WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

scheu

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Efe.....W-

rgung der Ortschaften

Von

Pro£ Dr«Ong. R. Weyrauch

Mit 85 Figtircti

'ÆÈ.

0ammïung

©öjcjjen

ilnfev itcutigeé 'SBłffcn in ïurjen îlaren,

aUgemeim>erffâublicf>en

©inseibarftellungen

3ebe Kummer in eieg. £eim»anbbanb 80

©. 3. ©öfctyett’fcfye 93ertag$l)attbtung ©. m. b. 93ertin unb ßeif^ig

<5 ntecf unb 3iet bet „Sammlung ©öfcfyen" ift, in ©in O jelbarffe^ungen eine Ware, leid)t»erffänb(icbe unb überfid>tlid)e ©infüftrung in fämtlicfje ©ebiete bei QBiffenfdjrtift unb Second ju geben; in engem 9?afmten, auf fïieng nńffenfcfyaftlidter ©runbtage unb untei 93e-iücffid)figung beé neueffen StanbeS bei 'Joifctmng be--aibeitet, foli jebeê Q3ättbd)en juueriäfftge Ç3elef)rung bieten. 3ebe3 einzelne ©ebief ift in fret) gefdtloffenbar--gefteüt, aber bennod) [feiten atie QSättbdjen in innerem 3ufammcnl)imrti' nttteinanher. fn hnti bn« tfianje, Wenn

OOllCtttX Biblioteka Politechniki Krakowskiej fClUCtfifd)C

©arftetlum

m bürfte.

©in auéfüf Stimmern

100000296063

'd)ienenen

>änbd)en$

Pom \. 3<*nuar \%5 ab beträgt ber preis ber Sammlung (Böfcfyen

90 Pf» für

' -V , ■ ■

Tiefbautechnische Bibliothek

aus der Sammlung Göschen.

Jedes Bändchen eleg. in Leinwand gebunden 80 Pfennig.

Geologie in kurzem Auszug für Schulen und zur Selbstbelehrung zusammengestellt von Prof. Dr. Eberh. Fraas in Stuttgart. Mit 16 Abbildungen und 4 Tafeln mit 51 Figuren. Nr. 13. Mineralogie von Dr. R. Brauns, Prof, an der Universität Bonn. Mit 132 Abbildungen. Nr. 29.

Petrographie von Dr. W. Bruhns, Prof, an der Universität Straßburg i. E. Mit 15 Abbildungen. Nr. 173.

Das Rechnen in der Technik und seine Hilfsmittel (Rechenschieber, Rechentafeln, Rechenmaschinen usw.) von Ingenieur Joh. Eugen Mayer. Mit 30 Abbildungen. Nr. 405.

Technische Tabellen und Formeln von Dr.-Ing.W. Müller, Dipl.-Ing. am Kgl. Materialprüfungsamt zu Groß-Lichterfelde. Mit 106 Figuren. Nr. 579.

Materialprüfungswesen. Einführung in die moderne Technik der Materialprüfung von K. Memmler, Dipl.-Ing., ständiger Mitarbeiter am Kgl. Material - Prüfungsamte zu Groß-Lichterfelde. I: Materialeigenschaften. — Festigkeitsversuche.— Hilfsmittel für Festigkeitsversuche. Mit 58 Figuren. Nr. 311.

—    II: Metallprüfung und Prüfung von Hilfsmaterialien des Maschinen

von

baues. — Baumaterialprüfung. — Papierprüfung. — Schmiermittelprüfung. — Einiges über Metallographie. Mit 31 Figuren. Nr. 312. Metallographie. Kurze, gemeinfaßliche Darstellung der Lehre den Metallen und ihren Legierungen unter besonderer Berücksichtigung der Metallmikroskopie von Prof. E. Heyn und Prof. O. Bauer am Kgl. Materialprüfungsamt (Groß-Lichterfelde) der Kgl. Techn. Hochschule zu Berlin. I: Allgemeiner Teil. Mit 45 Abbildungen im Text und 5 Lichtbildern auf 3 Tafeln. Nr. 432.

—    II: Spezieller Teil. Mit 49 Abbildungen im Text und 37 Lichtbildern

auf 19 Tafeln. Nr. 433.

Statik. I: Die Grundlehren der Statik starrer Körper von W. Hauber, Diplom-Ingenieur in Stuttgart. Mit 82 Figuren. Nr. 178.

—    II: Angewandte Statik. Mit 61 Figuren. Nr. 179. Festigkeitslehre von W. Hauber, Diplom-Ingenieur in Stuttgart.

Mit 56 Figuren. Nr. 288.

Aufgabensammlung zurFestigkeitslehre m.Lösungen

von R. Haren, Dipl.-Ing. in Mannheim. Mit 42 Figuren. Nr. 491. Hydraulik von Diplom-Ingenieur W. Hauber in Stuttgart. Mit 44 Figuren. Nr. 397.

Kinematik von Dipl.-Ing. Hans Polster, Assistent an der Kgl.Techn. Hochschule in Dresden. Mit 76 Abbildungen. Nr. 584.

Elastizitätslehre für Ingenieure. I: Grundlagen und Allgemeines über Spannungszustände, Zylinder, Ebene Platten, Torsion, Gekrümmte Träger von

Prof. Dr.-Ing. Max Enßlin an der Kgl. Baugewerkschule Stuttgart und Privatdozent an der Techn. Hochschule Stuttgart. Mit 60 Abbildungen. Nr. 519.

Anorganische Chemie von Dr. Jos. Klein in Mannheim. Nr. 37.

Wenden!

Geometrisches Zeichnen von H. Becker, Architekt und Lehrer an der Baugewerkschule in Magdeburg, neubearbeitet von Professor J. Vonderlinn, Direktor der Kgl. Baugewerkschule in Münster. Mit 290 Figuren und 23 Tafeln im Text. Nr. 58. Schattenkonstruktionen von Professor J. Vonderlinn in Münster. Mit 114 Figuren. Nr. 236.

Parallelperspektive. Rechtwinklige und schiefwinklige Axonometrie von Professor J.Vonderlinn in Münster.Mit 121 Figuren Nr.260. Zentral-Perspektive von Architekt Hans Freyberger, neubearbeitet von Prof. J.Vonderlinn in Münster i. W. Mit 132 Fig. Nr. 57. Darstellende Geometrie von Dr. Robert Haußner, Professor an der Universität Jena. I. Mit 110 Figuren. Nr. 142.

—    II. Mit 40 Figuren. Nr. 143.

Die Photographie von H. Keßler, Professor an der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien. Mit 3 Taf. und 42 Abb. Nr. 94. Die Baustoffkunde von Prof. H. Haberstroh, Oberlehrer an der Herzogi. Baugewerkschule Holzminden. Mit 36 Abbild. Nr. 506. Industrie der Silikate, der künstlichen Bausteine und des Mörtels von Dr. Gustav Rauter in Charlottenburg. I: Glas und keramische Industrie. Mit 12 Tafeln. Nr. 233.

—    II î Die Industrie der künstlichen Bausteine und des Mörtels. Mit

12 Tafeln. Nr. 234.

Vermessungskunde von Dipl.-Ing. P. Werkmeister, Oberlehrer an der Kaiserl. Techn. Schule in Straßburg i. E. I: Feldmessen und Nivellieren. Mit 146 Abbildungen. Nr. 468.

—    II: Der Theodolit. Trigonometrische und barometrische Höhen

messung. Tachymetrie. Mit 109 Abbildungen. Nr. 469. Landstraßenbau von Kgl. Oberlehrer A. Liebmann, Betriebsdirektor a. D. in Magdeburg. Mit 44 Figuren. Nr. 598.

Die Entwicklung des modernen Eisenbahnbaues von Dipl.-Ing. Alfred Birk, Eisenbahnoberingenieur a. D., o. ö. Prof, an der k. k. Deutschen Techn. Hochschule in Prag. Mit 27 Abb. Nr. 553. Hochbauten der Bahnhöfe von Eisenbahnbauinspektor C. Schwab, Vorstand der Kgl. E.-Hochbausektion Stuttgart II. I: Empfangsgebäude. Nebengebäude. Güterschuppen. Lokomotivschuppen. Mit 91 Abbildungen. Nr. 515. Eisenbahnfahrzeuge von H. Hinnenthal, Regierungsbaumeister und Oberingenieur in Hannover. I: Dię Lokomotiven. Mit 89 Abbildungen im Text und 2 Tafeln. Nr. 107.

—    II: Die Eisenbahnwagen und Bremsen. Mit Anhang: Die Eisenbahn

von Dr.-Ing. Robert Hochschule Stuttgart.

in Stuttgart. Mit

fahrzeuge im Betrieb. Mit 56 Abb. im Text und 3 Tafeln. Nr. 108. Schmalspurbahnen (Klein-, Arbeits- und Feldbahnen) von Dipl.-Ing. August Boshart in Nürnberg. Mit 99 Abbildungen. Nr. 524. Straßenbahnen von Dipl.-Ing. August Boshart in Nürnberg. Mit 72 Abbildungen. Nr. 559.

Wasserversorgung der Ortschaften Weyrauch, Professor an der Technischen 1 Mit 85 Figuren. Nr. 5.

Flußbau von Regierungsbaumeister Otto Rappold vielen Abbildungen. Nr. 597.

Kanal- und Schleusenbau von Regierungsbaumeister Otto Rappold in Stuttgart. Mit 78 Abbildungen. Nr. 585.

Weitere Bände erscheinen in rascher Folge.

Sammlung Gösch»

'LAAsi ILU*

a'

Wasserversorgung der Ortschaften

Von

Dr.-Ing. Robert Weyrauch

Zivilingenieur

o. Professor der K. Techn. Hochschule Stuttgart

Mit 85 Figuren pjer

Leipzig

G. J. Göschen’sche Verlagshandlung 1910

Æ-m

%

V.

•?Łi

CD

l 3CH<o3j

Alle Rechte, insbesondere das Übersetzungsrecht, von der Verlagshandlung Vorbehalten.

tu

CL>—.

■jgjjg

rää

KRAKOW

Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig.

Afcc, Hr,

min«

AM, i Vfj

Inhaltsverzeichnis.

Kapitel I. Allgemeine Vorkenntnisse.

§ 1. Größenabmessung der Anlagen. Reserven . . .

§ 2. Bevölkerungsstand. Wohndichte........

§ 3. Wasserverbrauch und Wasserpreis.......

§ 4. Beschaffenheit natürlich vorkommender Wässer.

1.    Aussehen ...................

2.    Farbe......................

3.    Geruch.....................

4.    Geschmack...................

5.    Temperatur...................

6.    Reaktion....................

7.    Gasgehalt....................

8.    Härte......................

9.    Eisengehalt...................

10.    Mangangehalt . .»................

11.    Chlorgehalt...................

12.    Bleigehalt....................

13.    Ammoniakverbindungen.............

14.    Salpetrige Säure.................

15.    Salpetersäure..................

16.    Schwefelsäure . .................

17.    Organische Substanz...............

18.    Bakterien.....................

19.    Anforderungen an ein Trinkwasser. . .......

Kapitel II. Beschaffung des Wassers.

§ 5. Allgemeine Vorarbeiten.............

§ 6. Über Wasserbezugsquellen............

§ 7. Das Grundwasser.

1.    Definitionen....................

2.    Grundwasserführende Schichten ..........

3.    Grundwasserstände und ihre Messung .......

4.    Grundwassergefälle und -geschwindigkeit......

§ -8. Über Grundwasservorarbeiten..........

§ 9. Formeln für Grundwasserbewegung.......

§ 10. Grundwasserfassungen..............

§ 11. Flußwasserfassungen...............

§ 12. See wasserfassungen................

§ 13. Stauweiheranlagen.

1.    Vorarbeiten....................

2.    Material und Ausführung.............

3.    Form der Sperrenmauern . '............

12

14

20

20

20

20

21

21

21

22

23

24

24

25

25

25

25

25

25

26

27

28

30

31

33

34

34

36

39

42

47

48

51

. 52

§14.

§15.

§16.

§20.

§21.

§22.

§23.

§24.

§25.

§26.

§27.

4.    Ausstattung der Sperren..........

5.    Beschaffenheit des Talsperrenwassers.....

Zistemenanlagen...............

Quellfassungen...............

Kapitel III. Leitung des Wassers.

Anlagen zur Leitung des Wassers.

1.    Leitungsmittel................

2.    Prüfung der Bohre..............

3.    Vergleich von Guß- und Schmiedeeisenrohren . .

Berechnung der Leitungen.........

Die Drucklinie................

Bau und Unterhaltung der Rohrleitungen.

1.    Verlegen von Leitungen ...........

2.    Dichten der Leitungen............

3.    Wärmeschutz der Leitungen .........

4.    Kosten der Leitungen............

5.    Kosten mehrerer Leitungen statt einer einzigen .

6.    Beinigung der Bohre.............

Ausstattung der Leitungen.

1.    Schieber...................

2.    Hydranten.................

3.    Wassermesser................

4.    Teilkugeln und Teilkästen..........

5.    Entlüftungskästen..............

6.    Streifkästen.................

7.    Entlastungsventile..............

8.    Bückschlagklappen..............

9.    Druckregler.................

Überführungen und Unterführungen.

1.    Bohrbrücken und Aquädukte.........

2.    Flußunterführungen.............

Hauptzuleitungen und Ortsrohrnetze.

1.    Hauptzuleitungen zum Versorgungsgebiet . . .

2.    Bürgerlicher Versorgungsdruck........

3.    Versorgungszonen..............

4.    Ortsrohrnetze................

Kapitel IY. Hebung des Wassers.

Das Pumpwerk.

1.    Lage des Pumpwerks.............

2.    Bestandteile eines Pumpwerks.........

3.    Betriebskraft................

4.    Sicherheit und Bequemlichkeit des Betriebs . .

5.    Automatischer Betrieb............

6.    Betriebsdauer................

Maschinen und Pumpen..........

Arbeitsbedarf und Kohlenverbrauch .... Wirtschaftlicher Durchmesser von Druckleitungen 96 Über Garantieversuche

59

59

61

65

67

68

69

73

76

76

77

78

78

79

79

80

80

80

81

81

81

81

81

81

82

83

84

85

85

87

87

88

89

89

90

92

95

99

§28.

§29.

§30.

§31.

§32.

§33.

§34.

Kapitel V. Aufspeicherung des Wassers.

Allgemeines.....................

Inhalt der Behälter.................

Anordnung und Ausstattung der Behälter . . . .

Bauausführung der steinernen Behälter......

Eiserne Behälter...................

Form der eisernen Behälter.............

Berechnung der eisernen Behälter.........

101

102

104

107

109

in

113

§35.

§36.

§37.

§38.

§39.

§40.

§41.

§42.

Kapitel VI. Reinigung des Wassers.

Allgemeines....................

Absitzbecken...................

Sandfiltration.

1.    Wirkungsweise .................

2.    Allgemeine Anordnung eines Filters........

3.    Leistung eines Sandfilters.............

4.    Einzelheiten der Sandfilter............

5.    Regelung des Filterdrucks........... .

6.    Rein Wasserbehälter................

7.    Zubehör....................

Besondere Filtrationsmethoden.

1.    Schnellfilter...................

2.    Filter nach System Puech-Chabal.........

3.    Doppelfiltration, System Götze ..........

4.    Vor- und Feinfilter, System Peter..........

5.    Nicht überstaute Sandfilter............

6.    Filtertücher...................

7.    Filtersteine...................

8.    Filter aus andern Stoffen ............

Wasserreinigung auf chemischem Wege.

1.    Vorklärung mit schwefelsaurer Tonerde.......

2.    Verwendung von Kupfersulfat ...........

3.    Vorklärung mittels sonstiger Zusätze........

4.    Enthärtung des Wassers.............

5.    Entfernung der Kohlensäure und des Sauerstoffs . .

Enteisenung und Entmanganisierung.

1.    Allgemeines ...................

2.    Filtermaterial..................

3.    Verfahren von Oesten..............

4.    Verfahren von Piefke...............

5.    Geschlossene Anlagen...............

6.    Entfernung des Mangans.............

7.    Weitere Methoden................

Ozonisierungsverfahren.............

Sterilisation des Wassers............

115

116

116

118

119

120

123

123

123

124

124

126

126

126

127

127

127

128

129

129

130

130

131

132

133

133

135

137

137

138

139

Literaturverzeichnis.

1.    Anleitung für die Einrichtung, den Betrieb und die Überwachung

öffentlicher Wasserversorgungsanlagen, welche nicht ausschließlich technischen Zwecken dienen. Veröff. des K. Gesundheitsamts 1906.

2.    Barkhausen, Neuere Formen für Flüssigkeitsbehälter. Z. 19C0,

S. 1594.

3.    Barth, Die zweckmäßigste Betriebskraft. (Göschen), Leipzig 1904.

2 Bändchen.

4.    Böhmer, Die Wasserversorgung des Seebachgebiets. München 1906.

5.    Crugnola, Serbatoi d’aqua. Turin 1890.

6.    Dost und Hilgermann, Taschenbuch für die chemische Unter

suchung von Wasser und Abwasser. Jena 1908.

7.    Dupuit, Traité de la conduite et de la distribution des eaux. Paris

1865.

8.    Eh mann, Die Versorgung der wasserarmen Alb mit fließendem

Trink- und Nutzwasser und das öffentliche Wasserversorgungswesen im Königreich Württemberg. Stuttgart 1885.

9.    Forchheimer, Berechnung ebener und gekrümmter Behälterböden.

Berlin 1909.

10.    Franz, Bau der Talsperre bei Marklissa am Queiß. österr. Wochenschr.

f. d. öff. Baudienst 1903, H. 40.

11.    Frühling, Die Wasserversorgung der Städte. (Handb. d. Ingenieur

wissenschaften, III. Teil, 3. Bd.), Leipzig 1904.

12.    Gärtner, Die Quellen in ihrer Beziehung zum Grundwasser und zum

Typhus. Jena 1902.

13.    Grundzüge für die Einrichtung von Bahnwasserwerken und Vor

schriften für die Wasseruntersuchung (Preuß. Ministerium d. öff. Arbeiten, 27. März 1907).

14.    Halbertsma, Das Wasserwerk der Stadt Tilburg. Ga 1903, S. 777

(Ga 1898).

15.    Herzberg, Die Wasserversorgung einiger Nordseebäder. Ge 1901,

S. 359.

16.    Hofer, Die Wientalwasserleitung und der Stauweiher bei Tullner

bach. Wiener Allg. Bauzeitung 1898, S. 53.

17.    Intze, Die geschichtliche Entwicklung, die Zwecke und der Bau der

Talsperren. Sonderabdruck aus Z. 1906.

18.    Klette, Die Versenkung eines 2-Meterrohres der Dresdener Düker

anlage. Cbl. XXVII, S. 380.

19.    Klut, Die Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle. Berlin 1908.

20.    Klut, Die Ausdeutung der Analysenbefunde bei der chemischen

Wasseruntersuchung. Ber. d. Deutschen Pharmac. Ges. Berlin 1909, S. 140.

21.    Koch, B., Wasserfiltration und Cholera. Zeitschr. f. Hygiene und In

fektionskrankheiten 1893.

22.    Kusch, Die Betriebskräfte. Berlin 1908.

23.    Leppla, Geologische Vorbedingungen der Staubecken. Sonderabdruck

aus Zentralblatt f. Wasserbau und Wasserwirtschaft 1908.

24.    Lubberger, Die Theorien der Quellenbildung. Ga 1884, S. 12.

25.    Lubberger, Die Quellenbildung in den verschiedenen geologischen

Formationen. Ga 1884, S. 269.

26.    Lueger, Die Wasserversorgung der Städte. Darmstadt. I. Band 1895;

II. Band 1908.

27.    Lueger, Die Wasserversorgung der Stadt Lahr. Lahr 1881.

28.    Lueger, Theorie der Bewegung des Grundwassers in den Alluvionen

der Flußgebiete. Stuttgart 1883.

29.    Mannes, Die Berechnung von Rohrnetzen städtischer Wasserleitungen.

München 1909.

30.    Mattem, Der Talsperrenbau und die Deutsche Wasserwirtschaft. 1902.

31.    Mitteilungen aus der K. Prüfungsanstalt f. Wasserversorgung und

Abwässerbeseitigung.

32.    Oesten, Mechanische Reinigung gußeiserner Wasserleitungsröhren in

Berlin. Z. XXXIV, S. 583.

33.    Para melle, Quellenkunde. Leipzig 1865.

34.    Pettenkofer, Trinkwasser und Typhus. Ga 1889 und 1890.

35.    Prinz, Bau und Bewirtschaftung von Versuchsbrunnen. Ga 1901,

S. 317.

36.    Richert, Les eaux souterraines artificielles. Stockholm 1900.

37.    Roch, Die Wasserversorgung mittels Talsperren in Deutschland (Diss.).

Chemnitz 1909.

38.    Roth er, Das Wasserwerk der Stadt Leipzig, insbesondere dessen Ent

eisenungsanlage. H. 1900, S. 162.

39.    Statistisches Jahrbuch Deutscher Städte.

40.    Sy mph er, Talsperrenbau in Deutschland. Cbl. 1907, Sonderabdruck.

41.    Thiem, Der Versuchsbrunnen f. d. Wasserversorgung der Stadt

München. Ga 1880.

42.    Wahl, Vorarbeiten und Projekt f. d. Wasserwerk Hochkirchen der

Stadt Köln. Ga 1903, S. 819.

43.    Wehner, Die Sauerkeit der Gebrauchswässer. Frankfurt 1904.

44.    Weyl, Die Betriebsführung der Wasserwerke. Leipzig 1909.

45.    Weyrauch, Hydraulisches Rechnen. Stuttgart 1909.

46.    Zadek, Die Trinkwasserversorgung. Berlin 1909.

47.    Ziegler, Der Talsperrenbau. Berlin 1900.

48.    Zobel, Die Wasserversorgung von Stuttgart. Ga 1888, S. 840.

Abkürzungen.

= Tageskubikmeter.

= Litermilligramm.

= Sekundenliter.

= Centralblatt der Bauverwaltung.

= Deutsche Bauzeitung.

= Journal f. Gasbeleuchtung und Wasserversorgung.

= Gesundheitsingenieur.

= Die Gesundheit.

Il II II

Zeitschrift f. Architektur und Ingenieurwesen (Hannover). Zeitschrift des österr. Ingenieur- und Architektenvereins. Wasser und Abwasser.

= Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure.

= Zeitschrift f. d. gesamte Wasserwirtschaft.

Kapitel I.

Allgemeine Vorkenntnisse.

§ 1. Größenabmessung der Anlagen. Reserven.

Wasserversorgungsanlagen bilden vielfach eine Haupt-einnahmequelle der Gemeinden, bei ihrem Bau und Betrieb dürfen daher kaufmännische Gesichtspunkte nicht übersehen werden. Dabei sind zu berücksichtigen die Sicherheit und Bequemlichkeit des Betriebs, das Anwachsen der Bevölkerung und ihres Wasserbedarfs, die täglichen und jahreszeitlichen Belastungsschwankungen, sowie alle möglichen örtlichen Besonderheiten und Ansprüche. Diese Umstände fordern gebieterisch eine individuelle Behandlung der Aufgaben.

Wasserversorgungsanlagen müssen auf Jahre hinaus einer steigenden Inanspruchnahme genügen. Für die längste Zeit müssen Anlagen bemessen werden, bei welchen schrittweise Vergrößerung Schwierigkeiten bereitet, wie Talsperren, Aquädukte, Wehranlagen und städtische Versorgungsnetze, in zweiter Linie stehen Maschinenhäuser, Wohngebäude, sowie alle Arten von Hochbehältern. Auf kürzeste Frist zu bemessen sind Maschinen und Apparate aller Art, da sie verhältnismäßig rasch abgenutzt werden, veralten und durch wirtschaftlichere Kontsruktionen überholt werden.

Im übrigen sind folgende Gesichtspunkte zu beachten :

1.    Rasche Bevölkerungszunahme, insbesondere Einverleibungen oder Mitversorgung von Nachbargemeinden können wesentliche Änderungen der Anlagen zur Folge haben. Dasselbe gilt von der

2.    Einführung der Schwemmkanalisation, der Spülklosetts und der oft sprungweisen Entwicklung besonderer Gewerbe mit hohem Wasserverbrauch, wie Brauereien, Färbereien, Papierfabriken usw.

3.    Auch in hygienischen Fragen ändern sich die Anschauungen.

4.    Eine Gemeinde kann sich mit der Zeit veranlaßt sehen, eine andere Antriebskraft zu verwenden, z. B. statt Dampfkraft Gas oder Elektrizität.

5.    Eine gewisse Dezentralisierung der Anlagen kann in manchen Fällen, insbesondere bei großen Werken oder bei Zonenversorgung (§ 22, 3) erwünscht sein.

6.    Ein Kapital K gibt n Jahre lang auf Zinseszins zu P % gelegt, den End wert :

100 + p]n

100

Kn = K -

Bei 4% findet also nach 17,7 Jahren Verdopplung des ursprünglichen Kapitals statt. Man handelt also wirtschaftlich nicht unrichtig, wenn man anstatt heute für eine noch nicht notwendige Vergrößerung K Mark anzulegen, nach

17,7 Jahren

7,5

12,5

15

10

jj die Summe von

| 1,22 . K 1,34 • K 1,48 . K 1,63 • K 1,80 . K 2,00 • K Mark

für denselben Gegenstand anlegt.

Auf Grund der vorstehenden Erwägungen wird man den ersten Ausbau von Wasserversorgungsanlagen im allgemeinen auf nicht mehr als 10—15 Jahre bemessen, dabei jedoch die Werke unter vorsichtiger Abwägung aller besonderen Verhältnisse so anlegen, daß sich Erweiterungen auch in größerem Umfang möglichst zwanglos und wirtschaftlich angliedern lassen. Damit man aber nicht für allzulange Zeit festgelegt ist, wird man auf baldige Abschreibung der Anlagen bedacht sein.

Die vorstehend geschilderten Umstände und der schwankende Wasserverbrauch der Ortschaften verhindern eine dauernde volle Ausnützung der Werke. Nach dem Statistischen Jahrbuch Deutscher Städte (13. Jahrg.) betrug im Etatsjahr 1902/03 die Beanspruchung der Wasserwerke von 46 größeren deutschen Städten im Mittel 64,6% ihrer möglichen Maximalleistung. Die Grenzen lagen bei 25,1 und 98,3%. Die Ausnützung der Werke lag zwischen 60 und 70% bei 11, zwischen 50 und 60% bei 6 Städten, zwischen 70 und 80% bei 9, über 80% bei 10 Städten.

Zur Erhöhung der Betriebssicherheit dienen Reserve-teile und Reserveanlagen. Die letzteren sind auch geeignet, Mißstände zu mildern, die sich aus vorübergehender starker Belastung der Werke ergeben. Komplizierte, einem raschen Verschleiß oder häufiger Reinigung ausgesetzte Betriebe brauchen die meisten Reserven, doch sucht man sich selbstverständlich bei allen Anlagen gegen Betriebsstörungen zu sichern.

Bei der Feststellung der Größe von Reserven sind die folgenden Punkte zu berücksichtigen:

1.    Die Folgen einer möglichen Betriebsunterbrechung.

2.    Anlagen in abgelegener Gegend brauchen reichliche Reserven.

3.    Spezialkonstruktionen verlangen mehr Reserven als jederzeit erhältliche Handelsartikel.

4.    Streiks, Unruhen und Verkehrsstörungen verlangen Kohlenreserven, sie weisen auf Wasserkraftanlagen und automatische Betriebe hin.

5.    Je nach den besonderen Verhältnissen stellt man

neben n im normalen Betrieb befindlichen Elementen (Maschinen, Apparaten, Filtern) 1 bis n Reserveelemente auf. Bei kleinen Anlagen oder den Hauptbetriebsmaschinen von Gruppenversorgungen wird man ev. auf 100 prozentige Reserven kommen. Stark schwankende Inanspruchnahme wird bisweilen am besten durch Maschinen verschiedener Größe befriedigt.

6.    Die Beschaffung zahlreicher Reservestücke ermöglicht Ersparnis in der Zahl der Reservemaschinen.

7.    Beim V orhandensein verschiedener V ersorgungsarten braucht man bei den einzelnen Anlagen weniger Reserven.

§ 2. Bevölkerungsstand. Wohndichte.

Auf Grund mehrerer Zählungen kann man das bisherige mittlere jährliche prozentuale Wachstum (p) einer Gemeinde und damit nach der Zinseszinsformel (vgl. § 1, 6) ihre Einwohnerzahl am Ende der nächsten n Jahre berechnen. Das Resultat kann und soll nur Näherungswerte geben, da vielfach, namentlich infolge der Eingemeindungen, sprungweises Wachsen von Ortschaften vorkommt; je regsamer eine Gemeinde ist, desto unsicherer ist die Berechnung. Es genügt deshalb oft vollständig die übersichtliche graphische Aufzeichnung und Berechnung zu verwenden.

Eine spätere Verringerung momentaner Zunahme kann außer mit dem Aufhören von Eingemeindungen bisweilen auch mit dem Eingehen einer Industrie, z. B. des Bergbaus, ein treten. — Speziell in Badeorten kann es schwer werden, die Bevölkerungszahl genau festzustellen, da sie stark wechselt. So hatte Wiesbaden Anfang August 1907 bei ca. 100 000 ständigen Einwohnern 113 000 Badegäste, darunter etwa 45 000 zu ständigem Aufenthalt. — Eingemeindete Ortschaften können bisweilen mit eigener Wasserversorgung ver-? sehen werden. Bei Landorten findet vielfach Bevölkerungsstillstand, ja sogar Rückgang statt.

Die folgenden Zahlen sollen einen Überblick geben, wie stark die Bevölkerungszunahme nicht nur in verschiedenen Orten, sondern sogar in einer und derselben Stadt schwanken kann. Es betrug die prozentuale jährliche Zunahme in

Stadt

1875/80    1880/85    1885/90    1890/95    1895/1900 s 1900/05

Aachen

Dresden

Leipzig

Stuttgart

O 00 TU <M^ C^

H (N CO H

O CO N c rfHN C W

cd cd cd r-T

1,60

2,41

11,65

2,19

fco

OI ©

fcO JsS 03 ►4^ Ci Ci O O O O

o o © ^ ^

H H C'l 00

Rixdorf hat von 1900—1905 um 63 091 Einwohner, d. i. pro Jahr um 14% zugenommen (Arbeiterzuzug). Dagegen ergab die Bevölkerungszusammenstellung für ein Bahnbauprojekt zwischen Pforzheim und Herrenberg, daß von 1890 bis 1905 unter 41 berührten Ortschaften nur bei 18 eine Zunahme, dagegen bei 7 Stillstand, bei 16 Abnahme der Bevölkerung eingetreten war (Landflucht).

Die vorstehenden Angaben zeigen, daß man in jedem einzelnen Fall eine Sonderuntersuchung über die Bevölkerungsbewegung einer mit Wasser zu versorgenden Gemeinde anzustellen hat.

Unter der Wohndichte versteht man die Einwohnerzahl pro 1 ha überbauter Stadtfläche. Diese Zahl ist selbst in einer und derselben Ortschaft von Viertel zu Viertel starken Schwankungen unterworfen, sie betrug z. B. im Jahr 1905 in 12 Stadtvierteln Charlottenburgs zwischen 443 und 884 Einwohnern pro Hektar. Für alle Fälle städtischer Versorgungsnetze wünscht man aber nicht nur die tatsächliche, sondern die unter den bestehenden und etwaigen späteren Verhältnissen und Vorschriften größtmögliche Wohndichte zu kennen. Zur allgemeinen Orientierung kann man annehmen:

für sehr dichte Bebauung (fast nur bei alten Stadtkernen und in

. . . 700—900 Einw./ha . . 400—600

Großstädten) . . für dichte Bebauung für mitteldichte Bebauung .... 300—400

180—280 100—180

>5

für offene Bebauung für Villengebiete. .

Die genaue Kenntnis der Wohndichte ist unerläßlich für die Bemessung aller städtischen Versorgungsnetze.

§ 3. Wasserverbrauch und Wasserpreis.

Einwohnerzahl und Wasserverbrauch pro Kopf der Bevölkerung ergeben den Gesamtverbrauch und damit die Größenabmessungen eines Werks.

Die folgende Zusammenstellung gibt für einige deutsche Städte um das Jahr 1905 den mittleren Tagesverbrauch in Litern pro Kopf der Bevölkerung:

35— 60: Plauen (35), Chemnitz (43), Erfurt (58), Kiel (58). 60— 80: Görlitz (64), Mainz (63), Leipzig (67), Halle (76), Braunschweig (78), Nürnberg (78).

80—100: Breslau (81), Berlin (84), Mannheim (85), Kassel (90), Darmstadt (91), Dresden (94), Magdeburg

(94).

100—120: Stuttgart (102), Wiesbaden (106), Hannover (106), Elberfeld (111), Straßburg (113), Karlsruhe (118). 120—140: Köln (126), Krefeld (136), Düsseldorf (138), Bremen (138).

140—160: Essen (156), Frankfurt (178).

160—180: Hamburg (164), Lübeck (167), Metz (176).

Über 200: München (209), Würzburg (226), Augsburg (251), Dortmund (264), Freiburg (293, im Jahr 1908:

332).

Der durchschnittliche mittlere Verbrauch von 51 größeren deutschen Städten betrug 1905 116,3 1 und schwankte zwischen 34,8 (Plauen) und 293,4 (Freiburg).

Als Mittelwerte für den Hausverbraucli in deutschen Orten wird man betrachten können:

für Städte 70—150 1 pro Kopf und Tag, für Landorte 40—80 1 pro Kopf und T ag.

Diese Zahlen erfahren in den meisten Orten entsprechend der sich hebenden Lebenshaltung mit der Zeit eine gewisse Zunahme. In Stuttgart wird sie zu 1,36% jährlich angenommen. In Frankfurt hat von 1889—1909 die Bevölkerung um 50%, der Wasserverbrauch um 65% zugenommen (65 : 50 = 1,3). Jedoch kommt auch Verbrauchsabnahme vor, vgl. übernächsten Absatz.

Von wesentlichem Einfluß auf die Höhe der Zahlen sind die Art der Wasserabgabe, der Wasserpreis, das Klima, die Lebenshaltung der Bewohner, Kanalisation, Straßensprengung, Springbrunnen, Industrie, Obst- und Gemüsebau. Letzterer hat bei einzelnen amerikanischen Städten den Verbrauch auf 1400 1 pro Kopf gesteigert, aber auch ohne ihn erreichte Chicago 900 1; bekannt ist der enorme Verbrauch des alten Kom infolge seiner vielen Fontänen.

Durch Einführung von Wassermessern läßt sich der Wasserverbrauch wesentlich einschränken und dadurch eine an sich notwendige Wasserwerkserweiterung um eine Keihe von Jahren (5—10) hinausschieben. In Brüx i. B. fiel der Verbrauch auf diese Weise von 70 auf 40 1 pro Kopf und Tag. Die Einführung von Wassermessern empfiehlt sich daher erst, wenn eine gewisse Gewöhnung an reichlichen Wasserverbrauch eingetreten

ist.

Der Wasserverbrauch ist ziemlich starken Schwankungen unterworfen. Für die einzelnen Monate ergaben sich in Baden-Baden nachstehende Verhältniszahlen:

Januar    Februar    März    April    Mai    Juni

1,06    1,00    1,24    1,50    1,83    1,91

Juli August September Oktober November Dezember. 2,00    2,24    1,96    1,46    1,24    1,06

Im Mittel kann man etwa setzen für das Minimum (Winter) 1,0, für das Jahresmittel 1,8, für das Maximum (Sommer) 3. Das Verhältnis zwischen mittlerem und größtem Verbrauch ist hiernach etwa 1 : m = 1 : 1,7. Es schwankt zwischen 1,3 und 2,0.

Auch der Verbrauch in den verschiedenen Tagesstunden schwankt stark, etwa im Verhältnis von 1 : n = 1 : 1,5 bis 1 : 1,6.

In allgemeiner Form erhält man folgende Ausdrücke : Der mittlere Verbrauch pro Kopf und Tag sei: q Liter, dann ist der größte Verbrauch pro Kopf und Tag: m • q Liter, damit ergeben sich die durchschnittlichen Stunden-werte :

q : 24 bzw. m • q : 24 Liter.

Der tatsächliche Verbrauch ist in der Stunde des Maximalverbrauchs n mal so groß als der durchschnittliche Stundenwert, er beträgt also :

n • q : 24 bzw. n • m • q : 24 Liter

am Tag des mittleren bzw. größten Verbrauchs. Man bezeichnet den Wert m • q als Maximaltagesverbrauch, den Wert n • m • q : 24 als Maximalstundenverbrauch.

Der Maximalstundenverbrauch am Tage des Maximalverbrauchs beträgt also mit den oben angegebenen Zahlenwerten etwa:

n • m • q : 24 = 1,6 • 1,6 • q : 24 = 0,1066 • q,

d. h. rund 10% des mittleren Tagesverbrauchs.

Vielfach interessiert der Wasserverbrauch für einzelne Verrichtungen. Die folgende Tabelle gibt einige Werte:

Nr.|

V er wendungsart

Liter-

Bemerkungen

1.    Trinken, Kochen, Reini

gung, Wäsche pro Kopf und Tag.......

2.    Gewerbliche Tätigkeit (4

württemb. Städte von 20 bis 40 Tausend Einwohnern) ........

20—50

10—50

OÎTjîlO cot^ûô ci © -H (MCO

*—I    i—I    r-M P—I

Einmalige Abortspülung Intermitt. Pissoirspülung Besprengen von Gärten, Höfen und Straßen . . Waschanstalten . . . .

Schlachthöfe.....

Ökonomien......

5—7

30—50

1—2

400

3-400

50

8—15

pro Kopf der Einwohnerzahl und mehr pro Stand u. Stunde

Reinigung eines Wagens Reinigung eines Eisenbahngüterwagens . . .

1 dreistrahlige Dampffeuerspritze .....

1 Strahlrohr......

1 Lokomotive (Flachland),

1 Tenderfüllung 8 bis 22 cbm . ......

14.    Militärische Lager:

Pro 1 Mann und Tag . Pro 1 Pferd und Tag .

15.    Badeanstalten pro Wan

nenbad .......

16.    Irrenanstalten, Sanato

rien .........

17.    Dampf er zeugung pro 1 PS

(indiziert) und Stunde:

a)    Auspuffmaschinen .

b)    einzylindr.Kondens.-

Masch........

c)    Verbundmaschinen .

. Kühlwasser für Gasmaschinen

. Vermauern von 1000 Ziegeln .........!

200

bis 1500

12—16 3,0—5,0

60—200

50

70

300—500

250—350

20

15

10

CO 00

40—60

pro qm

pro 100 kg Wäsche pro 1 St. Vieh pro 1 St. Großvieh pro 1 St. Kleinvieh

pro Sekunde

pro km

die Zahlen genügen nicht immer

einschl. Personal

li

750—850

pro 1 cbm Gas einschl. Mörtelbereitung

wpvrauch, Wasserversorgung.

Für Brandfälle muß in den Hochbehältern eine Reserve vorhanden sein, die sich nach der mutmaßlichen Dauer eines Brands (ca. 2 Stunden) und der Zahl der verwendeten Strahlrohre (2—4) sowie ihrer Leistung richtet; die meisten Brandfälle ereignen sich im Winter, etwa ²/₃ bei Tage, % bei Nacht.

Der Gesamtverbrauch setzt sich nach der deutschen Statistik aus folgenden Posten zusammen:

a)    öffentlicher Verbrauch (Kanäle, Straßen, Springbrunnen).

b)    Verbrauch in städtischen und staatlichen Gebäuden.

c)    Verbrauch der Privatabnehmer.

d)    Verbrauch in den Wasserwerken selbst und Verluste.

Letztere können besonders bei mangelhafter Ausführung der Installationen, des Rohrnetzes und undichten Behältern recht groß (bis 20 und 30%, in Chicago bis 45%) werden.

Die folgende Tabelle gilt für das Rechnungsjahr 1904 bis 1905; Kolumne 4 bezieht sich auf die Gesamtwasser-abgabe, Kolumne 5 auf die Wasserabgabe an Private, die Kolumnen 6—9 auf die obenstehende Gliederung des Verbrauchs.

Nr.

Stadt

Einw.-

Zalil

Verbrauch 1 pro Kopf/Tg

Verbrauchsanteil %

r-i CO T* IO cd

Augsburg

Berlin

Darmstadt

Freiburg

Görlitz

Halle

fco oa fcöjo oo Vl H-I 00 oo bo g

I—1¹    00

ctoVm»

«4 -4 05 00 OO O 00 vfüi

kootli Io to ^ Ol co o

+ V# V* \Ä V» V*

öiCOWtOWÜT

CO

Nr.

Stadt

Einw.-

Zahl

Verbrauch lpro Kopf/Tg

Verbrauchsaiiteil %

00 © © I-H c4 CO Tjî

pH rH i-H i—* i—(

Karlsruhe

Liegnitz

München

Plauen

Posen

CO©—ICOtOÜl©©

jcocn

OO b Cn H O M Ol <1

W H    (—1    I—•

OtÜi^CO©—ïh-j©

© h-1    ^4 © CO © ©

V rfn Ol ^3 © © 00

^ Ü <1 fco © K) I

-    • N* V* \» V» V»    I

^03 © W H to to

Der Wasser preis oder Wasserzins richtet sich:

1. Nach den Selbstkosten des Wassers, welche einschl. Verzinsung und Abschreibung im Mittel zwischen 5 und 12 Pf. pro Kubikmeter betragen, aber auch höher steigen können, 2. nach dem Gewinnzuschlag des Wasserwerks.

Der Abgabepreis bewegt sich zwischen 3,3 und 36 Pf. und beträgt:

3,3 Pf. in Augsburg.

5—10 Pf. in München (4,7), Freiburg (7,2), Nürnberg (10), Würzburg (10).

11—15 Pf. in Dresden (12), Düsseldorf (12), Karlsruhe (12), Magdeburg (12), Berlin (15), Charlottenburg (15), Köln (15), Straßburg (15).

16—20 Pf. in Stettin (18), Kassel (20), Mannheim (20).

22 Pf. in Darmstadt.

25 Pf. in Mainz, Wiesbaden (24,8).

In Barmen beträgt der Wasserzins 16, 32 und 36 Pf., je nach der Höhenlage des versorgten Gebäudes. In Frankfurt bezahlt man im Sommer 25, im Winter 15 Pf. pro Kubikmeter Wasser.

Über die Rentabilität deutscher Wasserwerke siehe Z. g. W. 1910, S. 40. Sie betrug 1904 in Düsseldorf ^9,8%!

Die Bezahlung des Wassers erfolgt entweder nach einem Pauschaltarif, z. B. entsprechend der Grundstücksgröße und dessen Höhenlage, oder nach Wassermessern, wobei ebenfalls der Einheitspreis je nach der Entnahme -menge ab gestuft werden kann.

Die Abgabe des Wassers geschieht fast durchweg ununterbrochen, nur einzelne Städte (im Ausland) besitzen unhygienische Hausreservoire, welche nur zu gewissen Stunden vom Wasserwerk aus gefüllt werden.

§ 4. Beschaffenheit natürlich yorkommender Wässer.

1.    Aussehen. Reines Wasser soll vollständig klar sein. Organische und unorganische Schwebestoffe, insbesondere Ton, Detritus, Pilzfäden, machen ein Wasser unappetitlich. Diese Mißstände lassen sich fast immer durch richtige Passung oder Behandlung des Wassers beheben.

2.    Farbe. Sie soll in dickeren Schichten blau sein. Humin-stoffe, starker Eisengehalt, organische Verunreinigungen geben dem Wasser gelbliche bis gelbbraune, z. B. für Färbereien und Papierfabriken untaugliche Farbe. Diese Färbung dient als Indikator für die oben angeführten Stoffe.

3.    Geruch. Gutes Wasser soll geruchlos sein. Humin-stoffe geben dem Wasser einen dumpfig-moorigen Geruch. Muffig-kohlartig wird der Geruch eines Wassers, in welchem Zersetzungen abgestorbener Organismen ihren Höhepunkt überschritten haben.

4.    Geschmack. Gutes Trinkwasser soll keinen ausgesprochenen, lediglich einen erfrischenden Geschmack haben. Dieser rührt insbesondere von freier Kohlensäure und einem gewissen Kalkgehalt her. Die Geschmacksschärfe verschiedener Personen ist stark wechselnd und die Gewohnheit von großem Einfluß. Nach Rubner schmeckt man Kochsalz bei 300—400, Gips bei 500—600, Magnesiumsulfat bei 500—1000, Chlormagnesium bei 60—100 und eine Mischung dieser Salze bei 300—400 1mg (siehe hierzu ferner W. u. A. I, S. 467 und 532 und II, S. 174).

Selbst große Härte eines Wassers zeigt sich nicht immer

am Geschmack. Hoher Gehalt an Huminstoffen verleiht einem Wasser faden Geschmack.

5.    Temperatur. Am erwünschtesten sind Temperaturen von 7—10° C, die Grenzen sind etwa 5 und 15°. Wasser von nur 5° kann schon gesundheitlich schädigend wirken, Wasser von 15° und mehr erfrischt nicht. Die Jahrestemperatur des Grundwassers (in genügender Tiefe gemessen konstant) verläuft in höheren Schichten parallel zu derjenigen der Lufttemperatur, jedoch mit einer gewissen zeitlichen Verschiebung. So haben viele Grundwässer gerade im Sommer ihre kühlste Temperatur. In Mitteleuropa entzieht man das Wasser bei 1,5—2,0 m Deckung der Rohre den raschen Temperaturschwankungen der Außenluft, in mehr extremen Klimaten kann größere Tiefenlage nötig werden.

Temperaturbeobachtungen sind eines der wichtigsten Hilfsmittel des Hydrologen, insbesondere, wo es darauf ankommt, verschiedene Grundwasserströme zu unterscheiden oder die gegenseitige Beeinflussung von Grund- und Oberflächenwasser zu ermitteln. Quellen mit stark wechselnder Temperatur sind stets verdächtig, ihr Wasser auf raschem Weg (durch Klüfte) ohne wesentliche Filtration von der Erdoberfläche zu beziehen. Gleichmäßigkeit der Temperatur gestattet aber noch nicht die umgekehrte Folgerung.

6.    Reaktion. Die meisten Wässer reagieren wegen ihres Gehalts an Magnesium- und Kalziumkarbonaten schwach alkalisch. Freie Kohlensäure, Humin- und Mineralsäuren, welche Metalle und Mörtel (Beton) angreifen, verleihen dem Wasser saure Reaktion.

7.    Gasgehalt. Von den im Wasser enthaltenen Gasen Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Kohlensäure und Schwefelwasserstoff kommen für uns besonders in Betracht Sauerstoff, Kohlensäure und Schwefelwasserstoff. Sobald der Sauer-stoffgehalt eines Wassers 5 ccm im Liter übersteigt, wirkt er zerstörend auf ungeschütztes Eisen und Blei ein, besonders, wenn das Wasser weich ist. Die freie Kohlensäure dagegen vermag auch die Asphaltierung der Rohre anzugreifen und Eisen zu lösen. Tritt zur Kohlensäure Sauerstoff hinzu, so findet auch Rosten statt (Ga 1909, S. 822). Eine weitere Folge sind Angriffe auf Beton, Mörtel, Kupfer und Zinkteile. Gegen derartige Wirkungen wird beispielsweise das Frankfurter Stadtwaldwasser entsäuert (s. § 39, 5). Bekannt sind

die in Dessau vorgekommenen Bleivergiftungen (Ga 1889, S. 556), gegen welche man sich durch Zusatz von 70 g pulverisiertem Kalk pro 1 chm Wasser schützte.

Schwefelwasserstoff findet sich sehr oft zusammen mit Eisen im Grundwasser, scheidet sich jedoch an der Luft sehr rasch aus. Er kann herrühren von der Zersetzung schwefelhaltiger organischer Stoffe oder von Fabrikabwässern oder — harmloser — von der Zersetzung schwefelsaurer Salze (Gips) oder Schwefeleisen im Untergrund. Von letzterem stammt auch meist der Eisengehalt namentlich der Tiefgrundwässer. Erst genauere Untersuchung entscheidet, ob ein Schwefelwasserstoffgehalt bedenklich ist oder nicht.

Die im Wasser enthaltene Luft ist ohne hygienische Bedeutung, sie verlangt jedoch gewisse technische Maßnahmen: Entlüftung der Scheitelpunkte aller, namentlich der Saug-und Heberleitungen.

8. Härte des Wassers. Die Härte des Wassers wird hervorgerufen durch Kalzium- und Magnesiumverbindungen und zwar durch ihre Karbonate und Bikarbonate einerseits, welche die sogenannte—Vorübergehende“ oder (nach Klut) Karbonathärte bedingen und durch die Chloride, Sulfate, Nitrate und Silikate andrerseits, welche die'HBIeibende'Tîder (nach Klut) Mifleralsäurehärte hervorrufen. Beide Härten zusammen nennt man die Gesamthärte eines Wassers. Die Karbonathärte nimmt schon bei normaler Temperatur unter Inkrustation der Leitungswände ab, mehr noch beim Kochen des Wassers (Kesselsteinbildung). Technische Mittel, wie das Permutitverfahren (s. § 39, 4) bezwecken die Beseitigung der Härte.

Man mißt die Härte nach deutschen (Hd), französischen (Hf) oder englischen (He) Härtegraden. Es entspricht ein deutscher Härtegrad einem Gewichtsteil Kalk in 100 000 Teilen WTasser. Dabei wird die Magnesia als Kalk eingesetzt nach der Proportion:

MgO : CaO = 40 : 56 = 1 : 1,4, d. h. x 1mg CaO und y 1mg MgO geben 0,1 • x +0,14 -y deutsche Härtegrade. Es ist ferner

1 Hd = 1,786 Hf und 1 Hd = 1,250 He. Härtebestimmungen spielen für den Hydrologen dieselbe wichtige Rolle und dienen denselben Zwecken wie die Temperaturmessungen .

Es gibt keine feste Grenze zwischen weichen und harten Wässern. Erstere reichen etwa bis 10, letztere beginnen etwa bei 20° deutscher Härte. Im übrigen spielt die Gewohnheit die größte Rolle, so daß es Schwierigkeiten machen dürfte, einer Gemeinde etwa durch ein neues Wasserwerk Wasser von ganz anderer Härte zu liefern. Fluß-, See- und Talsperrenwässer sind meist sehr weich (0,6—3,5°), Grundwässer in Alluvionen wechseln etwa zwischen 3 und 15°, aus Tiefbrunnen zwischen 3 und 70°: Dasselbe gilt auch für Quellwässer. Alles dies sind Trinkwässer, nicht zu weiche Wässer scheinen aber, abgesehen von dem erfrischenderen Geschmack, der Gesundheit am zuträglichsten zu sein.

Die Härte des Wassers ist von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Sie bewirkt die lästige Kesselsteinbildung ; besonders schädlich sind Gips und Magnesiumchlorid, welches in den Dampfkesseln sogar Salzsäure abspaltet. Harte Wässer erfordern größeren Aufwand an Seife zum Waschen und mehr Brennmaterial zum Kochen der Hülsenfrüchte.

9. Eisengehalt. Er ist eine äußerst verbreitete Verunreinigung namentlich der Grundwässer. Eisenhaltiges Wasser wird an der Luft trüb, setzt gelbbraune Flocken ab, welche die Wäsche beschmutzen, der Geschmack wird tintig, der Geruch bisweilen schlecht, insbesondere bei Anwesenheit von Schwefelwasserstoff. Eisenhaltiges Wasser ist unbrauchbar für alle Industrien, die reines Wasser nötig haben (Färbereien, Gerbereien, Bleichereien, Leim-, Papier- und Stärkefabriken, Brauereien usw.).

