehes Bauhandbuch. Band II. Berlin 1882. S. 354.

²

)    Nach: Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1861, S. 117, Taf. 19.

²¹¹) Nach: Engel, F. Handbuch des Jandwirthfchaftlichen Bauwefens. 6. Aufi. Berlin 1879. S. 196.

³

) Siehe auch Theil III, Band 4 diefes »Handbuches«, Art. 284, S. 242.