Das Eisen ist im Grundwasser als lösliches doppelt kohlen-saures Eisenoxydul, meist an Kohlensäure, seltener an Huminsäure, Phosphorsäure und Mineralsäuren gebunden vorhanden (vgl. oben Nr. 7). Durch Berührung mit der Luft scheidet sich Kohlensäure ab, das Oxydul geht in unlösliches Oxyd und wegen dessen Unbeständigkeit sofort in unlösliches Hydroxyd über nach der Formel:

2 Fe(HC0₃)₂ + O + H₂0 = Fe(OH)₆ + 4 C0₂.

Der Eisengehalt der Wässer ist außerordentlich schwankend. Man findet ihn von 0—140 1mg (Breslauer Grundwasser -katastrophe). Auch der Eisengehalt eines und desselben Brunnens schwankt innerhalb ganz kurzer Zeiträume, wie Darapski nachgewiesen hat. Bisweilen stellt sich der Eisengehalt erst einige Zeit nach der Betriebseröffnung eines Werks ein oder er steigt dann auf einen höheren Wert, um auf ihm zu beharren.

Für einzelne Gewerbe, z. B. Fabriken feiner Papiere, Wäschereien, Gerbereien dürfte schon 0,1 1mg Eisengehalt die höchste zulässige Grenze sein, für Trinkwasser etwa 0,3 bis 0,4 1mg, je nach seiner sonstigen Zusammensetzung, aber auch weniger, bis zu 0,1 1mg herunter (Ga 1909, Nr. 3).

Als man das Wasser noch nicht zu enteisenen verstand, waren die in eisenhaltigen Wässern sich entwickelnden Eise n -algen eine große Gefahr, da sie imstande waren, durch Wucherung selbst größere Leitungsquerschnitte zu versperren. Zu nennen sind hier die Chlamydothrix-, Chrenothrix- und Gallionella-Arten (Ga 1904, S. 508).

10. Mangangehalt. Seine Bedeutung wurde erst voll erkannt anläßlich der Breslauer Grundwasserkatastrophe vom März 1906 (Ga 1908, S. 963 ff. und W. u. A. I, S. 34), welche eine fast vollständige Stillegung des neuerbauten Grund-Wasserwerks zur Folge hatte. Mangan ist im Boden als Braunstein (Mn0₂) vielfach in Form eines schwarzen Schlamms vorhanden. Aus dem Schwefeleisen des Untergrunds entsteht bei Luftzutritt Schwefelsäure (H₂S0₄), welche mit Mn0₂ das im Wasser leicht lösliche Mangansulfat bildet (Ge 1907,

Mangan setzt bei seiner Ausscheidung im Wasser einen schwarzen äußerst lästigen Schlamm ab. Es wird ferner im Körper von Algen noch reichlicher aufgespeichert als Eisen, zeitigt also dieselben unangenehmen Wirkungen in Rohrleitungen wie Eisen.

In kleinen Mengen wird Mangan von den Enteisenungs-anlagen mit entfernt; die Entmanganisierung im großen befindet sich noch im Stadium aussichtsvoller Versuche (vgl. § 40, 6).

11. Chlorgehalt. An zu hohem Chlorgehalt ist schon die Verwendung mancher Wässer gescheitert. Hygienisch bedenklich ist der Chlorgehalt jedoch nur, wenn er auf Verunreinigungen organischer Natur (Harn, Dung- und Abortgruben, benachbarte Flüsse, Ortschaften) hinweist. Eine

S. 745 f.). Oder es kann Mn0₂ bei Absenkung des Grundwasserspiegels durch Zutritt von Luft in eine wasserlösliche Verbindung übergehen, welche bei Überschwemmungen durch einsickemdes Wasser ausgelaugt und den Brunnen zugeführt wird.

technisch brauchbare Entfernung der im Wasser enthaltenen Chloride ist bis heute noch nicht geglückt, sie wäre von größter Bedeutung. Der Umstand, daß chlorfreie Wässer auf den schwereren, magnesia- und chlorhaltigen schwimmen, ermöglicht die Wasserversorgung selbst flacher Meeresinseln aus oberflächlichen Grundwasserschichten.

12.    Bleigehalt. Wasser mit Bleigehalt über höchstens 0,35 1mg ist durchaus schädlich und?keinesfalls verwendbar. Wird durch Untersuchung festgestellt, daß ein Wasser blei-1 Ösen de Eigenschaften besitzt, so sind Bleirohre (in Hauszuleitungen) ausgeschlossen (vgl. Nr. 7).

13.    Ammoniakverbindungen (NH₃). Sie entstehen durch chemische und biologische Re du kt ions prozesse, z. B. im Moorwasser oder im Grundwasser, das aus moorigen Gegenden herkommt. Kommt als Ursache Fäulnis eiweißartiger Verbindungen (Albuminoidammoniak) in Betracht, so ist ein Wasser zu beanstanden. Wasser mit Ammoniakverbindungen ist wenig geeignet für Brauereien, das Gärungs-gewerbe und Stärkefabriken.

14.    Salpetrige Säure. Sie ist an sich in den vorkommenden Mengen unschädlich, aber fast stets Indikator für tierische Abfallstoffe. Kommt sie in Tiefbrunnenwasser vor, so ist sie meist unbedenklich.

15.    Salpetersäure. Sie ist das Endprodukt der Oxydation stickstoffhaltiger Stoffe und kann an sich, selbst in größeren Mengen (30 1mg), unbedenklich sein, z. B. wenn sie von Braunkohlen herrührt (Kölner Wasserwerk Hochkirchen). Spezielle Untersuchung ist nötig. Sie ist schädlich für Brauereien, das Gärgewerbe und Zuckerfabriken.

16.    Schwefelsäure (im Moorwasser), Kieselsäure (ab 15 lmgSi0₃H₂) und Alkalisalze sind schädlich für Dampfkessel. Von Phosphorsäure weisen schon Spuren auf tierische Abgänge hin.

17.    Organische Substanz, d. h. die Menge der nicht oxydierten (mineralisierten), in einem Wasser enthaltenen, organischen Stoffe bietet einen ungefähren Anhalt für den Grad der Verunreinigung, doch kann sie ebensowohl von harmlosen Pflanzenresten (Blättern) als von Tieren herrühren. Sie verbrennt beim Ausglühen des Rückstands einer eingedampften Wasserprobe („Glühverlust“ und „Glührückstand“). Die Menge der organischen Substanz bestimmt man ferner durch den zu ihrer Oxydation notwendigen Kaliumpermanganatverbrauch. Doch geben beide Methoden nur Vergleichswerte. Es entsprechen 79 Teile KMn04 = 20 Teilen 0₂.

Huminstoffe finden sich, namentlich in der Nähe des Meeres in Moorgebieten. Sie sind nicht gesundheitsschädlich, greifen aber die Kesselwandungen an. Ihre Entfernung geschieht durch Zusatz von Alaun (Jewellfilter, § 38, 1).

18. Bakterien. Sie finden sich fast in jedem Wasser und natürlich ebenso die Stoffe zu ihrer Ernährung. Datei wird der im Wasser enthaltene Sauerstoff aufgezehrt: „Sauerstoffzehrung“ eines Wassers. Steriles Wasser zeigt demnach keine Sauerstoffzehrung. Man unterscheidet harmlose und pathogene Bakterien. Von letzteren kommen für die Krankheitsübertragung durch Wasser namentlich in Betracht Cholera, Typhus und Ruhr. Ihre Vermehrung ist bekanntlich eine ungeheuer rasche, ihre Lebensdauer im Wasser unter günstigen Bedingungen, wenn sie sich z. B. in Hochbehältern, Brunnen an Schlamm- und Staubteilchen anhängen können, eine praktisch unbegrenzte. Zur Feststellung des Verunreinigungsgrades eines Wassers diente früher fast ausschließlich die Anzahl der in einem Kubikzentimeter Wasser befindlichen entwicklungsfähigen Keime und man verlangte, ein Wasser solle bei bestimmter Versuchsanordnung nicht mehr als 100 Keime pro Kubikzentimeter enthalten. Da die absolute Keimzahl eines Wassers nicht festzustellen ist, so begnügte man sich mit der bekannten Methode des Plattengießens, welche einen brauchbaren relativen Maßstab zur Beurteilung von Wässern gibt. Neuerdings hat man, abweichend von der anfänglichen Richtung der Wasserbakteriologie, besonders danach gestrebt, raschere sichere Methoden, insbesondere für den wichtigsten bakteriellen Nachweis von Fäkalverunreinigungen eines Wassers zu finden. Die Methode von Eijkmann basiert auf der fast allgemein anerkannten Ansicht, daß sich der im Darm lebende KoH-bazillus nur im fäkalverunreinigten Wasser finde. Mit Hilfe der Eijkmannschen Methode kann man innerhalb 24 Stunden nachweisen, ob ein Wasser Kolikeime enthält, also durch Fäkalien verunreinigt ist (siehe ferner Archiv f. Hygiene, 70. Bd., S. 311).

Neben der bakteriellen Wasseruntersuchung sind heute

die chemische Untersuchung und die allgemeine örtliche Beurteilung eines Wasserbezugsorts wieder in den gebührenden Rang eingesetzt. Auch weiß man heute, daß ein Keim noch nicht zur Infektion genügt, daß es also von wesentlicher Bedeutung ist, ob ein pathogener Keim auf 50 oder 200 ccm Trinkwasser kommt.

Besondere Befürchtungen werden vielfach wegen der in Nähe von Friedhöfen angelegten Brunnen gehegt. Diese Furcht ist weit übertrieben, wie zuerst von Petri nachgewiesen wurde (Handbuch der Ing.-Wiss., III. Teil, 4. Aufh, I. Bd., 1. Lieferung, S. 86).

Die Durchlässigkeit des Bodens für Bakterien ist sehr gering. Bei Berlin wurden Versuche angestellt (Ge 1909, S. 681), um festzustellen, ob Bakterien aus undichten Kanälen nach 21 bzw. 17,5 m entfernten Brunnen gelangen könnten. Dabei wurden die Prodigiosuskeime zuerst direkt in das Grundwasser eingespült, bei einem zweiten Versuch mußten sie erst 1,25 bzw. 2,5 m Sandboden durchdringen. Die Filtrationskraft des Bodens zeigte sich im ersten Fall noch viel größer, als man sie von künstlichen Sandfiltern verlangt; im zweiten Fall, wo über 8200 Billionen Keime in den Boden gelangten, konnte in dem Brunnen nicht ein einziger Keim nachgewiesen werden.

In vielen Fällen ist der Ingenieur genötigt, persönlich die einfachsten chemischen Wasseruntersuchungen vorzunehmen. Hierfür sind als Hilfsmittel besonders zu empfehlen: Lit.: 6, 19 u. 20.

19. Anforderungen an ein Trinkwasser. Nach dem Vorhergehenden lassen sich für Trinkwasser nachstehende Anforderungen zusammenstellen :

1.    Der Eintritt pathogener Keime muß unmöglich sein.

2.    Das Wasser muß den im vorstehenden gegebenen physikalisch-chemischen Bedingungen genügen.

3.    Die Menge des Wassers soll reichlich und muß jederzeit ausreichend sein.

4.    Der Preis des Wassers soll ein möglichst niederer sein.

Eindringlich muß davor gewarnt werden, auf Grund einer einmaligen Beobachtung bzw. Untersuchung über die Qualität eines Wassers bzw. Wasserbezugsorts ein Urteil ableiten zu wollen. Dies gilt für die chemische, bakteriologische und biologische Beurteilung eines Wassers, da die herrschende Witterung und die Grundwasserstände von bedeutendem momentanen und länger dauerndem Einfluß auf die Qualität eines Wassers sind. Man wird deshalb bei mehrfacher Untersuchung in den meisten Fällen auch verschiedene Resultate bekommen, deren Einzelbedeutung nur durch die Beurteilung der ganzen Örtlichkeit und der übrigen Umstände ermittelt werden kann.

Die Entnahme der Wasserproben für eine Wasseruntersuchung sollte nur durch einen Sachverständigen bzw. peinlich genau nach der gegebenen Anweisung vorgenommen werden.

Literatur zu Kapitel I: 1, 6, 12, 15, 19, 20, 21, 31, 39, 43.

Kapitel II.

fr

§ 25. Arbeitsbedarf und Kohleny erbrauch.

§ 40. Enteisenung und Entmanganisierung.

Steinzeug-I röhren,

(Sammlung so Bf. ©öfcfym

Dshar Säger, o. fionorarprof. a.b. Unio. 23onn. l.

©neben erfd)ien:

Kapitel II.

Beschaffung des Wassers.

§ 5. Allgemeine Vorarbeiten.

Die allgemeinen Vorarbeiten umfassen alle Untersuchungen, welche neben den speziellen, später zu besprechenden Vorarbeiten zur Beurteilung der örtlichen Verhältnisse notwendig sind und betreffen:

1. Allgemeine Lage des Orts: Terraingestaltung, beherrschende Punkte, Größe der einzelnen Ortsteile,

Erweiterungen, Eingemeindungen, Vororte, Umgebung; offene Gewässer (Tiefe, Breite, Sohlenbeschaffenheit usw.), Hauptstraßen, Eisenbahnen, Friedhöfe, Parks und Gärten.

2.    Die Bewegung der Bevölkerung, speziell besondere Einflüsse, Eingemeindungen, Bauordnung, Ausdehnung der Wohn-, Villen-, Geschäfts-, Industrie- und Arbeiterviertel ; Fremdenverkehr.

3.    Die Gesundheitsverhältnisse, häufiges Vorkommen bestimmter Infektionskrankheiten, ihre Ursache und die dagegen getroffenen Maßnahmen; Desinfektion.

4.    Gewerbliche Betriebe, Art und Größe derselben, Wasserverbrauch; private Wasserversorgungs-anlagen.

5.    Vorhandene Betriebskräfte. Art, Größe, Preis, Konstanz und Erweiterungsfähigkeit; Möglichkeit ihrer Benützung für die neue Wasserversorgung.

6.    Wasserverbrauch für die verschiedenen Klassen der Bevölkerung, für die gewerblichen Betriebe, Straßen-und Gartensprengung, Kanalspülung, Badeanstalten, Springbrunnen, Klosetts; Untersuchung über den erforderlichen Versorgungsdruck; Privatbrunnen.

7.    Finanzlage der Gemeinde und städtischer Grundbesitz in ihren möglichen Beziehungen zu dem W asserversorgungspro jekt.

8.    Rechtsfragen, Möglichkeit von Einsprüchen gegen die geplante Anlage.

9.    Beschaffung des nötigen Materials an Karten, Plänen und in Betracht kommenden behördlichen Vorschriften.

§ 6. Über Wasserbezugsquellen.

Das zum Trinken und sonstigen Gebrauch, erforderliche Wasser wird gewonnen aus Flüssen und Seen, Talsperren und Zisternen, den Quellen und dem Untergrund. Manche Städte haben gemischte Versorgungen, so bezieht Berlin See- und Grundwasser, Frankfurt und Posen Fluß- und Quellwasser, Amsterdam Dünen- und Flußwasser, Stuttgart Fluß-, Quell- und Teichwasser.

Für die Wahl der Versorgungsart kommen in Betracht die zur Verfügung stehenden Bezugsorte nach Zahl, Höhenlage und Entfernung vom Versorgungsort, nach Menge, Nachhaltigkeit und Güte des Wassers, nach Kosten, Erweiterungsfähigkeit und Betriebssicherheit der Anlagen. Hervorzuheben sind folgende in der Mehrzahl der Fälle charakteristische Punkte:

Beim Flußwasser: Ausreichende Menge, einfache Fassung, künstliche Hebung, beschränkte Qualität: Das Wasser ist meist weich, aber oft trübe, reich an organischen Stoffen, besonders an Keimen und von stark wechselnder Temperatur.

Beim Seewasser: Ausreichende Menge, einfache Fassung, vielfach künstliche Hebung, Temperatur bei genügender Entnahmetiefe günstig, Qualität wechselnd, je nach der Größe des Sees und der Nachbarschaft von Wohnstätten und Zuflüssen. Meist ist wenigstens Schnellfiltration notwendig.

Beim Talsperrenwasser gilt das für Seewasser Gesagte, nur ist in der Kegel künstliche Hebung nicht erforderlich. Das Einzugsgebiet wird möglichst ganz frei von Wohnstätten gehalten. Filtration ist meist erforderlich, die Anlagekosten sind relativ hoch.

Beim Zisternenwasser kann bei richtiger Anlage genügende Reinheit und Temperatur erreicht werden.

Die Quellen, früher als das edelste Wasser angesehen, besitzen in der Regel chemisch genügend reines, frisches, jedoch nicht immer genügend keimfreies Wasser. Meist einfache Fassungen, vielfach Zuleitung unter natürlichem Gefälle, doch häufig beschränkte, schwankende Wassermenge und große Entfernung vom Versorgungsgebiet.

Das Gr und wasser ist oft in größter Menge vorhanden, meist kühl, oft sehr rein von Bakterien, dagegen ist vielfach ein Gehalt an Eisen, Mangan, Chlor, Humin-stoffen usw. mehr oder weniger lästig. Fast immer ist künstliche Hebung notwendig.

Natürlich filtriertes Flußwasser oder eine Mischung von solchem mit reinem Grundwasser erhält man, wenn man Brunnen oder Sickergalerien in der Nähe von Flüssen anlegt: Die Eigenschaften dieses Wassers nähern sich je nach der Entfernung der Brunnen vom Fluß und der Tiefe der Spiegelabsenkung im Brunnen mehr denjenigen des Flußwassers oder des Grundwassers.

Die Versorgung mit Grund wasser nimmt heute die erste Stelle ein, dann kommt die Versorgung aus Quellen, Talsperren und Seen und zuletzt aus Flüssen. Die Fortschritte auf dem Gebiet der Reinerhaltung unserer Flüsse und der Trinkwasserreinigung werden mit der Zeit wohl aus manchem, heute verpönten Flußwasser brauchbares Trinkwasser gewinnen lassen.

§ 7. Das Grundwasser.

1. Definitionen. Nach der heute vorherrschenden Auffassung entsteht das Grundwasser sowohl durch Versickerung atmosphärischen Wassers, als auch, allerdings in geringerem Maße, durch Kondensation von Wasserdampf im Untergrund. Dabei verstehen wir hier allgemein unter Grundwasser jedes unter der Bodenoberfläche vorkommende Wasser, so daß z. B. Quellen nichts anderes sind als Grundwasser auslaufstellen. Wir werden aber in den zunächst folgenden Erörterungen nur dasjenige Grundwasser behandeln, welches, in den jüngeren sandig-kiesigen Schichten des Alluviums, Diluviums und Tertiärs fließend, durch sogenannte Grundwasser-

TMSL;

Bl

Fig. 2.

Fig. 1.

fassungen gewonnen werden kann. Dieses Grundwasser ruht entweder in undurchlässigen Grundwasserbecken (Fig. 1) oder es bewegt sich über geneigten undurchlässigen Schichten (US) nach dem Gesetz der Schwere als GrundWasserstrom (Fig. 2) in den sogenannten wasserführenden Schichten (WF£).

Das Grundwasser kann einen freien Spiegel haben oder

ufiterT3ruck stehen, artesisch isenr,je nachdem die Mächtigkeit h der wasserführenden Schicht größer (h> H) oder kleiner (h< H) ist als zur Aufnahme der Grundwasser menge    erf orderlich

Hl

Fig. 4.

Fig. 3.

wäre (Fig. 3 und 4). Wie Fig. 4 zeigt, bezeichnen wir HH? als artesisches Wasser jedes unter Druck (h < H) im Untergrund befindliche Wasser, auch wenn sein Spiegel noch tief unter der Erdoberfläche bleibt. Manchmal wechseln durchlässige und undurchlässige Schichten in vertikaler Richtung miteinander ab, wobei sich in den ersteren jeweils Grundwasser befinden kann. Man spricht dann von Grundwasser stock werken oder -horizonten.

Ein und derselbe Grundwasserstrom kann streckenweise freie und dann wieder artesische Spiegel haben (Fig. 5).

2. Grundwasserführende Schichten, Unter der Wasserkapazität eines kapillaren Bodenmaterials versteht man seine Fähigkeit, Wasser zurückzuhalten. Die aufnehm-bare Wassermenge ist nach oben begrenzt durch das Poren-volumen des Materials* d. h. das Verhältnis zwischen dem Volumen der in der Masse enthaltenen Hohlräume und dem Gesamtvolumen der Masse, ausgedrückt in Vo- /

if<h

—S<h

VM.

II

lg

Wm.

Fig. 5.

1 umprozenten. Dieses Poren -volumen beträgt theoretisch für Kugeln von gleichem Durchmesser bei engstmög-licher Lagerung rund 26% t\ und ist unabhängig von dem Durchmesser der Kugeln. In der Natur kommt eine solche Gleichheit des Materials nicht vor, das Porenvolumen übersteigt daher in der Regel den obigen Wert und kann für Flußalluvionen etwa zu 30—35% angenommen werden.

Werden die Hohlräume zwischen den einzelnen Materialstücken größer, so hört die Kapillarwirkung auf und das Material vermag außer durch Adhäsion kein Wasser mehr festzuhalten (gröberer Kies und Gerolle).

Ist andererseits die Wasserkapazität einer kapillaren Materialschicht erreicht, und kommt noch mehr Wasser hinzu, so tropft es an der Unterfläche des Materials ab, wenn dieses durchlässig ist, oder es bleibt auf dem Material stehen, wenn es undurchlässig ist. Die in den Alluvionen befindlichen Materiahen folgen nach abnehmender Durchlässigkeit geordnet etwa wie folgt: Gerolle, Schotter, Kies, reiner Sand, Schwemmsand, Mutterboden, lehmiger Kies und Sand, sandiger Lehm, fetter Lehm, Mergel, Letten, Ton. Dabei sind die Art der Lagerung, die Beschaffenheit und Mächtigkeit der Schichten von großem Einfluß auf die Durchlässigkeit, so daß Untersuchungen im einzelnen Fall unerläßlich sind.

Die Ablagerung von grundwasserführenden Kies- und Sandschichten geht im allgemeinen nicht weiter als bis auf das Tertiär zurück. Dabei müssen wir für unsere Zwecke

Weyrauch, Wasserversorgung.

unterscheiden, ob die Schichten durch Eis, durch Wasser oder durch den Wind an ihre jetzige Lagerstätte gebracht wurden. Wo das Eis eingewirkt hat, da zeichnen sich die Schichten durch besondere Unregelmäßigkeit in Material und Lagerung aus und erschweren dadurch in hohem Grade ihre Durchforschung für Wasserversorgungszwecke: Kiese, Sande und Tone in jeder denkbaren Mischung und Korngröße, vielfach vermengt mit Moorboden und größeren Steinen wechseln oft von Meter zu Meter in einer Weise miteinander ab, daß es fast unmöglich wird, aus einer Bohrung auf die Untergrundbeschaffenheit auch nur der allernächsten Umgebung Schlüsse zu ziehen. Günstiger liegen die Verhältnisse, wenn das Material sich durch Wasser transportiert abgelagert hat. Dann pflegt die Lagerung eine regelmäßigere zu sein, wenn auch einzelne oft ganz dünne Ton- und Lehmschichten in hydrologischem Sinn außerordentlich störend auftreten können. Am günstigsten liegen die Verhältnisse in Flußtälern mit großem Gefälle, wo von alters her infolge der großen Wassergeschwindigkeit feinere Teilchen, wie Ton usw. nicht zur Ablagerung kommen konnten und dafür reine Kiese und Sande als Grundwasserträger hegen blieben.

Neben den fluviatilen Ablagerungen kommen auch äolische mit ähnlicher Regelmäßigkeit der Lagerung vor.

In allen Fällen jedoch ist bei der steten Möglichkeit von Störungen im Untergrund die Untersuchung der Grundwasserträger durch Bohrungen eine sehr schwierige und verantwortungsvolle Arbeit, die viel Zeit und Aufwand erfordert.

3.    Grundwasserstände und ihre Messung. Teuft man einen Brunnen ab, so wird sich in ihm das Grundwasser in bestimmter Höhenlage einstellen. Diese Lage ist aber nicht feststehend, sondern sie schwankt dauernd unter dem Einfluß der klimatischen und meteorischen Vorgänge. Die Schwankungen können hohe Werte erreichen, 20—100 cm und mehr von einem Jahr zum andern, ein Umstand, welcher bei Anlage eines Grundwasserwerks wohl zu beachten ist. Auf den gesundheitlichen Einfluß dieser Schwankungen hat zuerst Pettenkofer hingewiesen.

Die Messung der Grundwasserstände erfolgt durch Abstiche von den einnivellierten Brunnenoberkanten aus.

4.    Grundwassergefälle und -geschwindigkeit. Aus den Spiegelmessungen in mehreren benachbarten Brunnen

ergibt sich auf cinfachg Wgisc das Orundwassergefälle an der betrüffendM'^îeïl^TDie Oberfläche des Grundwassers bietet ähnlich Wie diejenige der Erde ein abwechslungsvolles Bild von Rücken und Tälern und wird durch Horizontalkurven dargestellt, die aus den einzelnen Spiegelmessungen konstruiert sind. Das Grundwassergefälle kann innerhalb sehr weiter Grenzen schwanken. So beträgt es oberhalb von Straßburg 0,66%, im Lechtal (oberhalb Augsburg) 0,3%, während in der Gegend von Nürnberg Gefälle bis zu 2,4% gemessen wurden. Das Grundwassergefälle wechselt selbstverständlich auch an einer und derselben Stelle entsprechend der im Boden befindlichen Grundwassermenge und insbesondere entsprechend dem etwaigen Einfluß offener Gewässer. So zeigten sich bei Metz auf einem Feld nacheinander Grund Wassergefälle von 0,1, 0,2 und 0,3%. Diesen wechselnden Gefällen entspricht natürlich auch eine wechselnde Grundwassergeschwindigkeit. Sie beträgt in Kiesen und Sanden recht wohl 3—5 m täglich, kann aber von dieser Mittelzahl nach oben und unten innerhalb weiter Grenzen abweichen. Da man die Geschwindigkeit des Grundwassers nicht direkt messen kann, so hat man versucht, sie auf anderem Wege zu bestimmen, z. B. durch die Salzungsmethode von Thiem, bei welcher zwei Bohrlöcher in der Richtung des Grundwassergefälls niedergebracht und in das obere eine Salzlösung eingegossen wird. Bestimmt man im unteren Bohrloch in regelmäßigen Zwischenräumen den Salzgehalt des Wassers, so stellt die Zeit, welche zwischen dem Eingießen der Salzlösungen in den oberen Brunnen und dem Eintritt des größten Salzgehalts im unteren Brunnen verstreicht, die Zeit dar, welche das Grundwasser zum Durchfluß der Zwischenstrecke gebraucht hat. Statt des Salzes könnte man eventuell auch gefärbtes Wasser verwenden. Die ebenfalls angewandte, elektrolytische Methode von Slichter (österr. Zeitschr. f. d. öff. Baudienst vom 29. Nov. 1902) beruht auf der Veränderlichkeit des Widerstandes, welchen der Grundwasserstrom dem Durchgang des elektrischen Stroms zwischen zwei Bohrlöchern entgegensetzt, während ein im oberen Bohrloch eingebrachter Elektrolyt sich im Grundwasser verteilt.

Beide Methoden setzen voraus: vollkommen gleichartigen Untergrund, Fehlen undurchlässiger Einlagerungen und freie

Grundwasserspiegel. Wenn man nicht sicher ist, daß diese drei Voraussetzungen auch wirklich zu treffen, so sind beide Methoden mit entsprechender Vorsicht anzuwenden. Zur Kritik der Slichterschen Methode und über neuere Versuche siehe Ga 1907, S. 16 und 981.

§ 8. Über Grundwasservorarbeiten. .

Die hierher gehörigen Untersuchungen sollen Aufschluß geben über die Wassermenge Q, welche durch einen, infolge des Porenvolumens cp auf die Größe (p • F reduzierten Querschnitt F des Untergrunds mit der Geschwindigkeit v fließt. Die Ermittlung von v erfolgt dabei nach der Gleichung v = Je • oc, wo oc das Grundwassergefälle, h ein sogenannter Durchlässigkeitskoeffizient ist. Man hat also:

Q — k • oc • (p • F.

Damit Q recht groß werde, sucht man mit der Fassung Stellen auf, wo F und (p möglichst groß sind und findet solche besonders in den Geschieben der heutigen und früheren Flußtäler. Man besetzt das zu untersuchende Feld mit Bohrlöchern („Beobachtungsrohren“), mittels deren man unter Berücksichtigung aller etwa vorkommenden Störungen und Unregelmäßigkeiten Profile des Untergrundaufbaus und der Grundwasserstände konstruiert. Materialproben des Untergrunds geben Aufschluß über dessen geologische und chemische Beschaffenheit und über die Menge der dem Wasser zur Verfügung stehenden Hohlräume (Porenvolumen 99). Aus den in regelmäßigen kurzen Zwischenräumen (alle 1—3 Tage) beobachteten Grundwasserspiegeln in den Beobachtungsrohren und in etwa sonst vorhandenen Brunnen ermittelt man die Richtung und Größe des Grundwassergefälls oc, bzw. wenn sich oc gleich Null ergibt, das Vorhandensein eines Grundwasserbeckens oder unterirdischen Sees. Die häufige Wiederholung dieser Aufnahmen und der Konstruktion von Grundwasserhorizontalen gibt einen klaren Einblick in etwaige hydrologische Veränderungen im Untergrund. Dabei ergibt sich auch der Einfluß benachbarter offener Gewässer, Seen, Flüsse oder Kanäle, deren Pegelstände ebenso wie die meteorischen Ereignisse laufend beobachtet werden müssen. Hierzu kommen noch Untersuchungen chemischer bakteriologischer und biologischer Natur, welche ein Urteil über die Möglichkeit von Verunreinigungen des Wassers durch Ansiedelungen, Fabriken oder im Boden lagernde Stoffe ergeben. In hydrologischer Beziehung wird an einzelnen Brunnen die Ergiebigkeit in Funktion der Absenkung, der Durchlässigkeitskoeffizient k und die Einwirkung der Brunnenabsenkung auf benachbarte Bohrungen bestimmt.

Es ist von großer Wichtigkeit, daß alle Untersuchungen von vornherein planmäßig und in ausreichendem Umfang angestellt werden. Eine versäumte Messung läßt sich bei der meist raschen Veränderlichkeit der hydrologischen Zustände selten nachholen. Dabei können Beobachtungen, die anfangs nebensächlich erscheinen mochten, im Laufe der Untersuchungen zu großer Bedeutung gelangen. Es ist daher sehr verfehlt, an den Kosten der Vorarbeiten sparen zu wollen, da ein solches Vorgehen den ganzen Erfolg einer Untersuchung in Frage stellen kann.

Das Untersuchungsmaterial führt schließlich zu einem Urteil über Herkunft, Beschaffenheit, Menge und Nachhaltigkeit des Grundwassers, sowie über die richtige Lage, Entfernung und Anzahl der Brunnen, sowie Tiefe und nötige Absenkung derselben.

In vielen Fällen werden die Vorarbeiten beschlossen durch Ausführung eines oder mehrerer Pumpversuche in größerem Maßstab, sogenannter Versuchsbrunnen-betriebe, bei welchen ein Teil der Fassungen provisorisch ausgebaut und in Betrieb genommen wird.

Eine Yersuchsbrunnenanlage besteht aus einer Reihe von Rohrbrunnen oder einem Sickerrohr sträng ; Schachtbrunnen kommen weniger in Betracht. Die Anlage wird an der Stelle der endgültigen Fassung erbaut, für die nötigen Grundwasserbeobachtungen werden Beobachtungsrohre aufgestellt, als Motoren kommen reichlich starke Lokomobilen oder Elektromotoren in Betracht, als Pumpen fast ausschließlich Zentrifugalpumpen. Die Montage muß eine gute sein, da Betriebsstörungen äußerst lästig sind und die Zuverlässigkeit der Beobachtungen wesentlich einschränken. Die geförderten Wassermengen werden durch Überfälle gemessen, welche am besten mit automatischen Registrierapparaten verbunden sind. Diese dienen nebenbei als Kontrolle für die Tätigkeit der Maschinisten, hauptsächlich bei Nacht.

Der Betrieb eines Versuchsbrunnens erfolgt am besten im späten Herbst, d. h. wenn die Grundwasserspiegel möglichst tief, also ungünstig liegen. Er kann Monate dauern (in Posen 7 Monate, Meerane i. Sa. 1 Monat). Man macht in der Regel mehrere Versuche, indem man mit einer großen Absenkung beginnt und den Betrieb erst dann beendet, wenn die geförderte Wassermenge mehrere Tage lang nicht mehr abnimmt. Dann geht man meist zu einem zweiten Versuch mit geringerer Absenkung über. Eine andere Anordnung der Versuche geht von gleichmäßiger Entnahme aus und sucht den Beharrungszustand der Absenkung zu finden, welcher sich dadurch kennzeichnet, daß die gesenkten Grundwasserspiegel mehrere Tage lang um eine mittlere Lage hin und her pendeln.

Auf diese Weise erhält man zusammengehörige Werte von Absenkungen und Fördermengen, welche man unter Berücksichtigung aller sonstigen Umstände und Messungen für die endgültige Fassung verwendet.

§ 9. Formeln für Grundwasserbewegung.

Die Ableitungen dieses Paragraphen setzen voraus:

1.    Verhältnismäßig unbegrenzte Breite des Grundwasserbeckens bzw. -stroms.

2.    Ebenen, zur undurchlässigen Sohle parallelen Grundwasserspiegel.

3.    Eine Durchlässigkeit, die an allen Stellen des untersuchten Querschnitts gleich ist.

Da diese Bedingungen sehr oft nicht oder nur teilweise erfüllt sind, so ist Vorsicht geboten.

Für weitere Studie vgl. Lit. 11, 26 und die Aufsätze von Forchheimer in ö. Z. 1898, 1899 und 1905, ferner Hütte, 20. Aufl., III, S. 213ff.

Soll ein Grundwasserstrom von der Breite L und der Gesamtwassermenge Q durch Brunnen von der Einzelleistung q vollständig ausgenützt werden, so braucht man hierzu n — Q:q Brunnen in einer gegenseitigen Entfernung e = Bin = B • q : Q.

Wir gehen aus von den früher gegebenen Gleichungen v — k • a ,

Q = v • cp • F = k • a • (p • F.

(1)

(2)

a) Bei einer Sickergalerie von bedeutender Länge L in einem Grundwasser becken(Fig.ö) kommt das Wasser der Hauptsache nach von den beiden Seiten. Die Beeinflussung des Grundwasserspiegels höre auf in der Entfernung R von der Galerie und die Grundwassertiefe sei dort H. Dann ist:

, Terrain

(3) Q

k - q? - L (H² — &2)

Fig. 6.

2 R

wobei k und cp die frühere Bedeutung haben. Nimmt L ab, so wächst der Einfluß des an den Stirnseiten der Galerie ein tretenden Wassers und man erhält:

H² — h²

Q = k • Jz • (p

(4)

, 2R • ln^.

b)    Bei einer Sammelgalerie in fließendem Grundwasser, welche auf ihre Länge L die gesamte Zuflußmenge abfängt (Fig. 7), ergibt sich entsprechend die Gleichung:

(5)

Q = k • (p • oc * L • H •

c)    Bei einem Einzelbrunnen mit freiem Spiegel in einem Grundwasserbecken (Fig. 8) gilt

fi#«

mWß

IE

Fig. 8.

Fig. 7.

(6)

2/²

-=- Ina; + C, k

jt * (p •

wobei G eine Integrationskonstante ist. Nach ihrer Auswertung erhält man

(7)

y² — {H — s)² +

jz • cp •

i x

Y • ln k r

Hieraus folgt:

(8)

Q = jt • çp • k •

H² — {H-5)2

ln

und schließlich

(9)

-i/

r-ln— . k r

JZ • (p •

d) Für einen Einzelbrunnen in fließendem Grundwasser behalten Gleichung (8) und (9) ihre Geltung.

e) Für einen Einzelbrunnen in einem artesische n Grundwasser (Fig. 9) ist mit den Buchstaben der Figur:

(10)

2 jz • <p • k • a

ln —

>•

Die Ergiebigkeit ist also linear proportional der Absenkung und die Gleichung gilt einerlei, ob es sich um einen Grund-wasserstrom oder ein Grundwasserbecken handelt.

Weitere Untersuchungen ergeben:

f)    Fehler in der Bestimmung von R sind von vergleichsweise geringem Einfluß.

g)    Durch Umformen der Gleichung (6) erhält man den Wert :

(11) k-<p

i x

• ln— ,

(yz-h*)'* und dieser kann durch Versuche auf dem Feld für jeden Brunnen bestimmt werden.

h) Aus Gleichung (8) erhält man durch Umformen und mit

Fig. 9.

konst.

2 jz • (p • 1c • H

m =------—■—--------

ln —

den Ausdruck

m = — , s

worin m — die Ergiebigkeit pro Meter Absenkung — nach Thiem spezifische Ergiebigkeit genannt wird. Dieser Begriff ist bei nicht zu großen Absenkungen genügend genau und sehr bequem in der Verwendung.

i) Aus Gleichung (8) ergibt sich, daß die Vergrößerung des Brunnendurchmessers nur einen äußerst geringen Einfluß auf die Ergiebigkeit hat. Darin ist die Überlegenheit der billigeren Rohrbrunnen über die teuren Kesselbrunnen begründet.

k) Für die Zeit T bis zum Eintritt des Beharrungszustandes hat Lueger (26) S. 233 und 462 eine Formel gegeben. Für rohe Annäherung kann man hieraus bei einem Brunnen im Grundwasserstrom ableiten :

Tage.

86400 -k-oc

§ 10. Grundwasserfassungen.

Grundwasserfassungen besteben aus Einzelbrunnen und Brunnenreiben, also vertikalen Fassungselementen, und Sickerröbren oder Sickergalerien, also horizontalen Fassungselementen.

Fig. 10.

Die einfachste Brunnenkonstruktion ist der sogenannte Abessinier- oderNorton-brunnen (Fig. 10), ein etwa ⁵/₄- bis 2 zölliges Gasrohr, das an seinem unteren Ende ein gelochtes mit Draht-(Tressen-)gewebe überzogenes Rohrstück mit angeschmiedeter Spitze trägt. Solche Brunnen werden in der Regel durch Rammen in den Boden „geschlagen“. Sie dienen für vorübergehende Zwecke, bei Einzelwohnstätten, als Feldbrunnen und ohne aufgesetzte Pumpe als Beobachtungsrohre für Grundwasseruntersuchungen. Besonders im letzteren Fall werden sie gegen das Eindringen von Ton in die Gewebemaschen in ein mit größerem Durchmesser (250 bis 300 mm) abgeteuftes Bohrloch eingesetzt und mit Kies umfüllt. Am verbreitetsten waren früher die Kessel- oder Schachtbrunnen von ringförmigem Querschnitt, oft mit einem Kranz aus Holz oder Eisen, vielfach mit Schlitzen versehen, mit Durchmessern von bis zu 4 m. Die Ausführung geschieht in Backstein, Beton, Eisenbeton, Werkstein, ja sogar in Gußeisenringen. Neuer-

Fig. 11.

Fig. 15.

i TL

Réerlig.

łlfHp

«■ kU^vl «t>***>_

"Bj^l AUy^~ *

''Mzwtmmm'

Ges.

Fig. 13.

I®

Fig. 12.

Ni

fô

l:

S —: Fig. 14.

i72⁵i

O •• 0~

•V"/

vV-

■m

;;v

o°0

-.%•

v!-;î

*• #<S

V-;*

:.Vi

%fe

ve

dings finden sie vielfache Anwendung als Sammelbrunnen (Fig. 11 bis 15) bei Heberleitungen und als oberster Teil von Tiefbrunnen, welche im übrigen aus metallenen Kohrschüssen bestehen (Fig. 15).

Die rationellste Ausbeutung der Grundwasserträger wird ermöglicht durch die sogenannten Eohrbrunnen. Zwei ihrer wichtigsten Formen sind der Brunnen von

--iw-

///

ip

Hf

Fig. 16.

Fig. 17.

Bopp und Reuther (Fig. 16) und derjenige von Thiem (Fig. 17 ff.). Bei dem Brunnen von Bopp und Beuther sind zwei Siebe ineinander in die Bohrung abgesenkt und der Zwischenraum mit gewaschenem Kies verschiedener Korngröße ausgefüllt. Der Thiemsche Brunnen besteht aus einzelnen miteinander verschraubten Schüs-sen, welche, soweit sie im Wasser stehen, mit weiten Schlitzen versehen und mit einem feinem Gewebe überzogen sind. Durch die Mitte geht ein kupfernes Saug-rohr und ein weiteres engeres Kupferrohr zur Beobachtung der Wasserstände während des Betriebs.

Schnitt

Schnitt

a-b

(-0

Fig. 19.

Fig. 18.

Vor der Benützung werden die Brunnen durch mehrtägiges starkes Ab-pumpen einzeln entsan-det. Die Drahtnetze der Rohrbrunnen verlagern sich mit der Zeit. Dann sind die Brunnen zu ziehen, was meist ohne Mühe möglich ist. Die lichte Weite des Gewebes nahm A. Thiem so groß an, daß etwa 60 Gewichtsprozente des Bodenmaterials die Maschen passieren konnten (vgl. Zeitschr. f. Tiefbau 1909, S. 143, oder W. u. A. II, S. 188).

Rohrbrunnen werden entweder einzeln (Fig. 20) oder

Tzr

in Gruppen (Fig. 21)    _

Fig. 20.

an die Sammelleitung angeschlossen. In ihr soll die

Wassergesch windig- -

keit im allgemeinen _i

Fig. 21.

0,7 — 0,9 m nicht überschreiten. Unmittelbar vor der Pumpe liegt in der Regel ein S a u g w i n d -kessel, welcher den Zweck hat, Ungleichmäßigkeiten und Stöße der Wasserbewegung zu mildern und die mit dem Wasser ankommende Luft aufzunehmen. Sein Volumen soll gleich dem 10—20 fachen Hubvolumen der Pumpe sein. Ergibt die Berechnung eine unzulässige Größe des

Saugwindkessels oder würde die Saugleitung allzu lang ausfallen, so verwendet man an ihrer Stelle eine Heberleitu ng, welche mit einem vertikalen Endschenkel in einem Sammelbrunnen endigen (Fig. 13 und 14). Heberleitungen ermöglichen gleichmäßigeres Fließen des Wassers als Saugleitungen und damit größere Saugspannungen (es kommt über 8 m manometrische Saugspannung vor). Bequem ist auch die Möglichkeit, in einem Sammelbrunnen mehrere Leitungen einmünden zu lassen (Erweiterung eines Werks!). Zur Entlüftung der Heberleitungen, die am Endschenkel und an sonstigen Hochpunkten dauernd geschehen muß, verwendet man Luftpumpen oder Ejektoren. Den Saug- und Heberleitungen gibt man nach der Pumpe bzw. nach den Entlüftungsstellen hin eine geringe Steigung (schon 0,2°/₀₀ haben genügt, vgl. auch Ga 1907, S. 1866).

Nach Thiems Vorgang im Jahr 1886 werden Grundwasserfassungen mit Eohrbrunnen vielfach für die Grundwasserbewältigung in Baugruben verwendet (vgl. Cbl. 1898, S. 73; Ga 1907, S. 34; Z. g. W. 1909,

S. 397).

•Im Sammelbrunnen beginnen auch die zu den Pumpen führenden Saugleitungen, in welchen die Geschwindigkeit zwischen 0,6 und 0,9 m schwankt, auch befinden sich dort die zum Abschluß der Leitungen notwendigen Schieber. Dadurch erhalten die Sammelbrunnen bisweilen große Durchmesser von bis zu 5 m und darüber.

Stollen und Sickerrohre werden bei Grundwasserträgern von geringerer Mächtigkeit verwendet. Stollen (Fig. 22) sind begehbar, gestatten also Beobachtung der einzelnen Zulaufstellen, Sickerschlitze (Fig. 23) erhalten zur Leitung des Wassers Drains oder geschlitzte Steinzugrohre, welche mit einer Kies- und Sandsperre umpackt sind, während das Entweichen des Wassers und das Eindringen von Oberflächenwasser durch einen Tonschlag verhindert wird. Mit diesen Einrichtungen kann

2,oa

fi

m,

y/.

Fig. 23.

V',

Fig. 22.

ein unterirdischer Absperrdamm aus Ton oder eine Absperrspundwand verknüpft werden (vgl. Ga 1903,

S. 995; Engineer 1903 vom 9. Oktober; Z. g. W. 1910,

S. 21).

§ 11. Flußwasserfassungen.

Die Flußwasserfassungen haben mit der Entwicklung der Hygiene und der Bakteriologie an Zahl stark ab-genommen. Vielleicht wird die Verbesserung der Wasserreinigungsmethoden, verbunden mit dem Zwang der Verhältnisse, in der Zukunft die Flußwasserfassungen unter geeigneten Verhältnissen wieder mehr in Aufnahme kommen lassen.

An Vorarbeiten sind zu nennen:

1. Längere Zeit dauernde Messungen der Pegelstände und Wassermengen, namentlich der Größt- und Kleinstwerte, sowie der Dauer und Häufigkeit der einzelnen Perioden.

2. Beobachtungen über Temperatur, Trübungen, chemische Beschaffenheit, Keimzahl und Keimart, Eisgang usw.

Flußwasserfassungen sind anzulegen an Stellen,^ wo das Wasser tief und rasch dahinfließt, fern von Abwassereinmündungen und Schiffsliegeplätzen. Der Entnahmekopf muß durch mehrfache gut zugängliche Gitter und Seiher gegen Verlagerung durch Treibzeug und Grundeis, sowie durch Pfähle gegen Beschädigung durch Fahrzeuge geschützt sein. Seine Tiefenlage ist abhängig von den Schwankungen des Wasserstandes. Es empfiehlt sich die Leitungen doppelt herzustellen, um gegen Zufälle gesichert zu sein und dafür zu sorgen, daß man verstopfte Leitungen durch Rückspülung reinigen kann. Das Wasser kann in Absitzbecken oder grobkiesigen Filtern vorgereinigt werden. Diese müssen aber gut zugänglich sein, wenn Übelstände wie in Worms (Ga 1906,

S. 331) vermieden werden sollen.

Städte, die heute noch Flußwasser benützen, allerdings mit entsprechender Reinigung, sind Breslau, Magdeburg (Puechfilter, § 38, 2), Paris (Ozonisierung, § 41), Stuttgart (Sandfilter, § 37). In Frankfurt a. M. wird Mainwasser in einem besonderen Versorgungsnetz als Nutzwasser verteilt, für Straßensprengung Begießung öffentlicher Anlagen und größerer Privatgärten, öffentliche Pissoirs und Springbrunnen, sowie für einzelne geeignete gewerbliche Betriebe.

§ 12. Seewasserfassungen.

Größere Seebecken werden vielfach zur Trinkwasserversorgung herangezogen, z. B. in Konstanz, St. Gallen, Zürich, Genf, Chicago, Genf usw. Diese Wasserbeschaffung wird mit der Verbesserung unserer Wasserreinigungsmethoden sicherlich noch zunehmen.

Die Voruntersuchungen erstrecken sich auf:

1.    den Keimgehalt und das Plankton,

2.    die chemischen im Wasser gelösten Stoffe,

3.    die Strömungen des Wassers an der Oberfläche und in verschiedenen Tiefen, die Wellenbildung,

4.    die Temperatur des Wassers in verschiedenen Tiefen,

5.    die allgemeine örtliche Untersuchung der Fassungsstelle.

0    5    10 15 20 Z5°

All diese Untersuchungen sind auf verschiedene Tiefen und die weitere Nachbarschaft der Entnahmestelle auszudehnen, ferner in allen Jahreszeiten anzustellen.

10

Sri

Fig. 24 gibt zwei Temperaturkurven des Bodensees, wie sie anläßlich der Vorarbeiten für die \

Wasserversorgung von St. Gallen auf genommen wurden. Danach nehmen die Ausschläge der Temperaturschwankungen nach der Tiefe ab. Sie betrugen z. B. in 50 m Tiefe nur noch ³/₄ Grad.

SO

ist

Fig. 24.

Man wird die Entnahmetiefe so bemessen, daß die Temperaturschwankungen ein gewisses Maß 90 nicht überschreiten und die Temperatur selbst nie zu hoch oder zu nieder wird.

Keimgehalt, gelöste Stoffe und Strömungen stehen in einer gewissen gegenseitigen Abhängigkeit. Man wird eine Entnahmestelle aussuchen, wohin Strömungen von

Weyrauch, Wasserversorgung.

bewonhten Uferstellen und von Zuflüssen nicht gelangen können. Man wird auch Buchten mit starker Flora und stagnierendem Wasser vermeiden, überhaupt von den Ufern abrücken. Auch wird man die Entnahmeöffnung nicht unmittelbar über der Seesohle anordnen, weil dort das Wasser weniger rein ist als in einiger Höhe darüber. Ferner wird man Stellen mit starkem Wellenschlag, der sich

bis auf 10 m Tiefe bemerkbar machen kann, vermeiden. So entnimmt St.

! Gallen sein Was-ser bei Rorschach, ca. 550 m vom Ufer g entfernt, 34 m unter der Oberfläche und 20 m über dem Grund des Bodensees.

o<

Z.JO

//

\36

-*r

Fig. 25.

Um allen Ansprüchen zu genügen, wird man das Wasser, wie bei Talsperren, vor dem Gebrauch filtrieren.

Eine Entnahmeeinrichtung größter Abmessung für Chicago steht im Michigansee (Ga 1891 und 1892; Z. 1895). Sie besteht aus einem 13 m hohen ringförmigen Caisson von 36 bzw. 21 m Durchmesser. Das Wasser strömt durch sechs Einlaßschützen in das Innere des Caissons und von da in einem Stollen nach der Stadt. Die zunehmende Verunreinigung des Sees hat die Stadt von 1864—1892 dreimal gezwungen, die Entnahmestelle weiter in den See hinauszurücken. Ga 1909, S. 64, findet sich eine ganz ähnliche Einrichtung für Buffalo.

Fig. 25 zeigt die Entnahmevorrichtung für die Stadt Konstanz.

§ 13. Stauweiheranlagen.

A. Vorarbeiten. Ob an einer bestimmten Stelle überhaupt eine Sperre gebaut werden darf, ob eine Mauer oder ein geringere Bodenpressungen verursachender Damm angezeigt ist, an welcher Stelle guter Baustein, Ton, Lehm, Sand und Kies zu finden ist, dies wird meist zunächst, unter Zuziehung eines Geologen, zu entscheiden sein. Die älteren Formationen bis herunter zum Karbon sind für die Errichtung von Mauern im allgemeinen günstiger als Bundsandstein,- Muschelkalk, . Keuper und Jura, denn die letzteren besitzen geringere Festigkeit, größere Porosität und Klüftigkeit. Im besonderen muß in der Baugrube der Lagerung der Schichten, etwaigen Verwerfungen, Verwitterungserscheinungen, Einlagerungen, Klüften, Quellaustritten und der Wasserdurchlässigkeit des Gesteins die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden (23). Auch ist die Beckensohle auf Wasserdichtheit zu untersuchen.

Die geeignetste Form besitzt ein Tal, das bei geringster Sperrenhöhe den größten Inhalt ermöglicht. Dazu muß seine Breite an der Baustelle klein, oberhalb derselben möglichst groß sein, bei möglichst geringem Talgefälle oberhalb der Sperre.

Das Einzugsgebiet soll möglichst groß, bewaldet, hoch* gelegen und bei Trinkwassersperren frei von Ansiedelungen sein; bei diesen soll auch der Abfluß aus etwaigem Moorgebiet und aus Sümpfen nicht in die Sperre^gelangen, sondern anderweitig abgeleitet werden.

Die hydrographischen Vorarbeiten umfassen die Bestimmung des Einzugsgebiets, der Hegen-, Ver-dunstungs- und Abflußverhältnisse. Diese Untersuchungen sollen womöglich eine Reihe von Jahren hindurch fortgeführt werden. Ihre Kenntnis zusammen mit den Zahlen für den Wasserverbrauch ergibt

Den möglichen bzw. notwendigen Inhalt des Weihers. Die Berechnung ist verschieden, je nachdem es sich nur darum handelt, Hochwasser zurückzuhalten oder eine Wasserversorgung zu bauen oder Wasser für Kraftzwecke zu gewinnen. Die häufiger vorkommende Kombination mehrerer Zwecke kompliziert die Rech-nungen. Der nutzbare Weiherinhalt muß so groß sein, daß er während einer längeren Trockenperiode den Überschuß der Entnahmemenge über die (abzüglich der Verluste) zufließenden Wassermengen zu decken vermag. Diese Verluste, bestehend in Versickerung, Verdunstung und dem im Weiher verbleibenden eisernen Bestand betragen etwa 30% des Gesamtzuflusses einer Sperre, so daß also 70% des Sperrenzuflusses nutzbar zu machen sind. Bei den älteren Sperren des Wuppergebiets hat man den Sperreninhalt zu rund 33% des Jahreszuflusses angenommen. Diese Zahl dürfte in trockenen Jahren, namentlich bei Kraft wassersperren zu klein sein, man hat denn auch der neuen für die Wasserversorgung von Remscheid dienenden Neyetalsperre bei Wipperfürth einen Inhalt von 65% des Jahreszuflusses gegeben. Über die Einzelheiten der Berechnung vgl. Lit. 47; Zeitschr. f. Bauw. 1903, S. 650: 1904, S. 295; Cbl. 1898, S. 390; Z. g. W. 1906, S. 93, und 1908, S. 2.

B. Material und Ausführung. Hölzerne Sperren kommen für Wasserversorgungszwecke nicht in Betracht. Eiserne Sperren scheinen bis jetzt nicht ausgeführt zu sein, dagegen werden Holz und Eisen als wasserseitige Dichtung von Dämmen in Amerika verwendet. Dämme werden im Ausland viel öfter gebaut als bei uns, speziell in Frankreich, wo man durch systematisches Ein walzen

und Besprengen während des Schüttens in niederen Schichten ein spezifisches Gewicht des Dammaterials von 2000 erreicht hat. In den Vereinigten Staaten werden Dämme vielfach eingeschlämmt oder aus Steinen um eine den Kern bildende Wand aus eisernen Platten geschüttet. Auch teilweise Ausführung in Trockenmauerwerk mit Holz- oder Eisenwänden kommt vor. In der Mitte des Damms findet sich häufig ein Kern aus Ton, Mauer werk oder Beton ev. mit Metallplatteneinlage. Die Ansichten über diese Ausführungen sind geteilt. Die Oberfläche der Dämme wird durch Steinpflaster geschützt. Selbst aus stark sandhaltigem Boden sind Dämme aus-führbar, wenn für genügende Drainage gesorgt ist.

Die Dammböschungen sind in der Kegel mit 1 : 2,5 | bis 1 : 3 geneigt und mit Bermen versehen. Für die L* Kronenbreite gibt Crugnola, wenn die Dammhöhe h > 3 m ist, die Gleichung

17

b = 3,00 + A • Qi — 3) .

Bei Mauern verwendet man meist Bruchsteinmauerwerk in Zyklopenverband. Die Steine sollen von 1 bis 2 Mann noch zu handhaben sein. Pro Maurer und Tag kann man auf etwa 2—5 cbm Mauerung rechnen. In Amerika werden auch Betonblöcke verwendet oder Beton mit eingeschlossenen größeren Steinblöcken. Eisenbetonmauern sind bis jetzt wohl nicht ausgeführt.

Von größter Wichtigkeit ist die Wahl des Mörtels und seine Zubereitung. Intze verwandte stets Traß-mörtel. An der Sperre von Komotau benützte Lueger einen Mörtel aus 1 VT. Portlandzement, 1 VT. hydraulischem Kalk, 6 VT. Sand und 1,35 VT. Wasser (D. B. 1908, S. 215).

Vollkommene Wasserdichtheit eines Mauer Werks ist, insbesondere bei hohem Wasserdruck, nicht zu erreichen. Man bringt deshalb auf der Wasserseite der Mauern besondere Abdichtungen durch Teerpräparate (Inertol, Siderosthen) an, welche man durch ebene Mauern oder Vorgesetzte Gewölbe vor Beschädigungen schützt. Außerdem baut man nahe hinter der wasserseitigen Wand ein System eng beisammenstehender vertikaler Drains ein, welche in das Mauer werk eingedrungenes Wasser abfangen. Gegen das von unten kommende Druckwasser und den hierdurch bewirkten Auftrieb dient ein zweites in Höhe des Entnahmestollens wagrecht liegendes Drainsystem.

Der Aushub der Baugrube muß an allen Stellen bis auf den vollkommen gesunden Fels hinuntergehen. An den Talhängen erhält die Baugrube Stufenform, in der Sohle findet sich bisweilen ein sägeförmiger Längen-schnitt. Etwaige Herdmauern müssen, um wirksam- zu sein, sehr bedeutende Stärken erhalten. Die Bausohle wird vor der Mauerung mit Stahlbürsten abgekratzt und gewaschen, Spalten und Löcher werden mit Zementbrei unter Druck ausgegossen, Quellen gefaßt und meist abgeleitet.

Zugleich mit dem Aushub sind zu erstellen Arbeiter-Schlaf- und Speiseräume, Bureaus und Wohnungen für die Ingenieure, Mörtelbereitungsanlagen, Druck Wasserleitung, Maschinenstation für Steinbrecher, Sandmühlen, Beleuchtung, Bremsberg, Aufzüge und etwaige Arbeitsbahnen, neue Straßen und Wege, gleichzeitig erfolgt die Eröffnung des Steinbruchs und während des Baus die Ausrodung des Talbodens, das Abpflastern der Seeufer-ränder, sowie die Umpflanzung und Einschränkung des Beckens.

C. Form der Sperrenmauern. Eine durchaus befriedigende Berechnungsweise der Sperrenmauern besteht zurzeit noch nicht.

Die naturgemäße Form einer gegen Wasser widerstehenden Mauer ist das rechtwinklige Dreieck. Sollen bei billigster Ausführung Zugspannungen ausgeschlossen sein, so muß die Resultierende aus dem Wasserdruck W und dem Mauergewicht Q (s. Fig. 26) durch den luftseitigen Drittelpunkt gehen. Dann muß sein:

(1)

G : W = h:b und G =

y

Ist ym bzw. yw das spezifische Gewicht des Mauerwerks bzw. des Wassers, so ist pro laufenden Meter Mauer:

Aus den beiden Ausdrücken für G folgt:

(2) G = ym.

b-h

(3)

woraus mit

b = h ]/— , r Ym

1/

yw = 1,0 und ym — 2,3 b — 0,65 • h sich ergibt. Für einen leeren Weiher fällt die größte Kantenpressung auf die Wasserseite. Sie beträgt dann mit Gleichung (2)

(4)

K = -y = Ym • h,

und man erhält als größtmögliche Tiefe einer Sperrmauer mit Dreiecksform

7m

(5)

wroraus mit einer behördlich zugelassenen Mauerwerkspressung von 1c = 8 kg/qcm sich h

rund 35 m ergibt.

SO 000

2300

Höhere Mauern müssen also gegen Vergrößerung der Mauerwerkspressungen in ihren unteren Teilen noch mehr verbreitert werden (Fig. 26). Der Mauerkrone wdrd man schon aus Bedienungs- und Verkehrsrücksichten eine gewisse Breite (von etwa 3,5 m an) geben müssen.

Die eingehende Berechnung der Sperrenmauern ist ein Gebiet der Mechanik und Festigkeitslehre, mit welchem sich neuerdings besonders Crugnola, Kreuter, Lieckfeld, Mattem, Mohr und Williot beschäftigt haben, vgl. Literatur 5, 10, 26, 47, ferner Cbl. 1898, 1905, 1906, 1908; ö. Z. 1908 u. v. a.

\ Y»r

Bei der Berechnung der Mauern sind folgende Punkte besonders zu beachten:

%-i-

■V

1.    Die zulässige Mauerwerkspressung von 7—8 (später viel-leicht 10—12) kg/qcm darf nicht überschritten werden.

Fig. 26.

2.    Zugspannungen und ganz kleine Druckspannungen dürfen nicht Vorkommen.

3.    Das spezifische Gewicht trüben Wassers kann 1050 erreichen; das spezifische Gewicht des Mauerwerks ist vor der Berechnung der Sperre durch probeweise Ausführung eines Mauerklotzes (auf einer Zentesimal wage) zu bestimmen.

4.    Die Mauer soll über die höchsten Wellen hervorragen um den vielfach angenommenen Betrag von a = 0,1 • h, wo h die Wasserhöhe hinter der Mauer ist, jedoch nimmt man a nie größer als 3,5 m an, bleibt sogar häufig unter dem Betrag der obigen Formel.

5.    Die Mauern werden mit einem Radius von 200 bis 300 m bogenförmig gekrümmt und die konvexe Seite gegen das Wasser gestellt, damit vertikale Risse infolge von Temperaturschwankungen verhindert sind. Diese Krümmung wird jedoch mit Ausnahme einiger amerikanischer Sperren bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

6.    Die Mauern müssen so berechnet sein, daß ein

Abschieben von einzelnen Mauerstücken infolge des Wasserdrucks nicht möglich ist.

7. Für die größte Höhe des Wasserstandes sind die ungünstigsten Annahmen zu machen.

I-I

990C

nr

umk

i

-Ew.

jSdiieber-

iurm

ÜI

ZSt70

Fig. 27.

8. Vielfach, wird — etwas weitgehend und den Bau sehr verteuernd — Berücksichtigung des Auftriebs verlangt. Die Anschauungen über seine Wirkung und die richtige Art seiner Berücksichtigung sind noch geteilt; Intze war gegen die Berücksichtigung.

Die beiden folgenden Figuren zeigen charakteristische Mauerprofile, Fig. 27 und 28, die Talsperre von Komotau (Lueger) olme Berücksichtigung des Auftriebs mit vertikalem Entnahmeturm, Fig. 29 diejenige von Marklissa am Queiß (Intze) mit Berücksichtigung des Auftriebs und mit Erdhinterfüllung.

D. Ausstattung der Sperren.

1. Entnahmevorrichtung. Sie besteht bei^Wasser versorgungssperren meist aus einem im Wasser senk-

Schieberturm

jPgW;

1-5~Schieber '

-+

\Ï7.

Fig. 28.

Fig. 29.

-3 »

recht stehenden Entnahmeturm (Fig. 27), in dem ein Standrohr mit mehreren Schiebern zur Entnahme (Ex Fig. 29) aus verschiedenen Tiefen steht. Dies kann notwendig werden, wenn man stets klares, kühles Wasser erhalten will.

2. Leerlauf Vorrichtung. Sie soll reichlich groß sein, damit schnelle Entleerung einer Sperre möglich ist. Leerlauf- und Entnahme Vorrichtung legt man am billigsten durch den Fuß der Mauer und dichtet hier durch einen Mauerwerkspfropf (Fig. 28), oder führt sie am besten um die Mauer herum durch die Felsen der Tal-

hänge.

3. Überlauf. Man legt ihn entweder auf die Mauerkrone, so daß das Überlaufwasser an der Luftseite der

Mauer herabrinnt oder entlang dem Ufer hinter die Mauer. Auch vertikale Überfalltrichterr(Z. 1906, 8. 944) kommen vor, ebenso Heber als Überfälle. Die geraden Überfälle berechnet man am einfachsten nach der Formel :

6 = 1,8-6-

wo Q die Überlauf mengen in cbm/Sek., 6 die Breite und h die Höhe des Überfallstrahls in Metern bedeuten ([45] S. 55). Übergroße Vorsicht ist an diesem wichtigsten Bauteil kein Zeichen von Schwäche.

4.    Einlauf. Um zu verhindern, daß Sinkstoffe in die Becken gelangen, ordnet man am Einlauf oft kleine Vorbecken mit Stauwerken an (W. u. A. I, S. 475).

5.    Weitere Ausstattung. Hierzu gehören selbsttätige Wassermeß- und Pegelapparate, Fernsprecher, Alarmvorrichtungen, Grundwasserbeobachtungsbrunnen unterhalb der Sperre ; ferner ein meist im Wärtergebäude untergebrachtes Bureau, ev. mit Laboratorium für W asseruntersuchungen.

E. Beschaffenheit des Talsperrenwassers. Talsperrenwasser ist zwar Oberflächenwasser und als solches nur von relativer Reinheit, muß jedoch wesentlich günstiger beurteilt werden als Wasser aus Flüssen und kleineren natürlichen Seebecken. Werden alle in Betracht kommenden Kautelen erfüllt, so kann man durch nachherige Filtration ein weiches, kühles und auch in bakteriologischer Beziehung einwandfreies Trinkwasser erhalten. Die Filtration kann meist eine ziemlich rasche sein, in gewissen Fällen ließe sie sich vielleicht ganz vermeiden.

§ 14. Zisternenanlagen.

Zisternen dienen zum Auffangen bzw. Aufbewahren atmosphärischen Wassers. Die Qualität des Zisternenwassers kann durchaus einwandfrei sein, der etwas fade Geschmack läßt sich durch Einwerfen von Kalkstücken verbessern. Die Voruntersuchungen umfassen Feststellungen über Menge und Verteilung der jährlichen Regenfälle sowie des Wasserverbrauchs. Danach bestimmt sich die Größe der Auffangfläche, des Zisterneninhalts bzw. der zulässigen Abgabemengen.

Eine Zisterne besteht aus einer Auf fangfläche, einem Rückhalteraum für Verunreinigungen und dem Wasserbehälter. Zisternen müssen gegen Licht und Schmutz geschützt, dabei aber leicht zugänglich und zu reinigen sein. Über die Be-

—JR

w.

t \8

I:

W-

.T.

iäl

Fig. 30.

rechnung des Inhalts vgl. Finetti, ö. Z. 1884 und 1885. Über die Einrichtung siehe Zentralblatt f. Bakteriologie. Bd. XVIII, Nr. 13/15 und 19/21.

Die Fig. 30 gibt eine typische Anordnung. Es bedeuten die Zahlen: 1 den Einlauf des Wassers von der Auf fangfläche (Dach, gepflasterter Hof) her; 2 die ev. mit grobem Kies als Filter gefüllte Vorkammer, welche das Wasser durchlaufen muß; 3 den Einlauf in den Behälter; 4 den Überlauf: 5 den Leerlauf mit Schieber ; 6 die Einsteigöffnung ; 7 das Lüftungsrohr; 8 die Entnahmeeinrichtung. Mehrere vertikale Drahtnetzzylinder mit nach der Achse hin abnehmender Maschen-weite sind ineinander gestellt und die Zwischenräume mit

Kies und Sand von nach der Achse zu abnehmender Korngröße gefüllt. In der Achse des Zylinders und damit des Filters steht das Saugrohr der Pumpe.

§ 15. Quellîassungen.

Die sehr wichtigen Vorarbeiten umfassen:

1.    Eine möglichst genaue geologische Untersuchung des Quellgebiets. Sie ergibt das hydrographische Einzugsgebiet der Quelle im Gegensatz zu ihrem orogra-phischen, siehe (26) I, S. 396 und (27).

2.    Möglichst mehrjährige, genaue und zahlreiche Mengen- und Temperaturmessungen, insbesondere in sehr trockenen Perioden.

3.    Mehrfache chemische, bakteriologische und biologische Wasseruntersuchungen; Beobachtungen, ob nach Regenfällen Trübungen eintreten.

Über die Entstehung der Quellen vgl. Haas, Die Quellen und (24), (25), (26) sowie Auscher, Part de découvrir les sources et de les capter. Paris 1905.

Die Ergiebigkeit der Quellen ist abhängig:

1.    vom hydrographischen Einzugsgebiet (F qkm),

2.    von der jährlichen Regenhöhe (h mm),

3.    von der Durchlässigkeit und Wasserkapazität der Gesteine, den Einflüssen der Wetterlage, des Klimas, der Jahreszeiten usw. Diese Wirkungen werden ausgedrückt durch einen Koeffizienten k, dessen Wert etwa zwischen 0,001 und 0,01 schwankt. Man erhält demnach als mittlere Wasserzuführung einer Quelle in Sekundenlitern :

Q = k-F-h.

Für mittlere deutsche Verhältnisse erhält man also mit k = 0,001, F = 1, h = 700 als sekundliche Quellenergiebigkeit pro Quadratkilometer Q — 0,7 1.

Die Nachhaltigkeit einer Quelle ist wesentlich abhängig von der Mächtigkeit des wasserdurchlassenden Einzugsgebiets. Quellen mit wenig mächtigem oder stark zerklüftetem Einzugsgebiet „gehen mit dem Regen“. Die Schwankungen in der Ergiebigkeit der Quellen sind zum Teil außerordentlich groß. Im Buntsandstein kann sich das Minimum zum Maximum verhalten wie 1:7, im Jura wie 1 : 20 und mehr. Eine Quelle bei Auerbach schwankte 1881 innerhalb 4 Monaten im Verhältnis 1 : 61. Dabei fällt das Minimum der Quellergiebigkeit

3Ü⁷

Fig. 31.

Fig. 32.

Fig. 33.

bei uns meist in den späten Sommer, also nahezu mit dem Maximum des Verbrauchs zusammen.

Oftmals ist eine Vermehrung der natürlichen Quellergiebigkeit erwünscht. Diese kann gelingen in folgenden Fällen :

1.    an Schichtgrenzen durch Anlage von Sammelgalerien auf der Schichtgrenze (Baden-Baden, Fig. 31), (26) I, S. 400;

2.    an Hängen, wo durchlässige und undurchlässige Schichten in steiler Lagerung miteinander abwechseln, durch Stollenanlagen mit Verschlüssen (Wiesbaden und Aachen, Fig. 32), (26) I, S. 361;

3.    an Talhängen durch Erbohrung artesischer Brunnen durch undurchlässige, wie in Fig. 33 auskeilende Schichten.

Alle derartigen Arbeiten sind mit größter Vorsicht zu betreiben, geradezu gefährlich aber sind Eingriffe, mittels deren manchmal schon zur Steigerung der Ergiebigkeit die Veränderung der Ausfluß Öffnung und -höhe einer Quelle versucht wurde. Da die aus einem , Rohr fließende Wassermenge proportional der 5/2 ten | Potenz des Rohrdurchmessers ist, so erhält man bei Verdopplung des Durchmessers die 5,7 fache Auslauf -menge, was wohl anfänglich befriedigt, alber zu rascher Erschöpfung des Quellreservoirs führt.

In Beziehung auf die technische Gestaltung einer Quellfassung kann man unterscheiden Quellen an Steilabfällen, an Hängen und auf ebenem Boden. Für alle Arten von Fassungen gelten die nachstehenden Regeln:

1.    Die Abdeckung der Quellen muß so erfolgen, daß Infiltrationen höchstens nach Durchdringung einer größeren Erdschicht in die Quelle gelangen können.

2.    Die Schwankungen der Lufttemperatur sollen sich in der Quelle möglichst wenig bemerkbar machen, dabei soll die Quelle recht ausgiebig gelüftet sein.

3.    Die Quellstube soll einfach, aber zugänglich und bequem zu unterhalten sein.

4.    Böswillige oder fahrlässige Verunreinigungen von außen müssen unmöglich sein.

5.    Entnahmerohr, meist mit Seiher, Überlauf und Leerlauf, ev. Anordnung eines Wassermeßüberfalls sind vorzusehen. Hängen mehrere Quellen an einem Strang, so müssen sie einzeln ausschaltbar sein.

6.    Bei sandführendem Wasser ist, wenn möglich, vor dem Einfluß des Wassers in die Quellstube eine Sandsperre und in der Quellstube ein Ablagerungsraum anzuordnen.

Fig. 34 zeigt die einfachste Fassungsart für eine in ebenem Gelände entspringende sogenannte Sprudelquelle. Sie besteht

fr

S'

Fig. 34.

aus einer Spundwand (2), einer Ausfüllung des Quellkessels mit groben Steinen (2), einer Überdeckung mit Ton (3), der Lüftung (4) und dem Entnahmerohr (5).

=li

'////A

-a:-"lO

Fig. 35.

Fig. 35 zeigt eine größere allen Ansprüchen entsprechende Fassung einer Hangquelle mit Sickerschlitz. Es bedeuten 1 eine Sand- und Lettensperre zur Abhaltung von Sand bzw.

Oberflächenwasser, 2 die Quellstube, 3 Entnahmerohr mit Seiher, 4 Leerlauf, 5 Überlaufschwelle, 6 Lüftung, 7 Zugang.

janii ns T r " Hh

i!

'5

sa

Fig. 85 a.

Literatur zu Kapitel II: 1, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 36, 37, 41, 42, 47/ 48.

Kapitel III. Leitung des Wassers.

§ 16. Anlagen zur Leitung des Wassers.

1. Als Leitungsmittel des Wassers kommen in Betracht :

a)    Offene Gerinne in Mauerwerk, Beton, Eisenbeton, Eisen oder Holz. Doch: werden sie nur selten für Trinkwasser, meist nur für Kraft- und Bewässerungswasser verwendet.

b)    Stollen. Werden sie im Fels ausgesprengt, so erhalten sie meist, bei durchlässigem Gestein immer, gemauerte oder betonierte Wandungen und Sohlen. Bei

Weyrauch, Wasserversorgung.

nachgebendem Gebirge muß eine vollständige druckfeste Ausmauerung erfolgen. Bei genügender Länge und eventueller Erweiterung dienen solche Stollen bisweilen als sogenannte Stollenreservoire.

c)    Zement- und Steinzeugrohre finden Verwendung bei Leitungen, die nicht unter nennenswertem Druck stehen. Die Steinzeugrohre sind ihrer größeren Widerstandsfähigkeit wegen insbesondere bei Quellfassungen und Sickerungen vorzuziehen, da die Zementrohre durch den Sauerstoff, durch die im Wasser enthaltene freie Kohlensäure und durch vom Wasser mitgeführten Sand Schaden nehmen. Ein neues Fabrikat stellen die aus Zementbrei mit Asbestzusatz hergestellten sogenannten Schleuderrohre der Deutschen Schleuderröhrenwerke in Meißen dar, welche ev. auch mit Streckmetalleinlage versehen werden.

d)    Hölzerne Leitungsrohre werden in moderner Ausführung neuerdings in Amerika verwendet.

e)    Eiserne Rohre werden mit Muffen oder Flanschen in Gußeisen und Schmiedeeisen verwendet, geschweißt, genietet oder nach dem Mannesmannverfahren hergestellt. Für Hauszuleitungen und Hausleitungen kommen noch in Betracht sogenannte galvanisierte Röhren, d.h. verzinkte schmiedeeiserne Rohre. Die Blei-rohre kommen wegen der möglichen Bleivergiftungen seltener mehr vor.

Die am meisten verwendeten gußeisernen Rohre werden in Durchmessern von 25—1200 mm nach bestimmten Normen hergestellt. Tabellen hierüber finden sich in jedem Ingenieurkalender. Sie sind normal auf 20 Atmosphären Druck geprüft und gestatten Betriebsdrücke von 10 Atm. Wegen etwaiger Wasserstöße läßt man jedoch rechnungsmäßig nicht mehr als 8 Atm. zu.

Bei höheren Drücken muß die Wandstärke vergrößert werden. Die Baulängen der geraden Rohre betragen 3 und 4 m. Neben den geraden Stücken sind vorhanden sogenannte normale Formstücke für eine Reihe von Abzweigungen, Krümmungen, Durchmesserwechseln, Übergängen von Flansch- auf Muffenrohre usw. Andere Formen müssen besonders bestellt, angefertigt und bezahlt werden.

2. Prüfung der Rohre. Die Rohre müssen vollkommen gerade und kreisrund sein und dürfen nur geringe (maximal 10 %) Abweichungen von der vorgeschriebenen Wandstärke zeigen. Dasselbe gilt für die Maße der Muffen- und Schwanzenden. Stücke mit Guß-fehlern sind zurückzu weisen. Die Rohre werden in heißem Zustand mit einem Rostschutzmittel, meist Asphaltteer, dicht und gleichmäßig überzogen. Über das zulässige Mehr- und Mindergewicht gegenüber der Norm (meist maximal 3%) sind besondere Vorschriften zu vereinbaren. Unmittelbar vor der Verwendung wird vielfach jedes einzelne Rohr nochmals in einer Wasserdruckpresse geprüft, zusammenhängende fertig verlegte Leitungsstücke werden regelmäßig geprüft.

Prüfung des einzelnen Rohrs:

1.    Einsetzen des Rohrs in die Presse.

2.    Wasserfüllung, bis alle Luft aus dem Rohr entwichen.

3.    Pressung auf 20 ev. mehr Atmosphären.

4.    Absuchen nach Schweißstellen am Rohr, Bezeichnung derselben.

5.    Wenn Rohr dicht, Reduktion des Drucks auf 4—5 Atm.

6.    Abhämmern der Rohre zum Nachweis von Sprüngen.

7.    Bezeichnung der guten und schlechten Rohre, Entfernung der letzteren vom Lagerplatz innerhalb 24 Stunden.

Prüfung zusammenhängender Strecken (vor dem Eindecken) :

1.    Abschlüßen der Leitung an beiden Enden. Peinlich genaues Absprießen, besonders an Krümmungen.

2.    Vollständiges Füllen der Leitung, bis das Wasser am oberen Ende ruhig, ohne Stöße abläuft; dann ist alle Luft aus der Leitung entwichen.

3.    Abpressen vom oberen Ende der Leitung aus mit dem vorgeschriebenen Druck, welcher dem Betliebsdruck entsprechen muß.

4.    Nachsehen und Abtesten aller Dichtungen. Der Druck soll in 10—15 Minuten höchstens um 1—2 Atm. zurückgehen, dann aber konstant bleiben.

Diese Arbeiten sind mit großer Strenge durchzuführen.

3. Vergleich von Guß- und Schmiedeeisenrohren.

a)    Gußeiserne Rohre. Als Vorteile sind zu nennen: Große Widerstandsfähigkeit gegen die Einflüsse des Bodens; handliche Baulängen besonders für gekrümmte Straßen; leichtes Ausbessern, Ansetzen neuer Abzweige und Anbohren unter Druck. Ihre Nachteile sind: Geringere Zugfestigkeit und damit größere Bruchgefahr, wegen der kurzen Baulängen mehr undichte Verbindungsstellen. In beweglichem Boden (Bergbau) sind sie höchstens bei Anwendung beweglicher Muffenverbindungen verwendbar.

b)    Schmiedeeisenrohre. Ihre Vorteile sind: Große Zähigkeit und Zugfestigkeit, daher größte Sicherheit gegen Brüche, namentlich in beweglichem Boden und bei starken Wasserstößen . Baulängen bis ca. 45 m; Durchmesser bis 3000 mm. Geringeres Gewicht, daher auch geringere Transportkosten, besonders bei abgelegenen Baustellen. Als Nachteile sind zu bezeichnen: Änderungen an bestehenden Leitungen sind schwieriger auszuführen, die Herstellung der Formstücke ist komplizierter als beim Gußeisen.

Über die Haltbarkeit der Schmiedeeisenrohre im Boden

liegen langjährige Erfahrungen nicht vor, doch dürften die namentlich früher vielfach gehegten Befürchtungen stark übertrieben sein, besonders wenn der fest haftende Hammerschlag der Bleche nicht entfernt, sondern durch Teerung noch geschützt wird.

Bei Mannesmannrohren müssen Mängel des Juteüberzugs während des Verlegens peinlich genau ausgebessert werden. Die Erhaltung der Jutierung macht beim Transport und Verlegen viele Mühe.

Zu Vorstehendem vgl. (26) II, S. 54 ff.

§ 17. Berechnung der Leitungen.

Es sollen bedeuten:

Q in cbm/Sek. die in einer Leitung fließende Wassermenge, U in Metern den benetzten Umfang des Profils,

F in Quadratmetern den wasserbenetzten Querschnitt des Profils,

P = F : U in Metern den sogenannten mittleren Profil-radius,

v = Q : F in Metern die mittlere Geschwindigkeit im Profil, a das Wasserspiegelgefälle pro Längeneinheit infolge der Reibung des Wassers an den Gerinne Wandungen.

Je einen Koeffizienten, welcher den Rauhigkeitsgrad des Profils berücksichtigt,

so gelten sowohl für offene Gerinne als für geschlossene Leitungen die beiden Fundamentalgleichungen:

»"=*]/

(1)

-jj * oc — k\P-a = Je-F iP-a = k |

,    v²

¥-P

oder oc —

und

• a oder

. OC

Q-

Je² • F2 • P 9 worin nach Kutter und Ganguillet

(3)

, _ loo • fp

~m+ )fp ‘

mm

m - 0,25

40 0,007944 50 0,006791 60 0,005998 70 0,005412

80 0,004967 90 0,004611 100 0,004320 125 0,003762

150 0,003404 175 0,003124 200 0,002909 225 0,002736

250 0,002594 275 0,002473 300 0,002373 325 0,002288

350 0,002208 375 0,002140

77578

21731

7713

3220

1516

781

Tabelle zur Berechnung von Kreis

Kreis

m = 0,35

mm

432,00

123,27

44,83

19,03

9,091

4,745

2,656

1,572

0,976

0,631

0,420

0,289

0,013131

0,011063

0,009651

0,008619

0,007830

0,007205

0,006696

0,005759

0,005111

0,004633

0,004267

0,003974

0,003735

0,003534

0,003365

0,003222

0,003091

0,002978

128232

35402

12411

400 0,002079 425 0,002025 450 0,001975 475 0,001931

500 0,001890 550 0,001818 670,00    600    0,001756

188,71    650    0,001702

67,31    700    0,001655

28,23    800    0,001576

13,334    900    0,001512

6,891 100o|k),001459

5128

2390

1220

3,8251100 0,001414 2,2471200 0,001375 1,3851300 0,001342 0,8891400 0,001310

0,5891500 0,001286 0,4021600 0,001258

Profilen und normalen Eiprofilen.

profile.

0,25

m = 0,35

10

Normale Eiprofile

H:ß

cm

11

m = 0,35

[X

12

13

0,2030

0,1460

0,1070

0,0799

0,0605

0,0361

0,0226

0,0147

0,0098

0,0048

0,0026

0,0014

0,00088

0,00055

0,00036

0,00024

0,000169

0,000120

0,002878 0,2811 0,002789 0,2011 0,002708 0,1468 0,002635 0,1090

0,002568 0,0822 0,002450 0,0487 0,002350 0,0302 0,002263 0,0195

0,002187 0,0130 0,002061 0,0063 0,001958 0,0033 0,001874 0,0019

0,001803 0,0011 0,001742 0,00070 0,001689 0,00045 0,001643 0,00031

0,001601 0,000211 0,001558 0,000149

60: 40 75: 50 90: 60 105: 70

120: 80 135: 90 150: 100 180: 120

210: 140 240: 160 270: 180 300: 200

0,008181 0,1052 0,007328 0,0309 0,006722 0,0114 0,006298 0,0049

0,005958 0,0023 0,005647 0,0013 0,005412 0,00071 0,005038 0,00027

0,004773 0,000117 0,004566 0,000057 0,004384 0,000031 0,004238 I 0,000017

Für das gefüllte Kreis profil vom Halbmesser B erhält man mit F — B² • n

U = 2 • B • jz und P =

(4)

5.

Q = 2,221 • k • 1    ,

v = 0,707 • & •    • a ,

(6)

64

Ö²

Ö²

=x' •

Der Wert von v gilt auch für halbgefüllte Kreisprofile. Für das normale Eiprofil erhält man mit B = B/2 (Fig. 36):

a)    bei ganzer Füllung

v = 0,761 • k • ÿ B • a ,

Q = 3,496 • k ■ } R“ • a ;

b)    bei Kämpferfüllung

V = 0,795 • k • 1lR‘K ,

k² • jz² D*>

h-

*00

—j

-r-

--T

\0-

1.5&    (9)

(10) Q = 2,400 • k • V .R5 • « .

Aus Gleichung (8) folgt mit i? = H : 3:

Fig. 36.

(ii) «

19,882 Q2

Der Koeffizient m in Gleichung (3) kann bei eisernen Wasserleitungsrohren zu 0,25 angenommen werden. Bei Zement- und gemauerten Kanälen dürfte sich die Wahl von m = 0,35 empfehlen, vgl. (45) S. 19 ff. Eingehende Tabellen zur Rechnung mittels der „kleinen“ Kutterschen Formel (3) finden sich in (45) S. 26—38 sowie in (26) und (11).

Der Druckhöhenverlust h auf einer Strecke L ergibt sich allgemein zu    ~

(12).

Damit erhält man aus Gleichung (6) und (11) die Werte:

e²

(13)

,,    : Q² T

h — X • ■ - • L, oder mit x — Â : D⁵ bzw. y = y : H⁵

(14)

h = x-Q²-L, h = y - Q² • L.

Alle Gleichungen sind selbstverständhch auf Metermaß bezogen. In der folgenden Tabelle sind zur Erleichterung der Rechnung für das Kreisprofil die Werte Â und x für m = 0,25 und m = 0,35, für das normale Eiprofil die Werte ^ und y für m = 0,35 angegeben.

Beispiel 1. Wie groß ist der Druckverlust in einer kreisförmigen Leitung von L = 1200 m Länge bei D — 500 mm und Q = 120 1 pro Sekunde Durchflußmenge, wenn m = 0,25 angenommen wird? Man erhält

h = 0,0605 • 0,122.1200 — 1,04 m.

Beispiel 2. Wie groß ist# für oc = 0,01 bei D = 250 und m — 0,25. Man erhält

_i/ h _ i ' °»01 \x-L \ 2,656

0,061 cbm/Sek. oder 61 sl.

’ t/a:

Gibt eine Leitung an verschiedenen Stellen Wasser ab, so erhält man den Druckverlust auf den einzelnen Strecken h> hi h • • • durch wiederholte Anwendung der Glei -    i 1, ff Tz l, fi l\ ls

chungen (6) und (12). Ist

h ⁼⁼⁼ h ⁼⁼⁼ h ⁼⁼ • • • ⁼⁼⁼ ^

ebenso qx = q₂ = g₃ =...

Fig. 37.

= q und die Anzahl der Strecken sehr groß, soll ferner am Ende der Leitung noch die Menge qx abgegeben werden, so erhält man mit den Bezeichnungen der Fig. 37 den Gesamtdruckverlust :

(15) welcher Ausdruck- mit qx = 0 übergeht in (16)

Diese Gleichungen können zur Berechnung städtischer Rohrnetze verwendet werden. Wie man sieht, ist h in Gleichung (13) dreimal so groß als II in Gleichung (16).

§ 18. Die Drucklinie.

In offenen Gerinnen sind die Wasserspiegel frei und ohne weiteres meßbar. In geschlossenen, unter Druck befindlichen Leitungen sind die Spiegel verhindert, die dem jeweils herrsehenden Druck entsprechende Lage einzunehmen. Man erkennt diese Lage, wenn man sich auf der geschlossenen Rohrleitung vertikale Röhrchen (sogenannte Piezometerröhrchen) aufgesetzt denkt, in welchen der Wasserspiegel sich dem der betreffenden Stelle wirkenden hydraulischen Druck entsprechend frei einstellen kann. (Durch die aufgesetzten Röhrchen wird an den Gleichgewichts -Verhältnissen offenbar nichts ändert.)

an

ge.

1*.......

Wi

Man nennt die Verbindungslinie der einzelnen Piezometerwassers tänd die Drucklinie einer Leitung für bestimmte Werte von Q, D, «, v und spricht vom Druckliniengefälle. Dieses ist (vgl. Fig. 38) definiert durch die Gleichung:

Fig. 88.

dy _ dz

a = ds = 1:dÿ '

Statt Druckliniengefälle pro Längeneinheit sagt man auch spezifischer Druckhöhenverlust.

Statt der Verbindungslinie freier Spiegel, wie sie in den oben offenen Piezometerröhrchen erscheinen, kann man auch

\A

\üC_

\b

eine Drucklinie konstruieren, welche parallel zu der ersteren bei oben geschlossenen Röhrchen um die der Atmosphärenpressung P₀ entsprechende Wasserdruckhöhe

P₀ 10333

«'0

1000

\c

= 10,333 m

Fig. 89.

höher verläuft, wenn y das spezifische Gewicht des Wassers ist (vgl. Fig. 39).

Aus der Verzeichnung der beiden parallelen Drucklinien (Fig. 39) gewinnt man ein Urteil über alle Längenprofile, welche Leitungen erhalten können.

Ist p der an bestimmter Stelle einer Leitung herrschende Druck, so kann man sagen: Leitungsstücke zwischen den beiden Drucklinien a b und A B stehen unter einem Druck

kleiner als dem Atmosphärendruck (p<P₀ aber p>0: Saugoder Heberleitung) ; Leitungsstücke unterhalb von a—b stehen unter einem Druck größer als der Atmosphärendruck (p>Po) und für eine, in der Linie a b verlaufende Leitung zwischen den Reservoirs I und II ist der Druck gleich dem Atmosphärendruck (p = P₀ , Leitung mit freiem Spiegel).

Ji

H.........

In der oberhalb von a b verlaufenden Leitung beza (Fig. 39) wird theoretisch unter Zuhilfenahme einer Entlüftung bei z so lange Wasser fließen können, als noch h< 10,33 m ist. Praktisch wird jedoch unter Einschluß der Druck Verluste durch Reibung niemals h = 8,0—8,5 m überschritten, beim Entwurf geht man nicht leicht über 5,5—6 m hinaus.

rendrucklinie Leitung a y x c b (Fig. 39) darf dagegen theoretisch jedes beliebige Längenprofil haben, praktisch müssen jedoch alle Hochpunkte x mit Entlüftungsvorrichtungen und alle Tiefpunkte y, c mit Entleerungsvorrichtungen versehen sein.

Eine unter der Atmosphä-verlaufende

Fig. 40.

Bei Druckleitungen zwischen einer Pumpe und einem Hochbehälter (Fig. 40) bestimmt sich der Druckverlust h auf der ganzen Leitung lediglich aus dem Druckverlust af vgl. Gleichung (6) des § 17, und der Leitungslänge P, vgl. Gleichung (12) desselben Paragraphen,

Würde unter Beibehaltung der Wassermenge Q und des Durchmessers I) die Leitung in die Lage 5—3—2—1 kommen, so bliebe die Strecke 2—1 der Drucklinie erhalten, 0—2 würde teilweise in die Tangentenlage 4—3 parallel verschoben und auf der Strecke 3—2 wäre die Leitung nicht vollkommen mit Wasser gefüllt, es entstünde die Drucklinie 4—3—2—1.

§ 19. Bau und Unterhaltung der Rohrleitungen.

1.    Verlegen von Leitungen. Bei dieser Arbeit sollen nachstehende Forderungen erfüllt sein:

a)    Die Leitungen sind von tieferen nach höheren Punkten zu verlegen.

b)    Die Überdeckung der Rohre schwankt zwischen 1,25 und 2,5 m, sie sollte 1,5 m nicht unterschreiten, bei Vorkommen von Grundwasser wird man die Rohre ev. flacher verlegen müssen, vgl. hierzu Punkt 3 dieses Paragraphen.

c)    Die Rohrgrabensohle soll möglichst eben sein.

, d) Die Rohre sollen nicht auf etwa vorhandene Mauern oder auf Steine (Felsen) direkt aufgelegt werden, sondern es ist für einige Bewegungsmöglichkeit zu sorgen.

e)    Bei schlechtem Boden befestigt man die Grabensohle durch eingeschlämmten Sand oder Kies, ev. durch Beton oder durch Pfähle mit Sattelhölzern.

f)    Die Rohre sind sorgfältig zu unter- und umfüllen und mit steinfreiem Boden bis 25 cm über dem Rohrscheitel zu bedecken, dann erst beginnt man mit dem Einstampfen, wobei man ebensoviel Leute im Graben als außerhalb desselben anzustellen hat.

g)    Wenn möglich, ist der Boden beim Einfüllen durch Wasser einzuschlämmen. Die Grabenaussteifung darf nur allmählich entfernt werden.

2.    Dichten der Leitungen. Es muß sehr sorgfältig geschehen, da hiervon in erster Linie die Vermeidung von Wasser Verlusten abhängig ist.

a) Gußeiserne Muffenrohre. Nach dem Ineinander-stecken der Rohre wird bis in die Hälfte der Muffenlänge eine Lage geteerten Hanfstricks eingestemmt. Darauf wird die Muffe in einem Guß mit Blei ausgefüllt, dieses nach dem Erkalten mit dem Stemmeisen bis zur Unnachgiebigkeit angetrieben und zuletzt seine Oberfläche abgeglichen. Bei nasser Baugrube ist große Vorsicht erforderlich. Besonders bei Saug- und Heberleitungen wird die Dichtung vielfach durch Gummiringe aus bestem Paragummi bewirkt. Die Ringe werden auf das Schwanzende des einen Rohrs aufgezogen und dieses in die Muffe des anderen Rohres eingeschoben. Diese Methode empfiehlt sich besonders für provisorische Anlagen (Versuchsbrunnen § 8).

b)    Gußeiserne Flanschrohre. Zwischen die Flanschen werden Flachringe aus Blei (ca. 6 mm stark) oder aus Gummi eingelegt.

c)    Schmiedeeiser ne Rohre. Die Dichtung unterscheidet sich nicht wesentlich von derjenigen der gußeisernen Rohre.

Bei hohen Drücken und sonstigen besonderen Fällen stehen heute eine große Anzahl von Spezialkonstruktionen für die Verbindung von Rohren zur Verfügung.

d)    Steinzeugrohre. Wie bei den eisernen Muffenrohren wird eine Lage Teerstricke eingebracht und der Rest der Muffe bei untergeordneten Ausführungen (ohne Wasserdruck) mit Letten oder Ton, ev. im Verhältnis 2 : 1 mit Teer gemischt, bei besserer Arbeit mit heißem, flüssigem Asphaltkitt, der auch nach dem Erstarren einige Elastizität behält, aufgefüllt. Bei der Lettenfüllung kommt über den Letten noch ein Wulst aus Zementmörtel. Die früher üblichere Zementausfüllung besitzt zu wenig Elastizität.

e)    Zementrohre. Die Rohre werden zusammengestoßen und die Dichtung durch einen Zementwulst bewirkt.

Offen-

3. Wärmeschutz der Leitungen. Durch das Gefrieren des Wassers in Leitungen können diese gesprengt werden. Das sicherste Gegenmittel ist Entleerung oder dauerndes Auslaufenlassen aller kleinen Wasser mengen, liegende Leitungen werden mit Strohseilen oder mit in Kieselgur getränkten Jutebändern umwunden, oder man verwendet Isoliermull mit Kieselgur, die in einer oder mehreren Schichten um das Rohr gelegt wird. Über die Schutzmittel kommt vielfach eine Hülle aus Tuch, Blech oder Holz.

Im Erdreich sind am ehesten die Endstrecken mit geringer Wasserbewregung gefährdet. Bei flachliegenden Strecken verwendet man am besten Asche oder Schlacke als Umhüllung. Bewährt hat sich auch folgende Anordnung: Auf das Rohr kommt eine Lage Stroh, Späne oder Lohe, darüber faustgroße Stücke ungelöschten Kalks und darauf schließlich wieder ein schlechter Wärmeleiter. Bei Einhaltung der normalen Rohrdeckung von 1,5 m wird man kaum jemals zu besonderen Wärmeschutzmitteln greifen müssen, am ehesten bei Hauptzuleitungen oder bei in kalten Räumen offen verlegten Leitungen.

In heißen Klimaten kann tiefe Lage der Leitungen gegen zu starke Erwärmung des Wassers in Frage kommen.

4. Die Kosten der Rohrleitungen setzen sich zusammen aus:

1.    dem Einkaufspreis ab Werk,

2.    den Transportkosten bis zur Baustelle,

3.    den Prüfungskosten,

4.    den Verlegungskosten einschließlich des Verbrauchs an Strick, Blei, Brennmaterial, Ton und des Bruch -verlusts,

5.    den Kosten der Erdarbeit einschließlich der Verschalung,

6.    den Wiederherstellungskosten der Grabenoberfläche,

7.    dem Bruttogewinn des Unternehmens.

Man kann heute für Schätzungen etwa folgende Preise pro laufenden Meter (ohne Schieber usw.) fertig verlegter Leitung annehmen:

D = 40 60 80 90 100 125 150 175 200 mm

K = 4,6 5,3 5,9 6,7 6,9 8,1 9,7 10,9 12,5 Mk.

D = 225 250 275 300 325 350 375 400 mm

K== 14,8 16,9 18,4 20,1 22,3 24,1 25,9 28,7 Mk.

Diese Zahlen gelten einschließlich 3 qm Absteifung à 0,40 Mk. pro laufenden Meter Leitung, aber für mittleren Boden ohne Felsausbruch und ohne Wiederherstellung von Weg- oder Straßenoberfläche. Für letztere Arbeit sind zu rechnen pro laufenden Meter Leitung bis D = 150 mm 0,7, bis D = 225 mm 0,8, bis D = 300 mm 0,9, bis D — 350 mm 1,0, bis D — 450 mm 1,1 qm Fläche pro laufenden Meter Leitung. 1 qm wiederherzustellen kostet bei geschottertem Feldweg 0,25 Mk., bei Pflasterstraßen 0,5—1,25 Mk.

5. Kosten mehrerer Leitungen statt einer. Man kann die Kosten einer Rohrleitung pro laufenden Meter setzen

-f-?-

für die Wasser menge Q ist

Verlegt man statt einer Leitung n Leitungen mit je dem fiten Teil der Fördermenge der einen, so ist entsprechend

■mr.

die Kosten sind

■D,

Kn = n • m • Dn —

woraus für

n — 2 , n = 3 ,

= 1,5 • m • D , Kn= 1,9 • m • D .

Dn = 0,75 • D ,

Dn = 0,64 • D ,

Will man der größeren Sicherheit halber oder aus einem anderen Grunde einmal statt einer zwei Leitungen verlegen, so sollte man sie gegen die Folgen von Unterspülung bei Rohr-brüchen reichlich weit auseinander legen.

6. Reinigung der Rohre. Die Rohre werden verunreinigt durch Sand, Schlammteilchen und durch Ausscheidungen von Kalk, Eisen und Mangan, welche zum Teil das Wasser auch trüben und verfärben können. Hiergegen spült man die Rohre und reinigt sie mit der Bürste. Kalk und Eisenablagerungen haften jedoch als feste Inkrustationen (vgl. hierüber [26] I, S. 100 und 107) in den Rohren. Sie können, wenn nicht rechtzeitig eingegriffen wird, namentlich bei kleineren Durchmessern den Querschnitt aufs äußerste beschränken. Ihre Entfernung geschieht durch mit Messern und Schneiden versehene Apparate, welche man mittels Wasserdrucks durch die Leitungen hindurchtreibt (s. Techn. Gemeindeblatt 1906, S. 38).

Über die zerstörende Wirkung der freien Kohlensäure und des Sauerstoffs vgl. § 4, 7 und Ga 1909, S. 822, über den Einfluß elektrolytischer Vorgänge im Boden, der sogenannten vagabundierenden Ströme, vgl. (11) S. 368 und Ga 1895, S. 757.

Der Teergeschmack, den das Wasser aus neuen Leitungen einige Wochen lang auf weist, ist unbedenklich, der Teer hat im Gegenteil eine gewisse desinfizierende Wirkung gegenüber etwa in den Rohrleitungen lagernden Bakterien.

§ 20. Ausstattung der Leitungen.

1. Schieber dienen zum zeitweiligen Absperren der Leitungen, sie werden für bis zu 75 Atmosphären Betriebsdruck (150 Atm. Probedruck) und von 40—1200 mm Durchgangsweite hergestellt. Zur Entlastung des den Verschluß bildenden Keils erhalten sie bei höheren Drücken Umlaufleitungen. Der Schieberhorizontalschnitt ist oval oder kreisrund. öffnen und Schließen muß stoßfrei erfolgen und geschieht durch Spindelgetriebe, eventuell mit Vorgelege,** in neuester Zeit bei ganz großen Ausführungen auch mittels Preßkolbens und Druckwassers. Für die Abmessungen der Schieber vgl. die Ingenieurkalender und die Kataloge der Spezialfirmen.

In Ortsrohrnetzen ist es am bequemsten, wenn jedes Straßenstück für sich abgesperrt werden kann. In langen Leitungen ohne Abzweige baut man etwa alle 500 m Schieber ein.

2.    Hydranten geben für zwei Strahlrohre 5—15 sl Wasser. Sie liegen meist unter der Straßenoberfläche, werden aber, wo der Verkehr dadurch nicht gestört wird, oft gerne als Überflurhydranten ausgeführt. Im ersteren Fall erfolgt der Anschluß von Schläuchen mittels Standrohrs, im letzteren Fall direkt. In den Ortsstraßen stellt man die Hydranten in Entfernungen von 50—100 m oder besser von 50—70 m, möglichst außerhalb des Wagen Verkehrs auf. Auch in den Scheitelpunkten von Leitungen finden sie sich zum Zweck zeitweiliger Entlüftung an Stelle von laufenden Brunnen oder Entlüftungsventilen.

3.    Wassermesser erlauben die Kontrolle des Wasserverbrauchs und etwaiger Verluste. Sie finden Aufstellung in

den Häusern, sowie als Bezirkswassermesser in den Straßen. Näheres siehe (26) II, S. 385, ferner Ga 1898, S. 260 und 382, 1899, S. 746 (Venturimesser), Z. 89, S, 273 (Wasserverlustanzeiger).

Fig. 41.

Fig. 42.

4. Teil kugeln und Teilkästen (Fig. 41 und 42), letztere meist in Schächten, verwendet man viel an Kreuzungsstellen von Leitungen, meist zusammen mit Schiebern. Oft versieht man sie mit Luftauslaßventilen und die Teilkästen mit Entleerung. Sie dienen dann zugleich als Schlammkästen besonders an den Tiefpunkten der Leitungen.

5.    Entlüftungs kästen mit Entlüftungsventilen (Fig. 42) werden meist in Schächten an den Hochpunkten der Leitungen angeordnet. Man verwendet automatische und von Hand zu bedienende Lüftungsventile. Letztere sind sicherer im Betrieb.

6.    Streif kästen (Fig. 43) dienen zum Reinigen der Leitungen, insbesondere an deren Tiefpunkten.

7.    Entlastungsventile werden gegen Überschreitung eines bestimmten höchsten Betriebsdrucks angewandt.

Abteilung

L_£

r;

Zufkoss

Fig. 43.

Fig. 44.

8.    Rückschlagklappen können in lange ansteigenden Leitungen auf der Strecke, ferner hinter Druckwindkesseln und vor Hochbehältern Verwendung finden.

9.    Druckregler (Fig. 44) sollen den Druck in einer Leitung auf bestimmter Höhe halten, durch Regulieren des freien Wasserspiegels in einem kleinen Behälter. Der Zulauf erfolgt in einem vertikalen Rohr und wird durch einen Schwimmerverschluß so reguliert, daß der Wasserspiegel eine bestimmte Höhe nicht überschreiten kann. Der Wasserabfluß

geschieht

Überlauf

auf der Sohle des Behälters durch einen Seiher, und Leerlauf vervollständigen die Einrichtung.

§ 21. Überführungen und Unterführungen.

1. Rohrbrücken und Aquädukte. Alle Arten von Leitungen müssen bisweilen über Einschnitte, Eisenbahnen, Flüsse, Täler hinweggeleitet werden. Bei Druck -und Saugleitungen verlegt man die Rohre auf Rohrbrücken, wobei auf Wärmeschutz und Ausdehnungsmöglichkeit der Leitungen zu achten ist. Für die Entlüftung gibt man den Leitungen eine kleine Steigung

Weyrauch, Wasserversorgung!

in_derJEließfiehtungr Bei Überfahrung von Straßen und insbesondere Eisenbahnen ist eventuell durch Überrohre über der eigentlichen Leitung dafür zu sorgen, daß im Falle eines Bohrbruchs das Wasser gefahrlos ablaufen kann. Leitungen unter natürlichem Druck wurden früher gerne im offenen Kanal über Aquädukte geleitet. Bei der Berechnung sind auch die besonderen Druckhöhenverluste, am Einlauf in die Rohre usw., zu berücksichtigen.

Bei Überschreitung tiefer Täler führt man die Leitungen zunächst so weit an den Hängen herunter, daß der Leitüngsdruck eine gewisse Größe (z. B. 8 Atm.) nicht übersteigt, und überschreitet die übrigbleibende Talsohle durch eine Rohrbrücke. Die Leitung erhält so die Form eines Siphons oder Dükers. Die Wasserleitung von St-Etienne (56 km lang) überschreitet auf diese Weise nicht weniger als 12 Täler. Zum Füllen der Düker führt man eine kleine Leitung nach dem tiefsten Punkt der Düker.

2. Fluß Unterführungen. Bei kleinen Bächen verwendet man normale Rohre und verlegt sie in einem Betonklotz oder einem von Beton umgebenen Holzkasten, oder man benützt unter der Flußsohle freiliegende Rohre mit kugelförmigen Enden (s. Katalog der Haiberger Hütte). Bei größeren Ausführungen kann man den Strang in ganzer Länge schwimmend an Ort und Stelle bringen und durch Einlassen von Luft versenken, oder man läßt die einzelnen, möglichst langen, Rohre auf dem Grund des Flusses durch Taucher verbinden. Sehr oft kann man die ganze Leitung auf einem Gerüst über dem Fluß fertig montiert an Spindeln aufhängen und an ihnen in die ausgebaggerte Baugrube vorsichtig hinablassen, vgl. (18). Die Oberkante der Rohre muß in allen Fällen tiefer liegen als die Flußsohle.

§ 22. Hauptzuleitungen und Ortsrohrnetze.

1. Hauptzuleitungenzum Yersorgungsgebiet. Hierunter verstehen wir die Leitungen zwischen Pumpwerk, Ortschaft und Hochbehälter. Ihre Wasserführung ist wesentlich abhängig vom Vorhandensein und der Lage eines Hochbehälters.

In § 3 hatten wir erhalten m • q bzw. n • m • q : 24 in Litern als größten Tages- bzw. größten Stundenverbrauch pro Kopf der Bevölkerung. Dies gibt bei z Einwohnern die Werte :

T = m • q • z bzw. S = n • m • q • z : 24 als größtem Gesamttages- bzw. Gesamtstundenverbrauch.

f'£-________R

ä>

LL

Fig. 46.

Fig. 45.

Von der Fassungsstelle aus gesehen, kann eine Aufspeicherung erfolgen: I. vor, II. in, III. hinter, IY. hinter

» i»

-t*"

jji

Fig. 47.

und vor der zu versorgenden Ortschaft. In den vier Figuren bedeutet F die Lage der Fassung, R den (bzw.

die) Hochbehälter und die an den Drucklinien angeschriebenen Werte geben an, für welche Mindestwassermengen man die betreffenden Leitungsteile in der Regel bemessen muß ( T — Maximaltagesverbrauch, S —

JL !

Fig. 48.

Maximal stundenver-_jä brauch) ; jedoch kön-/fflr nen unter besonderen Verhältnissen Abänderungen nötig sein. Die mit a bezeichneten, vom Hochbehälter nach dem Ort laufenden Leitungen bezeichnet man als Fallrohrleitungen. Ihr Druckliniengefälle oc berechnet sich aus ihrer Länge und der zulässigen Höhendifferenz h = H — B, wo B den sogenannten bürgerlichen Versorgungsdruck (siehe unten), H die Höhenlage des Behälters über dem Ort bedeutet. Aus dem Druckliniengefälle und der Wasserführung ergibt sich der Durchmesser der Fallrohrleitung. Der Betriebsdruck soll jedoch bei normalen Wandstärken 8 Atm. nicht übersteigen; vgl. auch (29).

Der Durchmesser der Druckleitungen zwischen Pumpe und Reservoir bestimmt sich bei bekannter Wasserführung aus § 26.

2. Bürgerlicher Versorgungsdruck. So nennt man die über dem Straßenniveau erforderliche Wasserdruckhöhe. Sie soll an allen Punkten eines Ortsrohrnetzes 6—8 m höher als die höchstgelegenen Zapfstellen liegen, sie beträgt also bei uns je nach der Haushöhe 20—30 m. Für Feuerlöschzwecke ist dabei die Mitwirkung von Spritzen nicht zu entbehren, vgl. (26) I,

S. 120. Dies ist ökonomischer als dauerndes Hochhalten des Wasserdrucks und einfacher als seine vorübergehende Erhöhung in Brandfällen. Die oben geforderte Druckhöhe läßt sich aus finanziellen Gründen nicht allerorts erreichen, es wird bei unbedeutenden Ansiedelungen oft genügen müssen, wenn das Wasser wenigstens aus Straßenbrunnen oder im Erdgeschoß der Häuser entnommen werden kann.

3.    Versorgungszonen. Bei Orten mit starken Höhendifferenzen würden unter Anwendung eines einzigen Leitungsnetzes in den tieferen Lagen zu hohe Wasserdrücke auf treten können. Man teilt deshalb in solchen Fällen das zu versorgende Gebiet in Höhenabständen von 50—80 m in einzelne Zonen mit passenden Druckverhältnissen ein (s. auch Ga 1908, S. 908). Bisweilen wird neben einem Hochbehälter ein Pumpwerk aufgestellt, um den höher gelegenen Hochbehälter einer (nachträglich) hinzugekommenen „Hochzone“ zu speisen.

4.    Ortsrohrnetze. Im allgemeinen soll jede Straße eines Orts mit einer Leitung versehen sein. Für die Berechnung der Netze sind Bedingungen aufzustellen über Druck und Geschwindigkeit des Wassers in den einzelnen Strängen, sowie über ihre (nach den Enden des Netzes zu abnehmende) Wasserführung. Hierzu kommt die Bedingung wirtschaftlicher Größenabmessungen. Man wird jedoch nur die größeren Leitungen berechnen, da man wegen der Hydranten Ortsleitungen mit Durchmessern unter 80 mm kaum verlegt, bei zwei Hydranten auf einer Teilstrecke nicht unter 100 bis 125 mm heruntergeht. Ortsrohrnetze werden am besten so angeordnet, daß so weit möglich das Wasser stets von zwei Seiten an einen bestimmten Punkt gelangen kann (Kreislaufsystem), im Gegensatz zu dem Verästelungssystem, bei welchem die Endleitungen nicht als Schleifen ausgeführt sind. Durch Anwendung des Kreislaufsystems bleibt auch die Qualität und Temperatur des Wassers besser als in den sonst stumpf endigenden Endsträngen.

Die Berechnung von Rohrnetzen nach den obengenannten Gesichtspunkten ist ziemlich verwickelt [vgl. (26) und (11)]. Auch kann den Ergebnissen der Rechnung mit Rücksicht auf die handelsüblichen Lichtweiten nicht ganz scharf entsprochen werden. Man kann deshalb — auch als erste Annäherung — folgenden Weg ein-schlagen :

1.    Man bestimmt auf Grund der Ortslage und der Wohndichte die Hauptleitungen des Netzes, hernach die Stränge zweiter, dritter und höherer Ordnung.

2.    Man berechnet für jeden Strang die von ihm auf Grund der zu versorgenden Menschen- oder Hydrantenzahl zu führende Wassermenge.

3.    Man berechnet mit den Bedingungen vmax =0,8 bis 1,0 m und Z)min = 80 bzw. 100—125 mm die erforderlichen Durchmesser. Dabei soll jeder Punkt des Netzes sein Wasser auf dem kürzesten Weg erhalten und der vorgeschriebene Versorgungsdruck an keiner Stelle unterschritten werden.

Über ein neues Verfahren von Mannes s. (29) od. Ge

1909.

Literatur zu Kapitel III: 7, 11, 18, 26, 29, 32,

45.

Kapitel IV. Hebung des Wassers.

§ 23. Das Pumpwerk.

1. Die Lage des Pumpwerks wird bestimmt

durch :

a)    die Nähe der Fassung-, Beinigungs- und Hochbehälteranlagen, sowie der zu versorgenden oder anderer Ortschaften ;

b)    die Möglichkeit, die Anlagen erweitern zu können ;

c)    die Sicherheit und Bequemlichkeit des Betriebs;

d)    die Nähe von Straßen und Eisenbahnen;

e)    die Nähe eines Flusses wegen Wasserkraftgewinnung oder wegen seines Hochwassers, nach dessen Höhe sich unter Umständen auch die Höhenlage des Pumpwerks richten muß;

f)    vergleichende Berechnungen der Bau- und Betriebskosten.

2. Die Bestandteile eines Pumpwerks sind:

a) Das Maschinenhaus. Es besteht der Hauptsache nach aus einem oder mehreren luftigen, hellen, für Erweiterungen ausreichenden, mit weiten Türen versehenen Bäumen für die Pumpen und sonstigen (Licht-) Maschinen. Für Montage- und Beparaturarbeiten wird meist von Anfang an ein Laufkran eingebaut. Bei größeren Anlagen findet sich ein — oft verglaster — Baum für den Maschinenmeister. Eine Werkstätte sollte nie fehlen, bei größeren Anlagen auch ein Ölkeller nicht. Der Pumpenkeller sei bequem zugänglich, geräumig, gut

zu entwässern und zu beleuchten. Hiergegen wird viel gesündigt.

b)    Das Kesselhaus soll möglichst nahe am Maschinenhaus liegen, damit die Dampfleitungen kurz und die Abkühlungsverluste gering werden. Wichtig ist reichlicher Raum vor den Kesseln zu deren Bedienung, große Türen, um die Kessel ein- und ausführen zu können, bei größeren Anlagen kommen für die Arbeiter Aufenthalts- und Waschräume hinzu. Bei Grundwasserfassungen empfiehlt es sich, die Abortanlagen nach dem Heidelberger Tonnensystem anzuordneo.

c)    Der Kohlenschuppen schließt sich am besten unmittelbar an das Kesselhaus an, wTenn möglich, erhält er Geleiseanschluß, wenn nicht, ist eine Bodenwage erforderlich. Seine Größe ist ev. mit Rücksicht auf Streiks und zeitweilige Unzugänglichkeit des Pumpwerks (z. B. durch Überschwemmungen) zu bemessen. Die Kohle geht in Rollwagen auf Schienen über automatische Wagen vor die Kessel, oder diese werden aus Bunkern direkt beschickt.

d)    Das Beamtenwohnhaus ermöglicht es, das Personal stets zur Hand zu haben, und ist bei abgelegenen Werken durchaus notwendig. In ihm findet sich auch Platz für ein Bureau, ev. auch ein Laboratorium des Betriebsingenieurs.

e)    Ein Geräte- und Lagerschuppen nebst einem Rohrlagerplatz wird meist notwendig sein. Etwas Gartenland wird die Angestellten ans Werk fesseln und zur Erhaltung eines tüchtigen Stamms beitragen.

3. Betrieb skra ft. Verwendet werden Motoren jeder Art: für Dampf, Gas, Wasser und Elektrizität, sowie neuerdings bei kleineren Anlagen (Bahnhöfen) oft Windräder. Wesentlich ist rasche Betriebsbereitschaft.

Sie erfordert bei Dampfanlagen 1—D/2 Stunden, bei Sauggasanlagen 30—40 Minuten, bei Leuchtgas-, Wasserkraft- und elektrischen Anlagen sowie Dieselmotoren 3—10 Minuten. Auch eine gewisse Überlastungsfähigkeit der Anlagen ist notwendig. Bei Gasmotoren beträgt sie dauernd nur 10—12% über die Normalleistung, bei Dieselmotoren für kurze'Zeit 20%, am größten ist sie bei Heißdampfmaschinen.

Bei der Entscheidung, welche Betriebskraft zu verwenden ist, hat man zu berücksichtigen: Ankaufspreis, Betriebs-, Bedienungs-, Abschreibungs-, Unterhaltungsund Brennmaterialkosten, die Sicherheit und Bequemlichkeit des Betriebs, sowie etwa schon vorhandene Maschinen oder verfügbare Energiearten, z. B. das Vorhandensein eines Gas- oder Elektrizitätswerks.

4.    Sicherheit und Bequemlichkeit des Betriebs. Sie werden gefördert durch Übersichtlichkeit, Zugänglichkeit, Geräumigkeit und Helligkeit in allen Teilen. Direkte Kupplung von Maschinen und Pumpen \ bewahrt vor Betriebsstörungen durch Abfallen von Riemen. Übersichtliche Anordnung aller Kontrollappa-rate, Wasser standszeiger, Manometer, Vakuummeter erleichtert den Betrieb ; sorgfältige Buchung der Betriebszeiten, Umdrehungszahlen, Absenkungen macht ihn übersichtlich und ermöglicht rationelles Vorgehen. Zahlreiche Reserve teile in angebauter Werkstatt, Laufkrane, Reservemaschinen verkürzen unfreiwillige Betriebsunterbrechungen.

5.    Automatischer Betrieb. Vielfach läßt man, besonders bei kleineren Anlagen, die elektrisch angetriebenen Pumpen automatisch ein- und ausschalten, entweder zu bestimmter Zeit oder bei bestimmten Wasserständen im Reservoir. Hierher gehören die Hauswasser-

Versorger Hydrophor, D. E. G. 3VL, von M. Brandenburg in Berlin und die Delphinpumpwerke, D. E. P., System Borsig-Scheven. Bei diesen wird das Wasser durch zwei oder mehr Pumpen der Fassung entnommen und in einen Windkessel gedrückt. Dieser besitzt für jede Pumpe einen besonderen durch den Druck im Windkessel betätigten Schaltapparat. Sinkt der Druck durch Entnahme von Wasser, so laufen nach Bedarf eine ev. zwei und mehr Pumpen an und werden beim Aufhören der Entnahme ebenso wieder ausgeschaltet (Weiße Kohle 1909, S. 402 oder Das Wasser 1909, S. 422).

Für Hauswasserleitungen gibt es ferner eine Konstruktion der Siemens-Schuckert-Werke, G. m. b. H., ohne Sammelbehälter unter Benützung einer elektrisch angetriebenen Pumpe (D. E. P. Nr. 191 288).

6. Betriebsdauer. Die Betriebsdauer ist abhängig von der Maschinenleistung, dem Behälterinhalt und den Verbrauchsschwankungen. Von bedeutendem Einfluß sind Brandfälle, Eohrbrüche, Defekte an Hochbehältern und einzelnen Maschinen.

Kleinere Werke (bis ca. 1500 dcbm) sind für eine größte Schichtdauer von 10—14 Stunden (inkl. Putzen) einzurichten. Mit der Zeit kann die Betriebsdauer bei großen Werken mit drei Schichten bis zu 22 Stunden zunehmen. Nachtschichten können oft mit vermindertem Personal geleistet werden. Ob man bei größeren Werken mit einer oder zwei Schichten beginnen muß, entscheiden Betriebskostenberechnungen, die örtlichen Verhältnisse und die Größe des ersten Ausbaus.

Die Figuren geben Beispiele für die Anordnung von Pumpwerken. Fig. 49 zeigt ein kleines durch Benzinmotor angetriebenes Pumpwerk, wie man es für einen Einzelbrunnen an wenden kann. Fig. 50 zeigt das Pumpwerk der Stadt Lahr (Ga 1904, S. 639) mit Aufstellung von Kessel und Pumpe in einem Raum. Die Pumpe steht in einem Schacht, um das Wasser aus dem Brunnen heben zu können. Werkstatt und

Schach

rHrr>:

\B<

DHU

M&schinenrcuim

J&ssel

Ą76^

5.7Ï

]>

/4./0

8.60

■*+

KohleruwuiA

3.2t

Fig. 49.

10.60 Fig. 50.

Kohlenraum sind angeschlossen. Die dritte Anlage (Fig. 51 und 52) stellt einen Typus dar, wie ihn Thiem öfters zur

iQ Qi

IS

v 120.60

J17JO

Æ30

Fig. 51.

Anwendung brachte. Aus einem Sammelbrunnen saugen Vorpumpen und drücken das Wasser nach einer nicht dargestellten Enteisenungsanlage, aus deren Reinwasserbehälter es durch

^0-

Roh erträum

CO

IO

Hebung des Wassers.

T'laschmenhaU e

■ate

o.

_._3____

^jessel

16.51

ÆQÿ _!*; -4ß.79

mT.

Fig. 52.

die Hauptpumpen angesaugt und nach dem Hochbehälter gedrückt wird. Vor- und Hauptpumpen sind zusammengekuppelt.

§ 24. Maschinen und Pumpen.

Maschinen und Pumpen sollen erstklassiges Fabrikat aus bestem Material, einfach, übersichtlich und auch während des Ganges leicht zugänglich sein. Das Auswechseln einzelner Teile und das Freilegen der Ventile soll bequem und rasch erfolgen können. Einfache (Zentral-) Schmierung, gleichförmiger Gang auch bei Steigerung der Tourenzahl, vorzügliche Regulierfähigkeit z. B. bei Druckrohrbrüchen oder Abreißen der Saug-wassersäule sind unbedingtes Erfordernis.

Gute Kolben- und Plungerpumpen arbeiten wohl mit manometrischen Saughöhen von 7,5—8 m, bei der Projektierung sollte man jedoch nicht über 5,5—6,0 m hinausgehen. Eventuell müssen also die Pumpen in einem Schacht auf gestellt werden.

Neben den Kolben- und Plungerpumpen gewannen in neuerer Zeit die schnellaufenden sogenannten Expreßpumpen und insbesondere neuestens die Hoch-druckzentrifugalpumpen wachsende Bedeutung.

Zur Wasserförderung aus größeren Tiefen kommen neben Gestängepumpen in Kesselbrunnen die Rohrbrunnenpumpen von Weise und Monski in Halle und die Preßluft -pumpen (vgl. Sammlung Göschen, Bd. 290, S. 106), wie sie von Borsig u. a. konstruiert werden, in Betracht.

Hier soll auch Erwähnung finden die hydraulische Luftpumpe Patent Scholl zur automatischen Ent- und Belüftung von Saug- und Heberleitungen bzw. Druckwindkesseln (Fabrikant Böckel & Co., Mannheim).

Eine sehr bequeme hydraulische Wasserfördermaschine stellt der hydraulische Widder öder Stoßheber dar.

Das mit der Druckhöhe

H ankommende Trieb was-

ser läuft durch Öffnungen ą %

im Sperrventil Vr Dabei t±—

« r*

Fig. 58.

hebt sich dieses und stößt an die konische Decke, wodurch die Öffnungen von T₁ verschlossen werden.

Der so hervor gerufene Wasserstoß bewirkt Heben des Ventils V ₂ und Eindringen von Wasser in den Windkessel W und die Druckleitung zum Reservoir R₂. Der dort vergrößerte Druck verzögert wieder die Wassergeschwindigkeit. Dadurch fallen Yx und V₂ in ihre ursprüngliche Lage zurück und das Spiel beginnt von neuem.

Bedeuten q die minütliche Fördermenge in Litern,

Q die minütliche Aufschlagwassermenge in Litern,

H seine Druckhöhe am Sperrventil, h die Differenz zwischen den freien Spiegeln in der Triebwasser- und der Förderwasserleitung, so hat man nach Wodicka:

q ■= 0,8 • rj •

wo

rj = 1,12 — 0,2

Als größtmögliche Steighöhe wird angegeben:

Ämax = 63,35 ]/h - w ,

wo w die gesamte Widerstandshöhe in der Triebwasserleitung, am Schlagventil Vt und in der Steigleitung darstellt. Man muß also w möglichst klein machen, durch geeignete Wahl der Leitungslängen, Durchmesser und der Ventilbelastung. Das betriebsfertige Aufstellen der Widder, die neuerdings schon bei der Wasserversorgung ganzer Ortschaften Verwendung finden (vgl. W. u. A. I, S. 273), sollte vollkommen der liefernden Firma überlassen bleiben.

Im übrigen gelten folgende Grundsätze:

1.    Man verwende in der Trieb Wasserleitung Flußeisenrohre mit bester Dichtung.

2.    Die Trieb Wasserleitung liege auf Schwellen möglichst unverrückbar fest, sie sei möglichst gerade.

3.    Das Sperrventil sei dicht schließend, das Schlagventil unbelastet.

4.    In der Triebwasserleitung soll sich keine Öffnung oder Windkessel befinden.

5.    Die Zahl der Ventilschläge soll bei stets gefüllter Triebwasserleitung so reguliert sein, daß Q—q ein Minimum wird.

6.    Ist der Triebrohr quer schnitt zu groß, so bleibt der Widder wegen zu geringer Wassergeschwindigkeit bei geschlossenem Schlagventil stehen.

Literatur s. (26) Z. g. W. 1908, S. 285, und Z. 1910,

S. 88 (neue Theorie).

Druckfehler-Berichtigung.

S. 95 letzte Zeile soll es heißen 75 statt 75000.

S. 96 zweite Zeile soll es heißen 80 statt 80000.

S. 96 sind in der Tabelle die K-Werte der 3. und 4. Kolumne sämtlich mit 1000 zu multiplizieren.

S. 98 in Formel 3 fällt der Nenner 1000 weg, dafür ist in Gl. 3ff. jeweils 3285 statt 3,285 zu schreiben, ebenso in Gl. 5    1642500 statt 1642,5. Damit fallen auf:

S. 98 Zeile 11 und 12 sowie Gl. 6 fort und Gl. 7 (nun 6) lautet:

DZi 1,4 ŸQ

3 _

S. 98 letzte Gl. muß stehen y ß statt \ ß%

§ 25. Arbeitsbedarf und Kohleny erbrauch.

Es sollen in m bedeuten: h[ die geodätische Saughöhe,

die manometrische Saughöhe, abzulesen am Vakuummeter des Saugwindkessels,

h₂ die Differenz zwischen den Spiegelhöhen im Saug- und Druckwindkessel, h₃ die geodätische Druckhöhe,

den Druckhöhenverlust durch Reibung in der Leitung, dann ist die manometrische Gesamtförderhöhe:

H = hi h₂ + h₃

Bei einer Fördermenge von Q cbm pro Sekunde ist demnach der sekundliche Arbeitsaufwand einer Pumpe in gehobenem Wasser gemessen

N' = Q • H Sekundenmetertonnen

oder

Pferdekräfte.

1000 • Q • H

75

V = 0,9

y] = 0,70—0,80.

Der Wirkungsgrad guter Ausführungen ist etwa bei Kolben- und Plungerpumpen

bei Zentrifugalpumpen.....

Bei nicht direkter Kupplung kommt noch ein weiterer Koeffizient, etwa rj = 0,94 in Betracht. Damit erhält man folgende Zusammenstellung des überschläglichen Arbeitsbedarfs von Pumpen:

PS-

Kolben- und Plungerpumpen | Zentrifugalpumpen

Zahl

direkt gekuppelt

Riemenantrieb j Riemenantrieb

effektiv |    1,1 • N

1,18 • N

1,52 • N -7-1,33 • N

oder mit 1,25 multipliziert: indiziert

1,38 • N |    1,48 • AT 1,90 • N -f-1,66 • N

Die Betriebskosten kann man auf folgende Art überschlagen :

1 kg Kesselkohle von 7500 Kal./kg koste

a Mk.

Pf.

somit kostet 1 Kalorie . .

. . —-— Pf.

1 kg Anthrazit von 8000 Kal./kg koste somit kostet 1 Kalorie . .

b Mk.

80000

100 kg Dieselmotorenöl von 10 000 Kal./kg kosten . c Mk.

somit kostet 1 Kalorie . .

Pf.

* * 10000

In der folgenden Tabelle bedeuten für einen zehnstündigen Arbeitstag

W den Wärme verbrauch pro eff. PS-Stunde in Kalorien (nach [22]).

K die Kosten einer eff. PS-Stunde in Pfennigen.

PSe

Motor :

Heißdampf

lokomobile

Sauggas-

anlage

Dieselmotor

o    o    o    o    o

»—I    CS)    CO    ^    IO

10 800 0,144 • a 9 750 0,130 - a 5 850 0,078 • a 5 400 0,072 • a 5 400 0,072 • a

5280

2530

0,066 • b

0,253 • c

4960

2310

0,062 • b

4800

0,060 • b

4800

0,060 • b

4000

0,050 • b

0,231 • c

2200

0,220 • c

2140

0,214 • c

2140

0,214 • c

Hierzu sind noch zu berücksichtigen:

a)    Die Verzinsung, Abschreibung und Unterhaltung der Anlagen.

b)    Die Bedienungskosten, ca. 1200 Mk. pro Maschinist.

c)    Die Kosten von Putz- und Schmiermaterial, ca. 0,04 Mk. pro eff. PS-Stunde.

d)    Die Kosten für Wasserersatz, Beleuchtung, Heizung, Verwaltung, Steuern usw.

§ 26. Wirtschaftlicher Durchmesser von Druckleitungen.

Damit der Durchmesser einer Druckleitung ein wirtschaftlicher sei, müssen die Jahreskosten für Betrieb, Verzinsung, Abschreibung und Unterhaltung der Leitung und des zur

Wirtschaftlicher Durchmesser von Druckleitungen. 97

Überwindung der Reibungswiderstände (A₄, siehe Fig. 54) dienenden Teils der Maschinen ein Minimum sein.

Es bedeute:

Q die Pumpenleistung in Kubikmetern pro Sekunde,

D und L in Metern Durchmesser und Länge der Leitung, welchen die Leitungskosten K = n • D • L (wobei n ungefähr gleich 100) proportional sind,

L Q2

D* 400

der Leitung, ferner Km Verzinsung, Abschreibung und Unterhaltung (pm%) des zur Überwindung derReibungswider-stände dienenden Teils

nach Dupuit die Reibungswiderstandshöhe in

der Maschinen (pm i. M. :

4,5 + 7,0 + 0,5 = 12,0%,

Kr dasselbe für die Rohrleitung (pr i. M.: 4,5 + 2,0 + 0,5 = 7,0%),

Kb die reinen jährlichen Betriebskosten (Personal,

Brennmaterial und Schmiermittel), m den Maschinenpreis pro 1 Sekundenmetertonne geleisteter Arbeit.

Je die Kosten von 1 Metertonne geleisteter Arbeit, t die tägliche Betriebsdauer in Stunden, so erhält man:

den Maschinenpreis für die sekundliche Arbeit Q * h in Metertonnen

sMT

vizjiLJiiy

>sel

indkessd

-JBrurmen

Fig. 54.

somit:

(1)

Km =

L Q3 m ' 2)6 ' 400 ’

D* 400 100

Ebenso erhält man:

Weyrauch, Wasserversorgung.

ferner:

(3) Kh

Q-h-t• 3600 • 365 _

-- • K, =

1000

3,285 - k • t •

ö³ -L 2)5    ‘

Damit sind die Jahresausgaben:

's =

100

(4)

+ 3,285 . h • < •

ö³ • L

100

+ \m •

Vm

40000

Für das Kostenminimum erhält man durch Differentiation:

+ 3,285    =

dS _ n • pr

dD ^"TXXT

⁵(

m • pm

40000

o*

woraus :

(5)

₌ yę |/0,0125 • m • pm + 1642,5 • k • t

n • pr

Da der zweite Summand im Zähler unter der Wurzel von geringerer Bedeutung ist, so kann man statt Gl. (5) setzen:

(6)

J)_y«fo,0125. = .

Vm

Setzt man außer den oben angegebenen Werten von pm , pr und n als Mittelwerte m = 20 000, k — 0,0001 und t = 14 ein, so ergibt sich für erste Annäherungsrechnungen:

D = MQ]/Iß9^ 1,3 VQ .

0)

Bei kleineren Durchmessern empfiehlt es sich, in Gleichung (7) den Koeffizienten bis etwa 1,5 zu erhöhen, namentlich in Rücksicht auf den starken Einfluß der Inkrustation bei kleinen Durchmessern.

Forchheimer (Hütte 20. Aufl., III, S. 233) gibt als wirtschaftliche Geschwindigkeit:

0,5 bis 0,6

Yß

wo ß den Quotient aus den tatsächlichen jährlichen Betriebs-stunden dividiert durch die Stundenzahl eines Jahres (365 • 24)

bedeutet. Siehe ferner Z. 1889, S. 95 und Ga 1902, S. 319. — Auf andrer Grundlage führt neuerdings Dr.-Ing. Mannes die Bestimmung des wirtschaftlichen Durchmessers aus, vgl. (29).

§ 27. Über Garantieversuche.

Die Vornahme von Garantie versuchen erfolgt am besten, nachdem die Maschinen und Pumpen einige Monate im Betrieb gewesen sind; sie erstreckt sich auf:

1.    tadellosen Gang der Anlage auch bei zeitweiliger Überlastung, volle Regulierfähigkeit;

2.    Güte des Materials und der Ausführung;

3.    sachgemäße Anordnung der einzelnen Teile und bequeme Zugänglichkeit derselben;

4.    die garantierte Leistung in Metertonnen pro Kilogramm Kohle, ausgedrückt lediglich in Fördermenge und manometrischer Förderhöhe ohne Abzug der Leistung etwaiger Hilfspumpen ;

5.    die garantierte Verdampfung der Kesselanlage.

Die zur Verbrennung kommende Kohle wird im Kesselhaus gewogen. Ihr Heizwert wird aus Proben ermittelt, die gleichmäßig während der ganzen Versuchsdauer entnommen werden. Der Dampfverbrauch der Maschinen wird gemessen durch Abwiegen des Kesselspeisewassers in geeichten Gefäßen. Hiervon wird nur dasjenige Kondenswasser abgezogen, welches vom Kessel bis zum Dampfeintrittsventil abgeschieden ist, soweit es nicht zum Kessel zurückgeführt wird. Durch diese Maßnahme gilt die Voraussetzung der Zuführung trockenen Dampfes als erfüllt. Solange der Maschinenfabrikant keinen Einspruch erhebt, gelten die Kessel für die Maschi ne n-versuche als dicht und ihr Betrieb als einwandfrei.

Als Meßgefäße für die Pumpenleistung dienen am einfachsten Hochbehälter oder Reinwasserbehälter. Diese und die Leitungen werden vorher auf Dichtigkeit geprüft, die Behälter außerdem geeicht.

Die Versuche zerfallen in der Regel in einen Vorversuch von etwa 5 und einen bzw. zwei Hauptversuche von etwa 10 Stunden Dauer. Die Ablesung der Wasserspiegel, Manometer, Vakuummeter und der Tourenzähler hat mindestens alle 20 Minuten zu erfolgen. Die Meßapparate sind vor Beginn ev. auch während der Versuche zu prüfen, Fehler der Apparate

sind durch möglichst frühzeitige Besprechung festzustellen und zu berücksichtigen.

Beim Vorversuch wird der volumetrische Wirkungsgrad der Pumpen bestimmt durch Messung des Hubs, des Plungeroder Kolbendurchmessers, sowie der Umdrehungszahlen und der geförderten Wasser mengen.

Aus den in kurzen Zwischenräumen erfolgenden Messungen der Größen hl9 h₂, hs, h₄, vgl. § 25, sowie der sekundlichen Fördermenge Q und des Dampf- bzw. Kohlenverbrauchs g in Kilogramm erhält man schließlich für jeden einzelnen Zeitabschnitt die Leistung der Anlage pro 1 kg Dampf bzw. Kohlen

Q (^1 + Jl₂ + ^3 + ^4)

in Metertonnen.

Etwaige für günstigen Dampfverbrauch ausgesetzte Prämien sollten nur ausbezahlt werden, wenn die Anlage in allen zu Anfang des Paragraphen erwähnten Punkten den Anforderungen entspricht.

Anmerkung. Ein provisorisches Manometer, wie man es häufig braucht, stellt man sich aus einer Ü-förmig gebogenen Glasröhre her (s. Fig. 55). In dieser Bohre möge sich eine Quecksilberfüllung unter beiderseitigem Atmosphärendruck nach der Horizontalen a—a einstellen. Schließt man die Bohre bei A an einen Baum mit Unterdrück oder bei B an einen Baum mit Überdruck an, so mögen sich die beiden Menisken um 2 • h mm voneinander entfernen. Dann ergibt sich hieraus bei einem spezifischen Gewicht des Quecksilbers von 13,5956 eine Saug- bzw. Druckspannung in dem angeschlossenen Baum von 2 . h • 13,5956 1000

Meter Wassersäule. 1 m Wassersäule ist gleich 0,07355 m Quecksilbersäule. Bei kleinen Über- bzw. Unterdrücken kann man die Bohre auch mit (gefärbtem) Wasser füllen.

Literatur zu Kapitel IV: 1, 3, 4, 8, 11, 13, 14, 15, 22, 26, 29, 38, 44,

Fig. 55.

t-

azh

-L

= 0,027 • h

Kapitel V.

Aufspeicherung des Wassers.

§ 28. Allgemeines.

Die Vorrichtungen zur Aufspeicherung des Wassers haben den Zweck, zwischen mehr oder weniger konstanter Zuleitung und variabler Entnahme zu vermitteln und eine gewisse Wassermenge als eisernen Bestand für Betriebsunfälle oder ungewöhnlich großen Verbrauch (Feuersbrünste) aufzubewahren. Über die Lage der Behälter zum Versorgungsgebiet vgl. Kapitel III. In manchen Fällen wird man mehrere Behälter vor sehen.

Die einfachste Form eines Wasserbehälters stellen die Windkessel dar, sie werden neuerdings für kleine Anlagen öfters verwendet (vgl. §23, 5). Standrohre sind vertikale, meist unmittelbar bei der Pumpstation aufgestellte Rohre, welche bei genügendem Querschnitt allzu große Druckschwankungen verhindern. Sie werden heutzutage bei uns wenig, häufiger dagegen in Amerika, auch mit großen Durchmessern in Eisen oder Eisenbeton, erbaut. In manchen Fällen hat man die Leitungen zu Stollen erweitert und diese als Stollenbehälter benützt. Im übrigen sind zu unterscheiden: Wasserbehälter ohne und mit Stützen. Erstere liegen im Boden und heißen Hochbehälter oder Hochreservoire schlechtweg, letztere stehen auf steinernen oder eisernen Unterbauten und heißen Wassertürme Sie finden Anwendung, wo natürliche

Erhebungen in genügender Nähe des Versorgungsgebiets fehlen.

§ 29. Inhalt der Behälter.

a)    Hochbehälter. Im Durchschnitt ergibt sich für deutsche Städte von 30—75000 Einwohnern ein Behälterinhalt von 50—80, i. M. von 70 1 pro Kopf der Bevölkerung, das sind ca. 45% des maximalen Tagesbedarfs. Will man vorsichtig sein, so kann man hierzu, insbesondere bei kleineren und mittleren Verhältnissen, noch einen — eigentlich schon in den Zahlen enthaltenen — Zuschlag für Eeuerlöschzwecke machen, den man aus der mutmaßlichen Dauer eines Brandes und der Zahl der nötigen Strahlrohre nebst ihrer Liefermenge berechnen kann. Man kommt dann auf einen Inhalt etwa gleich dem mittleren Tagesbedarf. Stets ist der Behälterinhalt lieber reichlich als zu knapp zu bemessen, und örtliche Wünsche und Bedürfnisse sind weitgehend zu berücksichtigen. Bei kleinen Verhältnissen und abgelegenen Pumpwerken wird man den Behältern, bei Gruppen-vejsorgungen insbesondere dem Hauptbehälter, einen Inhalt gleich dem 2—4-, ja 5 fachen Tagesbedarf geben können.

b)    Wassertürme. Wegen der hohen Baukosten ist hier eine sparsamere Inhaltsberechnung notwendig. Man kann ausgehen von dem anderwärts unter ähnlichen Verhältnissen ermittelten Verbrauch bzw. Zufluß jeder Tagesstunde, welche man in Prozenten der Tagessumme ausdrückt. Die Kechnung geschieht, wie das folgende Beispiel für lOstündigen Pumpbetrieb es zeigt.

100%    41%    41%

24 Stunden: 100%

Diese 41% sind die Ausgleichsmenge (fluktuierende Tagesmenge), welche der Behälter fassen muß. Sie nimmt ab mit wachsender Zeit des Zuflusses. Für eine Stadt von 20 000 Einwohnern mit 100 1 maximalem Tagesverbrauch wäre also der notwendige nutzbare Behälterinhalt nach obigem Beispiel:

820 cbm,

Zunächst

Zeit

■fi

ßHO«000vI050n^WWHß g

^iOCOt'OOOSOHN

i-H r—I F—I

to W    «4 05 05 ^ 00 EDO 00 OS ^ ^ w w wopp H IO ^ g

'üt 'ül    Ol    Oi Ox Ol    ^

ll

3 |

agsoooooooooooooooooooooooo

towi^^-j-awo»oooooooooo mopp h- ss« w

oioo.    ag

Ol

wt Ol

N g.

0000000005K)hOK)^05®^^0 00 000 èSÇ g:

ja

0,41 • 20000 • 100

100Ö

hierzu zur Sicherheit und für Feuersgefahr rund 180    „

also gesamter nutzbarer Inhalt: 1000 cbm.

§ 30. Anordnung und Ausstattung der Behälter.

Die größte Wassertiefe eines Behälters läßt sich berechnen, vgl. (11) S. 306 ff. Man nimmt sie gewöhnlich zwischen 3,0 und 4,5 m an und berechnet danach bei gegebenem Inhalt die erforderliche Grundfläche. Das günstigste Verhältnis der beiden Seiten rechteckiger Behälter von n Kammern ist (vgl. Fig. 56) :

*-

Fig. 56.

n + 1

27^-

Neuerdings setzt man gerne in die Behälter Leit-wände (ev. aus Eisenbeton), um das Wasser zum Durch strömen des ganzen Behälters zu zwingen, weil so die Entstehung von Bakterienherden in den Ecken der Behälter verhindert wird, und das Wasser nicht stagniert.

Di e folgende n drei Grund-—    rißskizzen sollen einige

typische Fälle der Rohrführung in Behältern geben. Dabei bedeuten:

Z die Zuflußleitung von der Quelle oder dem Pumpwerk, F die Fallrohrleitung nach dem Versorgungsgebiet,

Pizz

_ij    1 die Einlaufleitung, 2 den

*    Einlaufschieber,

_    3 das Standrohr in der Ein-

laufleitung,

4 die Auslaufleitung, 5 den Fig. 57.    Auslauf Schieber,

6 die Verbindung zwischen Ein- und Auslaufleitung (Umgehungsleitung),

7    den Überlauf,

8    den Leerlauf mit Leerlaufschieber.

Es zeigt nun Fig. 57 einen zweikammerigen Hochbehälter

vor dem Versorgungsgebiet mit getrenntem Zu- und Ablauf, Fig. 58 einen zweikammerigen Hochbehälter hinter dem Versorgungsgebiet mit gemeinsamer Zu- und Ableitung. Denkt man sich den Behälter einkammerig, die Zu- und Abflußleitung getrennt und bei a in der Zuleitung eine Rückschlagklappe, so kann man auch hier durch Anord-

nung einer Leitwand statt der Trennungs-wand

%>■

ml

Durchfluß durch den Behälter erzeugen. Fügt man aber zu der gemeinsamen Zu- und Abflußleitung noch die Leitung Z—F, so kann man eine derartige Behälteranordnung auch „vor der Stadt“ verwenden.

Fig. 58.

Fig. 59.

1fr

11

Wß

10

VW

IU

1!

1 (dahinter ty

2-Wo —

Fig. 60.

Fig. 59 zeigt schließlich einen einkammerigen Hochbehälter vor dem Versorgungsgebiet.

Bezüglich der Ausstattung der Behälter hat man folgende Teile zu unterscheiden (Fig. 57—59 und 60):

c)    Der Überlauf (7) verhindert zu hohe Füllung der Behälter. Er soll nicht zu eng sein und kann bei mehrkammerigen Behältern für je zwei Kammern gemeinsam in der Zwischenwand angeordnet werden, s. Fig. 57, 58, 60.

a)    Die Einlaufleitung (1), meist mit einem Schieber (2) versehen, mündet so hoch über der Behältersohle, daß kein Schlamm aufgewirbelt werden kann, 15 cm genügen hierzu in der Begeh Höhere Lage ist meist zwecklos, sie erhöht nur die eventuellen Förderkosten. Vorteilhafterweise stellt man vor den Einlaßschieber ein Standrohr (3) mit Oberkante in Höhe des Überlaufs zur Sicherheit auf.

b)    Die Auslaufleitung (4) mit Schieber (Ô) nebst einer Verbindungsleitung (6) zwischen Ein- und Auslaufleitung, damit der Behälter ausgeschaltet werden kann.

d)    Der Leerlauf (#) beginnt mit einem Schieber versehen im tiefsten Punkt des Behälters ev. in einem kleinen Sumpf, s. Fig. 57—60. Jede Kammer erhält ihre besondere Leitung, die man ev. in der Vorkammer frei ausmünden lassen kann. Diese wird dann durch die Leitung (9) entwässert.

e)    Der Zugang (10) muß gut verschließbar, dabei bequem, sicher und nicht zu eng sein. Die Lüftung (11) muß reichlich sein, doch so, daß Verunreinigungen des Behälterinnern nicht möglich sind. In vielen Fällen braucht man noch Wasserstandszeiger bzw. Fernmelder.

f)    Bisweilen werden Schwimmereinrichtungen verwendet, welche einen Behälter, wenn gefüllt, selbsttätig abstellen. Sie müssen dauernd kontrolliert werden. Sie finden sich beispielsweise bei Stadtrohrnetzen mit mehreren Zonen, wo nach der Füllung eines tiefer liegenden Behälters das Wasser selbsttätig einem höher liegenden zugeführt werden soll.

§ 31. Bauausführung der steinernen Behälter.

a)    Material. Bei Verwendung von natürlichen Steinen wird man meist mit unregelmäßigem Mauerwerk arbeiten. Backsteine können ebenfalls in Frage kommen, man wird dann suchen, möglichst ohne neue Formsteine auszukommen. Nach dem Mauern sind die Fugen auszukratzen und sehr sorgfältig auszufugen; die Dichtung erfolgt durch einen Glattstrich. In neuester Zeit gelangt wohl meist Beton und Eisenbeton zur Verwendung, der Beton insbesondere bei den Behältersohlen, ev. auch den Wänden, der Eisenbeton vorzugsweise bei den Zwischenmauern und Behälterdecken.

b)    Behältersohle. Sie soll, wenn möglich, unter dem ganzen Bauwerk als eine Platte durchgeführt werden. Der Boden unter ihr muß vollkommen fest und widerstandsfähig sein und darf deshalb beim Aushub der Baugrube nicht gelockert werden. Verfehlungen gegen diese Vorschrift rächen sich schwer. Die Oberfläche der Behältersohle erhält Gefälle nach dem Leerlauf hin.

c)    Behälterwände und Decken. Ihre Abmessungen richten sich nach dem Erd- und Wasserdruck und der vertikalen Belastung. Können die Behälterwände direkt gegen festen Fels angemauert werden, so kommt man mit einem Minimum an Wandstärke (80 bis 100 cm) aus, vgl. Fig. 61, einen Hochbehälter von Lahr i. B. Die Zwischenmauern mehrkammeriger Behälter müssen einseitigem Wasserdruck widerstehen können, dasselbe gilt von den Außenmauern, insbesondere wenn sie beim Ban einer Erweiterung freigelegt werden. Bei allen Berechnungen sind stets die ungünstigsten Annahmen zugrunde zu legen.

oM

n>

),3t

Fig. 61.

i

Fig. 62.

Bei gewölbten Decken müssen die Seitenwände den Gewölbeschub aufnehmen können (Eig. 62). Die bequemeren Plandecken sind namentlich durch die Eisenbetonbauweise verbreitet worden (Fig. 63), preußische Kappen wurden früher mehr verwendet.

Fig. 63.

Alle Decken werden durch Beton bzw. Zement abgeglichen und auf der Oberseite durch einen Teerpräparatüberzug ab gedichtet. Um die Fundamente und in etwaige Kehlen der Abdeckung legt man Drainröhren.

d) Die Überschüttung muß sorgfältig so erfolgen, daß man bei Gewölben zuerst die Zwickel ausfüllt und dann wagerechte Schichten aufschüttet, damit keine unerwünschten Spannungen in der Decke entstehen. Die Höhe der Überschüttung beträgt zwischen 1 und 2,5 m, im letzteren Fall kann man sie anpflanzen. Beim Schütten darf die Dichtung der Decke nicht beschädigt werden.

e) Die Dichtung der Behälter besteht in der Kegel aus einem Zementglattstrich 1 : 1 von 1,5—2,5 cm Stärke, der vorsichtig auf gerieben wird. Gegen den auf Zement zerstörend wirkenden Einfluß des Sauerstoffs und der freien Kohlensäure im Wasser haben sich Dr. Koths Inertol und Siderosthen gut bewährt (vgl. D. B. 1908, H. 24 und Ga 1909, S. 822).

§ 32. Eiserne Behälter.

Die eisernen Behälter oder Wassertürme stehen auf einem Unterbau aus Stein, Beton, Eisenbeton oder Eisen und werden bei Trinkwasseranlagen in der Regel mit einer vor Wärme und Kälte schützenden Außenwand umgeben. Die Behälter werden aus Schmiedeeisen fast ausschließlich mit kreisförmigem Querschnitt oder aus Eisenbeton in verschiedenen Querschnittsformen ausgeführt. Große Durchmesser erhöhen die Kosten des Unterbaus, der Bedachung und des Grunderwerbs, vermindern aber die Schwankungen im Wasserstand. Die Sohle wird heute bei eisernen Behältern ausgeführt

a) als Halbkugel, b) als Kugelabschnitt, c) beim System Intze als Kombination aus Kugelabschnitten und Kegeln bzw. Kegelstümpfen. Bei der Eisenbetonbauweise kommen Behältersohlen in Kegelform oder eben mit Unterzügen oder nach System Intze vor.

Der Unterbauter Wassertürme muß so bemessen sein, daß die zulässige Bodenpressung (2—2,5 kg/qcm, in größeren Tiefen mehr) nicht überschritten wird. Eventuell stellt man eine einheitliche Fundamentplatte her. Die Mauerwerkspressungen bewegen sich zwischen 6 und 14 kg/qcm. In Fabriken findet man vielfach, Kaminbehälter, d. h. ringförmige Behälter von 10—250 cbm Inhalt, welche bis zu 30 m über dem Boden an Schorn -steinen angebracht sind (s. Fig. 64). Ihre Stabilität wird dadurch nicht ungünstig beeinflußt.

Im Innern der Turmunterbauten finden Platz: die Treppenanlage, ferner Maschinen-, Filter- und Enteisenungsanlagen, Wohnungen für Beamte, sowie andere Diensträume.

Das Aussehen der Wassertürme, insbesondere bei eisernem Unterbau, läßt leider häufig i mehr zu wünschen übrig, als mit der Rücksicht auf billiges Bauen entschuldigt werden kann.

Fig. 64.

Als Material für die Umhüllung der Behälter verwendet man Eisenbeton (Rabitz), Eisengerippe mit Ausmauerung, Holz, Beton, Back- und Werkstein. Wo die Umhüllung fehlt, sollte wenigstens ein zur Revision nötiger Umgang am Fuß des eigentlichen Behälters angeordnet werden (Fig. 65). Über

Fig. 65.

Fig. 67.

Fig. 66.

und unter demselben liegen Revisionsböden. Überhaupt muß der Behälter an allen Punkten, insbesondere am Auflagerring und um die senkrechten Wände herum gut zugänglich sein (Fig. 66). Die Treppe führt man hier bisweilen in einem besonderen Halbtürmchen als Wendeltreppe in die Höhe (Fig. 67).

J-Ł

Für Lüftung und Heizung ist

Sorge zu tragen. Gegen Staub deckt -jg

man bisweilen den eigentlichen Behälter mit Tüchern ab.    —

Die Anordnung der Rohre kann verschieden sein. Fig. 68 gibt ein Beispiel. Hier steigt das Wasser im 5 Rohr 1—2 auf und ab, es kann bei 2 in den Behälter ein treten und durch den Schieber 3 und die Rückschlagklappe 5 austreten, öffnet man 4, so fließt das Wasser unter Ausschaltung des Behälters nach dem 1 Leerlauf.

Fig. 68.

§ 33. Form der eisernen Behälter.

S/s//////

'//

Fig. 69.

Fig. 70.

Während die Ausbildung der senkrechten Behälterwände leicht ist, macht sie bei den Böden, dem Anschluß von Boden und Wand und der Auflagerung Schwierigkeiten. So wird bei der in der Fig. 69 skizzierten einfachen Behälterform die entstehende Horizontalkraft H Verbiegungen und damit Undichtwerden bewirken, außerdem ist hier die Auflagerung unzugänglich. Das Umbördeln der Bleche und Biegen der Winkel ist schwierig. Gegen die Verbiegungen verwandte man deshalb bei größeren Ausführungen einen besonderen Druckring (vgl. Fig. 70), der sich aber bei wechselnder Füllung

bewegte und dadurch unerwünschte Beanspruchungen des Mauerwerks hervorrief. Dagegen konstruierte Thiem den eisernen Auflagerring (Fig. 71). Bei den sogenannten

4-

-f-

WA

w—

Fig. 71.

Fig. 72.

Fig. 73.

Intzebehältern (vgl. die Fig. 72—75) stoßen Kegeloder Kugelflächen unter gleichem (Tangenten-) Winkel gegen die Senkrechte A—A über dem Auflagerring zusammen, die wagerechten Horizontalkräfte H₁ und H₂

werden einander gleich, heben sich also auf und das Auflager erfährt nur unerhebliche horizontale Beanspruchungen, es finden also keine Verschie-1 b ungen auf dem Auflager ‘ statt. Ein wichtiger Vorteil der Konstruktion in bezug auf die Kosten des Unterbaus ist, daß dessen Durchmesser wesentlich kleiner wird als derjenige des eigentlichen Behälters.

Die Intzeform der Wassertürme ist in allen Größen außerordentlich verbreitet. Nachteile der Form sind in der schwierigen Herstellung, Dichtung und Bevision des

■i

l|l

Fig. 74.

Fig. 75.

Rings und dem Auftreten von Druckspannungen im Boden sowie dem Verlust an nutzbarem Raum im untersten Teil zu finden. Diese Nachteile sucht eine von Bar khausen gegebene Anordnung (D. R. P. Nr. 107890) zu vermeiden. Bei ihr hängt der halbkugelförmige Boden an der sonst wenig beanspruchten    Zylinder wand,

iü’T'£i

i_j_ü

Fig. 77.

Fig. 76.

und diese steht auf den Auflagern auf einer Reihe von Stützen (Fig. 76). Die Zylinderwand wirkt demnach als Träger. Druckspannungen werden vermieden, wenn h ^ 2/3 • R ist, d. h. es muß J₁ mindestens gleich J₂ sein. Daraus ergibt sich R = 0,62 ']/j₁ -f- J₂. Die Materialbeanspruchungen sind günstig, die Blechstärken übersteigen kaum 10 mm.

Die neueste Konstruktion ist der Klönnesche Kugelbehälter (D. R. P., Fig. 77), bestehend aus einer Vollkugel, die auf einem umgekehrten Kegelstumpf aufsitzt. Die Konstruktion vereinigt so Vorteile der Konstruktionen von Intze und Barkhausen.

§ 34. Berechnung der eisernen Behälter.

Neben den Ergebnissen der Rechnung müssen Forderungen der praktischen Erfahrung, der technischen Ausführbarkeit, der Erhaltung (Rost) und der Zugänglichkeit in vollem Umfang berücksichtigt werden.

1. Vertikale Bleche. Bei einem Halbmesser R beträgt ihre Stärke s in der Tiefe t unter dem Wasserspiegel (Fig. 78)

R • t

1000 - k ⁹

Weyrauch, Wasserversorgung.

2 • Ji • k • r • sina:

sich ergibt. Dieselbe Formel gilt sinngemäß für ein kegelstumpfförmiges Bodenstück. Mit sina = r:i?₁ und Auswertung von G erhält man, wenn y = 1000 das spezifische Gewicht des Wassers ist:

[(ft x) r² + — (3Ą — æ)j ,

wobei k die Beanspruchung pro Quadratzentimeter bedeutet und alle Größen in Zentimetern gegeben sind. Unter 5—7 mm Wandstärke geht man nicht herunter.

2. In der Entfernung r von der Achse A—A (Fig. 79) sei

die Neigung eines Blechs a, das Gewicht des Wassers innerhalb des durch P gelegten Par-allelkreises sei G, dann h bewirkt der Wasserdruck p im Punkt P eine Kraft T, welche die Kugelkappe abzureißen sucht, und eine Ring-spannung Hr ; man erhält:

T =

Fig. 78.

fS

r_

SIT

Fig. 79.

2 • jz • r • sin oc

woraus mit s =

die Blechstärke

500 Ą r² • k

woraus für r = 0 und r = sich die größte und kleinste Blechstärke ergibt. Für die Ringspannung erhält man

Hr — y (h — x) R₁ — T .

Für weitere Studien vgl. (11), die Aufsätze von Foreh-heimer (9) und Barkhausen (2), sowie die Veröffentlichungen der Firmen A. Klönne und F. A. Neu mann, wegen der Bahnhofwassertürme Tb. Hütte 20, Aufl. III, S. 231 und 563, ferner Literatur 13 und 26.

Kapitel VI.

Reinigung des Wassers.

§ 35. Allgemeines.

Die meisten Oberflächenwässer, aber auch viele Grund- und Quellwässer weisen Verunreinigungen auf, welche vor dem Gebrauch der Wässer entfernt werden müssen.

Man unterscheidet Verunreinigungen:

1.    durch Schwebe- und Schwimmstoffe,

2.    durch makro- und mikroskopische Lebewesen,

3.    durch gelöste Stoffe.

Zu 1. Die Reinigung geschieht in Absitzbecken mit oder ohne Zusatz von Chemikalien oder durch Filtration mit oder ohne Vorreinigungsverfahren.

Zu 2. Die makroskopischen Lebewesen (das Plankton) werden entfernt durch Filtration. Die mikroskopischen Lebewesen (Bakterien) werden beseitigt durch Abkochen des Wassers, durch Filtration oder durch die Ozonverfahren.

Zu 3. Von den gelösten Stoffen können in technisch befriedigender Weise beseitigt werden: Eisen, Kalk und die Huminstoffe. Die Aufgabe der Entmanganisierung geht ihrer praktischen Lösung entgegen, während die sehr wichtige Beseitigung der Chloride bisher noch nicht geglückt ist.

Bei der großen Verschiedenheit der Wässer und ihrer Verwendung kommt die Verbindung verschiedener Reinigungsverfahren außerordentlich häufig vor.

§ 36. Absitzbecken.

Sie können Verwendung finden bei verunreinigtem Oberflächenwasser, insbesondere von Flüssen, wo die im Wasser enthaltenen oft ziemlich schweren Suspensionen verhältnismäßig rasch zu Boden fallen, wenn das Wasser in einem Becken ruhig steht oder in langsamem Strom hindurchgeleitet wird. Meist kommt das zweite Verfahren als das billigere in Betracht. Die Reinigung "kann beschleunigt werden durch Zusatz koagulierender Chemikalien wie Alaun. Die Wassergeschwindigkeit muß in der Regel sehr klein gewählt werden, etwa 1—2 mm pro Sekunde, so daß jeder Quadratmeter Durchflußquerschnitt 1—2 sl Wasser liefert. Die allgemeine Anordnung der Becken kann derjenigen der Filter- bzw. Hochbehälterbecken nachgebildet werden, sie können offen oder überdeckt sein, die Wassertiefe beträgt 3 bis 4 m. Absitzbecken finden bzw. fanden sich in Hamburg, Altona, Frankfurt a. M. (Nutzwasserwerk mit Mainwasser), London. Eine neue Anlage für Goderich (Kanada, mit 5000 Einwohnern) ist beschrieben in der Zeitschr. f. Transportwesen u. Straßenbau 1909, S. 647.

§37. Sandfiltration.

1. Wirkungsweise. Eine Sandfilteranlage besteht im wesentlichen aus einer Schicht feinen Sandes, bei deren Durchdringung das Wasser einen etwaigen Gehalt an Schwebe- und Schwimmstoffen und zum Teil auch an Bakterien verliert.

Betrachtet man die Filtersandkörnchen, deren übliche Durchmesser bis auf 1—0,3 mm heruntergehen, als Kugeln von gleichem Durchmesser, so vermögen nur solche Körper die Zwischenräume zwischen den Kugeln

zu passieren, deren Durchmesser kleiner als V₅ des Sanddurchmessers, also kleiner als 0,2—0,06 mm ist. Durch Anwendung des Filtersandes allein wäre es also nicht möglich, Bakterien mit 0,001 mm Länge und die feinsten Tonteilchen mit 0,0001 mm Durchmesser zurückzuhalten. Ihre Beseitigung geschieht vielmehr dank der Bildung der sogenannten Filterschmutzschicht (Ga 1909, S. 406) oder Filterschmutzhaut. Es bildet sich nämlich während des Betriebs in den obersten Teilen der Filter aus den vom Wasser mitgeführten Verunreinigungen eine Schicht aus tierischen, pflanzlichen und anorganischen Besten, welche die Sandzwischenräume außerordentlich verengen und infolge der Adhäsionswirkung ihrer gallertigen Substanz neu ankommende Verunreinigungen des Wassers abfangen. Diese Filterschmutzschicht wird teilweise über dem Sand schweben, teilweise seine obersten Lagen erfüllen. Eine eigentliche Filterschmutzhaut, etwa eine Membran, wie man schon gedacht hat, muß also nicht notwendig vorhanden sein. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, daß die Beinigung des Wassers über und in der obersten Sandschicht vor sich geht und daß kolloidale Wirkungen hierbei eine wichtige Bolle spielen. Berücksichtigt man hierbei noch die nachgewiesenen chemischen und bakteriellen Wirkungen, so kann man ein Sandfilter als eine Anlage bezeichnen, in welcher der Beinigungseffekt durch mechanisch-physikalische, chemische und biologische Vorgänge bewirkt wird.

Je stärker die Filter schmutzschicht im Betrieb wird, desto größeren Widerstand setzt sie dem Wasserdurchtritt entgegen. Bei einer bestimmten Größe dieses Widerstandes muß das Filter außer Betrieb gesetzt werden, weil die Gefahr wächst, daß die Schicht durchbrochen und dadurch Schmutzstoffe und Bakterien in Menge durch die Öffnung hindurchgespült werden. Zur Reinigung wird das Filter abgelassen ; dadurch sinkt die Filterschmutzschicht auf der Filteroberfläche und in der obersten Sandschicht zusammen und wird durch Ab-schälen dieser Schicht in einer Dicke von etwa 1,5 cm entfernt. Bei der Wiederinbetriebsetzung des Filters tritt seine reinigende Wirkung erst wieder ein, wenn sich eine neue Schmutzschicht gebildet hat, weshalb man das erste Filtrat etwa 1 Tag lang, bei ganz neuen Filtern bis zu 14 Tagen und mehr ungenützt ablaufen läßt. Die Bildung der Schicht kann beschleunigt werden durch Zusatz koagulierender Mittel (z. B. Alaun) zum Rohwasser, während man durch Zusatz von Kupfervitriol in der Lage ist, dem schädlichen (verfilzçnden) Einfluß von Algen in Filtern zu begegnen.

2. Allgemeine Anordnung eines Filters. In der schematischen Darstellung Fig. 81 bedeutet: h den Filterüberdruck, einen Schieber,

1    den Rohwasserzulauf, der, wenn nötig, an mehreren Punkten erfolgt,

2    die Sand- und Kiesschichten des Filters,

3    die Drainage des Filters auf dem Kammerboden, bestehend aus halben Tonröhren, Ziegelsteinen usw.,

4    die Ablaufrinnen für das Filtrat,

5    den Auslauf des Filtrats in die Vorkammer,

6    eine Schwimmereinrichtung zur Regulierung der Filterleistung; Sie trägt an der Schraubenmutter 7 das oben mit Schützen versehene, unten in der Flasche 9 laufende Teleskoprohr 8,

10    die Reinwasserableitung,

11    den Überlauf für das Rohwasser,

12    die Leitung zum Ablassen des über dem Sand stehenden Wassers,

13    die Entleerungsleitung für die Vorkammer,

14    die Rückfülleitung für die Filter,

15 die Regulier Vorrichtung für die Eintauchtiefe der am Teleskoprohr 8 angebrachten Schlitze.

Statt derartiger automatischer Regulierungen für die Filterleistung wurden besonders früher von Hand verstellbare Regulierschieber bzw. Regulierschützen verwendet, vgl. (44) S.20.

\7

IT

TilterJjammer

y^/////zy//////Ay^y/4yyA^/.yy/coc^^.

4_

ffo

Lu ' m

%5ï

i’“î I

Fig. 80 und 81.

Über die weitere Erläuterung von Fig. 81 vgl. Abs. 4, d und e .

3. Leistung eines Sandfilters. Sie wird aus-gedrückt durch die Anzahl der Tageskubikmeter Wasser, welche 1 qm Sandoberfläche bei bestimmtem Filterdruck zu reinigen vermag. Die Filterleistung beträgt unter normalen Verhältnissen 1,5—2,5 cbm pro Quadratmeter und 24 Stunden. Will man sie während einer ganzen Filterbetriebsperiode gleich erhalten, so muß man den Filterüberdruck h (Fig. 80) gegen Ende der Periode steigern. Er erreicht dann 1—1,4 m. Bei Talsperrenwasser und Wasser aus großen Seen werden Filterleistungen von 3,5—5,0 cbm erreicht. Unter schwierigen Verhältnissen kommen besondere Vorfiltrationsmethoden (s. § 38) in Betracht.

Die Dauer einer Filterbetriebsperiode läuft von wenigen Tagen bis zu ca. 2 Jahren (22 Monate an der Talsperre von Komotau).

Als ungefähres Maß für die Reinigungskraft eines Filters sieht man die Herabsetzung der Bakterienzahl an und verlangt einem älteren Herkommen entsprechend, daß das Filtrat weniger als 100 Keime pro 1 ccm enthalten müsse, eine Zahl, welche bei ordnungsgemäßem Betrieb der Filter und nicht zu sehr verschmutztem Rohwasser gewöhnlich nicht unerheblich unterschritten wird. Bedenklicher als eine Überschreitung dieser Zahl und zum Teil rascher wahrnehmbar sind plötzliche Schwankungen des Filterdrucks, der Filtrattemperatur und des allgemeinen Gesundheitszustandes im Versorgungsgebiet. In Frankreich hat man den bekannten Darmbazillus (B. coli) mit Erfolg als Indikator für Filterwirkung verwendet, d. h. die Zurückhaltung künstlich dem Rohwasser zugesetzter Bakterienkolonien durch ein Filter wird dort als Kriterium für dessen befriedigende Wirkungsweise verwendet.

Bei stark durch Tonteilchen getrübtem Rohwasser (Nil) versagen gewöhnliche Sandfilter ohne geeignete Vorfiltration vollständig.

4. Einzelheiten der Sandfilter.

a) Filterkammern. Sie werden ähnlich wie die

Hoc łib eh alte rk anime r n angeordnet, mit schwacher Sohlen-neigung behufs leichterem Abfluß. Bei Berechnung namentlich der Zwischenwände ist der Sand- und Wasserdruck zu berücksichtigen. Der Zugang bedeckter Kammern soll bequem, aber dicht schließend gegen Wärme, Kälte und Staub sein. Zum Transport des Sandes können ein für allemal Rampen eingebaut werden. Für reichliche Lüftung und zeitweilige Beleuchtung ist Sorge zu tragen.

b)    Überdeckung. Sie verteuert den Bau erheblich, schützt aber vor Staub, Algenbildung und namentlich vor dem Gefrieren des Wassers und dessen Folgen. Die Überdeckung wird heute meist in Form von ca. 1 m hoch mit Erde überschütteten Gewölben oder Plandecken ausgeführt. Billiger ist einfache Überdachung, doch erwärmt sich das Wasser hierbei im Sommer mehr als unter festen Decken. Offene Filter kommen am meisten in milden Klimaten (England) vor, sie sind viel billiger, zumal statt der Umfassungsmauern zweifüßige, wasserdicht befestigte Böschungen angewandt werden können. Jedoch erwärmt sich das Wasser im Sommer um bis zu 2—4° C. In unserem Klima kann es sich empfehlen, wenn größere Werke einen Teil ihrer Filter offen, einen kleineren Teil überdeckt anlegen.

c)    Sand- und Kiesschichten. Zu den eigentlich filternden Schichten wird feiner reiner (gewaschener) möglichst quarzreicher Sand verwendet. Eventuell wird er durch Mahlung hergestellt. Dieser Sand, von etwa 0,3—1 mm Korn, liegt etwa 60 cm stark auf mehreren Stützschichten, welche die Wirkung der obersten Sandschichten noch steigern. Man erhält beispielsweise folgende Anordnung:

Wasserhöhe über dem Sand.....

100 cm

60 cm

Feiner Filtersand......

>65 cm Sand

Gröberer Sand, gegen Durch -

10 cm 10 cm 15 cm

20 cm Kies

135 cm

fallen des feinen Sandes. . 5 cm Bohnenkies . .

Nußkies ....

Eigroßer Kies .

15 cm>50cmSteine

Faustgroßer Kies

Grobe Steine .... 15—20—25 cm

Zusammen einschl. des Wassers 230—240 cm

Einfacher können die Filter auf bauten für Talsperren wasser sein, so hat die Anlage von Einsiedel (Chemnitz) 1,5 m Wasser, 1,0 m Sand, 0,35 m feinen und groben Kies, 0,15 m grobe Kiesel (W. u. A. I, S. 480).

Als Minimum wird man etwa annehmen können: Wasser 80 cm, Sand 60 cm, Kies und Steine 60 cm, zusammen 200 cm. Das Abschälen des verunreinigten Sandes kann erfolgen, bis noch etwa 30 cm Sand im Filter liegen. Statt der Stützschichten schlägt Oesten (Cbl. 1909, S. 285) vor, die Sandschichten auf einem gelochten Boden aufzubringen und den gleichmäßigen Wasserabfluß dadurch zu gewährleisten, daß der ganze Filterkörper im Wasser steht. (Weitere Literatur: Ga 1899, S. 330; 1900, S. 589 und 613.)

d) Wasserführung (Fig. 81). Die Wasseraufleitung muß so erfolgen, daß eine Verletzung der Sandoberfläche unmöglich ist. Diese, geschieht z. B. durch Unterlegen von Steinplatten unter dem Rohwasserauslauf (1 in Fig. 80). Die Wasserhöhe H über dem Sand beträgt zwischen 1 und 1,4 m, gegen Überschreitung dieses Maximums wirkt der Überlauf (11). Soll das Filter entleert werden, so öffnet man zuerst den Schieber von 12 und entleert dann erst langsam durch 5 und 13. Soll das Filter wieder gefüllt werden, so geschieht dies rückwärts aus dem Reinwasserbehälter durch Leitung 14.

Das filtrierte Wasser fließt durch 4 und 5 in die Vorkammer und durch die Schlitze des Ablaufrohrs 8 in die Reinwasserleitung.

5. Regelung des Filterdrucks. Sie geschieht entweder von Hand durch Arbeiter, durch die Bedienung von Schiebern oder automatisch, wie Fig. 80 zeigt. Das Teleskoprohr 8 ist mit dem Schwimmer 6 durch die Schraubenmutter 7 so verbunden, daß die Schlitze an 8 stets gleich tief ins Wasser der Vorkammer eintauchen, also eine konstante Wassermenge entnehmen. Will man diese Menge verändern, so verschiebt man durch die Reguliervorrichtung 15 die Schraubenspindel 16 und damit das Teleskoprohr 8 gegen den Schwimmer 6. — Über die Regulierung am Oestenschen Filter s. Cbl. 1909, S. 285.

6.    Reinwasserbehälter. Er dient:

a)    zum Ausgleich zwischen dem schwankenden Verbrauch und der gleichmäßigen Filterleistung;

b)    zum Rückwärtsfüllen leerer Filter.

Diese beiden Zwecke bedingen, daß sein Wasserspiegel einmal über der Sandoberfläche, ein andermal unter dem Spiegel in der Vorkammer stehe. Diesen Anforderungen wird am einfachsten genügt durch Zerlegen des Behälters in mehrere Kammern von genügend großer Grundfläche.

7.    Zubehör. Filteranlagen bedürfen besonderer Einrichtungen zum Waschen, Sortieren und Lagern von Sand und Kies. Auch Meßvorrichtungen (Eichkammern) für die Leistung der einzelnen Filter können notwendig sein. Für diesen Zubehör ist also von Anfang an genügend Raum vorzusehen.

Über einige neuere Verfahren zur Sandreinigung in Filterbecken s. W. u. A., I. Bd., S. 570.

Über ein neues amerikanisches Verfahren, bei welchem das Sandfilter in einem Absitzbecken hängt, vgl. Die weiße Kohle, 1909, S. 33.

§ 38. Besondere Filtrationsmethoden.

1.    Schnellfilter. Man versteht hierunter Filter aus grobem Sand oder aus Kies, bei welchen man es nicht zur Bildung einer Filterschmutzschicht kommen läßt, deren Leistung daher quantitativ 10—20 und mehr mal so groß ist als diejenige der normalen Sandfilter. Sie finden Verwendung :

a)    zur Beseitigung der Trübungen, Algen und makroskopischen Lebewesen aus Nutz- und Fabrikationswasser ;

b)    zur Vorreinigung trüben Wassers vor der Verwendung normaler Sandfilter;

c)    zur Vorreinigung von Wasser, das nach dem Ozon-verfahren (s. § 41) weiter behandelt werden soll.

Die Verschmutzung erfolgt bei Schnellfiltern mehr oder weniger durch die ganze Filtermasse hindurch. Infolge der starken Belastung müssen die Filter sehr häufig gereinigt werden, daher soll die Reinigung unter möglichst geringen Zeit-, Arbeits- und Wasseraufwand erfolgen, womöglich ohne Herausnahme des Filtermaterials. Wichtig ist die Wahl ganz gleichmäßigen Korns und ebensolcher Filtergeschwindigkeit, besonders wegen der sonst möglichen Durchbrüche einzelner Kanäle im. Filtermaterial.

Aus der großen Anzahl der im Handel befindlichen Konstruktionen seien erwähnt diejenigen von H. Reisert in Köln, von G. Bollmann in Hamburg und die bekannten Kröhnke-filter (Ga 1906, S. 12).

Die Schnellfilter werden meist in geschlossener, hölzerner oder eiserner, zylindrischer Form ausgeführt. Die Reinigung erfolgt durch Spülung unter Drehung des Filterkörpers um seine Achse (Kröhnke) bzw. unter Umrühren des Sandes durch einen eisernen Rechen oder schließlich durch Spülung allein. Die Bedienung ist bequem und einfach.

2.    Filter nach System Puech-Chabal (spr. Püäch, Fig. 82). Diese französische Konstruktion besteht aus einer treppenartigen Anlage von Grob- und Vorfiltern vor den eigentlichen Sandfiltern, mit zwischengeschalteten Kaskaden

zur Lüftung und Belichtung des Wassers. Diese Anlagen dienen zur Behandlung stark verunreinigten Flußwassers und sind bei uns in Magdeburg und Breslau mit Erfolg im Betrieb. Im Ausland arbeiten bereits eine ganze Reihe dieser Anlagen.

Die Magdeburger Filter sind für 40 000 cbm maximal bemessen und bestehen aus folgenden durch Kaskaden getrennten Filtergruppen :

[5t

nÆ

■fcgEjgaa

«Ml.

Fig. 82.

I. Korngröße 20—30 mm; Leistung 185 dcbm/qm 15—20 „

10—15 „

5-10 „

Dann folgen 4000 qm Schnellsandfilter und schließlich 18 000 qm normale Feinfilter. Die Keimzahl nimmt in den Puechfiltern Magdeburgs nicht ab, sondern zu, sie sollen auch lediglich Farbe und Trübungen entfernen: zur Vorreinigung dienen ; die Spülung geschieht nach System Peter, Pat. Reisert (s. u. 4), in folgender Weise: Nachdem der Wasserspiegel über den Filtern bis auf die Sandoberfläche 1,1 gesenkt ist, werden die Schützen 2 geöffnet, ebenso das Ventil 3. Dadurch strömt das Wasser durch den Raum 4 von unten nach oben durch die Filter und wird unter den gehobenen Schützen 2 abgeleitet. Gleichzeitig wird Druckluft aus den Kammern 5 durch zwei Rohrleitungen mit den Schiebern 6 in gelochte Kanäle 7 und von da mit dem Wasser durch das Filter gedrückt. Die Reinigung ist nach wenigen Minuten beendet. In Magdeburg genügt für die ganze Puech-Filteranlage ein Mann.

II.

III.

IV.

99

99

99

120

60

30

99

99

zus.

2100

qm

3.    Doppelfiltration, System Götze. Bei dieser erstmals in Bremen eingeführten Filtriermethode wird ein frisches normales Sandfilter mittels Heberleitung vor ein bereits eingearbeitetes vorgeschaltet. Das frische Filter dient als Vorreiniger. Die Einrichtung empfiehlt sich bei sehr stark verunreinigten (Fluß-) Wässern, deren Keimzahl für ein einziges Filter zu groß ist. Es handelt sich also hier um mehrstufige gleichartige Reinigung eines mit feinsten Verunreinigungen belasteten Rohwassers. Die Doppelfiltration bewirkt eine Betriebs- und Anlagekostenersparnis gegenüber der einfachen Sandfiltration (Ga 1903, S. 965).

4.    Vor- und Feinfilter, System Peter. Diese erstmals in Zürich, jetzt auch an der Wientalwasserleitung mit Benützung eines Reisertschen Patents ausgeführte Anlage besteht in Zürich aus Vorfiltern mit 40—70, im Maximum 120 dcbm/qm Leistung, an welche sich normale Sandfilter mit der neunfachen Oberfläche der Vorfilter anschließen. Der Feinfilterbetrieb kann 3—4 mal so lange dauern als früher, und die Betriebskostenersparnis beträgt ca. 50%. Dieses Züricher System hat abweichend von der Doppelfiltration (System Götze) den Zweck, die gröberen Verunreinigungen (Plankton) im Vorfilter zurückzuhalten und das Feinfilter von ihnen zu entlasten. In Zürich halten übrigens schon die Vorfilter etwa 80% der mechanischen Verunreinigungen und 50% der Bakterien zurück.

Die Reinigung des Vorfilters (3 cm Sand über Kies von 2 mm Korn) erfolgt alle 1—2 Tage durch Aufleitung einer vergrößerten Wassermenge und Durchpressen von Druckluft durch das Filter (mindestens 5—10 sl pro Quadratmeter bei 1 m Wassersäulendruck). Die Prozedur dauert 20—30 Minuten. Die Druckluft liefert ein Gebläse. Höchstens 1—2 mal im Jahr werden die Vorfilter ausgepackt (Ga 1889, S. 1126 und 1901, S. 681).

5.    Nicht überstaute Sandfilter. Bei dieser neuen französischen Konstruktion wird das Rohwasser durch Düsen (20 Stück pro Quadratmeter) regenförmig über dem Sand verteilt, so, daß keine Überstauung eintritt. Die Korngröße des Sandes ist 0,5—1,5 mm bei 1,3 m Filtertiefe, die Belastung der Filter etwa 2—5 dcbm/qm. Bei trübem Wasser kann sich eine Vorklärung empfehlen. Die Unterhaltung der Filter soll einfach sein. Die bakterielle Leistung ist nach der Originalmitteilung von Baudet, W. u. A. I, S. 441, vorzüglich.

6.    Filtertücher wurden schon mehrfach zur Vorreinigung verwendet, wohl erstmals in Remscheid von Borchard. und zwar Flanell- oder Wolltücher. Sie werden dort alle 3—4 Tage ausgewechselt, die Filter erhalten aber dadurch 89—150 Tage gegen 20—30 Tage Betriebszeit. Die Kosten der Tücher sind sehr gering. Die jährliche Betriebskostenersparnis belief sich auf 5000 Mk. (Ga 1903, S. 995).

7.    Filtersteine. Ein Gemisch aus Porzellanerde, Infusorienerde, Ton oder Sand mit kohlensaurem Kalk, Kleie, Roggenmehl wird geknetet und zu Zylinder- oder plattenförmigen Hohlsteinen gepreßt und gebrannt. Beim Erhitzen verbrennen die organischen Teile, Kalk und Asche werden durch verdünnte Säure ausgetrieben, so daß man je nach der Feinheit des verwendeten Materials Steine von mehr oder weniger großen filtrierenden Hohlräumen erhält (Ge 1903, S. 221; Ga 1905, S. 1112).

Die Resultate mit solchen Steinen scheinen im allgemeinen wenig zu befriedigen. Sind einmal die Poren verlagert, so lassen sich die ins Innere der Steine gelangten Verunreinigungen kaum entfernen bzw. unschädlich machen. Über die Filteranlage der Wientalwasserleitung, welche nach kurzer Betriebszeit aufgegeben werden mußte, vgl. Wochenschrift f. d. öff. Baudienst, Wien 1908, S. 110.

Auch die auf ähnlichen Gedanken beruhenden Hausfilter können nur bei sachgemäßer Behandlung, vorsichtiger Beanspruchung und nicht zu langer Betriebsdauer namentlich in bakterieller Beziehung befriedigende Resultate ergeben.

8.    Filter aus andern Stoffen. Andere Stoffe wie Filz, Schwamm, Kohle, Bimsstein sind im großen ganzen für praktische Filtrationszwecke namentlich in der Hand von Laien als hygienisch minderwertig zu betrachten. Dagegen soll hier noch erwähnt werden das Sucrofilter, ein aus chemisch reinem Asbest hergestelltes grobes Gewebe, das imprägniert, gebrannt und auf ein Gestell gespannt ist. Obwohl die Zahl der Öffnungen pro Quadratzentimeter 30 000 übersteigt, soll sich das Filter nur sehr langsam verlagern. Die Reinigung erfolgt durch Bürsten oder Abbrausen (Z. f, angew. Chemie 1909, Bd. XXII, S. 865). Die bakterielle Leistung scheint nach obiger Quelle auch im praktischen Dauerbetrieb günstig zu sein.

§ 39. Wasserreinigung auf chemischem Wege.

Es gibt eine große Anzahl von Chemikalien, welche die im Wasser gelösten Stoffe in unlösliche Verbindungen überführen und infolge der dabei eintretenden Flockenbildung auch die übrigen Verunreinigungen des Wassers festhalten und ausfällen. Diese chemische Wasserreinigung wird in der Regel ergänzt durch eine meist rasche Filtration.

Bei wechselnder Rohwasserqualität bereitet heute noch die rasche und sichere Bestimmung der richtigen Zusatzmenge, die sogenannte Dosierung, Schwierigkeiten (vgl. D. R. P. Nr. 211 997). Es ist aber nicht zweifelhaft, daß man mehr und mehr dazu kommen wird und kommen muß, auch zum Trinken bestimmte Wässer einer chemischen Vorbehandlung zu unterziehen. Man wird dabei allerdings die Zusätze nach ihrer Einwirkung aus dem Wasser entfernen oder wenigstens nachweisen müssen, daß sie auch bei dauerndem regelmäßigen Genuß des Wassers keinerlei schädliche oder unangenehme Wirkung ausüben.

1. Vorklärung mit schwefelsaurer Tonerde. Wird Aluminiumsulfat gelöst dem zu reinigenden Wasser zugesetzt, so bilden sich Flocken, welche die Verunreinigungen (Ton, Algen, zum Teil auch Bakterien) umhüllen und zu Boden ziehen. Auch wird durch Huminsubstanzen gefärbtes Wasser farblos. Die Zusatzmenge pro 1 cbm Rohwasser beträgt z. B. bei dem wenig guten Talsperrenwasser der Wientalwasserleitung 15—20 g einer 20proz. Lösung. Ihre Wirkung beginnt sehr rasch. Einer solchen Vorklärung folgt die endgültige Reinigung des Wassers nach (Zeitschr. f. d. öff. Baudienst, Wien 1908, S. 110).

In den letzten Jahren sind namentlich die sogenannten Jewellfilter, Schnellfilter mit Vorklärung durch schwefelsaure Tonerde, bekannt geworden. Ihre Filterleistung | ist ca. 96—120 dcbm/qm, der Filterüberdruck erreicht 3 m und

die Betriebsperioden dauern wegen der großen Leistung nur 12—24 Stunden. Die Je wellfilter eignen sich besonders zur Entfernung toniger Teilchen, des Eisens und der Humin-stoffe, in bakterieller Beziehung können sie als richtige Schnellfilter nur unvollkommen arbeiten. Sie brauchen wenig Platz und lassen sich einfach und billig reinigen (ö. Z. 1906, S. 228 ; Ga 1907, S. 417 und 546; W. u. A. Bd. I, S. 53, 371 und 486). Fig. 83 zeigt die Wirkungsweise des Jewellfilters im normalen Betrieb (—>) und bei der Reinigung (--->).

Mit schwefelsaurer Tonerde arbeiten außerdem die Bell-filter und die Reevesfilter. Sie bestehen aus geschlossenen eisernen Zylindern ; es kommen Drücke von 7—21 m Wassersäule zur Anwendung (Surveyor 1909,

=Ji

Bd. 35, S. 86ff.).

SpiUw.

Fig. 83.

2. Verwendung von Kupfersulfat. Sie hat hauptsächlich den Zweck, Algenbildung im Wasser zu üöhm. verhindern, bzw. Algen aus dem Wasser zu beseitigen. Die Ergebnisse sind jedoch noch nicht ein-wandfrei, da der Erfolg z. B. bei amerikanischen Talsperren bisweilen $riäu{, ausblieb, auch eine ganz ungleichmäßige, hygienisch bedenkliche Verteilung des Zusatzes im Wasser sich ergab (Ge 1909, S. 422).

3. Vorklärung mittels sonstiger Zusätze.

a)    Kaliumpermanganat. In einem mit organischen Stoffen verunreinigten Wasser gibt Kaliumpermanganat Sauerstoff ab. Das entstehende Mangansuperoxyd (Braunstein) bildet Flocken, welche namentlich Tonteilchen mit zu Boden reißen. Es genügt als Zusatz 1 kg Permanganat auf 1000 cbm Wasser. Die Ausscheidung beginnt nach etwa 3 Stunden wirksam zu werden.

b)    Eisenchlorid kann ebenso verwendet werden.

c)    Beim Ferrochlorverfahren werden nach dem Zusatz des Ferrochlors, erhalten aus der Vereinigung verdünnter Lösungen von Kalziumhypochlorit und eines Eisen- oder Eisenaluminiumsalzes, Schnellfilter mit 80 dcbm/qm Leistung beschickt. Der Zusatz soll sich gegen Bakterien und Eisen gut bewähren (W. u. A. I, S. 338, II, S. 269).

Weyrauch, Wasserversorgung.

d) Kalkwasser wurde schon mit Erfolg zur Beseitigung mineralsaurer Eisenverbindungen angewandt.

4.    Enthärtung des Wassers. Wegen der Kesselsteinbildung und der Korrosionswirkungen auf den Kesselwandungen ist die Enthärtung des Wassers von der größten Bedeutung für die Industrie. Am meisten werden verwendet: Ätznatron (NaOH), Ätzkalk (CaO), d. h. ungelöschter Kalk im Gegensatz zum gelöschten Kalk (Ca(OH)₂), Soda (C0₃Na₂) ; Soda und Ätzkalk meist zusammen bei dem sogenannten Kalksodaverfahren. Bei Anwesenheit von Erdalkalisulfaten (insbesondere Gips) im Roh wasser wurde das Kalk-sodaverfahren neuerdings von Reisert durch das Kalkbarytverfahren ersetzt, wobei der kohlensaure Baryt im Überschuß von 10% zur Entfernung der gebildeten Schwefelsäure verwendet wird. Die Erfolge sollen sehr befriedigend sein (vgl. D. Färberzeitung 1907).

Die Enthärtung angewärmten Wassers (50—60°) ist eine vollkommenere bzw. raschere. Die Apparate bestehen aus einem Behälter für das ev. vorgewärmte Roh wasser, Behältern für die Zusätze nebst Reguliervorrichtungen für deren Dosierung, einem Misch- und Reaktionsraum und einer Klär-vorrichtung (Behälter und Filter). Besonders bekannt sind neben vielen andern die Fabrikate von Hai vor Breda, Charlottenburg, und H. Reisert, Köln.

Zu wachsender Bedeutung kommt neuerdings das sogenannte Permutitverfahren der Permutitfilter-Co. in Berlin (D. R. P. Nr. 197 111; Erfinder Professor Dr. Gans, Berlin). Es beruht auf der Eigenschaft der künstlichen Zeolithe (basische Aluminatsilikate, genannt ,,Permutite“), z. B. des Natriumpermutits, die im Wasser enthaltenen Härte -bildner Kalk und Magnesia durch Natron zu ersetzen. Die Härte des Wassers verschwindet dabei vollständig. Die Rückverwandlung des auf diese Weise veränderten Permutits geschieht durch Behandlung mit warmer Chlornatriumlösung. Das Verfahren soll sich auch für Eisen und Mangan eignen. Die Kosten betragen noch über 2 Pf. pro 1 cbm Wasser (W. u. A. I, S. 493).

5.    Entfernung der Kohlensäure und des Sauerstoffs. Sie wird vielfach notwendig infolge der in § 4, Nr. 7 angegebenen Ursachen. Im kleinen können hierzu Alkalien verwendet werden, St. Johann und Frankfurt a. M. haben im großen Marmorfilter angewandt. Bei letzterer Anlage (Ga 1909, S. 822 und D. B. 1908, S. 153) passiert das Wasser mit 12—30 cm Druckverlust von unten nach oben fließend zunächst 45 cm Kies, darauf je 8 cm Marmorkies von Walnuß-, Bohnen- und Erbsengroße, danach noch 60 cm Marmorgrus. Die Leistung der Anlage ist 40 dcbm/qm. In einem Jahr verschwinden 40 cm Marmorgrus und 10 cm Marmorkies, das sind pro Kubikmeter Wasser 0,06 kg Marmor. Die Härte des Wassers steigt von 1,5 auf 5°, die Betriebskosten betragen 0,2 Pf. pro 1 cbm Wasser.

Bei einer Versuchsanlage in Frankfurt verminderte ein 4 (bzw. 1) m hoher Koksriesler die freie Kohlensäure von 30 auf 4 (bzw. 15) 1mg, erhöhte aber den Sauerstoffgehalt von 5 auf 10 1mg.

Dieselben Zwecke wie das Frankfurter Verfahren verfolgt das chemische Verfahren von Professor Heyer, das zuerst in Dessau angewandt wurde, und die Wehnersche Vakuumrieselung (Ges 1908, S. 747). Bei dieser durchläuft das Wasser fein verteilt einen luftarm gemachten „Entsäurungs-kessel“. Die ausgeschiedenen Gase werden abgesaugt. In Freiburg i. Sa. werden nach diesem Verfahren 18 1mg freie Kohlensäure vollständig, 12 1mg Sauerstoff bis auf 2,25 1mg entfernt.

§ 40. Enteisenung und Entmanganisierung.

I. Allgemeines. Die zur Entfernung des im Wasser enthaltenen Eisens angewandten Verfahren bestehen aus zwei Teilen:

1.    einem innigen, möglichst lange dauernden Belüften des Wassers; dadurch geht das Eisen, soweit dies nicht schon vorher der Fall war, in kolloidalen Zustand über (Hydrosolform), das Wasser trübt sich leicht braun, um bei weiterer Einwirkung des Sauerstoffs Flockenbildung (Hydrogelform) zu zeigen;

2.    dem Abfangen der gebildeten Flocken in Klärkammern und Filtern, wobei der früher abgesetzte Eisenschlamm durch sogenannte Kontaktwirkung die Ausscheidung noch befördert.

Der Enteisenungsvcrgang wird befördert durch Kalk-und Magnesiaverbindungen, verzögert durch freie Kohlensäure und gelöste organische Substanzen (s. a. Ges. 1906, S. 418).

Wenn ein Wasser vor der Behandlung schon mit der Luft in Berührung kam, wie bei offenen Leitungen {Zeitschr. f. Architektur und Ingenieurwesen, 1900, S. 162) oder bei Verwendung von Preßluftpumpen, kann die Belüftung unter Umständen entfallen. Ganz ohne Lüftung dürfte die Enteisenung nach keinem Verfahren auf die Dauer durchführbar sein.

Die Zahl der im Gebrauch befindlichen Systeme ist außerordentlich groß (s. W. u. A. I, S. 121). Sie unterscheiden sich meist durch das Filtermaterial und die Art der Belüftung. Die Anlagen waren ursprünglich alle offen, neuerdings gewinnen die Druckenteisenungsanlagen an Bedeutung (Ga 1903, S. 481). In den meisten Fällen wird es geraten sein, vor Erbauung einer definitiven Anlage, beispielsweise während der hydrologischen Vorarbeiten, kleine Versuchsenteisenungsanlagen zu betreiben.

II. Filter material. Hierzu werden in der Hauptsache verwendet: Kies und Sand, Holzspäne und Holzwolle, Koks und Schlacken, Holz- und Knochenkohle, Papier und Eisenfeilspäne. In jeder Beziehung am besten bewährt sich Kies und Sand. Statt der normalen von Piefke ursprünglich angegebenen Feinfilter mit 10—25 dcbm/qm Leistung hat Thiem bei leicht zu enteisenendem Wasser auch Grobfilter von 4—10 mm Korn und 25—40 dcbm/qm Leistung verwendet, welche sich durch Spülung (Aufreißen einer Klappe an der Filtersohle) bequem reinigen lassen. Bei den Grobfiltern bildet sich keine Filterschmutzschicht, sondern es findet eine vollständige Erfüllung des Filters mit dem Eisenschlamm statt. Heute werden auch die gewöhnlichen Schnellfilter bei Enteisenungsanlagen vielfach angewandt. Hinter dem Filter hegt stets ein Reinwasserbehälter, welcher während kurzer Filterbetriebspausen, z. B. während der bei größeren Anlagen ca. 30 Minuten dauernden Filterspülpausen den Pumpen das Wasser zu liefern hat.

III. Verfahren von Oesten (Fig. 84). Das Rohwasser fällt durch Brausen fein verteilt aus 2—3 m Höhe auf ein etwa 30 cm tiefes Filter von einerlei Korn herab, worin die Eisenflocken zurückgehalten werden. Die Anlage kann auch in eine Fallrohrleitung unterhalb eines Hochbehälters eingeschaltet werden

ff* M

—-JSohw,

>< '

1(f

8_

Jieiruu. f3f >

Leer- &, Vperlawf:

Fig. 84.

(Z. 1906, S. 1114 und Ga 1906, S. 481). Das Filter wird durch Rückspülung gereinigt. Diese Methode setzt jedoch ein Wasser voraus, dessen Eisen leicht und rasch ausfällt, was in der Regel bei höherem Eisengehalt zutrifft. Über den Oestenschen Filterboden vgl. § 37 C, c. In der Fig. 84 bedeutet 1—2—3 die Rohwasserzuleitung, 4 die Brausen, 5 das Filter, 6—7—8 den Weg des Reinwassers, 9 den Überlauf, 10 und 11 Leerläufe.

IV. Verfahren von Piefke. Hierbei wird das Wasser durch ein System gelochter Wellblechrinnen möglichst gleichmäßig über einem aus eigroßen Koksstücken oder Backsteinen oder Holzhorden bestehenden Riesler von 2—4 m Höhe verteilt. Dieses Material liegt auf einem gelochten Boden (Eisenbeton), durch welchen das Wasser sich unterhalb des Rieslers sammeln kann, um von da einem Filter und dem Rein Wasserbehälter zuzufließen. Zwischen Riesler und Filter wird man bei starker Eisenausscheidung einen Vorklärraum einschalten.

Der Durchfluß des Wassers dauert beim Riesler 20 bis 60 Sekunden, das Rieseln wirkt daher energischer als die Brause, insbesondere auch wegen des Auftretens von Kontaktwirkungen an der ockerüberzogenen Rieslerfüllung. Daher verlagern sich auch die Riesler mit der Zeit und müssen gereinigt werden, dabei sind Backsteine, Holzhorden und Reisig leichter aus dem Riesler zu entfernen als Koks.

Die Riesler besitzen eine Leistung von 3—5, bei vorhergehendem Regenfall von 15—20 cbm/qm-Stunde. Sie werden gereinigt durch Spülung, indem man einen verstärkten Wasser -ström durch sie hindurchleitet. Die hierzu sowie für die Filterspülung verbrauchte Wassermenge beläuft sich auf etwa 1—3% der Gesamtwassermenge.

Man stellt die Rieslertürme aus Mauerwerk oder bei kleineren Ausführungen aus Drahtnetz her. Für sehr reichliche Lüftung ist — ev. durch Schütze in den Mauern —

PH

Fig. 85.

Sorge zu tragen. Über einige Anlagen vgl. Ga 1894, S. 595; 1896, S. 650; 1902, S. 149; — Zeitschr. f. Architektur- und Ingenieur wesen 1900, S. 162.

Die Fig. 85 zeigt schematisch eine Enteisenungsanlage, ähnlich wie sie Thiem mehrmals erbaut hat. Dabei bedeuten 1 die Roh wasserzuführung, 2 die Wasser Verteilung, 3 den Koksriesler, 4 den Vorklärraum, 5 die Filter, 6 den Rein-

Wasserbehälter, 7 die Reinwasserableitung, 8 die Spülklappe für die Filter, 9 ein Rückhaltebecken für das Filterspülwasser.

V. Geschlossene Anlagen. Wird ein Filter allseits geschlossen, dem eintretenden Wasser Luft zugepumpt und die Anlage in eine Druckleitung eingeschaltet, so erhält man eine geschlossene Enteisenungsanlage. Sie sind für kleinere und mittlere Anlagen billig, bequem und in den besseren Ausführungen hygienisch einwandfrei zu betreiben. Sie verlangen nicht wie die offenen Anlagen doppelte Pumpenanordnung, das Wasser wird nur einmal gehoben, sie dürften aber für ganz große Werke doch komplizierter ausfallen als die offenen Anlagen. Die nötige Luftmenge wird den geschlossenen Anlagen mit oder neben dem Wasser zugepumpt, sie verlangen also einen Antriebsmotor, da die sonst zur Belüftung verwendeten Schnüffelventile nicht immer ausreichen.

Der Filterinhalt wird, wenn verschmutzt, durch Spülung gereinigt, bei einigen Anlagen muß er in hygienisch nicht ganz einwandfreier Weise öfters herausgenommen werden. Die zur Überwindung des Filterdrucks in geschlossenen Anlagen verbrauchte Druckhöhe ist kleiner als die bei offenen Riesleranlagen notwendige.

Im folgenden sollen einige Typen kurz beschrieben werden :

a)    Die erste geschlossene Enteisenungsanlage stammt von v. d. Linde und Dr. Heß (Ga 1898, S. 730). Die Füllung besteht aus mit Zinnoxyd getränkten Holzspänen über einer Kiesschicht. Das Zinnoxyd soll die Eisenausscheidung bewirken. Die Auswechslung des rascher Zerstörung ausgesetzten Materials ist unbequem und unhygienisch, die Leistung des Apparats bestritten (Ga 1909, S. 55).

b)    Bei dem Apparat von A. Bock, Hannover, wird das Wasser durch einen eisernen, mit sterilisierter Blutbuchenholzwolle gefüllten Kessel gedrückt, in welchem sich das Eisen niederschlägt. Das System soll sich nur für Eisengehalte bis zu 0,6 1mg (1 1mg Fe = 1,28 1mg FeO) eignen. In bakterieller Beziehung wird der Apparat zum Teil wenig günstig beurteilt (Ga 1909, S. 55). Die häufig notwendig werdende Herausnahme der aus einem organischen Stoff bestehenden Füllung ist jedenfalls kein Vorzug des Systems (Ga 1904, S. 733, 1104; Ge 1907, S. 745, 761).

c)    Der Apparat von Hai vor Breda ist ein hoher eiserner Kessel, in welchem das durch einen Kompressor belüftete Wasser zuerst über gebrannten und gekörnten Porzellan- oder Lavakoks als Kontaktmaterial geleitet und dann, nachdem die Luft entwichen, über ein feinkörniges Kiesfilter geschickt wird. Die Anlagen wurden bis jetzt in Größen für 1 bis ungefähr 300 cbm stündlich gebaut, bei Leitungsdrücken von 1—9 Atmosphären. Die zuzusetzende Luftmenge betrug 5—50% der Wassermenge. Die Waschung des anorganischen Materials geschieht durch Rückspülung. Der Reibungswiderstand im Apparat kann von 0,1 auf 0,8—1,0 Atmosphären steigen, bis eine Reinigung notwendig wird, der Spülwasserverbrauch hierfür wird zu etwas über 1% der Gesamtwassermenge angegeben. Zum Vergleich der Systeme b und c siehe Hygien. Rundschau 1909, Nr. 20.

d)    Die Candyfilter sind Druckfilter wie die Bellfilter (vgl. § 39, 1), bei welchen das Wasser zuerst ein Material passieren muß, das geeignet ist, Sauerstoff anzuziehen und an organische Stoffe wieder abzugeben. Hierzu verwendet die „Wasser- und Abwasserreinigung, G. m. b. H.“ in Neustadt a. d. H. das ihr gesetzlich geschützte kohlenstoff- und eisenhaltige, stark poröse und wasserdurchlässige Carbo-f errit.

e)    Die Enteisenung des Wassers aus Einzelbrunnen haben sich besonders Deseniß und Jacobi in Hamburg angelegen sein lassen. Ihre Bastardpumpen bringen aus Rohrbrunnen Luft zusammen mit dem Wasser auf ein Filter (D. R. P. Nr. 180 687).

Für kleinere Anlagen dürfte auch der sogenannte Preß-luftstab von Interesse werden können (Prometheus 1907, 2. Jan.).

Über weitere Mittel zur Entfernung des Eisengehalts vgl. §39, 3 und 4 und § 41 ; ferner Hyg. Rundschau 1909, S. 1161.

VI.    Entfernung des Mangans. Es ist schon längere Zeit bekannt, daß Enteisenungsanlagen mit guter Lüftung und Filtration in nicht zu großen Mengen vorhandenes Mangan aus dem Wasser zu entfernen vermögen. Proskauer wies nach, daß dies insbesondere bei den leichter gebundenen kohlensauren Manganver-bindungen und bei Verwendung mindestens 1 m hoher Filter aus feinem, gleichmäßigem, scharfem Korn der Fall ist. Die Frage der Entmanganisierung von Trink-wasser gewann ihre heutige Bedeutung anläßlich der Breslauer Trinkwasserkatastrophe.

Die Entfernung des Mangans ist im großen denkbar, aber zurzeit noch nicht praktisch erprobt, durch folgende Mittel:

1.    Fällung durch organische Stoffe (huminstoffhaltiges. Wasser).

2.    Fällung durch Kaliumpermanganat. Unangenehm ist der hierbei entstehende fade Geschmack des Wassers.

3.    Verwendung konzentrierten Kalkwassers mit nach-heriger Sedimentation, Filtration und Verbesserung des Geschmacks.

4.    Verwendung der künstlichen Zeolithe (Permutite), siehe § 39, 4, ev. nach vorhergegangener Enteisenung.

Ein abschließendes Urteil über diese und andere Verfahren ist heute noch nicht möglich (Ge 1908, S. 629 und Ga 1908?

S. 963).

VII.    Weitere Methoden zur Verbesserung des Wassers. Es ist gelungen, aus Einzelbrunnen mehrere Tage lang eisenfreies Wasser zu erhalten, wenn man eine gewisse Menge sauerstoffreichen Wassers zugoß; in Posen wird ein durch Huminstoffe gebräuntes Tiefengrundwasser durch Mischung mit anderem eisenhaltigen Grundwasser entbräunt und wirkt seinerseits enteisenend und entmanganisierend auf dieses ein. Harte Wässer befördern die Enteisenung bei stark humin-saures Eisen enthaltenden Wässern.

Anläßlich der Breslauer Grundwasserkalamität hat der Oberamtmann Grzimek aus Steine bei Breslau als Erster vor geschlagen, wo sich im Untergrund Stoffe fänden, die, durch Absenkung des Grundwassers der Luft ausgesetzt, sich zu löslichen Verbindungen oxydieren (Mangan), da solle man durch künstliche Berieselung das Grundwasser dauernd so hoch halten, daß die Atmosphärenluft nicht zu den Stoffen gelangen und oxydierend wirken könne (Zeitschr. f. d. ges. Wasserwirtschaft 1910, S. 21).

§ 41. Ozonisierungsverfahreii.

Ozon, die Modifikation 0₃ des Sauerstoffs (0₂), vermag Bakterien außerordentlich rasch und sicher abzutöten. Im großen wird Ozon erzeugt, indem man hochgespannten elektrischen Strom zwischen zwei durch einen Luftraum getrennten Polen hindurchgehen läßt, ohne daß Funken und Kurzschlüsse auf treten können. Die Anlagen werden stationär und (für Expéditions- und militärische Zwecke) trag- und fahrbar gebaut. Die heutigen Systeme knüpfen sich an die Namen Siemens & Halske (Anlage in Paderborn), Abraham und Marinier (Lille), Tyndall-de-Friese (St-Maur) und Otto (Nizza). Bei allen Systemen braucht man stets nur wenige Gramm Ozon pro 1 cbm Wasser. Ozon und Wasser werden nach dem Prinzip des Gegenstroms gemischt, und zwar beim System Siemens & Halske in bis zu 4 m hohen, mit taubeneigroßen Kieseln gefüllten Rieslertürmen. Bei Abraham und Marmier sind die Türme etwa 8 m hoch und leer, besitzen jedoch in Höhenabständen von je 50 cm feingelochte Böden (7 mm Lochdurchmesser) aus Zelluloid. Nach der Ozonisierung fällt das Wasser behufs Entfernung überschüssigen Ozons über Kaskaden.

Das Rohwasser muß frei von Eisen und Trübungen, also eventuell vorbehandelt sein, da das Ozon an die in den Verunreinigungsflocken nistenden Bakterien nicht heran kann und die Enteisenung die Kosten für das Ozon erhöhen würde. Der Erfolg der Verfahren ist gewährleistet, wenn das Ozon etwas im Überschuß zugesetzt wurde, was der Geruch des frisch gereinigten Wassers erkennen läßt.

Neuerdings haben die Felten-Guillaume-Lahmeyerwerke A.-G. in Frankfurt günstig arbeitende billige Hausozonapparate in den Handel gebracht.

Die Kosten der Verfahren sind noch etwas hoch, sie betragen etwas über 1 Pf. bei Anlagen von 50—60 cbm Stundenleistung (Ges. 1906, Nr. 3; Ge 1906, Nr. 6 und 7).

Paris reinigt heute täglich 900 000 cbm Wasser durch Ozon. Das bekannte Versagen der Wiesbadener Ozonanlage darf nicht dem Ozon verfahren zugeschrieben werden.

§ 42. Sterilisation des Wassers.

Zur Sterilisation des Wassers, welcher ev. eine Vorreinigung des Wassers verausgehen muß, finden neben der Ozonisierung Verwendung: Kalkmilch, Säuren, Kupfersalze, Chlor und Chlorkalk, Wasserstoffsuperoxyd (in Dosen von 1—2%), Weinsteinsäure, Zitronensäure. Die Stadt Lincoln reinigte während einer Epidemie 1904/05 ihr sämtliches Wasser mittels Natriumhypochlorid. Für infizierte Leitungen verwendet man nach Flügge 2proz. Phenolschwefelsäure, auch Kalkmilch und Dampf, letzteren besonders zur Keimbefreiung von Brunnen, aus denen man Proben für bakteriologische Untersuchungen entnehmen will.

Für militärische und andere Zwecke hat das Abkochen und Destillieren des Wassers besondere Bedeutung gewonnen. Durch Abkochen in besonderen fahrbaren Apparaten wird das Wasser keimfrei gemacht und damit der ersten militärhygienischen Forderung Genüge geleistet. Die Apparate bestehen aus einem Kessel zum Erhitzen des Wassers, einer Kühlvorrichtung und einem Filter zum Reinigen und Wiederbelüften des Wassers. Teurer und deshalb nur dann angezeigt, wenn auch Salze aus dem Wasser entfernt werden sollen, ist die Destillation des Wassers. Beiderlei Anlagen werden stationär, fahr- und tragbar gebaut. Als Spezialfirma auf diesem Gebiet ist zu nennen Rudolf A. Hartmann in Berlin.

19, 20, 21, 26, 31

CO

Literatur zu Kapitel VI: 6, 11, 12, 14, 15, 16» 36, 37, 43, 48.

Sachverzeichnis.

einer

System

der

Tages-

Abessinierbrunnen 42. Absitzbecken 116. Alkalisalze 25. Ammoniak verbin düngen 25.

Anforderungen an Trinkwasser 27.

Aquädukte 81. Arbeitsbedarf Pumpe 95.

Artesisches Wasser 32, 41.

Ausbau, erster, eines Werks 10.

Ausnützung der Werke

11.

Aussehen des Wassers 20.

BakterienT26.

—    Lebensdauer 26. Bastardpumpe von De-

seniß & Jacobi 136. Beamtenwohnhaus 88. Beharrungszustand bei Brunnenbetrieb 38. Bellfilter 129, 136. Beobachtungsrohre 36. Betrieb der Werke 10, 87, 89.

—    automatischer 89.

—    Sicherheit 89.

—    tägliche Dauer 90. Betriebskraft 29, 88. Bevölkerungsstand 9, 12,

29.

Bezugsquellen für Wasser

30.

Bleigehalt des Wassers 25.

Bleilösende Eigenschaften des Wassers 22, 25. Bleirohre 66. Bleivergiftungen 22.

Boden, Durchlässigkeit für Bakterien 27. Brandfälle 18, 84, 102. Brunnengewebe 45.

Candyfilter 136. Carboferrit 136. Chemische Wasserreinigung 128.

Chlorgehalt des Wassers 24, 115.

Chrenothrix 24.

Dämme s. Stauweiher. — unterirdische 47. Destillation 139. Doppelfilter,

Götze 126. Druckhöhenverlust 74. Drucklinie 73. Druckregler 81. Durchlässigkeit Schichten 27, 33. Durchmesser, wirtschaftlicher 96.

Eijkmannsche Methode 26.

Eisenalgen 24.

Eisenchlorid 129.

Eisengehalt des Wassers 23, 131.

Eisenrohre 66.

Enteisenung 131.

Enteisenungsanlagen, geschlossene 135.

—    von A. Bock 135.

—    von H. Breda 136.

—    von von der Linde und Heß 135.

Enthärtung des Wassers 130.

Entlüftungskästen 80.

Entmanganisierung 131. Entsäuerung des Wassers 21, 130.

Ergiebigkeit, spezifische 41.

Expreßpumpe 92.

Fäkalverunreinigung des Wassersf26.

Farbe des Wassers 20.

Ferrochlorverfahren 129.

Filter, System Puech-Chabal 124.

— System Peter 126.

Filterdruck 123.

Filter schmutzschicht 117.

Filtersteine 127.

Filtertücher 127.

Fluktuierende menge 103.

Flußunterführung 82.

Flußwasser 30.

Flußwasser, natürlich filtriertes 31.

Flußwasserfassung 47.

Formstücke 67.

Friedhöfe und Trinkwasser 27.

Galvanisierte Bohre 66. Garantieversuche 99. Gasgehalt des Wassers

21.

Geruch des Wassers 20. Gesamthärte des^Wassers

22.    vv»

Geschmack des Wassers

Gewerbliche Betriebe 26,

29.

Glührückstandf25. Glühverlust 25. Grundwasser 31.

32.

Profilradius 69. Puechfilter 124.

Pumpen 92.

Pumpwerk, Bestandteile 87.

— Lage desselben 87.

Quellenergiebigkeit 61. Quellfassungen 61. Quellwasser 31.

Reaktion des Wassers 21. Reevesfilter 129. Reinigung des Wassers 115.

Reinwasserbehälter 123. Reserven und Reserve -anlagen 9. Rohrbrücken 81. Rohrbrunnen 42, 44. Rohrbrunnenpumpen 93. Rohre, Prüfung der 67. Rohrleitungen, Kosten

Reinigung 79. Rohrnormalien 67. Rückschlagklappen 81.

Salpetersäure 25. Salpetrige Säure 25. Salzungsmethode Thiem 35. Sammelbrunnen 43. Sandfilter, allgemeine Anordnung 118.

— Einzelheiten 120.

— Leistung 119.

— nicht überstaute 126. — Wirkung 116. Sauerstoffgehalt des Wassers 21, 130.

Enteise- Sauerstoffzehrung 26. Saugleitung 45, 46. Saugspannung 46. Saugwindkessel 45. Schachtbrunnen 44. Schieber 79. Schlammkästen Streifkästen 81. Schleuderrohre 66. Schmiedeeisenrohre 66, 68, 77.

Schnellfilter 128. Schwefelsäure 25. Preßluftpumpe 93, 136. Schwefelsäure Tonerde Preßluftstab 136.

Grundwasserbecken 32.

Grundwasserbe wältigu ng mit Rohrbrunnen 46.

Grundwasserbewegung, Formeln 39.

Grundwasserführende Schichten 33.

Grundwassergefälle 34.

Grundwassergeschwindigkeit, Messung derselben 34.

Grundwasserhorizont 32.

Grundwasserstände, Messung derselben 34, 36.

Grund wasserstockwerk

Grundwasserstrom 32. Grundvorarbeiten 36. Grzimeksches Verfahren

137.

Gußrohre 66, 68, 76.

Härte des Wassers 22.

—    bleibende 22.

—    vorübergehende 22. Härtegrade 22. Hauptzuleitung 83. Hausreservoire 20. Heberleitungen 43. Hochbehälter, s. a. Wassertürme.

—    Ausstattung 104.

—    Bauausführung 107.

—    Dichtung 109. Holzrohre 66. Huminstoffe 26. Hydranten 80, 85, 102.

Inkrustationen 22. Intzebehälter 112. Je wellfilter 128.

Kaliumpermanganat 129. Kaliumpermanganatverbrauch 26.

Kalkbarytverfahren 130. Kalksodaverfahren 130. Kalkwasser 130. Kalziumverbindungen22. Karbonathärte 22. Keimzahl 26, 120. Kesselbrunnen 42. Kesselhaus 88. Kesselsteinbildung 22.

Kieselsäure 25.

Kochen des Wassers 139. Kohlensäure 21. Kohlenschuppen 88. Kohlenverbrauch 95. Kolibazillen 26, 120. Kupfersulfat 129.

Lagerschuppen 88. Leitung, Berechnung derselben 69.

—    Dichten derselben 76.

—    Verlegung derselben 76.

Luft im Wasser 21, 46, 93.

Luftpumpe,Patent Scholl

93.

Magnesiumverbindungen im Wasser 22.

Mangangehalt des Wassers 24, 115.

Mannesmannrohre 66, 69.

Manometer 100.

Maschinen 92.

Maschinenhaus 87.

Maximalstundenverbrauch 16, 83.

Maximaltagesverbrauch 16, 83.

Metertonne 95.

Meeresinseln, Wasserversorgung der 25.

Mineralsäurehärte 22.

Nortonbrunnen 42.

Organische Substanz 25. Ortsrohrnetze 85. Oestensches nungsverf ähren 133. Ozonisierungsverfahren

138.

Pathogene Bakterien 26. Permutitverfahren 22, 130, 137.

Phosphorsäuregehalt des Wassers 25. Piefkesches Enteisenungsverfahren 133. Porenvolumen 33.

78.

von

oder

128.

Schwefelwasserstoffgehalt 22.

Seewasser 30. Seewasserfassungen 48. Seewasser - Temperaturen

49.

Sickerrohre 46. Slichtersche Methode 35. Spiegel, artesischer 32. — freier 32.

Standrohr 101. Stauweiher, Ausführung

52.

—    Baugrund 51.

—    Berechnung 56.

—    Dämme 53.

—    Einlauf 59.

—    Entnahme 58.

—    Form 55.

—    Inhalt 52.

—    Leerlauf 58.

—    Material 52.

—    Mörtel 53.

—    Überlauf 58.

—    Vorarbeiten 30, 51.

—    Wasserbeschaffenheit

59.

— Wasserdichtheit 54. Steinzeugrohre 66. Sterilisation des Wassers

139.

Stollen 46, 65. Stollenbehälter 101. Stoßheber 93. Streifkästen 81. Sucrofilter 127.

Talsperren s. Stauweiher. — unterirdische 47. Teergeschmack des Wassers 79.

Teilkasten und Teilkugeln 80.

Temperatur des Wassers 21.

Überdeckung der Bohre 76.

Vagabundierende Ströme 79.

Vakuumrieselung 131.

Versorgungsdruck, bürgerlicher 84.

Versorgungszonen 85, 107.

Versuchsbrunnen 38.

Vorarbeiten, allgemeine 28.

Vorklärung des Wassers 128.

Wärmeschutz der Leitungen 77.

Wasserabgabe 20.

Wasserbehälter, Inhalt

102.

Wasserführende Schichten 32.

Wassermesser 15, 20, 80.

Wasserpreis 19.

W asserproben,Entnahme derselben 28.

Wasserreinigung, chemische 128.

Wassertürme 109.

—    Berechnung 113.

—    Form 111.

Wasserverbrauch 14.

Wasserverluste 18, 80.

Wasserzins 19.

Widder, hydraulischer

Windkessel 45, 101. Wirtschaftlicher Durchmesser 96.

Wirtschaftliche Erwägungen 9.

Wohndichte 12.

Zementrohre 66, 72. Zentrifugalpumpen 92. Zeolithe 130.

Zinseszins 10. Zisternenwasser 30, 59.

musfel

t.

c::j

i" : o

C73

ij*

August Loeffler

G« Hl» ba Ha

FrelbdS in Sachsen

Gegründet 1886

Wassermerhsanlaaen

Kanalisationen

amoerKsanlnien

Straßenbauten

Vorarbeiten,

Projektierung und Bauausführung vollständiger Werke und auch Teile solcher

l§^_

-s.'

.-‘■V

,;i!' ' ;:'

MiU

:~s

»->

■Z«*

,-v

fej

-Qi

>

■. f drnMm

MïS

l-M

Mm4

i*

ii

I ActUontaU 1*0 »nh.

Wasserwerk Döbeln — Rohrbrunnenanlage

Deutsche Steinzeugwaarenfabrik für Canalisation und Chemische Industrie, Friedrichsfeld in Baden,

Verkaufsbureau für Württemberg und Hohenzollern: Stuttgart, Neckarstraße 81,

- keinem Syndikate angehörend -

Bayrische Verkaufsstelle: München, Reitmorstr. 12, größte und leistungsfähigste Spezialfabrik in Stein* zeugartikeln für Städte* und Gemeindekanalisationen, empfiehlt ihre rühmlichst bekannten

Steinzeug-I röhren,

m-d

sowie

Betonkanal mit Sohlschalen und Knauffschen Platten.

alle sonstigen Kanalis sations*Gegenstände usw. aus Steinzeug in stets gleicher und einheitlicher Quali* tätsware, weil aus einer einzigen Fabrik geliefert wird.

Lieferantin für die Kanalisationsverwaltungen der größeren Städte des Ins und Auslandes.

Prämiiert auf allen beschickten Ausstellungen

Reich illustrierte Preisliste mit verschiedenen Abhandlungen gratis und franko.

TT^

TflSCHENFLÜQEL.UMN QRflPHEN.O« BROGRfl PHEI1 .VERKLSSUKQSIKSIRUnEN

TE. ETZ. - PREIJtlSTEAUFVERBMSEN.

10

OTTO fl.GANSER

FC r

DIE. NEUESTEN

KONSTRUKTIONEN

>>

auf dem Gebiete

der

; HYDROMETRIEN MESSINSTRUMENTE

NEUHEIT

Im allgemeinen Gebrauch bei denk k Ministerien,« in-i ausländischen ßauämfern.

TORPEDO HOCH' WASSERFLÜQEL

MIT

flUFZÜQVORRICHIUNö

WIEIN.VII.

Neustiftghsse94

Weyrauch, Wasserversorgung.

Bohrhämmer

für Preßluft und Dampfantrieb sowie kompl. Bohranlagen mit

Kompressor und Antriebsmotor, fahrbar oder stationär, liefern

H. Flottmann & Comp., Saarbrücken

Maschinenfabrik Geislingen

in Geislingen ajSi., Württbg.

empfiehlt als langjährige Spezialität

Francis - Turbinen

Präzisions - Regulatoren

Zahlreiche erste Referenzen □ □ Katalog zu Diensten □ □

►wmłj

heinische Metalhuaren- und Maschinenfabrik Düsseldorf-Derendorf

empfiehlt sich zur Lieferung von

Nahtlosen Siederöhren. Kaltgezogenen Röhren für alle Gebrauchszwecke □ Profilierten Röhren, PatentgeschweißtenRöhren □ Patentgeschweißten Gas- u. Muffenröhren □ Spiralgeschweißten Röhren.

Hochwertiges Qualitätsfabrikat, tadellose Ausführung in Stahl und Flußeißen.

Wir bitten Preisliste zu verlangen.

3373% Gewichtsersparnis    >

A

gegen Gußblei und trotzdem bedeutend höhere Betriebssicherheit

X _    Kein

^*7/^ Gießofen, éÊhSSSÀ/r kein Einformen

der Muffen, kein Aus-pumpen der Gräben nötig!

Pa. Referenzen von Behörden u. Unternehmern

Aug. Bühne & Cie.

Metallzerkleinerungswerk Freiburg in Baden

Dreyer, Rosenkranz &Droop G. m* b* H*, Hannover

Wassermesser mît

Hartgummi - Meßrad

über 330 000 Stück im Betriebe

Druck-

Verminderungs-

Ventile

für

Wasser, Dampf, Luft

Armaturen für Dampfkessel und Maschinen

Einsinkkasten-Svstem

D.R.G.M__•”[]

Aa

H»-PATENT anöemr—^srr

ufr    SïTïiiiâ

bis 40%    ||j bis 75%

Ersparnis an w Ersparnis an Anlaöekosten I Betriebskosten

Katalog und

i Preisliste durch:.

Kanal-&Wasserbau-Gesellschaft Frankfurt a.M

Teiegr. ho/resse: Bonacina frankfurtma/n

mit beschr. Haftun g. . fêrnsfirecher 3Q50

(Sammlung so Bf. ©öfcfym

3e6er Q3anö in ßcinm. geb.

Bezeichnte der bis jefjf erfcfyienenen Bände.

5l)re 3ufammenfet}ung, Beurteilung u. Unferfud)ung oon ^rofejfor Dr. Emil »afeli)ojf,Borftel)er b. lar,brü.Berfud)S= ftation in Blarburg in fielen. Br. 473.

Sicherbau* u. <pflan3enbau(el)re

Dr. <paul Biopert in Effen unb Ernft ßangenbedt, ©rofe-ßicbterfelbe. Br.232.

Bgraruiefen und Bgrarpolilüt oon ^rof. Dr. B3. QBpgobjinshi in Bonn. 2 Bänbd)en. Iï Boben unb Unternehmung . Br. 592.

--II: Kapital u. Brbeit in ber ßanb-

roirfjcbaft. Berroertung ber lanbtoirf-fd)aftl. 'ÿrobuhte. Organifat. b. lanb-mirtfd)aftl. Berufsftanbes. Br. 593.

SlgrihuHurcfyentie I: km3enernal)= rung oon Dr. Karl ©rauer. Br. 329.

SlgrthulfurcfyetntfcQe&oniroUtnefen, ©as. o. Dr. <paul Krifdje in ßeopolbs-balUütafefurt. Br. 304.

—    HnferfuchungstneHjodeu oon <prof. Dr. Emil »ajelboff, Borfteljer ber lanb-mirtjcbaftl. Berjudjsftafion in Blarburg in Keffen. Br. 470.

Slhufffh. SOeorei.^p^pfih 1: Blccf)a= nift und Slhuffih. Bon Dr. ©uftao 3äger, Brof. an ber 2ed)nifd)en Kod)-fdnile inBMen. Blit 19 Bbbilb. Br. 76.

—    2Rufihalifcfye, oon Brofeffor Dr. Karl ß. èiâfer in Berlin. Blit 35 Bbbilb. Br. 21.

SUgebra. SIrimnteiih und SUgebra oon Dr. K. 6d)ubert, ‘profeffor an ber ©elebrtenfcbule bes 3obanneums in Äamburg. Br. 47.

—    !BetfpieIfantntIung 3* 2liiif)melih u. Slfgebra o. Dr. »ermann 6d)ubert, *Prof. a. b. ©elebrtenfd)ule bes 3oban-neums in Kamburg. Br. 48.

Bbtuäffer. Söaffer und Bbtoäffer. 2Hgebraifd)e Si uro en o. Eugen Beutel,

Oberreallebrer in Bail)ingen=En3. I* Kuroenöishuffton. Biit 57 Figuren im 2ejt. Br. 435.

--II: S^eorie unb Kuroen briffer

oon

unb oierfer Orbnung. Btit 52 giguren im Sejf. Br. 436.

mit ©ram-

2llpen, ©ic, non Dr. Bob. 6ieger, ‘Pro-feffor an ber Unioerfifät ©reu. BHt 19 Bbbtlbungen unb 1 Karte. Br. 129. 2nt!)ochbeuifcf)e ßiterafur

matin, Oberfehung unb Erläuterungen non 2t)* odjaujflcr, ‘JJrofeffor am Bealgpmnafium in Ulm. Br. 28. SIHfeffamenU. Beligionsgefcf)icf)te oon D. Dr. Btaj ßöbr, ^rofeffor an ber Unioerfität Königsberg. Br. 292. Slmptytbien. ©as Sierreicf) III : Step* filten und 2lmpî)ibien d. Dr. grans ferner, ^rofeffor an ber Unioerfität BSien. Bïit 48 Bbbilbungen. Br. 383. Sfnalpfe, S:ccl)n.=6^em., oon Dr. ©. ßunge, ‘prof. a. b. Eibgen. ^olętec^n. 6d)ule in 3»rid). Blit 16 Bbb. Br. 195. Slnalpfis, Äöljcrc, 1: ©ifferential* recfynung. Bon Dr. grbr. 3unher, Behtor bes Bealgpmnafiums unb ber Dberrealfdjule in ©öppingen. Bltf 68 giguren. Br. 87.

--Bcpclilortunt und Vufga*

benfautntlung jur ©ifferenfial* rcd)nunq oon Dr. grbr. gunher, Rektor b. Bealgpmnaf. u. ber Oberrealfd). in ©öppingen. Blit 46 gig. Br. 146.

--II : Gntegrafrecfynung. Bon Dr.

griebr. Sunher, Behtor bes Beal-gpmnafiums unb ber Oberrealfdjule in ©öppingen. Blit 89 giguren. Br. 88.

ftobolb

fiiel.

Slbbilbungen. Sir. 11.

— — H : Kometen, SBeteore u. bas Stern-fpftem. SBit 15 giguren unb 2 Sternharten. Sir. 529.

3lf!ronotnifd)e <§eograpl)fe oon Dr.

Siegmunb ©ünfber, *profeffor an ber 2ed)nifcben ßocbfd)ule in SBüncben. SBit 52 Slbbilbungen. Sir. 92. Stffrop^pfih. ©ieS3efd)affenbeitberßim-melshörper o. ‘prof. SB. g. SBislkenus. Sieu bearbeitet oon Dr. ä. ßubenborff in‘Potsdam. SBif 15 Slbbilb. Sir. 91. 4itftcrifd)o öle und ‘Ried)ftoffe Dr. g. Siod)uffen in SBittitj. SBit 9 Slbbilbungen. Sir. 446.

Slu

oon

5\ur3gefafetes 55anbbud) efen ber S3aufüt)rurtg oon

Slttalpfts, ködere. SKepetitorluut und Slufgadcnfamntlung 3ur Sntegraïredinung non⁴ Dr. griebr. Gunher, Siehtor bes Sieatgpmnafiums unb ber Dberrealfd)ule in ©öppingen. SBit 50 giguren. Sir. 147.

— Niedere, oon ^Prof. Dr. 23enebiht Sporer in ©bingen. SBif 5 gig. Sir.-53.

Slrdeiferfrage, Sie getoerdiidje, oon SBerner Sombart, ‘Prof. a. b. 55anbels-bod)fd)ule 23erlin. Sir. 209.

2lrdeitcroerfid)erungj fiebe: Social-oerfidjerung.

Slrdjciologie non Dr. griebrid) ftoepp, ‘profeffor an ber Unioerfifât SBünfter i. SB. 3 23ânbd)en. SB. 28 Slbbitbungen im ©ejt unb 40 ©afeln. Sir. 538/40.

SXrlff>metih u. Sllgebra oon Dr. 55erm. Schubert, ‘prof. an ber ©elebrtenjcbule bes Gobanneums in Hamburg. Sir 47.

--23etfpielfammlung 3ur 2lritf)=

tnefth und Sllgedra oon Dr. 55erm. Sd)ubert, ‘profeffor a. b. ©elebrtenfd)ule bes Gobanneums in Hamburg. Sir. 48.

Sïrmeepferd, ©as, unb bie ^erjorgung ber modernen Äeere mit Pferden oon gelij oon ©amnii), ©eneral ber S\a-oallerie 3. ©. unb ebemal. ‘preufe. SSemonteinfpehteur. Sir. 514.

Slrmenroefen und Slrmenfürfovge. ©infübrung in die foßiale iôtlfsarbeif o. Dr. Slbolf SBeber, ^rofeffor an ber 55anbel5l)od)fcbule in ftöln. Sir. 346.

^îftdeith, SlUgemetne, oon ‘prof. Dr. SBaj ©ie3, ßebrer an ber figi. Slhabe* mie b. bilb. fünfte in Stutfg. Sir. 300.

Siffronomtc» ©röfee, S3etoegung u. ©nt= fernung ber ßintmelshörper oon SI. g. SBöbius, neu bearbeitet oon Dr. fiernt. ), ‘profeffor an ber Unioerfifât I : ©as ‘pianefenfpftem. SBif 33

oon

ffaljeirttourfe oon Dberffubienraf Dr. ß. 28. Straub, îlehtor des ©bewarb« ßubtoigs=©pmnaf.i. Stuttgart. Sir. 17.

Slusgleidjtsngsredjnung nad) det* 2Betf)oöe der fdetnfien Quadrate non SSilt). SBeitbredjf, ‘profeffor ber ©eobäfie in Stuttgart. SBit 15 Figuren unb 2 ©afeln. Sir. 302.

Slufjemtropâif dje ©rdteile, Qiinder» hunde der, oon Dr. granj 55eiberid), ‘profeffor an ber ©rportahabemie in SBien. SBit 11 2efthärtd)en unb Profilen. Sir. 63.

SUtffralicn. ßandesftunde u. $öirt= fcQafisgeograpfyie des gefflandcs 2luffraUett oon Dr. S\urt 55ajjert, ‘profeffor ber ©eograpt)ie an ber »an-bels-»od)fd)ule in fiôln. ©lit 8 Slbb., 6 grapb. Tabellen u. 1 ftarte. Sir.319.

Slufogenes ©d)t»eifo= und ©d)«eid» »erfahren oon Ongenieur 55ans Siiefe in ftiel. SBit 30 giguren. Sir. 499.

2$ade* u.ßduDimmanffalfcn, öffent* lid)e, d. Dr. ftarl SBolff, Stabt-Ober-baur., 55annooer. 9B.50gig. Sir.380.

2$aden. QSadffdje ©e?d)td)fe oon Dr. £arl 23runner, *prof. am ©pmnafium in ‘pfo^eim unb ‘prioatbosenf ber ©efd)id)fe an ber 2ed)nijd)en 55od)-fdjule in Karlsruhe. Sir. 230.

— ßandeshunde »on 2$adcn *prof. Dr. D. ftienit} i. ftarlsrulje. SBit profil., Slbbitb. unb 1 ftarfe. Sir. 199.

23al)n^öfe. £>od)dau!en der ‘Batyn* Ijofe oon ©ifenbat)nbauinfpehfor ©. Sdpoab, 23orffanb b. ftgl. ©.=55od)bau* fehfion Stuttgart II. 1: Gntpfangsge-bäube. Siebengebäube. ©üterfd)uppen. ßohomofiofd)uppen. SBit 91 Slbbil-bungen. Sir. 515.

$alhanffaaten. ©efd)id)te d. cfyrift* liefen 23alhanflaaten (Bulgarien, Serbien, Rumänien, SBontenegro, ©ried)enlanb) oon Dr. S\. Siotb in fiempten. Sir. 331. anhtoefen. Secfynift des fBanlt» toefens non Dr. SBalter ©onrab, ftelloert. 23orfteber ber ftatift. Abteilung s ber SSeidjsbanh in Berlin. Sir. 484.

fSaufityrung. über bas 28 Slrdjiteht ©mil 23eutinger, Slffiftent an ber ïed)hifd)en 55od)fd)ule in ©arm-ftabt. SB. 25 gig. u. 11 SabeU. Sir.399.

Bauhunfi, Sie, des 21bend(ondes

d. Dr. K. 6d)äfer, Slffiff. a. ©etoerbe» rnufeum, Sremen. SÎÎ. 22Slbb. Sr. 74.

—    des ©chulhaufes non 'prof. ©r.-3ng. ©rnft Sellerletn in ©armftabt. 1 : ©as 6d)ulbaus. Sîiit 38 Slbb. Sir. 443.

--II: ©ie 6d)ulräume — ©ie Siebenanlagen. Sîiit 31 Slbbilb. Sir. 444.

Bauffeine. Sie Ouduflrie der hünfts licken Bauffetne und des SKötiels oon Dr. ©. Sauter in ©harlottenburg. Sîiit 12 ©afeln. Sir. 234.

Bauffoffhunde,©ie, d. Srof. K. Kaber-ftrob, Oberl. a. b. Kerçogl. Saugeroerh. id)uleßol3minben. Sîi. 36 Slbb. Sir. 506.

Banern. Baperifche (8efd)ichle Dr. ßans Odcel in Slugsburg. Sir.

—    Qandeshunde des Königreichs Bauern d. Dr. SB. ©ö§, Srof.

Kgl. ©ed)n. Kod)fd)ule Sîiündjen. 'Profilen, Slbb. u. 1 Karte. Sir. 176.

Befefligungstoefen» ©ie gefcî>icl>f= liehe (snftoichelung des Be= fefligungstoefens 00m 21ufhom= men der ÿuloergefchüçe dis 3ur Sleujeif oon Seuleauj, Sîiajor b. 6fabe b. 1. SBeftpreuft. ‘pionier-bataill.Sir.17. 3îiit30S3ilb. Si

Befchroerderecl)!. Sas ©is3ip und Befchtoerderechl fur » 2Rarine oon Dr. Sîiaj ©rnft Sïïaper, 'Prof. a.b.Unio. ©frafeburg i.©. Sir.517.

Befriedshraff, ©ie 3toechtnâfjigfle, non griebrid) Sartb, Oberingenieur in Siürnberg. 1. ©eil: ©inleitung. ©anipfhraffanlagen. Serfdjieb. Kraft-mafd)inen. Sîiit 27 Slbb. Sir. 224.

---II: ©as-, SBaffer- u. SBinb-Kraft-

Slnlagen. Sîiit 31 Slbbilb. Sir. 225.

—    — 111: ©lehtromotoren. Betriebs« hoftentabellen. ©rapl). ©arftell. SBaljl b. Setriebshraft. Sîi. 27 Slbb. Sir. 474.

Betoegungsfpicle o. Dr. ©. Kot)lraufd), 'profeff. am Königl. Kaifer SBityelms-©pmn. 3ußannooer. Sîi. 15 Slbb. Sir.96.

Bleicherei. Serii! » Onduflrie ©Bäfcherei, Bleicherei, Sarderei und ihre Kilfsfloffe o. Dr. SBill). Sîlaffot, 'Profeffor a. b. 'preufc. t)öb. gad)fd)ule für ©ejülinbuftrie in Krefelb. Sîiit 28 giguren. Sir. 186.

Blüienpflan3cn, ©as Gpflent der, mil Slusfchlujh der ©pmitofper» men oon Dr. S. 'pilger, Kuftos am Kgl. S3otanifxt)en ©arten in S3erlin-©ablem. Sîiit 31 giguren. Sir. 393.

oon

160.

a. b.

r. 569.

linars eer u.

III:

Bodenhunde oon Dr. <p. Sageier in Königsberg i. Sr. Sir. 455.

Brandendurgifch^reufcifche <Se= fd)tcl)le non ^rof. Dr. SK. S^omm,

©ir. öes Kaifer SBilbelms-öpmnafiums in Sîiontabaur. Sir. 600.

Brafilien. ßandeshunde der Bc« puimh Brasilien oon Sei Sobol-p^o oon Sbcring. Sîiit 12 Slbbil« öungen unb einer Karle. Sir. 373.

Brauereitoefen I : SRäljerci non Dr. S^aul ©reoerhoff, ©irehtor ber Srauer- u. Sîlâl3erfd)ule ju ©rlmma.

Sliif 16 Slbbilbungen. Sir. 303.

Brififch * Sordameriha.

hunoe oon Brififch*2lordamcriha Srof. Dr. SI. Opp 13 Slbbilb. u. 1 Ki

Buchführung in einfachen und dop= pellen Sofien oon Srof. Sob.6fern, Oberl. ber Öffentl. ßanbelslehranft. u.

©03. b. Kanbel5l)od)fd)ule 3. ßeip3ig.

Sîiit Dielen gormularen. Sir. 115.

Budd!)a non ‘profeffor Dr. ©bmunb Karbp. Sir. 174.

Burgenhunde, 21drifc der, oon Kof-ral Dr. Otto ‘piper in Siiünd)en.

Sîiit 30 Slbbilbungen. Sir. 119.

Bürgeriicl^s ©efeljbuch fiet>c : Sied)!

Bpsanfinifcfyes Beich* C5cfcf>icï>ic des bp^antinifchen Bei*

Dr. K. Sotb in Kemplen. 2

^^emie, SlUgemeine und phhfiha«

\/lifche, oon Dr. Sîiaj Subolptyi, Sro»

V feffor an ber ©ed)nifd)en Kod)fd)ule in \©armftabf. Sîiit 22 giguren. Sir. 71. 3Inatp!ifche, non Dr. Soljannes ßoppe in Sîiünd)en. I*. ©Ijeorie unb ©ang ber Slnalpfe. Sir. 247.

—    — II: Sieahlion ber Sîietalloibe unb Sîielaile. Sir. 248.

—    Slnorgamfche, oon Dr. gof. Klein {/ in SKannbeim. Sir. 37.

—    (Sefd)icfy{e der, oon Dr. ßugo Sauer, Slffiftent am d)emifd)en ßabc« ralorium ber Königlichen ©ed)nifd)en Kod)fd)ule 6tutfgart. I: Son ben älieften ßeifen bis 3ur Serbrennungs-Ibeorie oon ßaooifier. Sir. 264.

—    — II: Son fiaooifier bis 3ur ©egen-mari. Sr. 265.

Sandes»

oon

Sîiit

>el in Sremen. arte. Sir. 284.

es oon ir. 190.

1*

oon

©ib-

Sr. 273! oon Dr. g. fiur3e, ' i. Serlin.

-------------v„.-----,. Sr. 33.

--II : Zeitalter 5er Deformation

un5 5er Detigionshriege (1517 bis 1648). Sr. 34.

--III:    Dom 28efffäUfcben

Srieben bis 3ur Sluflöfung 5es alten «Reichs (1648-1806). Sr. 35.

--fiebe aud): Ouellenhunbe.

©e«tfd)e Cfirammatih unb hune ©e- t, fd)id)te ber beutfeben Sprache oon Schuir. Prof. Dr. O. ßpon in ©resben. Sr. 20:    1

Obetnie 5. Hoblenftoffoerbinbungen

o. Dr. fiugo Sauer, Sffiftent am cbem. ßaboratoriuni ber figl. ©ed)n. fiod)-f^ule Stuttgart. I. II: Slipbatifcbe Serbinbungen. 2 ©eile. Sr. 191. 192.

--III: fiarboephlifebe Serbinbungen.

Sr. 193.

- — IV: fieteroephlifebe Serbinbungen. Sr. 194.

V— Organise, non Dr. 3of. filein in f\ Siannbeim. Sr. 38.

—    ^^orma3eulifd)e, oon ‘prioatbojent Dr. ©. Stannbeim in Sonn. 3 Sänb-cben. Sr. 543/44 u. 588.

—    3tyqfio(ogifche, oon Dr. med. S. ßegabn in Serlin. I : Sffimilation. SSt 2 ©afeln. Sr. 240.

--11 : ©iffimilation. Sî. 1 ©af.Sr.241.

—    ©ojdftologifclje, oon prioatboaent Dr. ©. Sîannbeint iu Sonn. Slit 6 Sbbilbungen. Sr. 465.

<£f>emiM)e 3n5uftrie, Sinorganifcbe, oon Dr. ©uft. Sauter i. ©badottenburg. I: Sie ßeblancfobainbuftrie unb ihre Sebenßtoeige. Slit 12 ©af. Sr. 205.

--II: Salinenroefen, fialifal3e, ©ün-

gerinbuftrie unb Sertoanbtes. SSt 6 ©afetn. Sr. 206.

--III: Snorganifcbe ebemifebe Präparate. Stit 6 ©afeln. Sr. 207. GtyemifcfyeScffynoIogie, Slllgemeine, oon Dr. ©uft. Sauter in ©badotten-burg. Sr. 113.

Gbentifcb = ©ect)nifcî)c Slnalnfe

Dr. ©. ßunge, profeffor an ber genöffifeben polpfed)nifd)en 6d)ule in gürid). SSt 16 Sbbilb. Sr. 195. ©btfftlicbenQiterafurenbesOrienfs, ©ie, oon Dr. Snton Saumftarh. I : ©Weitung. — ©as d)riftlid)-aramä-ifd)e u. b. hoptifebe Schrifttum. Sr. 527.

—    — II : ©as d)riftl.-arab. u. bas äft)iop. 6d)rifttum. — ©as cbriftl. 6d)rifttum b. Srmenier unb ©eorgier. Sr. 528.

©antpfheffel, ©ie«. fiursgefafotes ßebr-bud) mit Seifpielen fiir bas Selbft-ftubiunt unb ben prahtifeben ©ebraud) oon Oberingenieur griebrid) Sartl) in Sürnberg. I: fieffelfpfteme unb geuerungen. Slit 43 giguren. Sr. 9.

--II: Sau unb Setrieb ber ©atnpf-

heffel. SSt 57 giguren. Sr. 521.

3>ampfmafcS)itten, ©le. fiurçgefafetes ßebrbud) mit Seifpielen für bas Selbft-ftubium unb ben prahtifcben ©ebraud) oon griebrid) 53artt>, Oberingenieur in Nürnberg. 2 Sbcbn. I: S3ärme-tbeoretifibe unb bampfted)nifd)e ©runb-lagen. SSt 64 giguren. Sr. 8.

--II : Sau unb Setrieb ber ©anipf-

niafd)inen. Slit 109 gig. Sr. 572. ©ampfturbtnen, Sie, ihre SSirUungs toeife unb fionftruhfion oon 3ngenieur fierm. S3ilba, Prof. a. ftaatl. ©eebni-hum i. Sremen. Sîit 104 Sbb. Sr. 274.

©esinfefttion oon Dr. SI. ©briftian, Stabsarçt a. ©. in Serlin. Sîit 18 Sbbilbungen. Sr. 546.

©eterminanten o.p. S. gifeber, Oberl.a.

b. Oberrealfd). 3. ©rob-ßiebterf. Sr.402. ©eutfebe 2lltcrtümer oon Dr. grait3 gubfe, ©irehtor b. ftäbt. Slufeums in Sraunfcbmeig. Slit70Sbb. Sr. 124. ©eutfebe gortbtlbungsfcbulmefen, ©as, nad) feiner gefd)id)tlid)en©ntu)ich-lung u. in feiner gegenroärt. ©eftalto.fi. Sierchs, Seoifor geioerbl. gortbilbungs-fd)ulen in Schleswig. Sr. 392. ©eutfebes f$rem5u>örterbucb oon Dr.

Subolf fileinpaul in ßeip3ig. Sr. 273. ©eutfebe (8>efd)id)!e oon Dr. g. fiune. prof. a. figi. ßutfengpntnaf.

I: Sîitlelalier (bis 1519)

©eutfebe 55an5c(shorrefpon5en3 oon

Profeffor ©b. be Seauj, Officier be rSnftrucfion Publique. Sr. 182. ©eutfebes Handelsrecht oon Dr. fiarl ßebmann, Prof, an ber Unioerfität ©öltingen. 2 Sbe. Sr. 457 u. 458. ©eutfebe Helbenfage, ©te, oon Dr. Otto ßuitpolb Siric3eh, Profeffor an ber Unioerfität SSfirçburg. Sr. 32. ©cutfcbes Holonialrecbt oon Dr. fi. ©bler oon fioffmann, profeffor an ber figl. Shabemie Pofen. Sr. 318.

©euffcfye Kolonien. I: £ogo unb

Kamerun oon ‘prof. Dr. K. ©ooe. ©Mt 16Haf.u. 1 lifhogr. Karte. ©r.441.

Sas ©üdfeegebief und &iau* ffd)OU oon ‘Prof. Dr. K. ©ooe. 9Htt 16 2afeln u. 1 lifhogr. Karte. ©r.520. — III: Ofiafriha oon ‘Prof. Dr. K. ©ooc. ©Mt 16 Safeln unb 1 lityogr. Karte. ©r. 567.

©euifclje 5iulfurgefcf>id>tc oon Dr.

©einb. ©Untrer. ©r. 56.

©ouife^es ßeden im 12. u, 13,3al)r*

--I

ber ©Mffen-

289

oon

an ber

unb

, oon a. ©h.

— II:

fyunberf. ©ealhommentar 311 ben ©olhs- u. Kunftepen u. 311m ©Mnnefang. ©on prof. Dr. Sut. ©ieffenbacher in greiburg i. ©. I : Öffenflidjes ßeben. 3ahtrei^en ©bbilbungen. ©r. 93. I: ©rioafleben. ©Mt 3ahlreid)en ©bbilbungen. ©r. 328.

©euifri)e ßiferaiur des 13, 3af)r-bunderts, ©ie Epigonen des ^öfifd>ett Epos. ©uswahl a. beut-fd)en ^Dichtungen bes 13. Sabrhunberfs oon Dr. ©ihfor 3unh, ©hfuarius ber Kai[erlid)en ©habende ichaften in ©3ien. ©r.

©eutfdje ßiierafurdcnhmaier des 14. u. 15, Gaftritunderls, ©usge-wählt unb erläutert oon Dr. Hermann ganzen, ©irehtor ber Königin ßuife-Scbule in Königsberg i. Pr. ©r. 181.

—    16. Oa^underfs, I: SHariin Guider und Sî>om, SUurner. ©usgewählf unb mit Einleitungen unb ©nmerhungen oerfehen oon *prof. ©. ©erlit, Oberlehrer am ©iholaigpm-nafium 311 ßeipdg. ©r. 7.

—    — II: S5ans<0acl)5, ©usgewähltu. erläutert o. ‘prof. Dr. 3. 6ähr. ©r.24.

--111: îBon IBrani dis ‘Hotten*

Magen: 33ranf, 5>«fien, ^ifc^art, focjie Sicrepos mtd gadel. ©its-gcwäblt unb erläutert oon ‘profeffoi Dr. 3ulius Sahr. ©r. 36.

—    des 17. und 18. öatjrijunderis dis ^lopftocd. I: ßprih oon Dr. *paul ßegbanb in ©erlin. ©r. 364.

--11 : <profa oon Dr. ßans ßegbanb

in Kaffel. ©r. 365.

©euift^e ßiieralurgefcdic^le Dr. ©taj Kod), profeffor 0 llnioerfifäf ©reslau. ©r. 31.

--der-SUaffifcerj.ctt oon Earl ©Seit-

brecht, burchgefcben unb crgän3t oon Karl ©erger. ©r. 161.

©cuffdje ßiierafurgefd)id)fe des des 19. Oaljrbunderis oon Earl ©3eitbred)f, neu bearbeitet oon Dr. ©id). ©3eitbred)t in ©Mmpfen. 1. II. ©r. 134. 135.

©euffcfycn ©lunöarleit, Sie, o. Prof.

Dr. K. ^Heis in ©tatn3. ©r. 605. ©euifcfye ©lithologie. ©ermanifc^c ©lithologie oon Dr. Eugen ©logh, Prof. a. b. ilnioerf. ßeip3ig. ©r. 15. ©euifeben 33erfonennanten, ©ie, o.

Dr. ©ub. Kleinpaul i. ßeip^ig. ©r. 422. ©euifdje 'poetih oon Dr. K. ©orinshi, Prof. an b. Unio. ©tünchen. ©r. 40. ©euffcfye 21edelel)re oon Kans probft, ©pmnafialprof. in ©amberg. ©r. 61. ©euffclje 0ct)ule> ©ie, im Shtslanbe oon Kans ©mrhetn, Seminar-Ober* leerer in ©hepbf. ©r. 259. ©eutfcfyes 0eerecl)f o. Dr.Ofto ©ranbts, Oberlanbesgericbtsrat in Kamburg. I. ©llgemeine fielen: perfo 6ad)en bes 6eered)fs. ©r. 386.

--II. ©ie einzelnen feered)flid)en

6d)ulboerbälfniffe : ©erfrage bes 6ee-redjfs unb aufoeroerfragliche ßaftung. ©r. 387.

©euifctye Œfammeshunbe o. Dr. ©u-

bolf ©Mid), a. o. ‘Prof, an ber Unioerf. ©Men. ©lit 2 Kart. u. 2 ©af. ©r. 126. ©euifcfyes Hnlerricbismefen. <&e* fcf>idf>fe des deuifd)en Hitler* rictylstoefens d. prof. Dr. griebrich 6eiler, ©irehfor bes Kgl. ©pmnafiums 311 ßudtau. I : ©on ©nfang an bis 3um Enbe bes 18. 3ahrhunberts. ©r. 275.

--II: ©om ©eginn b. 19. Sahrhunb.

bis auf bie ©egenwart. ©r. 276. ©eulfcfje Hrfieberrecft, ©05, an lite-rarifchen, minftlerifcben unb gewerblichen Schöpfungen, mit befonberer ©e-rüchfichtigung ber internationalen ©ertrage oon Dr. ©uftao ©auter, ‘Patentanwalt in Eharlotfenburg. ©r. 263. ©euffetye '©otttslied, ©as, ausgewählt unb erläutert oon Profeffor Dr. 3ul. 6ahr. 2 ©änbehen. ©r. 25 u. 132. ©euîftfje 2Get)roerfaffung oon Karl Enbres, ©eheimer Kriegsrat unb oor-trag. ©at im Kriegsminifferium in ©München, ©r. 401.

©euifches 5© Örter buch o. Dr. ©idjarb ßoewe. ©r. 64.

©eutfede 3^1«^fl5wefcn, ©as

Dr. ©obert ©runhuber in Köln ü ©r. 400.

bilbungen unb 1 Karte. 2tr. 431.

Etafti3itätstehre für Ongenieure I : (Grundlagen und SUlgeuteines über @pannungs3uftande, 3p* linder, Ebene klaffen, Dorfion, (Gekrümmte Dräger* 23onSr.=3ng. 22taj Enfclin, «profeffor an ber Königl.

Deutfdjes 3ioilpro3ef3recht oon ^ro»

fcffor Dr. SBilbelm Kifcb in Strafoburg i. E. 3 93ânbe. 2îr. 428—430.

Dichtungen aus mitielhocbdeuifcher grübelt. 3n 2lusroabl mit Einlfg. u. QBörterb. berausgegeb. o. Dr. Herm. Ganzen, Sirehtor ber Königin Cuife-Schule in Königsberg i. *pr. 2îr. 137.

Dietrichepen. Si u brun und Dietrich* epen. Oîiit Einleitung unb SBôrterbud) non Dr. D. ß. Giricjeh, ‘profeffor an ber Unioerfitat SBürçburg. 21r. 10.

Differentialrechnung non Dr. grbr. 3unher, Qiehtor bes Sîealgomnafiums unb ber Oberrealfdjule in ©öppingen. SKit 68 giguren. îlr. 87.

—    Repetitorium u, Slufgabenfamm* iung 3ur Differentialrechnung oon Dr. grbr. 3unher, Rektor bes 2lealgi)mnafium5 u. b. Oberrealfd)ule in ©öppingen. «mit 46 gig. 3cr. 146.

Drogenkùnde oon Süd). Sorfiemit} in Ceipôig unb ©eorg Otfersbad) in Hamburg. 2lr. 413.

Druckmaffer* und Druckluft * 2tn* lagen, ‘pumpen, 2)rurfux»affer- unb Sruckluff- Einlagen oon Sipl.«3ngen. îlubolf 23ogbt, îlegierungsbaum. a. S. in Aachen. 3Kit 87 gig. 3tr. 290.

Eddalieder mit ©rammatik, Überfettung unb Erläuterungen oon Dr. SBülielm Qîanifd), ©pmnajiaU Oberlehrer in Osnabrück. 2ir. 171.

Eifenbahubau. Die Entwicklung des modernen Eifenbat)nbaues oon Sipl.-3ng. 2llfreb Q3irk, o. ö. «Prof, a. b. k. k. Seutfd). Secbn. Hod)fd)ule in ‘Prag. « 27 Sibbilb. 3t r. 553.

Eifenba^nfahrßeuge oon H. Hinnen-thal, Slegierungsbaumeiffer u. Oberingenieur in Hannooer. I : Sie ßoko-motioen. QHit 89 «Ubbilbungen im £e£t unb 2 Safeln. 9tr. 107.

—    — II : Sie Eifenbahmoagen u. Gremien. QTiit Slnhang: Sie Eifenbahn-fabräeuge im betrieb. 9Hit 56 2Ibb. im Sert unb 3 Safeln. 3lr. 108.

Eifenbahupolitik* (Gefehlte der deuifchen Eifenbahnpolitik oon Setriebsinfpehtor Dr. Ebmin Ked) in Karlsruhe i. 23. 2tr. 533.

Eifenbeioithau, Der,o. 2teg.=23aumeift. Karlttöfele. «mit 75 Olbbtlb. 3lr. 349.

Eisenhüttenkunde oon 2t. Kraufe, bipl. Hütteningenieur. I: Sas Stoheifen. 2Hit 17 giguren u. 4 Safeln. 91r. 152.

Eifenfyitiienhunbe II: Sas Schmieb-eifen. 3Rit 25 gig. u. 5 Saf 3tr. 153.

Eifenkonfiruktionen im SSochbau oon Ingenieur Karl Sd)inbler in Steiften. «mit 115 giguren. 3tr. 322.

Eis3eilalter, Das, o. Dr. Emil SBertb in 23erlin«2Bilmersborf. Sîîit 17 21b-

23augetoerkfd)ule Stuttgart unb ‘prioat-boßent an ber Secbn. Hochfcbule Stuttgart. «mit 60 2Ibbilb. 2lr. 519.

Elehtrifchen SReftinffrutnenfe, Die, oon 3. Herrmann, ‘profeffor an ber Secbnijcben Hochfcbule in Stuttgart, «mit 195 giguren. 2tr. 477.

Elektrifche Dclegraphic, Die, oon Dr. ßub. 2tellftab. 2lf. 19 gig. 2tr. 172.

Elektri3ität. Dheoref* $hpfik III: EIektri3itäf u* SRagnctismus oon Dr. ©uft. Gager, 'prof. a. b.Sed)n.Hod)-fdjule in 2Bien. 2Jtit33 2lbb. mr. 78.

Elektrochemie oon Dr. Heinr. Sanneei in ©enf. I : Sheoretifcbe Elektrochemie unb ihre phpfikalifch-cbemifcben ©runb-Iagen. «mit 16 giguren. 2tr. 252.

—    — II: Experimentelle Elektrochemie, Qttefemetboben, ßeitfähigkeit, ßöfungen. 2îîit 26 giguren. 2tr. 253.

Elektromagnet* Qichitheorie. Dt)co= retifdbc ^^hfik IV: Elektro* magnetifcbe öicbttbeoric u« Elek* tronik oon ‘profeffor Dr. ©uft. 3äger in îBien. Oîlit 21 giguren. 2tr. 374. Elektrometallurgie oon Dr. griebr. îîegelsberger, Kaiferl. 2legierungsrat in Steglil3=23erlin. 3H. 16 gig. 2tr. 110.

Elektrotechnik* Einführung in die (Starkftromiechnik o. 3. Herrmann, Jrof. b. Elektrotechnik an ber Kgl. Sedjn. Hochfchule Stuttgart. I: Sie phpfikalifdhen ©runblagen. 9IUi 95 gig. u. 16 Saf. 5ir. 196.

--II: Sie ©leid)ftromted)nih. tmtt

118 giguren unb 16 Safeln. 2tr. 197.

---III:.Sie 2Bed)felftromtechnik. «mit

126 giguren unb 16 Safeln. 91r. 198.

—    Die Îôîaterialien des SHafchinen* baues und der Elektrotechnik o. 3ngenieur ‘profeffor Hermann 28ilba in Bremen, «mit 3 Slbbitb. Olr. 476.

QJfit-

tute

oon

bie

(Etfafj=ßoii)ringen, ßanbesfcunbe o.,

oon ‘prof. Dr. 3Î. ßangenbedt in 6trafî-bürg i.©. 32Î.11 3lbb.u. lftarie. 3fr. 215.

(Englifd) = bculfches (öefprädjslmch

oon ‘profefjor Dr. ©. 55aushned)t in ßaufanne. 3fr. 424.

(Englifchc ©efd)id)Ie non ‘prof. ß. ©erber, Oberlehrer in ©ihjflborf. 3fr. 375. (Englifdje 55anbelshorrefponben3 o. ©. ©. Q33l)U[ielb, H. A., Oberlehrer an fting ©btoarb VI1 ©rarnmar School in fting’s ßpnn. 3fr. 237.

(E«glifd)e ßileralurgefchid)le oon Dr. ftarl ßBeifer in 3Bien. 3fr. 69.

--©ran&3«ge und ßaupliijpen

ber cnglrfdjen ßiteralurgefchidjle

oon Dr. 3lrnolb 92Î. 3IÎ. Scbroer, ‘prof, an ber 55anbelsbod)fd)iile in Äöln. 2 Seile. 3fr. 286, 287.

(Eniioichlungsgefdjichie ber ©icre oon Dr. öobannes 32feifenheimer, ‘pro-feffor ber 3oologie an ber llnioerfität ßena. 1: gurchung, ‘primitio-anlagen, ßaroen, gormbilbung, ©nt-brponalbüllen. 3lfit 48 gig. 3fr. 378.

--II: Organbübung. Sffit 46 gig,

3fr. 379.

(Epigonen, ©ie, bes hö?ifd)cn (Epos.

31ustoabl aus beutfdjen Sichtungen bes 13. 5al)rbunberts oonDr.Bihtor 5unh, 3llduarius ber ftaiferlidjen 31habemie ber 3Biffenfcbaffen in 3Bien. 3fr. 289.

(Erbmagnelisntus, (Erbflrom, ‘Polar* lidjl oon Dr. 3t. 3iippolbt, glieb bes königlich ‘preufpfchen 937c-tereologifchen Snftifuts in Potsdam. 32fit 17 3lbbilb. unb 5 Safeln. 3fr. 175.

(Erbleile, ßönberhunbe ber aufter* europäifd)en, oon Dr. granj55eibe-rid), Profeffor an ber ©jportahabemie in 2Bien. 31fit 11 Sefthörtcben unb ‘Profilen. 3fr. 63.

(Ernährung unb Siahrungsmiiiel d.

Oberftabsai^t Profeffor 55. Bifcboff in Berlin. 33fit 4 3lbbilbungen. 3fr. 464.

<Eihih oon Profeffor Dr. Sbomas 3td)e-lis in Bremen. 3fr. 90.

(Europa, ßönberhunbe oon, oon Dr. gran3 55eiberid), Profeffor an ber ©rportahaöemie in 3Bien. 9Ifit 14Seff-härtd)en unb ©iagrammen unb einer ftart« ber 3llpeneinteilung. 3fr. 62.

(Eghurfionsflora oon ©eulfchlanb

;umt Beftimmen ber häufigeren in ©euffd)lanb toilbioachfenben ‘pfla^en oon Dr. 38. 32figulä, ‘profeffor an ber gorftahabemie ©ifenad). 2 Seile. Ültif ie 50 31bbilbung. 3fr. 268 u. 269. ®£plofiofföffe. (Einführung in bie ©he-ber ejplofioen Vorgänge non Dr. 55. Brunstoig in StegliÇ. 3îfit 6 3lb-bilbungen unb 12 Sab. 3fr. 333. gamilienrecht» SRechl bes ^Bürger* liehen <Sefe§bwcJ)C5* SSieries Bud): gamilienred)! non Dr.55ein-rid) Sitje, ‘profeffor an ber llnioerfität ©Otlingen. 3fr. 305. gärbereu ©erIil*Onbuflrie III fdjerei, Bleicherei, garberei unb ihre iSilfsftoffe oon Dr. SBilbelm Stfaffot, ‘profeffor an ber ‘Preufeifchen höheren gacbfdjule für Sejtilinbuftrie in iirefelb. 52fit 28 giguren. 3fr. 186. gelbgefchü§, ©as moderne, oon Dberftleutnant 38.£epbenreid), 32iilitär* lebrer an b. 3Rilitärtechn. 3lhabemie in Berlin. 1: ©ie ©nttoichlung bes gelb-gefchii^es feit (Einführung bes geßogenen Snfanteriegeroehrs bis einfdjl. ber ©r-finbung bes raud)l. ‘puloers, etroa 1850 bis 1890. SR. 1 3lbb. 3fr. 306.

--Il: ©ie ©nttoichlung bes blutigen

gelbgefd)ü 13es auf ©runb ber (Erfindung bes raudjlofen Buloers, ettoa 1890 bis 3ur ©egemoart/3Ifit 11 3lbb. 3fr. 307.

gernfprechmefen, ©as, oon Dr. ßub-roig Bellftab in Berlin. 32fit 47 gi-guren unb 1 Safel. 3fr. 155.

geffigheifsleljre oon 3B. 55auber, ©ip-lont-Sngenieur. 3ïfit 56 gig. 3fr. 288.

— Slufgabenfammlung jur gefiig= heilslehre mit ßöfungen oon B. 55aren, ©iplom = ßngenieur in 3ffann-beim. 32fit 42 giguren. 3fr. 491.

gelle, ©ic, unb öle fotoie bie Seifen-u. 5ier3enfabrihat. u. b. 55ane, ßadte, girniffe nt. ihren ioid)tigft. Äilfsftoffcn Dr. 5\arl Braun in Berlin. I : ©in* führ, in bie ©hemie, Befpred). einiger 6013e u. b. gelte unb Öle. 3fr. 335.

--II: ©ie öeifenfabrihation,

6eifenanalt)fe unb bie 5fer3enfabri-hation. Sliit 25 3tbbilb. 3fr. 336.

--III : 55ar3e, ßadte, girmffe. 3fr. 337.

oon

105

8^0* ^°DCn^C^B ^^i?{l<®^ChłD0,b^r0^^0lr ûnfial! griebricbsberg in fiamburg. 3toei Pänbdjen. Pr. 410 unb 411 gorfftoiffenfdjaff non Dr. 215.Scbrcap-pad), 'ßrof. a. 5. gorftahabemie Ebers-toalbe, Pbteilungsbirig. bei b. ßaupt-ftation b. forftl. Perfucbsroef. Pr. 106. gorlbilbungsfdjultoefen, ©as beul* fd>e, nad) feiner gefd)id)il. Enttoichlung unb in feiner gegemoärt. ©eftalt oon ß. Sierchs, Pecifor getoerbl. gortbilbungs-faulen in Schleswig. Pr. 392. granhen. ©efd)id)fc granhens oon Dr. Ebrift. Pteper, figl. preufj. Sfaats-nrcbioar a. <D. in Piüncben. Pr. 434. granhreid). granäöfifche ©efd)icF)le oon Dr. P. Sternfelb, Profeffor an b. Unioerfität Berlin. Pr. 85. granhreid). Oanbesh.o.granhreid) d. Dr. Pkbarb Peufe, ©ireht. b. Ober-Pealfd)ule in 6panbau. 1. Pänbd)en. Ptit 23 Pbbilb. im Sejt unb 16 ßanb-fdjaftsbilbem auf 16 ïafeln. Pr. 466.

--2. Pänbdjen. «HM 15 Pbbilb. im

Sejt, 18 ßanbfcbaffsbilbern auf 16 2a« fein unb einer litbogr. äarte. Pr. 467. gran3ofifd) - beutfdjes <&efpräd)5-bud) oon E. grancillon, ßehtor am orientalifcb. 6eminar u. an b. Äanbets-bocbfdjule in Perlin. Pr. 596. gran3ofifche55anbelshorrefponbcn3 oon Profeffor ©b- Peauj, Officier be l’onftruction Publique. 2fr. 183. grembtoorf, ©as, im ©eutfcfyen oon Dr. Pub. ftleinpaul in ßeipjig. Pr. 55. grembroorterbucfy, ©cutfdjes, oon Dr. Pub. ftleinpaul in ßeip^ig. Pr.273. guge* Erläuterung unb Anleitung aur Mompofiiion berfelben o. Prof. 6tepban Ärebl in ßeipjig. Pr. 418. gunhtionenlfyeorie, Einleitung in bie, (2b*orie ber homplejen 3übl«n-reiben) oon Ptaj Pofe, Oberlehrer an ber ©oefbefcbule in 2)eutfd)-P3il. mersborf. Ptit 10 giguren. Pr. 581. guftariillerie, ©ie, ihre Organifation, Petoaffnung unb Pusbilbung oon Splett, Oberleutnant im ßebrbataillon ber gufeartilterie-6d)iebfd)ule u. Piermann, Oberleutnant in ber Perfud)s-batterie ber Prtillerie - Prüfungshom-miffion. Ptit 35 giguren. Pr. 560.

geuertoaffen. <öcfcf)ict)ic ber famten geuertoaffen bis 1

©ie Entmichlung ber geuermaffen ihrem erften Puftreten bis jur Einführung ber gezogenen fiinterlaber, unter befonberer Perüdtficbtigung ber Äeeresbetoaffnung o. Äaupfmann a. ©. P3. ©oblbe, Steglih-Perltn. Ptit r. 530.

g»3f abrihalion« Segiil « gnbufirie 11: Weberei, SBirherei, 3$ofa* mentiererei, ©pi!jcn= unb (Sar* binenfabrihafion unb gilsfabri» hation oon Profeffor Plaj ©ürtler, ©eh. Pegierungsr. im figl. ßanbesge-merbeamtj.Perlin. Pt. 29 gig. Pr. 185. ginan3fi)fteme b. (Stofo machte, ©ie, (gntemationales Staats- u. ©emeinbe-ginanßroefen) oon O. Scbioarj, ©eh. Oberfinanßrat in Perlin. 3*»ei Pänb-

d)en. Pr. 450 unb 451. ginan3toiffenfd)aff oon Präfibent Dr. P. oan ber Porgbt in Perlin. I : PU-gemeiner ©eil. Pr. 148.

--II: Pefonberer Heil (Sfeuerlebre).

Pr. 391.

ginnifd) « ugrifdje ©prachtoiffen* fdjafi oon Dr. Sofef Sjinmjei, Prof, an ber Unioerfität Pubapeft. Pr. 463. ginnlanb» Canbeshunbe bes Euro» pätfd)cn Pufelanbs nebfi ginn* Ianbs oon profeffor Dr. P. Philipp« fon in Äalte a. 6. Pr. 359.

girniffe. ßar^e, Cache, girniffe oon

Dr. äarl Praun in Perlin. (gelte unb öle III.) Pr. 337.

gifdje. ©as Sierreid) IV: gifdje

Don Profeffor Dr. Ptaj Pautber in Peapel. Ptit 37 Pbbilb. Pr. 356. gifdjerei unb gifdnucfy! oon Dr. £arl Edtftein, Profeffor an ber gorftahabemie Ebersroalbe, Pbteilungs« birigent bei ber Äaupfffation bes forft-lidjen Perfucbsroefens. 3tr. 159. glora. Eshurfionsflora oon ©entfc^» lanb 3um Peftimmen ber häufigeren in ©eutfcblanb toilbroaĄfenben Pflanzen oon Dr. P3. Ptigula, prof. an ber gorftahabemie Eifenad). 2 ïeile. Ptit je 50 Pbbilbungen. Pr. 268, 269. gtuhbau oon Pegierungsbaumeifter Otto Pappolb in Stuttgart. Ptit oielen Pbbilbungen. Pr. 597.

Hindu*

©et). Slegierungsrat im fiönigl. ßanbes-^eroerbcamt 3U Berlin. SRit 29 giguren.

unb ftommanbeur ber

mann,

oon

©eonteirie, SlnalQfifcfye, d. Raumes

o. ‘Prof. Dr. SH. 6imon in Strafjburg. SRit 28 Slbbilbungen. Sir. 89.

--Slufgabenfatnntlung 3ur 2lna*

Ii)tifd)cn ©ecntefrie des Raumes

oon O. 23ürhlen, Profeffor am fiönigl. Slealgpmnafium in 6d)roäb.-©miinb. SRit 8 giguren. Sir. 309.

—    Sarftel(ende,o. Dr. Robert ßaufener, profeffor an ber Unloerfität 3ena. I. SRit 110 giguren. Sir. 142.

--II. SRit 40 giguren. Sir. 143.

—    Ebene, oon ©. SRahler, Profeffor am ©pmnafium in Ulm. SRit 111 jjtoeifarbigen giguren. Sir. 41.

—    ^JrofehJtoc, in Jtontyei. 23ehanb-lung oon Dr. äarl Soeblentann, pro-feffor an ber Unioerfiiät 3Ründ)en. Silit 91 giguren. SK 72.

©eomelrifd)e Opiift, Einführung in die, oon Dr. 28. ßinridjs in SBil-mersborf-23erlin. Sir. 532.

© eomelrif djes ßeichnen oon ß.23edu?r, ber 23au-neube* erlinn

oon

©ardinenfabriftation. Se£l

ffrie II s SBeberei, 2ötrfterei, pofatneniiererei, Gpigen* und ©ardinenfabrihation und Sil3* fabrication o.profeffor SRaj ©ürtler,

©as= und SBafferinftallaiionen mii <£infd)Utft der Slborianlagen oon

Profesor Dr. phil. unb 2)r.-3ngen. ©buarb 6d)mift in Sarmftabf. SRit 119 2Ibbilbungen. Sir. 412. ©ashraflntöfchincn, Sie, oon Sng. Sllfreb äirfd)he in Äiel. SRit 55 gi-guren. Sir. 316.

©affhäufer und Hotels oon 2lrd)itehf 31la| SBöi)ler in Süffelborf. I: Sie S3eftanbteile unb bie ©inrid)fung bes ©afthaufes. SRit 70 giguren. Sir 525.

--II: Sie oerfdjiebenen Slrlen oon

©aftt)äufern. Silit 82 gig. Sir. 526. ©ebirgsarfitlerie. Sie Enttoidclung der ©ebirgsariillerie oon filufc-Dberft

1. gelbartillerie-Brigabe in Königs-berg i. Pr. Silit 78 Silbern unb flberfidjtstafeln. Sir. 531.

©enoffenfehafisroefen, Sas, in Sculfchland oon Dr. Otto ßinbeche in Süffelborf. Sir. 384.

©eodäfie. 33ermeffungs!tunbe oon

Siplom = 3ng. p. SBerhmeifter, Oberlehrer an ber fiaiferl. 2ed)nifd). 6d)ule in 6lrafjburg i. ©. I : gelbmefien unb Slioellieren. Silit 146 Qlbbilb. II: Ser St>eobolit. Srigonomefrifdje unb baro« metrifche ßöhenmeffung. Sadjpmefrie. Silit 109 Slbbilbungen. Sir. 468 u. 469. ©eologie in kurzem Slusjug för 6d)ulen unb sur 6elbftbelebrUng aufammen-ge)teilt oon profeffor Dr. ©berty. graas in Stuttgart. Silit 16 Slbbilbungen unb 4 Safeln mit 51 giguren. Sir. 13.

©eonteirie, Slnalptifctyc, der Ebene

Profeffor Dr. SH. Simon in Strasburg. SRit 57 giguren. Sir. 65.

— — 2(ufgabenfanunlung 3ur 21na* lijlifctyen ©eomefrie der ©bene

oon O. Sty. Biirhlen, Profeffor am äönigl. Slealgpmnafium in ©ctyrcäb.-©ntünb. Silit 32 giguren. Sir. 256.

2lrd)iteht unb ßetyrer an getoerhfctyule in Sllagbeburg, r arbeitet oon profeffor 5. S3onb in Süünfter. Silit 290 giguren unb 23 Safeln im Sejt. Sir. 58. ©erntanifche URpityologie oon Dr. ©.

SRogh, prof. a. b. Unio. ßeipjig. Sir. 15. ©erntanifche Spract) roiffcnfrl)aft Dr. Slid). ßoetoe. Sir. 238. ©efangsftunff. Sechnift der deui= fetjen ©cfangshunft oon OsharSloë unbDr.,föans3oad)im2Rofer. Sir. 576. ©efehichtsmiffenfehaft, Einleitung i. die, oon Dr. ©rnft Berntyeim, prof. an ber Unioerf. ©reifsroalb. Sir.' 270. ©efctyüfte, Sie modernen, der gufj* artillerie oon SRuntmentyoff, SHafor unb ßetyrer an ber gufjarfillerie-Sctyiejś-fctyule in Süterbog. I : Born Sluftreten b. gesogenen ©efd)ütye bis 3ur Bermenbung be 5 raud)fd)u>ad)enPuloers 1850—1890. Silit 50 ïejtbilbern. Sir. 334.

— — II: Sie ©ntoidtlung ber heutigen ©efd)öt)e ber gufoartillerie feit ©in-föh’rung bes raud)fd)tüad)en Puloers 1890 bis jur ©egenroart. Silit 33 3:ejtbilbern. Sir. 362. ©efcfynündiglieifsregler der ^irafi* ntafcfyinen, Sie, oon ®r.-3ng. ß. Siröneringriebberg. 5Hit Diel, giguren. Sir. 604.

©efeQbud), ‘Bürgerliches, fiehe : Sledjt bes Sürgerlidjen ©efe|bud)es

Sejt unb 11 ©afeln. Ar. 154. ©otifche ©prachbenfcmäler mit ©rarn-matih, Überfettung unb ©rläutergn. o. Dr.55erm.3aht3cu, ©irektor b. Königin ßuife-Sdjule i. Königsberg i.pr. Ar.79.

i ©traftburg» S5art= mann oon 2lue. QBoIfram ©fdjenbach unb ©ottfrieb oon ©trafcburg. Ausmahl aus bent höfifd). ©pos mit Anmerk. u.A3örterbud) o. Dr. K. Aîarolb, Prof. am Kgl. grieörichs-koüegium gu Königsberg i. Pr. Ar. 22. <3rapl)ifd>en «Siünfie, ©ie, oon ©arl Kampmann, k. k. ßeljrer an ber k. k. ©raphif^en 2ehr- unb Berfuchsanftalt in 2Bien. A7it gahlreidjen Abbilbungen unb Beilagen. Ar. 75.

oon

mit

oon

r an

Komman-

2B«renhanbel. Ar.~.296.

— — II : ©ie ©ffektenbörfe unb bie innere 55anbelspolitik. Ar. 297.

oon

©cfunbljeilslehre. ©er meitf d)îid)e Körper, fein Bau unb f eineSälig* heilen oon ©. Rebmann, Oberfchul« rat in Karlsruhe. A7if ©ejunbheits-let>re oon Dr. med. 55. Seiler, AAt 47 Abbilbitngen u. 1 ©afel. Ar. 18. ©eioerbehpgiene oon Dr. S. Aoth in 'potsbam. Ar. 350.

©etoerbemefen non ^Berner Sombart, ‘profeffor an ber 55anbelshochfd)ule Berlin. I. II. Ar. 203. 204. ©esoerblid>e Slrbeilerfrage, ©ie, oon ASerner Sombart, ‘Profeffor an ber 55anbelshod)fd)ule Berlin. Ar. 209. ©etoerblidje Bauten. Snbuflrielle uub gewerbliche Bauten (Speicher, 2agert)äufer unb gabriken) oon Architekt 55einrid) Saljmann in ©iiffelborf. I : Allgemeines über Anlage unb Kon-ftrukfion ber inbuftriellen unb gewerblichen Sauten. Ar. 511.

---11: Speid)er unb Cagerhäufer.

Aîit 123 giguren. Ar. 512. ©cwichtsioefen. 2Raf3=, 9Uün3= unb ©emiehtstoefen oon Dr. Aug. Blinb, 'prof. a. b. 55anbelsfd). i. Köln. Ar. 283. ©ief3ereimafd)inen oon ©ipl.-3ng. ©mil Sreiber in 55eibenheim a. B. Aîit 51 giguren. Ar. 548.

©las* unb heramifd>e Gnbuftrie (Onbuflrie ber ©ilihate, ber Bau« ffeine unb bes hünftlid)en 2Uôr= tels I) oon Dr. ©uftao Aaufer in ©harlottenburg. Alit 12 Saf. Ar. 233. ©lcid)ftrommafchine, ©ie, oon Sn-genieur Dr. (£. Kinjjbrunner in Alan-djefier. Aîit 81 giguren. Ar. 257. ©lelfcfyerfumbe oon Dr. gritj Aîachacek in A3ien. AÜit 5 Abbilbungen im

©offfrieb oon

©ricd)ifd)e 2Uferiumshunbe oon

‘profeffor Dr. Qftd). Aîaifd), neu bearbeitet oon Aektor Dr. granj ‘Pohl-hammer. Alit 9 Bollbilbern. Ar. 16. ©ried)ifdje ©efchiddeoonDr. 55einrich Smoboba, ‘profeffor an ber beutfdjen llnioerfität ‘präg. Ar. 49. ©ried)ifd)® &iieraiurgefd)id)fe Beriickfichfigung ö. ©efd)id)fe b. ASiffen-Raffen non Dr. Alfreb ©ercke, <prof. an ber Unioerf. Breslau. 2 Bänb-djen. Ar. 70 unb 557.

@riechifd)en Sprache, ©efd)fd)te b., I: Bis sum Ausgange ber hlaffifd)en 3eit non Dr. Otto 55offntann, “prof. a. b. Unioerfität fünfter. Ar. 111. ©riedjifdje u. römiftfje Sttgtyologie o. ‘prof. Dr.Äerm.Steubing, Aektorb. ©pmnafiums in Schneeberg. Ar. 27. ©runbbudjredjf, ©as formelle, oon Oberlanbesgeridjfsr. Dr. g. Kretjfchmar in ©resben. Ar. 549.

jSanbelspoliiift, 2îustoartige,

Dr. 55einr. Sieoeking, Profeffo ber Unioerfität 3ünd). Ar. 245. £anbelsred)t, ©eutfdjes, oon Dr. Karl Cehmann, profeffor an ber Uni-oerfitäf ©ôttingen. I: (Einleitung, ©er Kaufmann unb feine Kilfsperfonen. Offene 55anöelsgefellfchaff. bit- unb fülle ©efellfdjaft. Ar 457.

--11: Ahtiengefeüfd). ©efellfd). m. b.

55. ©ing.©en. Kanbelsgefd). Ar. 458. £>anbelsfchulmefen, ©as beutfd>e, oon ©irektor ©heoborBlum in©effau. Ar. 558.

&anbelsftanb, ©er, oon Aed)tsanwalt Dr. jur. Bruno Springer in Geip^ig. (Kaufmann. Aechtsh. Bö. 2.) Ar. 545. &anbelstoefen, ©as, oon ©eh. Oberregierungsrat Dr. AMU). Ceris, Pro-feffor an ber Unioerfität ©öttingen. I : ©as 55anbelsperfonal unb ber

55anbfeuertoaffen, ©ie ©nhoiddung ber, feit ber Aiitte bes 19. 3ahr-hunberts unb ihr heutiger Stanb ©. A3r30bek, Kauptmann unb Kom-pagniedhef im 3nfanterie=Aegim. grei-herr 55iller oon ©ärtringen (4. ‘pofen-fches) Ar. 59 in Solbau. Atiit 21 Ab-bilbungen. Ar. 366.

(©ie gette

Karte. Ar. 376.

bilbungen unb Hieroglyphen oon ©eh. Aegier.-Aat Dr. Ab. Erman, ‘prof, an ber Uni» oerfität Berlin. Ar. 608. Hochfpannungstechnih oon Dr.-3ng. K. gifcher in in Hamburg-Bergeborf. Alit Dielen giguren. Ar. 609. Hol3,©as. Aufbau, Eigenfchaften u. Ber* toenbung o. 3ngen. ‘prof. Hermann Aßilba in Bremen. Al. 33 Abb. Ar. 459. Hotels. <&afthüufer un5 Hotels oon Arcbiteht Alaj Aßöhler in ©üffelborf. I : ©ie Beftanbteile u. b. Einrichtung b. ©afthaufes. Alit 70 giguren. Ar. 525. --II : ©ie oerfchiebenen Arten 0. ©aft-

an*

Hygiene 5. SBohnungstoefens, ©ie,

oon ‘prof. H. El)r. Aufîbaum in Han» nooer. Alit 5 Abbilbungen. Ar. 363. Oberifcbe Halbinfel. ßanöeshunbe 5er Sberifchen Hatbinfel oon Dr.

grihBegel.^rof. a. ö. Unio. îôür^burg. Alit 8 Kärtchen u. 8 Abb. im ©e£t unb 1 Karte in garbenbruch. Ar. 235.

Onbifche Beligionsgefchichte o. ‘prof.

Dr. Ebmunb Harbp. Ar. 83. 3n5ogerman. Gpracfttoiffenfchafi b. Dr. B. Aleringer, Brofcffor an ber Unioerf. ©roß. Alit 1 ©afel. Ar. 59. Gnbuftrielle u. gewerbliche ‘Bauten (6peid)er, ßagerl)äufer unb gabrihen) oon Arcbiteht Heinrid) Gasmann in ©üffelborf. I: Allgemeines über Anlage unb konftruhtion ber inbuftrieüen unb gewerblidjen Bauten. Ar. 511.

--II: 6peid)er unb ßagerhäufer.

AHt 123 giguren. Ar. 512. Gnfehtionshranhheiten, ©ie, unb ihre Berhutung oon Gtabsar^t Dr. Aß. Hoffmann in Berlin. Alit 12

as Tierreich V: Qn*

oon Dr. 3. ©roh in Aeapel

Harmonielehre oon A. Halm. Alit oielen Aotenbeifpielen. Ar. 120.

Hartmann oon 2lue, Qöolfram oon Efchenbad) unö (Gottfried oon Gtraftburg. Auswahl aus bem höfi* jd)en Epos mit Anmerkungen unb Aßörterbud) oon Dr. K. Alarolb, ‘profesor am königlichen griebrichshol-iegium 311 Königsberg i. *pr. Ar. 22.

Har^e, Qache, girniffe non Dr. Karl Braun in Berlin.

unb Öle III ) Ar. 337.

Hauptliteraturen, ©ie, 5. Orients d. Dr Al. Haberlanbt, ‘prioatboä. a. b. Unioerf. Aßien. I. II. Ar. 162. 163.

Hebe3euge, ©ie, ihre Konftruhtion u. Berechnung oon 3ng. ^rof. Hermann Aßilba, Bremen. Al. 399 Abb. Ar. 414.

Heeresorganifation, ©ie Entwich* lung 5er, feit Einführung ber ftehen-ben Heere oon Otto Aeufd)ler, Hauptmann u. Batteriechef in Ulm. I : ©e» fd)id)tl. Entwicklung bis 3um Ausgange b. 19. 3ahrh. Ar. 552.

Hebung u. Stiftung o. 3ng. 3ohannes Körting in ©üffelborf I : ©as Aßefen unb bie Berechnung ber He^ungs- unb ßüftungsanlagen. Alit34gig. Ar 342.

--II : ©ie Ausführung b. Hellings- u.

ßüftungsanlage. Alit 191 gig. Ar. 343.

Heffen. Qan5eshunde 5es (Srofj* herąogtums Heffen, 5er Brooin3 Heffen=2taffau un5 5es Surften* iunts Aöalöech oon ‘Prof. Dr. ©eorg ©reim in ©armftabt. Alit 13 Ab-

häufern. Alit 82 giguren. Ar. 526. Hybraulih oon A3. Hauber, ©ipl.-3ng.

in ötuttgart. Alit 44 gig. Ar. 397. Hygiene 5es Gtäbtebaus, ©ie, oon Brofenor H. Ehr. Aufjbaum in H nooer. Alit 30 Abbilbungen. Ar. 348.

oom Berfaffer gesegneten Abbilbung. unb einer giebertafel. Ar. 327.

Gnfehten. © fehlen

(6ta3ione ßoologica). Alit 56 Ab-bilbungen. Ar. 594.

Onftrumentenlehre 0. Alufihbir. grans Aiaperhoff i.Ehemnitj. I : ©ejt. Ar.437.

--II : Aotenbeifpiele. Ar. 438.

Gtitegralrechnung oon Dr. griebr. 3unher, Behtor bes Bealgpmnafiums unb ber Oberrealfchule in ©öppingen. Alit 89 giguren. Ar. 88.

— Bepetitorium un5 Stuf gaben* fammlung 3ur Onfegralrechnung oon Dr. griebrid) 3unher, Behtor bes Bealgpmnafiums u. b. Oberrealfchule in ©öppingen. Alit 52 gig. Ar. 147.

Ofrael. <3efd)ichte Gfraels bis auf 5ic griechifche Geit oon Lie. Dr. 3. Bedingen Ar. 231.

Gtalienifcbe Han5eIshorrefpon5en3 oon ‘Profeffor Alberto be Beauf, Oberlehrer am Königl. 3nftitut 6. 6. Annun3iata in gloren3. Ar. 219.

Otalienifche ßiteraturgefchichte oon Dr. Karl Böhler, ‘profeffor an ber llnioerfilät Alündjen. Ar. 125.

Halhulation, ©ie, im SHafchinenbau oon 3ngenieur H. Bethmann, ©o^eni am ©ed)riihum Altenburg. Alit 63 Ab-bilbungen. Ar. 486.

alter

fchiffe für oon 1840 91bbilbungen.

£tßltemafcfyinen. ©le U)crmcöi)nc=> mifcî)cn ©mit Ma a en ber 28âr* mehraff* und sfältemafd)inen

cou 921. Göttinger, ©iplom-Sngenieur in 92îannheim. 922if 73 gig. 9îr.2. Kamerun, ©le deuffcf>en Kolonien I: îSogo und Kamerun oon ^rof. Dr. ftarl ©ooe. 922it 16 Safeln unb einer lithographifdjen ftarte. 9îr. 441. &anal* und Gcljleufenbau non 22e-gierungsbaumeifter Otto 22appoIb in Stuttgart. 92îit 78 9lbbilb. 92r. 585. Slanf, Gmntanuel. (©efd)id)fe b. ‘P^ilo-fop^ie 93anb 5) non Dr. 93runo 23auch, •prof. a. b. Unio. Sena. 92r. 536.

Starteil und Sruff d. Dr. 6. Sfcbierfcbhp in ©üfjelborf. 91r. 522.

&arienhunde non Dr. 922. ©roll, ftartograph in 93erlin. 2 93ânbd)en. I : ©ie «Projektionen. 9Iîit 53 gi-guren. 92r. 30.

--Il: ©er ftarteninhalt unb bas

922effen auf ftarfen. 922it 36 gi-guren. 92r. 599.

&aufmânnifcf}e!Recf}fshunbe* I:©as

933ed)felu?efen non 92ed)tsamoalt Dr. 22ubolf 922otbes in ßeipjdg. 92r. 103. — II : ©er ßanbelsftanb o. 22ed)tsanu).Dr. jur. 93runo 6pringer, ßeipßig. 92r.545.

Jlaufmännifcbes 22eci)nen oon «prof. 22id)arb Suft, Oberlehrer a. b. üffentl. ftanbelslebranftalt b. ©resbener ftauf-mannfd). I. II. III. 92r. 139. 140. 187.

Aeratnifcfye Onduffrie. ©ie On* duffrle der Gilihafe, der ftitnff* licken 'Bauftcine und des 522öriels

oon Dr. ©uftao 22auter. I : ©las- u. heram. Snbuftrie. 922.12Saf. 92r. 233.

5ter3enfabriftafiom ©ie Geifen* fabrihafion, die Geifcnanalijfe und die &er3enfabrihaiion oon

Dr. ftarl 93raun in Berlin. (©ie gelte u. Öle II.) 922it 25 91bbilb. 92r. 336.

tfiauifcfyou. ©ie deuffefy. Kolonien U: ©as Güdfeegebief und ^Uau* ffcljou oon «prof. Dr. ft. ©ooe. 922it 16 Saf. u. 1 lithogr. ftarte. 92r. 520.

&inetnalift oon ©ipl.-Sng. ßans'Polfter, 91ffiftent an ber ftgl. Sedjn. ßod)fcf)ule ©resben. 922« 76 91bbilb. 92r. 584.

&ird)enrecf)f oon Dr. ®. Sehling, orb.

«Prof. b. 92ed)fe in ©dangen. 92r. 377. SUimahunde 1: 91Ugemeine ftlima-lebre oon ^Jrofeffor Dr. 2B. ftöppen, 922efeorologe ber Seeioarte Hamburg. 922U 7 Saf. unb 2 giguren. 92r. 114. &oloniatgefcf}icf)fe oon Dr. ©iefrich Schäfer, ^rofeffor ber ©efd)id)te an ber llnioerfität 93erlin. 9lr. 156. jloloiiialrecfyf, ©euifcbes, oon Dr. ß. ©bler oon ßoffmann, «profeffor an ber ftgl. 91babemie «Pofen. 92r. 318. Kometen. Sffironomie. ©röfje, 93e-roegung unb ©nlfernung ber ßimmels-hörper oon 91. g. 922öbius, neu bearbeitet oon Dr. ßerrn. ftobolb, Brofeffor an ber llnioerfität ftiel. II : ftometen, 922eteore unb bas 6ternfi)ftem. 922it 15 giguren u. 2 Sternharten. 92r. 529. kommunale SBirffctyafispflege oon Dr. 9ilfons 9f2iefc, 922agiftratsaffeffor in 93erlin. 92r. 534.

&otnpofifionslehre. 922ufihalifd)e gor-menlebre oon Stephan ftrebl. I. II. 922it oiel. 92otenbeifpiel. 92r. 149. 150. Aonirapunhl. ©ie ßehre oon ber felb-ftänbigen Stimmführung oon Stephan ftrehl in ßeiptfg. 92r. 390. jlonfroUtnefen, ©as agriftuHur* c!)cmtfcl)e, oon Dr. ‘Paul ftrifebe in ßeopolbshall-Stafefurt. 92r. 304. &oordinafenf t)ffente o. «Paul 93. gifdjer, Oberlehrer an ber Oberrealfdjule 311 ©rofe-ßicbferfelbe. 922it8gig. 92r.507. Äörper, ©er menfcbliche, fein Bau und feine ©äfighetfen oon ©. 22ebmann, Oberjchulrat in Karlsruhe. 922it ©ejunbheitslehre oon Dr. med. ß. Seiler. 922ii 47 9lbb. u. 1 Saf. 92r. 18. Äofienanfchlag fiehe: 93eranfd)lagen. &riegsfchiffbau. ©ie CËnftoichlung des Mriegsfcfyiffbaues nom 211* ferfum bis 3ur 92eti3eil. 93on Sjarb Sd)toar3, ©eh. 922arinebaur. u. Sd)iffbau-©trehtor. I. Seil : ©as Seither 92uberfd)iffe u. ber Segel-febiffe für bie ftriegsfübrung ßur See oom 9llterlum b. 1840. 92iit 32 91b-bilbungen. 92r. 471.

--II. Seil : ©as 3eitalter ber ©ampf-

bie ftriegsfübrung 3ur See bis 3ur 92eu3eit. 922if 81 92r. 472.

&riegsu>efens, (Öefd)id)te des, oon

Dr. ©mil ©aniels in 93erlin. I ; ©as amibe ftriegstoefen. 92r. 488.

Silit Sibbilbungen

r. 606.

oon

(©ie

ßi

ßogarifbmen. ©ierftellige Safeln unb ©egentafeln für logarithntifches unb trigonometrisches Slechnen in 3toei gar-ben jufammengeftellt oon Dr. Hermann Schubert, Prof. an ber ©elehdenfchule be5 Sohanneums in Hamburg. Sir. 81.

—    günfftetlige, oon Profeffor Slugufi Slbler, ©irehtor ber ft. h. Staatsober-realfdjule in SBien. Sir. 423.

ßogih. Pftjdjologie und ßogih aur Einführung in die ^hitofophte oon Profeffor Dr. SI). ©Ifenęc Silit 13 giguren. Sir. 14. ßohomoiineit« Eifenbatynfaf^euge oon W. Winnenthal. I: ©ie ßohomotioen. Silit 89 Slbb. im Scjt u. 2 Saf. Sir. 107. ßotfyringen. ©efd)id)leßoihringens oon Dr. Wermann ©eridjstoeiler, ©eh. Siegierungsrat in Strafeburg. Sir. 6.

—    ßandeshunde o. EIfafo=ßothring. o.prof. Dr. SI. ßangenbech i. Strafeburg i.©. Silit 11 Slbb. u. 1 Warte. Sir. 215.

ßdtrohrprobierhunde« Qualitative Slnalpfe mit SMIfe des ßötrohrs oon Dr. Slîartin Wenglein in greiberg i. Sa. Silit 10 giguren. Sir. 483. ßübech. ßandeshunde der ©roft* ber3ogtümer SRechlenburg u* der greien u« £anfeftadt ßübech oon Dr. Sebalb Schwär^, ©irehtor b. Sleal-fchule 3um ©om in ßübech. Silit 17 Sibbilbungen unb Warten im Se£t unb 1 lithographifchen Warte. Sir. 487. ßuft* und 3Heeresfiröntungeti oon Dr. granä Schule, ©irehtor ber Slaoigationsicbule ju ßübech. '

27 Sibbilbungen u. Safeln. Sir. 551.

ßüftung« Äei3ung und ßüftung oon

Sngenieur Sohannes Wörting in ©üjfel-borf. 1: ©as SBefen unb bie ^8e-

&riegsœefens, ©efchicfyte des, non

Dr. ©mil ©aniels in Berlin. Il î ©as mittelalt. Wriegstoefen. Sir. 498.

--III: ©as Wriegswefen ber Sleuseit.

©rfter Seil. Sir. 518.

--IV : ©as Wriegstoefen ber Ofleuseif.

3u)eiter Seil. Sir. 537.

--V : ©as Wriegstoefen ber Sleujseit.

©riffer Seil. Sir. 568. &rifiallograpI)ie oon Dr. SB. 23ruhns, Prof. an ber 33ergahaöemie ©lausthal. Silit 190 Sibbilbungen. Sir. 210. &ubrun und ©ieirichepett. Silit ©in-leitung unb SBörierbud) oon Dr. O. ß. SirtcAch, Profeffor an ber Uni-oerfität SBürßburg. Sir. 10.

Üullur, ©ie, der Slenaiffance. ©e-fittung, gorfdjung, ©idjtung oon Dr. Sioberf g. Slrnolb, profeffor an ber Unioerfität SBien. Sir. 189. &ulturgefd)id)te, ©euffctye, non Dr.

Sleinb. ©üntber. Sir. 56. &uroenbishuffion« SUgebraifdte turnen oon ©ugen 23eutel, Oberreallehrer in 33ait)ingen«©n3. I : Wuroen-bishuffion. 321.57 gig. i. Sejt. Sir. 435. Äuräfc^riff fiehe: 6tenograpbie. üiiftcnartillerie. ©ie Eittwichlung der ©c^lffs* und jiüfienartiUerie bis 3ur ©cgemoart o. Woroetten-hapiiän Wunittg. unb Sabellen. Sli

Cache« 55ar3e, Cache, girniffe

Dr. Wari S3raun in SSerlin. gelle unb Öle III.) Sir. 337. ßagerfyäufer. gnduftrielte und ge* werbliche bauten. (6peicber, ßager-häufer u. gabrihen) oon Slrd)iteht Wein-rid) ©aljmann, ©üffelborf. II: Speicher u. ßagerbäufer. Silił 123 gig. Sir. 512. ßander* und ^ölhernamen oon Dr.

Slubolf Wieinpaul in ßetp;jig. Sir. 478. ßanbflrafcenbau oon Wgl. Oberlehrer SI. ßiebntann, 33etriebsbirehtor a. ©. in Sllagbeburg. Silit 44 gig. Sir. 598. ßandtoirIfd)afi(iche QSetriebslehre o. ©. ßangenbech in ©rofc-ßichterfelbe. Sir. 227.

ßanbmirtfcbaftlichen SHafctyinen, ©ie, oon Warl SBallher, ©iplom-3n-genieur in SHannbeim. 3 33änbd)en. Silit otelen SIbbilbgn. Sir. 407—409. ßaieinifcfye ©rammaiih. ©runbrifo ber lateinifchen Sprachlehre oon Prof. Dr. SB. 33offd) in Sllagbeburg. Sir. 82. |

ßateinifcfye (Sprache. ©efdjichte der lateinifchen ©pradje oon Dr.

griebrid) Stola, profeffor an ber Uni-üerfifäf 3nnsbruch. Sir. 492. cht. 3:heoretifcbe<Phî)fi& H-Sfetl: ßichl unb SBarme. 33on Dr. ©uft. Säger, Prof. an ber Sed)nifd)en Wod)-fchule indien. Silit 47 Slbb. Sir. 77.

ans.

ffiU

rechnung ber Weijungs- unb ßüftungs-anlagen. SHit 34 giguren. Sir. 342.

--II : ©ie Slü5führung ber Wernas*

unb ßüftungsanlagen. SRU 191 giguren. Sir. 343.

SSal3erei. törauereiwefen I: 2HaU 3crei oon Dr. <p. ©reoerboff, ©irehtor ber Offen«. u. 1.Säcbf. Rerfucbsftat. für Rrauerei u. Rtäl3erei, foto. b. Rrauer-unb Rtäl3erfd)ule 3u ©rimma. Rr. 303.

2nafdtinendau, ©ie &alfculation im,

o. 3ng. ß. Retbmann, ©03. a. Tecbnih. Ritenburg. Rtit 63 Rbbilb. Rr. 486.

Dr. Otto Röbm in

e oon

or an r. 283.

: Materialetgenfcbaft heitsoerfud)e. — ßilfsmiftel für

heit5oerfud)e. Rtit 58 gig. ! — — II ; Rtetallprüfung u. «prüf

Rr. 311. ung oon

ßilfsmaferialien bes Rtafcbinenbaues. — Raumaterialprüfung. — ‘papier-prüfung. — Scbmiermittelprüfung. — Einiges über Rtetallograpbie. ' 31 giguren. Rr. 312.

2RechlenburgifXe

ßufi= und

en 0. Dr. gran3 aoigationsfcbule 3U Rtit 27 Rbbilbungen u. Tafeln.

ßuiher, Rloriin, «♦ Sljom. 2Rurncr.

Rusgeroäblt unb mit Einleitungen unb Rnmerhungen oerfeben oon Rrof. ®. Rerltt, Oberlehrer am Riholaigpmna-fium su ßeipjig. Rr. 7. SRagnefismus. Sbeorelifche fih IH.Seil: Elehtrfoifäfu.Ußag* neiisntus. Ron Dr. ©uftao Säger, ‘profesor an ber Ted)nifd)en ßod)fd)ule R3ien. Rtit 33 Rbbilbungen. Rr. 78.

— ©ie ünolerialien des RlüfXincn* daues und der Elehfroiecbnih

oon 3ngenieur ‘prof. ßermann R3ilba. Rtit 3 Rbb. Rr. 476. 9Rafcf}tnene!emenie, ©ie* Kurçge-fafefes ßebrbud) mit Reifpielen für bas Selbftftubium unb ben prahtijdjen ©e-braueb oon gr. Rartb, Oberingenieur in Rürnberg. Rtit 86 giguren. Rr. 3. RlofXincnßeicbncn, ^rahiifcfyes, oon 3ng. Rieb. Scbiffner in RJarrn-brunn. 1: ©runbbegriffe, Einfache Rtafcbinenfetle bis ju ben Kuppelungen. Rtit 60 Tafeln. Rr. 589.

--II : ßager, Riemen- u. Sellfcbeiben,

3abnräber, Kolbenpumpe. Rtit 51 Tafeln. Rr. 590.

28aftanali)f

©armftabt. Rtit 14 giguren. Rr. 221. Rlaf3=, 3Hün3= und (»emiXlsmefen oon Dr. Ruguft Rlinb, ‘profeff ber ßanbelsfcbule in Köln. Rr 2Raierialpröfungstoefen. Einführung in b. mob. Tecbnih b. Rtaferialprüfung oon K. Rtemmler, ©iplom-3ngenieur, ftänb. Mitarbeiter a. Kgl. Rtaterial-Rrüfungsamte 3U ©rojj-ßicbterfelbe. I: Rtaterialeigenfcbaflen. — geftig« Seftig-

Rtit

SRaifyemafilt, ©efd)*Xle der, oon

Dr. Sl. 6turm, <profeffor am Ober-gpmnafium in Seitenftetten. Rr. 226.

ORatbentaiifcfye Sormelfatnmlung u.

Repetitorium ber Riatbematih, entb. bte ioid)iigften gormeln unb ßebrfätje ber Rritbmetih, Rlgebra, algebraischen Rnalpfis, ebenen ©eometrie, Stereometrie, ebenen unb fpbärifcben Trigonometrie, math. ©eograpbie, analpt, ©eometrie ber Ebene u. b. Raumes, ber ©ifferent.- u. 3ntegralred)n. oon O. Tb. Rürhlen, <prof. am Kgl. Realgpmn. ln Sd).-©münb. Rtit 18 giguren. Rr. 51.

Unaurer* und 6feinl)auerardeiien

oon Rrof. Dr. phil. un.N ©r.-3ngen. Ebuarb Schmitt in ©armftaM. 3 Ränb. eben. Rtit Dielen Rbbilb. Rr. 419—421-

2Ziechanih. Sfyeorel.    I. Seil:

SHecfyanih und Slhuftih. Ron Dr.

©uff. Säger, «profeffor an ber Ted)-nifdjen ßod)fcbule in R3ien. Rtit 19 Rb-bilbungen. Rr. 76.

SHecbanifche Sexuologie oon ©eh-ßofrat Rrofeffor R. ßübiche in Rraun-fdjtoeig. 2 Ränbcben. Rr. 340, 341.

2Redtlendurg* ßandeshunde der <3rogfyer3ogffimer 2Rech!enburg u. der freien u. äSanfeftadi ßö» derfi o. Dr.Sebalb Scbroarj, ©irehtor b. Realfcbule jum ©om in ßübech. Rtit 17 Rbbilbungen im Tejt, 16 Tafeln unb 1 Karte in ßitbograpbie. Rr. 487.

©efchiXte DOn

Oberlehrer Otto Ritenfe inReubranben-burg i. Ri. Rr. 610. 2Reeresftunde, <p^pfifXc, oon <pro-feffor Dr. ©erbarb Schott, Rbteilungs-oorfteber bei ber ©eutfdjen Seeioarte in ßamburg. Mit 39 Rbbilbungen im Tejt unb 8 Tafeln. Rr. 112. 9ßeeresftrdmungen. SSeeresfirömung Sdjulae, ©ir. ber R ßübech.

Rr. 551.

SQenfXHXe Körper, ©er, fein 2$au und feine Säiigheiien oon E. Rebmann, Oberfcbulrat in Karlsruhe. Rtit ©efunbbeitslebre 0. Dr. med.ß.ßeller. Rtit 47 Rbbilb. unb 1 Tafel. Rr. 18.

aus

Bon Dr. oigation5-

Sd)iffahrt5hunbe. gran3 Sd)ul3e, ©irehtor b. 91a Schule 3U ßübech. 921.56 Sibb. 91r. 84.

21eugriechifch=deutfches ©efurächs* buch mit befonberer Berüdrficbtigung

33e!allograpf)ie. kurje, gemeinfaf3li<he ©arftellung ber ßehre oon ben 921e* lallen unb ihren ßegierungen unter be-fonberer Berüdcfichtigung ber 921efall-mihrofhopie oon Prof. E. kepn u. Prof. O. Bauer am kgl. 921aterialprüfungs* amt (©r.*ßid)ferfelbe) ber kgl. Sedjn. kochfchule su Berlin. 1: 9lllgem. Seil. 921it 45 Slbbilbungen im Sejt u. 5 ßid)t-bilbern auf 3 Safeln. 91r. 432.

--II ; Speäieller Seil, 921it 49 9lbb.

im Sejt u. 37 ßidjtb. auf 19 Saf. 51r. 433.

23etallurgie oon Dr. 91uguft ©eih, in kriftiansfanb (Slortoegen). I. II. 921it 21 giguren. 91r. 313, 314.

SUeteore. Siffronomie. ©röfte, Be* toegung unb Entfernung ber kimmels-hörper oon 91. g. 921öbius, neu bearbeitet oon Dr. kenn, kobolb, Prof, an ber Unioerfität kiel. II : kotneten, SUeteore unb bas Sternfpftem. 921it 15 giguren u. 2 Sternharten. 51r. 529.

SReteorclogie oon Dr. 933. Sraberf, Profeffor an ber Unioerfität 9Bien. 921it 49 9lbbilb. u. 7 Safeln. 91r. 54.

SBiliiärfirafrechi oon Dr. 921a;r Ernft 92laper, Profeffor an ber Unioerfität Strafîburg i. E. 2Bbe. 91r.371,372.

SHineratogie oon ©eh. Bergrat Dr. 91. Brauns, Prof, an ber Unioerfität Bonn. 921it 132 5tbbilb. 92r. 29.

SUinnefang und 0pruchdichtung. SBalther non ber S?ogef meide mit Slusmahl aus SUinnefang und 0pruch6ichtung. 921it 91nmerhungen u. einem 9Börterb. o. O. ©iintter, Prof, an ber Oberrealfchule unb an b. Sed)n. kod)fd)ule in Stuttgart. 91r. 23.

2$MtieU)*>ci)beuiitf)« Sichtungen miiteihochdeutfcher grüh3eit» 3n Slusmabl mit Einleitung unb 933örter-bud) herausgegeben oon Dr. kermann Ganzen, ©irehfor ber königin ßuife-Scbule in königsberg i. Pr. 91r. 137.

SRiitelhochbeuifchefôrammatih. Ser $tibetunge 21ot in Slustoahl und mittelhochdeuffcheförammaiiftm. hur3em 9Börterbud) o. Dr. 933. ©oltt>er, Prof. a. b. Unioerfität Boftoch. 9îr. 1.

SUorgenland» ©efd)icl)ie des alten morgenlandes oon Dr. gr. kommet, Profeffor an ber Unioerfität 922ünd)en. 921it 9 Bilbern unb 1 karte. 91r. 43.

Sßorphologie u. Organograph^ ^cr

"Pftanßen oon prof. Dr. 921. 91orb-häufen i. kiel. 921.123 9Xbbilb. 91r.l41.

2ßi>rtel. Sie Onduftrie der ftünft* liehen Baufictnc und des 3ßör= tels d. Dr. ©. lauter in Charlotten* bürg. 92lit 12 Safeln. 91r. 234.

SKundarten, Sie deuIfcQen, o. Prof. Dr. k. SReis in 92îain3. 91r. 605.

Slhtndarien, <piatldeutfche> oon Dr. kubert ©rimme, ^rofeffor an ber Unioerfität 92îünfter i. 913. 92r. 461.

Üüünjtoefen. SUa^, 2Hün3= u♦ ®e* michtsmefen o.Dr. Slug. Blinb, Prof, a. b. kanbelsfchule in köln. 91r. 283.

2Rurner, Stomas. Sßarfiit Qui^er und joutas SSlurner. Slusge* mahlt u. m. Einleitungen u. Slnmerh. oerfeben oon Prof. ©. Berlit, Cberl. am SUholaigpmn. ju ßeipj$ig. 91r. 7.

2Uufifc, (§efci)icf)ie der alten u.mittel» alterlichen, oon Dr. 51. 92töhler in Steinhaufen. 2 Bbd). 921. jablr. 9lbb. uub 921ufihbeilagen. 91r. 121 unb 347.

28ufiftatifd)e Hluîftih oon Profeffor Dr. kari ß. Schäfer in Berlin. 921it 35 Slbbilbungen. 51r. 21.

9Rufi ha lifcie Formenlehre (üom* nofitionsichre) oon Stephan krehl. i II 921ifoiel. Slotenbeifp. 91r. 149,150.

9nufihäfU)efift oon Dr. kari ©runshp in Stuttgart. 91r. 344.

SRufiftgefchichf e des 17. und 18. Fahr» hunderfs oon Dr. k. ©runshp in Stuttgart. 92r. 239.

SUufiftgefchichte feil "Beginn des 19. 3al)rhunderis oon Dr. k. ©runshp in Stuttgart. I. II. 91r. 164. 165.

SRufiltlehre, Slltgemeine, oon Stephan krehl in ßeipßig. 91r. 220.

3ladeihöi3er, Sie, oon Dr. g. 933. Sieger, Profeffor an ber königlichen gorffahabemie 3U Sharanbt. 921it 85 Stbbilb., 5 Sab. unb 3 karten. 91r.355.

Slahrungsmiiicl. Ernährung und Slohrungsmiiiel oon Dberftabsa^t Profeffor k. Q3ifd)off in Berlin. 92tit 4 5lbbilbungen. Sir. 464.

Slaufih» kurçer Slbrif bes täglid) an 53orb oon kanbelsfdjiffen angeroanbten Seils ber

ber Umgang5fprad)e oon Dr. Sohannes kalitfunahis, Soient am Seminar für orient. Sprache in Berlin. 91r. 585.

r. 446.

©eologifebe ©e-

Retmxehntes OahrbunOert. ©e» fd)td)łc Oes 19. GahrljunOerts oon

Dshar Säger, o. fionorarprof. a.b. Unio. 23onn. l.Rbcbn.: 1800—1852. 5U.216.

--2. Ränbcben : 1853 bis Enbe bes

Sabrbunberts. Rr. 217. Slenteftamentliche 3ettgefd)ichle oon Lie. Dr. 5B. 6taerh, prof. a. ber Unio. in Sena. I ï ©er bifiorifcbe unb hulturgefd)td)tlid)e ßintergrunb bes Ur» cbriftentums. 3Hi! 3 fiarten. Rr. 325.

--Il: ©ie '■Religion bes Subentums

im 3dtolter b. Menismus u. b. Römer-berrfcbaft. 5Rit 1 pianfhi33e. Rr. 326. tttibetunge 5tol, ©er, in Rusroabl unb mlttelbocbbeutfcbe ©rammatih mit hur-$em SBörterbud) oon Dr. ©3. ©oltber, Profeffor an ber Unio. Roftoch. Rr. 1. 51or5ifd)e Qiteralurgefd)id)!e I: ©le islänbifcbe u. nortoegiidje Citeratur bes SRittelalters oon Dr. RSolfgang ©oltber, Prof. an ber Unioerf. Roftodc. Rr. 254. 9ta$pflatt3en oon Profeffor Dr. 3. Reb* rens, Rorft. b. ©rofcberçogl. lanbtoirt-fcbaftlidjen Rerfudjsanftalt Ruguften-berg. 5Rtt 53 giguren. Rr. 123. öle. ©Ie Sette unO öle fotoie ble Seifen-u. fterçenfabrihation u. b.fiarçe, Cache, Strniffe m. ihren roiebtigft. 55ilfs-ffoffen oon Dr. äarl Rraun in Berlin. I : Elnfübr. in b. Ebemie, Refpred). einiger 6al3e unb ber gelte unb Öle. Rr. 335. öle itnft «Riechftoffe, «therifebe, oon Dr. g. Rocbuffen in 52liltitj. 5Rit 9 Rbbilbungen. 51 Optifc. Einführung in Oie georne* irifche Optih oon Dr. 5B. ßinridjs In RJilmersborf-Rerlin. 51r. 532. Orien!alifd)e Citeraturen* ©ie Ci« feraturen Oes Orients oon Dr Oft. ßabertanbt, Prioatbo3ent an ber Uni« oerfität R3ten. I: ©ie Citeraturen Dftafiens unb Snbiens. Rr. 162.

--II: ©ie Citeraturen ber Werfer,

6emiten unb ©iirhen. Rr. 163.

— ©ie cljrifllicben Citeraturen Oes Orients oon Dr. 51nton Raumftarh. I : Einleitung. — ©as d)riftlid)»aramä-tfebe u. b. hopfifdje Schrifttum. Rr.527.

--II : ©as d)riftlid)-arabifd)e unb bas

ätbiopijd)e Schrifttum. — ©as djrift-liebe Schrifttum ber Slrmenier unb ©corgier. Rr. 528.

Ortsnamen im ©entfcfyen, ©ie, ihre

Enhoichlung unb ihre äerhunft oon Dr. Rubolf fileinpaul in Ceip3ig-©oblis. <Hr. 573.

Oftafrifta. (©ie beutfeben Äolcnien III) oon Prof. Dr. Si. ©ooe. 5Rit 16 îafeln u. 1 litbogr. äarte. Rr. 567.

öfterreich, öfterreichifche ©e-fchichte oon ^rof. Dr. gran3 oon ftrones, neu bearb. oon Dr.fcarlUblir3, Prof. a. b. Unio. ©ra3.1: Ron b. Urzeit b. 3. ©obe Königs Rlbrecbts H. (1439).

5Rit 11 Stammtafeln. Rr. 104.

--II: Rom ©obe fiönig 5UbrecbtsII.

bis 3um 5Beftf. grieben (1440—1648).

5Rit 3 Stammtafeln. Rr. 105.

—    CanOesftunOenonöfterreichsUn* garn oon Dr. 5llfreb ©runb, Prof, an berUnioerfitätprag. 5Ritl03:ejt-lüuftrationen unb 1 ftarte. Rr. 244.

OoiOius Rafo, ©ie Rlelantorphefen Oes. 3n 51usmabl mit einer Einleit, u. 51nmerh. berausgegeb. oon Dr. 3ul. 3iebcn in granhfurt a. 5R. Rr. 442.

^Pädagogik im ©runbrif} oon profeffor Dr. R3. 'Rein, ©irehtor bes päbagog. Seminars an ber Unio. 3ena. Rr. 12.

—    ©efchichle Oer, oon Oberlehrer Dr. ß. 5Beimer in Rttesbaben. Rr. 145.

^Palaogeographie.

fdbid)te ber UReere unb geftlänber oon Dr. grana fioffmat in ©Sien. 5Rtt 6 harten. Rr. 406.

<Paläoklimatotogie oon Dr. R3ilb. R. Echarbt in 5Beilburg (Cabn). Rr. 482.

Paläontologie oon Dr. Rub. 55oernes, profeffor an ber Unloerfttät ©ra3.

Rlit 87 Rbbilbungen. Rr. 95.

—    unO Rbftammùngslehre oon Dr. fiarl ©iener, ‘Profeflor an ber Unioerf. 5Bien. 5Rit 9 Rbbilbungen. Rr. 460.

^Patäftina. CanOes« n. «olhshmtOe ÿalâftinaso. Lic. Dr. ©uftaoßölfcber i.ßalle. 5R.8RoUbilb.u.lfi. Rr.345.

'Parallelperfpehtioe. Recbtminhlige unb }d)iefroinhlige Rjonometrie oon Rrofeffor 3. Ronberlinn in 5Rünfter.

5Rif 121 giguren. Rr. 260.

^Perfonennamen, ©ie Oeutfchen, oon Dr.Rub.Äleinpaul inCeipAtg. Rr.422.

'Petrographie oon Dr. 5B. Rrubns, Prof eff or an ber Rergahabemie Elaus- ^ tbal. 5Rit 15 Rbbilbungen. Rr. 173.

Pftan3e, ©ie, tbr 23au unb ibr Geben oon Profeffor Dr. E. ©enuert. 5RU 96 Rbbilbungen. Rr. 44.

2lcfterbau= und

oon

Wlofophie, ©efcdicdte der» VI: $ie <$QUofopl)ie im erflen Griffel des 19. Oatyrtynitderis

oon 21rtbur ©retos, ‘prof. b. ^ilo-fop^ie an ber 2ecbn. ßodjfcbule tn ßarlsrube. 2tr. 571. Äoupfprodleme der, non Dr. ©eorg ©imtnel.'prof.a.b.Unio.Serlin.Sr.SOO. 'Pfqcdologie und Qogih jur ©tnf. in bic Wlofopljie oon ‘Profeffor Dr. Ît).©lfcn^an5. Mit 13giguren. 21r. 14. ^l)Otograp^ie, S)ie. Son ß. fieser, ^rofeffor an ber h. h. ©rapbifcben ßebr-unb Serfucbsanftall in Mien. Mit 3 ©afeln unb 42 2lbbllbungen. 2tr. 94. <p()i>fih, Sbeoreiifcde, oon Dr.

3äger, $rofeffor ber Sbpfih ©ecbnifcben ßod)fd)ule indien.

beibe an

3M)i)fihaUfche Slufgadei

oon ©. 9i7abler, Srofeff tbematib u. SbPP am © Ulm. Mit ben 2Selultatei

l??lan,^cnbaulebre.

^Pftan^enbaulebre oon Dr. <paul Rippert in ©ffen unb ©rnft ßangen-bedt tn ©rofe-ßicbferfelbe. 2lr. 232. tpf(an3enbio(ogie oon Dr. M. Migula, 'profeffor an ber gorftahabemie ©ife-nacb. I: 2Illgenteine 23iologie. Mit 43 2lbbilbungen. 2tr. 127. 9f(an3enernäl)rung» 2lgri!iuliur= chemie I : 'Pflanßenernäbrung Dr. ßarl ©rauer. 21r. 329. ^flanjengeograpdie oon ‘Profefjor Dr. ßubroig ©iels in Marburg (ßeffen). 2tr. 389.

fPflan3enftranhdeilen oon Dr. Memer griebr. Sruch, ‘Prioafbo^ent in ©ieben. Mit 1 farb. ©af. u. 452lbbilb. Sr. 310.

•Pflan3enmorpl)ologie. SUorpdo* logie u. Organograpbie d.^flan-

3en oon Srof. Dr. 211. 21orbbaufen in fiiel. Mit 123 2tbbilb. 2ir. 141. ^Pflan3enpd9fiologic oon Dr. 2lbolf ßanfen, ^rofeffor an ber Unioerfität ©le&en. Mit 43 2lbbilb. Sr. 591.

Wan3enreid)5, 3>fe Glömme des,

oon ‘prioatbojent Dr. Robert Pilger, ßuftos am Ägl. Sotanifdjen ©arlen in 23erlin-©ablem. Mit 22 2lbb. Sr. 485. 33flan3enn>ell, $ie, der ©emäffer oon Dr. 2B. Migula, ‘prof. a. b. gorftah. ©ifenad). Mit 50 2lbb. 2tr. 158. ^Pflan3cn3ellenle^re. Celtenletyre und Slnatomie der ^Pflan3en oon ^Jrof. Dr. ß. Miebe in ßcipßig. Mit 79 2lbbilbungen. 2tr. 556. ^armahognofie. 23on 21potbeher g. Scbmittbenner, 21ffift. a. Solan. Snftit. b. ïecbn. ßocbfcb. ßarlsrube. 2ir. 251. I}^arma3eutif(^e ©demie oon «prioat« b03ent Dr. ©. Mannheim in Sonn. Sänbcben. 2tr. 543/44 u. 588. UdHoIogie, ©efcdicdle d.Waffifcden, o. Dr Milbelm ßroll, orb. ‘prof. a. b. Unioerfität Münfter in 2Beftf. 2ir. 367.

ildi^fopdie, ©infödrung in die,

oon Dr. Maj 2Bentfd)er, Çrofeffor an ber Unioerfität Sonn. 2tr. 281.

43l)ilofopdic,©efeb-der, IV: 21 euere ilof opbie d. Äanl o.Dr.S.Saucb, Srofeffor an : er Unio. 3ena. 2tr. 394.

--V: Ommanuel Stani oon Dr.

Sruno Saucb, Srofeffor an ber Uni-oerfität 3ena. 2lr. 536.

Dr. ©uffao an ber I.SeU:

Mecbanih unb ÙlhitfHh. 2Hif 24 2lb-bUbungen. 2îr. 76.

--II. Seil: ßicbt unb Märme. Mit

47 2lbb. 2tr. 77.

--III. ©eil: ©lehfrijität unb Magnetismus. Mit 33 2lbbilbungen. 2ir. 78.

--IV. Seil: ©lehlromagnetifdje ßid)f-

tbeorteu. ©lehtronih. M.21 gig.2ir.374. — ©cfd)icl}te der, oon <Prof. 21. ßiffner in Mertbeim a. M. I : ©ie SbPpk dis 2letoton. Mit 13 giguren. 2ir. 293.

---II : ©ie ^bbfih oon 2ietoton bis jur

©egenroart. Mit 3 giguren. 2ir. 294. ^fyQfthaUfcbs&bettifche <Hecdenauf= gaben oon *profeffor ur. S. 2tbegg u. Çrioatbojent Dr. D. 6achur, ber Unioerfität Sreslau. 2ir. 445.

Slufgadenfammlung effor i>er SBo-pmnafium in efultaten. 21r. 243. ^p^nfihalifd>e gormelfammlung oon ©. Mabler, Srofeffor am ©pmnafium in Ulm. Mit 65 giguren. 2ir. 136. ^^nfidalifcde «ffleffmtgsmelbo&en o. Dr. Milb.Sabrbt, Oberl. a. b. Oberreal-fcbulei.@r.-ßid)terf. M.49g. 2U.301. rPbi)fiologifd)C (£l)entie oon Dr. med. 21. ßegapn in 23erlin. I: 2ljfimila-tion. 2Iiit 2 ©afeln. 2lr. 240.

--II : ©iffimilation. MitlSaf. 2tr. 241.

^nfifcde ©eograpdie oon Dr.6iegm. ©öttfber, ‘prof. a. b. £gl.©ed)n. ßoapcb. in Mönchen. Mit 32 2tbbilb. 2ir. 26. <Pfynfifd)e SHeereshunde oon 'prof. Dr. ©erb. 6d)ott, 2lbteilungsoorfteber bei ber ©eutfd). 6eeroarte in Hamburg. Mit 39 2ibbilb. im ©ert unb 8 ©af. 2tr. 112.

pil3e, ©ie. Sine ©inführung in bie Kenntnis ihrer gormenreihen non prof. Dr. ©. ßinbau in Sedin. OKt 10 gigurengruppen im Sert. Olr. 574. pianefenftrfient. Slftronomie (©röfee, Seujegung unb ©ntfernung b. Himmelskörper) oon 01. g. OHöbius, neu bearb.

om=

in Hamburg.

Oie«

oon

mannfd>aft. I. II. III. Olr. 139,140.187.

2lechi bes 2$ürger!id). ©efe^buches. Srftes Such * Olügemeiner Seil. I : Einleitung — ßehre oon ben ‘Perfonen u. o. b. Sachen oon Dr. 'paul Oertmann, Prof. a. b. Unio. ©rlangen. Olr. 447.

--II : Srroerb unb Serluft, ©eltenb-

machung unb Schul} ber 0led)te oon Dr. Paul Oertmann, profeffor an ber Unioerfitäl Srlangen. Olr. 448.

—    Suites Sud): Sd)ulbred)t. I. Abteilung : OlUgemeine ßehren oon Dr. Paul Oertmann, Profeffor an ber llnioerfität ©dangen. Olr. 323.

—    — II, Abteilung : ©ie einzelnen Schulb-oerhältniffe 0. D r.paul Oertmann,prof. an ber llnioerfität ©dangen. Olr. 324.

—    ©riftes Such : Sachenrecht oon Dr. g. Hretjfchmar, Oberlanbesgerkbtsrat in ©resben. I : OlUgemeine ßehren. Se-fitj unb ©igentum. Olr. 480.

—    — II: Segren3te Sedjte. Olr. 481.

—    Sierte5 Sud): gamilienred)t oon Dr. Heinrich Sifce, profeffor an ber Uni-oerfität ©öttingen. Olr, 305.

oon Dr. Herrn. Hobolb, Prof. an ber IXniDerfifät Hiel. Iî ©as Planeten« fpftem. mi 33 Olbbilbung. mr. 11. piafiih, ©ie, bes 21benblaubes non Dr. Hans Stegmann, ©irektor bes Saperifchen Olattonalmufeums in OKiin-d)en. 03lit 23 Safeln. Olr. 116.

— ©ie, feit beginn bes 19. Oabr* hunberts oon 01. Heilmeper in Oltün-d)en. «mit 41 Soübilbern. Olr. 321. Plattbeutfcfye OHunbarten oon Dr. Hubert ©rimme, «profeffor an ber Uni-oerfifäf Oltünfter i. 033. Olr. 461. Poetik, ©eutfehe, oon Dr. H. 23orinski, ^rof. a. ber linio. OHüncben. Olr. 40. potarlid)!. ©rbmagneüsntus, ©rb= ftrorn u. Polarlicht 0. Dr. 01. Olip-polbt, OHifglieb bes Hgl. preufjifchen OHeteorologifdjen 3nftifuts 3U Potsbam. «mit 15 Olbbilb. unb 7 Safeln. Olr. 175. Polnifcfye ©efdjidjfe oon Dr. Siemens 03ranbenburger in pofen. Olr. 338. pomment. Ganbeshuitbeoonp mern oon Dr. 033. ©eeche, ‘prof, an ber llnioerfität greiburg i. 03. OHit 10 Olbbilb. unb Harten im Se|t u. 1 Harte in ßithographie. Olr. 575. Porfugiefifd)e ßiieraiurgefd)id)fe oon Dr. Harl oon Oleinharbftoeftner, Profeffor an ber Höniglid)en Sed)nifd)en Hod)fd)ule Ollüncben. Olr. 213. Pofomentiererei. 3:e£tils3nbuffrie il: SBeberei, Söirkerei, Pofa* menttererci, ®pitien= unb <Sar= binenfabrihafion unb Siljfabri* kation oon Prof. Ollar ©iirtler, ©et). Oiegierungsrat im Hgl. ßanbesgetoerbe-amt 3u Serlin. «mit 29 gig. Olr. 185. Poffiedjf oon Dr. Ollfreb OBolcke, poff-infpektor in 03onn. Olr. 425. Prefjluftu>erh3euge, ©ie, oon ©ipl.-3ng. 03. 3ltis, Oberlehrer an ber Haif. Secbnifcben Schule in Strafjburg. 03lit 82 giguren. Olr. 493.

Preufoifclje ©efci)ici)te. I8ranben= burgifd) - preufjifdje ©efd)id)te oon Jrof. Dr. 03c. Shantm, ©irektor bes Haifer OBilhelms-Öpmnafiums in OJÎontabaur. Otr. 600.

fität Sonn. 2 Seile. Olr. 298, 299. Pf nd)iaf rie, gorenfif cl)c, oon Profeffor Dr. 033. OPepganbt, ©irektor ber 3rren-anftall griebrichsberg 2 Sânbd)en. Olr. 410 unb 411. Pftjdjologie unb Qogift 3ur ©inführ, in bie Philofophie non Prof. Dr. St). ©Ifenhans. 02îit 13 gtguren. Olr. 14. Pfnd}Opl)i)fift, ©runbrift ber, non Profeffor Dr. ©. 5. ßipps in 3ürid). UKit 3 giguren. Olr. 98. jumpen, ©rudttoaffer» u. ©rudt=* Iufi=01nlagctt. ©in kurzer Überblick ©ipl.-3ng. Olubolf Sogbi, gierungsbaumeifter a. ©. in 0lad)en. SKit 87 OIbbilbungen. Olr. 290. QueUenftunbe ber beuffcfyen ©e* fd)id)te oon Dr. (Sari 3acob, Prof. an b. Unio. Sübingen. l.Sanb. Olr. 279. Aabloaftiioitttf non ©ipl.-3ng. OBUhelm grommel. 93lit 21 Olbbilb. Olr. 317. 2lecl)iten, ©as, In ber Sedjnih unb feineHilfsmiftel (0led)enfd)teber,0led)en-tafeln, Olecbenmafcbtnen ujro.) oon3nge-nieur 3ol). ©ugen OUaper in grei-burg i. Sr. «mit 30 Olbbilb. Olr. 405. — &aufmânnifd)es, non prof. Olicharb 3uft, Oberlehrer an ber Öffentlichen Hanbelslehranftalt ber ©resbener Hauf-

err-

eu-

oon

oon Dr.

oon

eip-

n. Sr. 475.

Recbfsgefcbidjle^ Röntifcbe, oon Dr.

©eutfchen llnioerfität ‘präg. l.Sud): ©ie ßeil bcs Solhsrechtes. 1. Hälfte: ©as öffentliche Sed)t. Sr. 577.

--* 2.Hälffe: ©as'prioatrecbt. Sr. 578.

Rccbisfcb«b, ©er internationale ge* to er b l ul) e, oon 3. Seuberg, Haiferl. Segierungsrat, 92îitglieb bes Haiferl. 'Patentamts 3U Serlin. Sr. 271.

Red)isa>iffenfcbaft, Gtstfübrung in die, oon Dr. Sljeobor èternberg in Serlin. I: 92îethoben- unb Queüen-lebre. Sr. 169.

--II: ©as 6pftem. Sr. 170.

Rebelebre, ©eutfcbe, oon Hans'Probff, ©pmnafialprof. in Samberg. Sr. 61.

Rcbefchrift fiehe : Stenographie.

Reicbsfinan^cn, ©ie Gnttoichlung der, oon ‘präfibent Dr. S. oan ber Sorgt)! in Serlin. Sr. 427.

Religion, ©ie Gnitoidtlung ber ri)riftlid)cn, innerhalb bes Seuen ©eftaments oon Srofeffor Dr. Lic. Garl Giemen. Sr. 388.

— ©te, bes Oubentums im 3cUalfer bes Hellenismus unb ber Sömerbc fehaft oon Lie. Dr. SJ. 6taerK (91 teftamentl. 3eitgefd)id)te IL) 9Sif einer <planfhi33e. Sr. 326.

Religionen ber SatttroôUter, ©ic, oon Dr. ©h- Sdjelis, ‘profeffor in Sremett. 9lr. 449.

Religionsroiffenfcbaft, 2lbrijj ber oergleidjenben, oon ‘profeffor Dr. 2b- Schelis in Sremen. Sr. 208. Renaiffance. ©te &uttur ber Re* natffance. ©efitiung, gorfcbmtg, ©ichtung oon Dr. Sobert g. 9lrnolb, 'Prof, an ber llnioerfität 9Bien. Sr. 189.

Reptilien, ©as ©ierreid) III : Reptilien unb Slmpbibien, Son Dr. gran3 9Berner, Srofeffor an ber Uni-oerfitat 9Bien. 9ÎMt 489lbb. Sr.383.

Rhetnprooin3, Qanbeshunbe ber, oon Dr. S. Steineche, ©irehtor bes Sealgpmnafiums in Gffen. 9Itit 9 9lbb., 3 Härtchen unb 1 Harte. Sr. 308.

Riecbfioffe, gtiberifche öle nnb Riecbftoffe oon Dr. g. Sochuffen in 9Sil% SM 9 9lbbilbungen. Sr. 446.

Roman. ©efcbid)te bcs beuifeben Romans o. I )r.Hellm.9Hielhe. Sr.229.

Romanifche Gpracbmiffenfcbaft Dr. 9lbolf 3auner, 'Profeffor an ber Unio. @ro3. 2 Sänbe. Sr. 128 250.

Röntifcbe Sllterfumshunbc

ßeo Slod) in 9Bien. 9H.8 Soüb. Sr. 45. Röntifcbe ©efdncbie oon Sealgpnt-nafiaLSirehfor Dr. Gul. Hoch in ©rime» tualb. Sr. 19.

Röntifcbe Ctieraittrgefcbicble non Dr.

Hermann 3oad)im in Hamburg. Sr. 52, Röntifcbe unb griedjifcbe SKpibolo* gte non Srof. Dr. Hermann Gteubing, Sehtor bes ©pmnafiums in öchneeberg. Sr. 27.

Rufjlanb. Ruffifcbe ©efd)id)ie oon Dr. S3ilh. Seeb, Oberlehrer am Öfter-gpmnafium in 92îain3. Sr. 4.

— Qanbcshunöe bes Guropäifcben Rufslanbs nebfi ^innlanbs oon ‘profeffor Dr. 91. ‘Philippfon ln Halle a. 6. Sr. 359.

Ruffifch * ©cuffcbes ©efpräcbsbucb oon Dr. Grid) Serneher, 'profeffor an ber llnioerfität 9Hünd)en. Sr. 68.

Ruffifdje ©rammatih oon Dr. Grid) Serneher, sprofeffor an ber UniDerfi» tät 921ünchen. Sr. 66.

Ruffifd)e äSanbelsitorrefponben*

Dr. ©heobor oon Harorapshp in ß 3ig. Sr. 315.

Rufftfd)C5 öefebttcb mit ©loffar oon Dr. Grid) Serneher, Srofeffor an ber llnioerfität 92lünd)en. Sr. 67.

Ruffifd)e Ciieratur oon Dr. Grid) Soehnte, ßehtor a. berHanbelshochfchule Serlin. I. 2eil: Sustoahl ntoberner ^}rofa unb 'Poefie m. ausfübrlid)en 9ln-merhgn. u. 9lh3entbe3eid)nung. 9tr.403.

--II. ©eil: BceBOJioai» Tapranm.,

Pa3CKa3H. 921it 9lnnterhungen unb 9lh3entbe3eid)nung. Sr. 404.

Ruffifebe Ciferaittrgefd)irble oon Dr. ©eorg ‘polonshij in Sîündjen. Sr. 166.

Ruffifcbes Rohabelbucb, kleines, oon Dr. Grid) Soehme, ßehtor an ber Hanbel5bod)fd)ute Serii

0acbenred)l. Recbi b. Rürgerl. ©e* feljbucbes. ©ritt es Rud): Gad)en* recbi oon t)r. g Hre^fchmar, Ober-lanbesgerid)tsrat in ©resben. 1: SU-gemeine ßehren. Sefih unb Gigentum.

--11 : Segren3te Sechte. Sr. 480, 481.

Gad)5, 55ans» 9lusgetoählt unb erläut. oon Srof. Dr. Sulius Sahr. Sr. 24.

Canbesfuinbe

1er»

oon

if 16

ffdje 0prad)tt>iffenfd)aft oon

È. Brochelmann, ^rofefior an ber Unioerfitât königsbera. Ar. 291,

0acf>fett. 0äd>fifd)e (äefdjicf>fc oon

Jkofeffor Otto kaemmel, Aehtor bes Aiholaigpmnafiums 3.ßeip3ig. Ar. 100.

— Qanbeshunbe bes 5îimigreid)s 0«d)fen oon Dr. 3. 3emmrich, Oberlehrer am Aealgçmnafium in flauen, ffîit 12 Abb. unb 1 Sparte. Ar. 258.

0äugctiere. ©as ©ierreid) 1:0äuge= tiere oon Oberftubienrat ‘ÿrofeffor Dr. kurt ßamperf, Borfteher bes königlichen Aaturalienhabineffs in Stuttgart, mit 15 Abbilbungen. Ar. 282.

0d;atfenhonfiruhiionen non Brofeffor

з.    Bonberlinn in Aïünfter. mit 114 giguren. Ar. 236.

0d>iffs* unb &üfienarfiUerie bts 3ur ©egennîari, ©te Enftoiddung ber, oon koroettenhapitan kuning. mit Abbilb. u. Tabellen. Ar. 606.

6d)lesu>ig»£)oiffetn.

oon 0d)lesiotg=55olffetn,55elgo= laitb unb ber freien unb &anfe* ficbf Hamburg oon Dr. <paul kambrud), Abteilungsoorfteher am mufeurn für BölUerhunbe in kam-burg. mit Abbilb., planen, Profilen

и.    1 karte in ßithograptjie. Ar. 563. d)(eufenbau. Sfanal= u. 0d)leu=

fenbau oon Begierungsbaumeifter Otto Bappolb in Stuttgart, mit 78 Abbilbungen. Ar. 585.

0d}tnaifpurbal)nen (klein-, Arbeits-unb gelbbahnen) o. ©ipl.-3ng. ßlugufi Boshart in Nürnberg, mit 99 Ab-bilbungen. Ar. 524. ctytnaroQer unb 0cbmaro§erium in ber ©iertoeli* Erfte Einführung in bie tierifche Schmarotjerhunbe oon Dr. gran3 o. magner, a. o. ‘prof, an ber Unio. ©ra3. mit 67 Abb, Ar. 151.

0cî)reiner = Arbeiten. ©ifch (0ci)reiners)2lrbciien I: maie= riaiien, Sianbioerhsjeuge, SSa= fd)inen, ^in^eloerbinbungen, gufiböben, genffer, genfierïa= ben, ©reppen, SXborie oon ‘prof. S. Biehtoeger, Architeht in köln. mit 628 gig. auf 75 îafeln. Ar. 502.

0d)uIbreci)i. 2ted)f bes Bürger!« ©cfcftbud)es. ^toeites ^Budj; 0tf)ufbred)i. I- Abteilung: Allgemeine ßehren oon Dr. <paul Oertmann, ‘Prof. a. b. Unio. Erlangen. Ar 323.

--II. Abteilung : 5)ie ein3elnen Schulbs

oerhältniffe oon Dr. ‘Paul Oertmann, ^Prof. an ber Unio. Erlangen. Ar. 324.

0cf)ule, bie beuifd>e, im SIusfanbc

oon kans Amrhein, Seminar-Ober-lehrer in Ahepbt. Ar. 259.

0cf)uü)ous. ©ie 'Baufuiitft bc50chul* baufes oon ‘Profeffor ©r.-3ng. Ernft Befierlein in ©armffabt. I : ©as Schulhaus. mit 38 Abbilbungen. II : ©ie Schulräume — ©ie Aebenanlagen. mit 31 Abbilbungen. Ar. 443 u. 444.

0d)uIpra£is. metbobih ber Bolbsfchule oon Dr. A. Seçfert, Seminarbirehtor in 3fchopau. Ar. 50.

6d)tt>cbifd>»beuffd)es O&efpracQs» bud> oon 3ol)annes Aeuhaus, ©03ent ber neunorbifchen Spradjen an ber Unioerfifâf Berlin. Ar. 555.

6chn)efeifd)esQefebud) 3ur Einführung in bie kenntnis bes heutigen Schiebens mit mörteroer3eid)ni5 oon 3o-hanne5 Aeuhaus, ©03ent ber neu-norbifchen Sprachen an ber Unioer-fität Berlin. Ar. 554.

©d)t»etfîs und 0d)neiôoerfal)ren, ©as auiogene, oon 3ngenieur kans Aiefe in kiel, mit 30 gig. Ar. 499. ©djtoefa. 0d)toei3erifd)e <Sefd>id)!e oon Dr. k. ©änbliher, ‘Profeffor an ber Unioerfitât 3ürid). Ar. 188.

— Qanbeshunbe ber 0d)ioei3 ‘prof. Dr. k. malfer in Bern. Aï Abbilbungen unb 1 karte. Ar. 398. 0d)toimntanftaHen« öffenU. 'Babe» unb 0d)toimmanfia!lcn oon Dr. karl molff, Stabt-Oberbaurat in kan-nooer. Aïit 50 giguren. Ar. 380. 0eetnad)i, ©ie, in ber beuffdjen <Sefd)id)ie oon mirhl. Abmiralitäts-rat Dr. Ernft oon kalle, ‘profeffor an ber Unioerfitât Berlin. Ar. 37Ó.

0ecred)f, ©as beuffcfye, oon Dr. Otto Branbis, Oberlanbesgerichtsrat inkam-burg. I. Allgemeine ßehren : ‘Perfonen unb Sachen bes Seeredils. Ar. 386.

---II. ©ie ein3elnen feered)tlid)enSchulb-

oerhältniffe : Berträge bes Seerechts u. aufeeroertragliche kaftung. Ar. 387. ©eifenfabrihation, ©ie, bie Geifen* analpfe u. b. &er3enfabriftaiion o. Dr. karl Braun t. Berlin, (©ie getfe unb Öle II.) mit 25 Abbilb. Ar. 336. 0emiii

Dr.

Itéré ßite-

oon Dr. d)te a. b.

Bü

82

in Bensberg. Otr. 86.

— (Redefchrifl. ßebrbitd) ber «Hebe-fdjrift bes 6pftems 6tol3e»6d)rei) nebft Kür3ung5beifp., ßefeftüdien, 6d)lüffel unb einer (Einleitung 3ur ßteigerung ber ftenograpbifdjen gertigheit oon Kein» rid) ©röfe, amtl. bab. ßanbtagsfteno-grapb in Karlsruhe (B.). Otr. 494.

Silikate. Gnduftrie der Silikate, der küitfilid)en Baufteine u. des OHöriels oon Dr. ©uftao lauter in <£l)ûrlolienburg. I: ©las unb hera-mifdje Snbuftrie. Bit 12 (Taf. Otr. 233.

--II : (DieSnbuftrie b. künftl. Baufteine

u. b. Börtels. ORit 12 (Taf. Otr. 234.

Simpticius Simpliciffimus non fians 3ahob ©t)rifto|(el o. ©rimmelsbaufen. 3n Olusroabl beMusgegeben oon *pro= feffor Dr. g. Bobertag, Sojeni an ber Unioerfität Breslau. Otr. 138.

Skandinaoien, ßandeskunde oon, (6d)toeben, Otorroegen unb (Dänemark) oon Keinrid) Kerp, Kreisfcbulinfp. in Kreu3burg. B. 11 Olbb. u. 1 K. 0tr.202.

Staoifd;e Qtteraiurgefcf)irh!e d. Dr. 3ofef Karafek in Bien I : Ol ratur bis jur Biebergeburt. Otr. 277.

--II: (Das 19.3al)rbunbert. Otr. 278.

Soziale grage. ©ie Entwicklung der fo3ial. grage oon (ßrofeffor Dr. gerbin. (Tönnies. Otr. 353.

0O3ialoerftd)erung oon 'prof. Dr.

Ollfreb Banes in Berlin. Otr. 267.

So3ioIogie oon (ßrofeffor Dr. (Thomas Oldjelis in Bremen. Otr. 101.

Spanien. ©panifie ©cfchidjte Dr. ©uftao (Dtercks. Otr. 266.

— Gandeskunöe der Sbcrlfchen £>albinfei o. Dr. gritj (Hegel, ‘Prof, an ber Unio. Bürjburg. Bit 8 Kart-djen unb 8 Olbbilbungen im Sejt unb 1 Karte in garbenbruck. Otr. 235.

0panifd)e &andeiskorrefponben3 oon Dr. Ollfrebo Otabal be Barier-currena. Otr. 295.

Spanifdje Oilcraturgefdjichte o. Dr.

(Rudolf Beer, Bien. 1. Il.0tr.167, 168.

Speicher. gnduftrielle und getoerb* liclje Bauten (6peicl)er, ßagerhäufer unb gabrihen) oon 01rd)ifekt Keinrid) ©aljmann in (Düffelborf. II •• 6peid)er u. ßagerhäufer. Bit 123 gig. Otr.512.

Spinnerei* (Sentit * Onduftrie I : Spinnerei und gtoirnerci oon ‘prof. Baj ©ürtler, ©et). (Hegierungs-rat im Königl. ßanbesgeroerbeamt 311 Q3ertin. Bit 39 giguren. Otr. 184.

Spitjenfabrikaiion. ©eEiilsGttdu» firte II : (EBeberei, (Xôirkerei, (}5o* famentiererei, Spipen* u. ©ar* dinenfabrikai. u. gil3fabrikaiion oon (prof. Baj ©ürtler, ©eh. (Hegier.* Ovat im Königl. ßanbesgeroerbeamt 311 Berlin. Olîit 29 giguren. Otr. 185.

Spruchdichtung. OBaither oon der BogeUoeide mil 21ustoahl aus ORinnefang und Spruchdichtung.

BitOlnmerhungen u. einem Börterbucb o. Otto ©üntter, ‘Profeffor an b. Ober-realfcbule unb an ber (Ted)nifd)en Kod>« fdmle in 6tuttgart. Otr. 23.

Staatslehre, OCUgemeine, oon Dr. Kermann Otebm, profeffor an ber Uni. oerfität ßtrafcburg i. ©. Otr. 358. Siaafsreckf, StUgemeines,

Suüus Kaffcbek, ‘Prof. b. (He Unio. ©öttingen. 3Bbd). Otr.415—417.

Siaalsrechi, (preufjif cl)es, oon Dr. gritj 6tier-Somlo, ‘prof. a. b. Unioer-fität Bonn. 2 (Teile Otr. 298, 299.

Sfantmcshunde, ©eutfdje, oon Dr. Otubolf Bud), a. 0. (prof. a. b. Unio. Bien. B. 2 tot. u. 2 Saf. Otr. 126.

Statik oon B. fiauber, (Dipl.-3ng. I. (Teil: ©ie ©rundtehren der Statik ftarrer Äörper. giguren. Otr. 178.

--II. (Teil: Slngecoanbie Statik-

Bit 61 giguren. Otr. 179. ©rapi)ifd)e, oon Kgl. Oberlehrer (Dipl.-3ng. Otto Kenkel in (Henbsburg. Bit oielen giguren. Otr. 603.

Steinhauerarbeilen. SRaurer» und Sieinhauerarbeiten oon (profeffor Dr. phil. unb (Dr.-3ng. ©buarb 6d)mitt in (Darmftabt. 3 Bänbcben. Bit oielen Olbbilbgn. Otr. 419—421. Stenographie, ©efchichte der Sie» nographie oon Dr. Olribur Benfc in Königsberg i. ‘pr. Otr. 501.

Stenographie n. d. Spfient o. ®. 9£. ©abeIsbergero.Dr.0llbert6d)ramm, ßanbesamtsaff. in (Dresben. Otr. 246.

—    ©ie (Redeschrift des ©abeis* bergerfchen Si)fients oon Dr. Oll-bert 6d)ramm, ßanbesamtsafjeffor in (Dresben. Otr. 368.

—    ßehrbnd) d. (öereinfachten ©eut* fdjen Stenographie (©inig.-6pftem 6tol3e«6d)rep) nebft 6d)lü{fel, ßefe-ftüdren unb einem Olnbang oon Dr. Olmfel, ßlubienrat bes Kabettenhorps

15 gig. unb 2 Sternharten. 52r. 529. Sfeuerfyffeme des Auslandes, ©ie, oon ©eh- Oberfinanjrat O. Scbioarś in Serlin. 52r. 426.

rence

r. fi. ©ooe.

technologie, 5UIgemeine c^emiSche,

oon Di. ©uft. 52auter in Eharlotten-

5B.

Dr.

- ©ie thermodynamischen ©rund* lagen ber tBärmehraSt* unb Kältemaschinen oon 522. Göttinger . ©iplom-3ngenieur in 522ann-heim. 52r. 2.

thüringische <3efd)icbte oon Dr Ernft ©eorient in Ceip^ig. 52r. 352. tierbiologie. 3lbriß ber OSiologie ber tiere oon Dr. fieinrid) Simroth, <prof. an ber Unio. Ceipaig. 52r. 131.

Siereochemie oon Dr. S. SBebehinb, Srofeffor an ber Hnioerfifät Tübingen. 522it 34 5Ibbilbungen. 51 r. 201.

Stereometrie non Dr. 52. ©lafer tu Stuttgart. QZÎit 66 giguren. 52r. 97.

SternSyStem. 2lftronomie. ©röfee, Setoegung u. Entfernung ber fiimmels-Körper oon 51. g. 522öbius, neu bearbeitet non Dr. fierm. fiobolb, ‘prof, a. b. Unioerfität fiiel. II: fiometen, Qlîeteore unb bas 6ternft)ftem. 522U

Stilhunde o. <Prof. fiarl Otto fiartmann in Stuttgart. 522it 7 Sollbilbern unb 195 tejtilluftrationen. 52r. 80. Stöchiometrische 5lufgabenfamm* lung oon Dr. 5Bilh. Sahrbt, Oberl. an ber Oberrealfd)ule in ©rofe-Cicbter-felbe. 522it ben 52efultaten. 52r. 452. Straßenbahnen oon ©ipl.-3ng. 5Juguft Sosbart in Nürnberg. 522if 72 5lb-bilbungen. 51r. 559.

Strategie oon ßöffler, 522ajor im figi.

Säd)f. firtegsmin. in ©resben. 52r. 505. Strome und Spannungen in Starh* ftromneßen o. 3of. fierjog, ©ipl.-Elehtroingenieur in Subapeft u Ela-gelbmann, ‘profeffor ber Elehtro-technih in ©elft. 522it 68 5lbb. 5lr. 456. Sübfeegebiet» ©ie beutfchen Koto» nien II: ©as Südfeegebiet unb Kiautfchou oon ‘Prof. D 522.16 taf. u. 1 lithogr. fiarte. 52r.520. talmub. ©ie Entstehung b. talmubs o. Dr. S. gunh in Soshorcih. 5lr. 479. tatmubproben oon Dr. S. gunh in Soshoroib. 52r. 583. technifch^Ehemifche Slnatyfe o. Dr. ©. Cunge, ‘Prof. a. b. Eibg. Solptechn. Schule i. ßürid). 522itl6 5lbb. 51r. 195. technifche tabetten unb gormetn oon Dr.-3ng. 5B. 52îüüer, ©ipl.-3ng. ant figi. 522alerialprüfungsamt ju ©rofe - Cichterfelbe. 522it 106 giguren. 51r. 579.

technisches tDörterbuch, enthaltend bie totchtigften 5lusbruche bes 52ta-fchinenbaues, Sd)iffbaues unb ber Eleh-troted)nih oon Erid) firebs in Serlin.

I. teil : ©eutfch-Englifd). 52r. 395.

--II. teil : Englifd)-©eutfd). 52r. 396.

--III. teil : ©euffch-gran3Öf. 52r. 453.

- - IV.teil: gran3öf.-©eulfd). 52r. 454.

burg. 51r. 113.

—    5Hechanifche,.D. ©eb.ßofrat^rof.51. Ł Cübiche i. Sraunfcbtoeig. 52r. 340, 341.,

teerfarbStofte, ©ie, mitbefonb.Serfich-fichtigung ber fpnthetifcben 52ietboben d.

D . ioans 53ud)erer, <prof. a. b. fiönigl. tedm. fiochfchule, ©resben. 51r. 214.

telegraphenred)i oon ‘Poftinfpehtor Dr. jur. 51lfreb QBoldce in Sonn. I : Einleitung. ©efchidjtlicbe Entrotchlung. ©ie Stellung bes beuffeben telegraphen-toefens im öffentlichen 52ed)te, allgemeiner tell. 5tr. 509.

--Il : ©ie Stellung bes beutfd). tele-

grapbenroefens im öffentlichen 52ed)te, befonberer teil, ©as telegrapben-Strafrecbt. 52ed)tsoerbaltnis ber télégraphié 3um ‘Publihum. 51r. 510.

télégraphié, ©ie elehirifclje, o. Dr. Cub. Sellftab. 52lit 19 gig. 51r. 172.

testament. ©ie Entstehung bes Sitten teftaments oon Lie, D Staerh, <Prof. a. b. Unio. 3ena. 52r.272.

—    ©ie Entstehung bes Sieuen tefta* ments non 'profefjor Lie. Ur. Earl Elemen in Sonn. 5lr. 285.

tc£til=gnbuStrie. I : Spinnerei unb gwirncrei oon 'prof. 52laj ©ürtler, ©eh- 52egierungsrat im figl. Canbesge-toerbeamf, Serlin. 522. 39 gig. 51r.l84.

—    II: QBeberei, QSirhcrei, <$oSa* meniiererei, Sptljen= und (Saröinenfabrihalion und gil3* f abri hation o. ‘Prof. 522. ©ürtler, ©el). 52egierungsr. i. figl. Canbesgeroerbeamt au Serlin. 522it 29 giguren. 52r. 185.

—    III: QBäfcherei, Bleicherei, gär* beret unb ihre KilSsStoffe oon

5Bilb. 522affot, Srof. a- b. ‘Preufe. höheren gad)fd)ule für tejtilinbuftrie in firefelb. 522it 28 giguren. 52r. 186.

thcrmobt)namih (teebnifebe 5Bärme-lehre) o. fi. SBalther u. 522. 52öttinger, ©iplom-3ngen. 521.54 gig. 52r. 242.

74

Sropen^ngiene non QRebijinalrat 'pro* feffor Dr. Qiocbf, ©irehtor bes 3n-ftitufs für Schiffs* unb ©ropenbraoh» beiten in Hamburg. Qir. 369.

Sruft. Slatlell unö Srufî non Dr. S. ©fd)ierfd)lu) in ©üffelborf. Qir. 522.

Surnhunff, ©efcfyidjle öer, non Dr. Qiubolf ©afd), Prof. a. Völlig ©eorg-©pmnaf. ©resben. QR. 17Qlbb. Qir.504.

Ungarn. Ganöesftunöe non öfter» reict)=Hngûrn non Dr. Qllfreb ©runb, Profeffor an ber llninerfität Prag. QRit 10©ejtillufir. u. 1 ftarte. Qir. 244.

Mngarifc^e öiferafur, <&efchid)fc öer, non prof. Dr. Ćubinig batona unb Dr. gran3 Sjinnpei, beibe an ber llninerfität Subapeft. Oir. 550.

non Dr. an ber

an ber

gruppen.

— — III: ©ifenäeit. QRit 35 Silber-gruppen. Qir. 566.

ber 3ooIogie an ber Unioerfifät 3ena. I ; gurd)ung, Primitioanlagen, Caroen, .gormbilbung, ©mbrtjonalhüllen. QRit 48 Figuren. Qir. 378.

—    — 11 : Organbilb. QR.46gig. Qïr.379.

Sicrgeographle o. Dr. Qlrnolb Sacobi,

prof. ber 3oologte a. b. ftgl. gorftaha-bemie 311 ©haranbt. OR.2&art. Qir.218.

Sterhunde non Dr. gran3 0. Qßagner, Profeffor an ber Unioerfifät ©raj. mt 78 QIbbilbungen. Qir. 60.

Sicrreid), ©as, I: Gaugcftere non Oberftubienr. prof. Dr. £urf2amperf, Sorff. b. Âgl. Qiaturalienhabineffs in Stuttgart. QRit 15 Qlbbilb. Qir. 282.

—    111: ‘HeptiUen unô Sïmphtbiest non Dr. gran3 QBerner, Profeffor a. b. Unio. QBien. QRit 48 Qlbb. Qir. 383.

—    IV : gifcl)c non profeffor Dr. QRaj Saufher in Neapel. Qir. 356.

—    V : Onfehtcn non Dr. 3. ©rofe in Neapel (Stawione 3oologica). QRit 56 Qlbbilb. Qir. 594.

—    VI: ©ie wirbellofcn Stere non Dr. Cubtnig Söbmig, profeffor ber 3oologie an ber Unioerfifät ©M3. 1: Urtiere, Sd)roämme, Qïeffelfiere, ‘Rippenquallen unb QBürmer. QRit

giguren. Qir. 439.

II: ftrebfe, Spinnentiere, ©aufenb» füfter, QBeichfiere, QRoostierchen, QJrm-füfeer, Stachelhäuter unb QRanfelfiere. QRit 97 giguren. Qir. 440.

Sier3ud)f lehre, Qlltgemeine unö fpe3tel(e, non Di. Paul QÜppert in ©fien. Qir. 228.

Stichler» (Gd)rciner=) QXrbeifen I: SRaterialien. S5anöt»erfts3euge, QUaf djinen, ©t^eloetbinöungen, gufsboöen, Renfler, genfterla* den, Sreppen, Qlborte non ‘Prof. ©. Siebweger, Qlrchiteht in £öln. QRit 628 gig. auf 75 ©afeln. Qir. 502.

Sogo. ©ic öeutfcl)en Kolonien 1: Sogo und Kamerun non ‘Prof. Dr. fiarl ©ooe. QRit 16 ©afeln unb einer lithographischen ftarte. <Hr. 441.

So£tftologifd)e ©hernie non Prioat-bo3ent Dr. ©. QRannheim in Sonn. QRit 6 QIbbilbungen. Qir. 465.

Srigonomeirie, ©bene u. fpbärifdje, non Profeffor Dr. ©erb. «effenberg in Sreslau. QRit 70 gig. Qir. 99.

Hnaartfcbe (Sprachlehre t

Sofef 03inni>ei, 0. b. prof, llninerfität Subapeft. Qir. 595. Unfernchtstnefen» ©efchichtc des öeutfchen Hnferrichtstnefens non Prof. *)r. griebrid) Seiler, ©irehtor bes ftönigl. ©pmnafiunts 3U Cudwu. I. ©eil: Son Qlnfang an bis 3inn ©nbe bes 18. Sabrbunberfs. Qir. 275.

--II. ©eil: SomSeginnb. 19. 3abr-

hunb. bis auf bie ©egemnart. Qir. 276. Hnterfuchungsnteihoöen, QlgrUtul* turchemtfche, non profeffor Dr. ©mil Äafelboff, Dorfteher ber lanb-mirtfdjaftli^en Perfud)sftalion in QRar-burg in ßeffen. Qir. 470. Hrgefd)icf)tc öer SRenfchheit non Dr. QRorit} iôoernes, Prof, an ber Unio. QBien. QRit 53 Qlbbilbungen. Qir. 42. Ilrheöerredjf, ©as, an QBerhen ber Citeratur unb ber ©onhunft, bas Q3erlagsred)t unb bas Urheberrecht an QBerhen ber bübenben fünfte unb Photographie non Staatsamnalf i)r. 3. Sdtlittgen in ©hentnit}. Qir. 361. — ©as öeutfche, an literarifd)en, hünft-lerifd)en unb gewerblichen Schöpfungen, mit befonberer Q3erüchfid)tigung ber internationalen Q3erträge non Dr. ©uftao Qiauter, Patentanwalt in ©harlottenburg. Qir. 263.

Ur3eit. Kultur öer Urzeit non Dr. QRori^ ßoernes, 0. ö. prof.

Unin. Qßieit. 3 Q3änbd). I î Steinzeit. QRit 40 Silbergruppen. Qir. 564.

---II: Sronjejeit. QRit 36 Silber-

Qir. 565.

bchtoranatnfis oon Dr. Siegfr. ©alen-tiner, ^rofeffor on ber ©ergahabemie in CHaustyal. amt 11 gig. ©r. 354. beranfehtagen, ©as, im Hochbau. fturçgefaStes ßanbbud) über bas ©Bejen bes ftoftenanfchlags non ©rd)iteht Emil ©eutinger, ©ffiftent a. b. ïedjn. ßoehjd). in ©armlfabt. amtoielengig. ©r.385. bereinigte ©taaten. Qanbeshunbe ber bereinigten ©taaten non atorbameriha Don ^rofeffor ßeinrid) giieher, Oberlehrer am ßutfenftäbt. ©ealgpmnaflum in ©erlin. I. Seil.

r an ber Uni-

bolhsœirffchaftspolitih o. <präflbent Dr.©. oan ber©orght, Berlin. ©r. 177. ©Bahrfrf)einlid)heitsred)nuna non Dr.

gran3 ßadt, *profeffor am Eberharb-ßubtDigs-Epmnafium i. Stuttgart. amt

amt

36 aibbilbungen. ©r. 223. ©Baren^eichenrechi, ©as. ©ach bem ©efeh 3. Schuh ber©Barenbe3eid)nungen

3Kit 22 Starten unb giguren im ©ejf unb 14 ©afeln. ©r. 381.

--II. ©eil: 9Kit 3 Starten im ©ejt,

17 ©af. u. 1 lithogr. Starte. ©r. 382. bergil. ©ie <Bebid)te bes <p. ber* gitius Sliaro. 3n aiusroahl mit einer Einleitung unb ainmerhungen heraus« gegeben oon Dr. 3ulius 3teh*n-Is Einleitung unb aieneis. ©r. 497. bermeffungshunbe oon ©iplom-3ng. ©. ©Berhmeifter, Oberlehrer an ber Staijerl. ©ed)nifd)en Schule in Strasburg i. E. Is gelbmeffen unb ©i-oellieren. 3mt 146 ©bb. ©r. 468.

--Ils ©er ©heobolit. ©rigonome-

trifche u. barometrifetje ßöhenmeftung. ©achrjmetrie. amt 109 ©bb. ©r. 469. berficherungsmathematih oon Dr. ailfreb ßoetop, ‘profeffo oerfitöt greiburg i. S. air. 180. berficherungstoefen, ©as, oon Dr. iur. «Paul ©tolbenhauer, «profeffor ber ©erficherungsroiffenjchafl an ber ßan-belshochfchule Stöln. Is allgemeine ©erfidjerungslehre. ©r. 262. bothertmnbe oon Dr. ©ïïicbael ßaber-

lanbt, h. unb h. ßuftos ber efhnogr. Sammlung besnaturhiftor. ßofmufeums unb ‘Prioatbosent an ber Unioerfitat ©Bien, aiîit 56 aibbilbungen. air. 73. bbthernamen. Qänber« u. böther* namen oon Dr. ©ubolf ßleinpaul in ßeip3ig. ©r. 478. bothsbibtiothehen (©ficher- unb ßefe-hallen), ihre Einrid)tung unb ©er-maltung oon Emij 3aefd)be, Stabf-bibliothebar in Efterfelb. ©r. 332. bolhslieb, ©as beutfebe, ausgetoählt unb erläutert oon ©îrofeffor Dr. 3ul. Sahr. 2 ©ânbehen. ©r. 25,132. bolhsmirifchafislehre oon Dr. Earl 3oh5. gud)s, ©Srofeffor an ber Uni-oerjität ©übingen. ©r. 133.

15 giguren im Sert. ©r. 508.

©Batbech. Qanbeshunbe bes ©rofe-her^ogiums Neffen, ber brooiuà & eff en* baff au unb bes giirfien» fums ©Batbech oon ^rofeffor Dr. ©eorg ©reim in ©armftabt. ..... 13 ©bbilbungen unb 1 Starte. ©r.376.

©Battharilicb, ©as, im ©ersmafee ber llrfcbrift überjeht unb erläutert non Jrof. Dr. ß. ©Ithof, Oberlehrer am ©ealgpmnafium in ©Beimar. ©r. 46.

©Balther non ber bogelroeibe, mit ©ustoahl aus QUinnefang u. Spruch* blcbtung. amt ©nmerhungen unb einem ©Börterbuch oon Otto ©fintier, ©rof. an ber Oberrealfchule unb an ber 2ed)n. ßoehfd). in Stuttgart. ©r. 23.

©Balàroerhe, ©tc. Einrichtung unb betrieb, ©on ©ipl.-3ng. 51. ßol-oerfrf>etb, Oberlehrer an ber ftgl. 9Itald)inenbau« unb ßüttenfchule in ©uisburg. SHit 151 ©bbilb. ©r. 580.

©Barenhunbe o. Dr. Starł ßaffadt, <prof. unb Getter ber h. h. ßanbelsahabemie in ©ra3. I. ©eil : llnorganifche ©Baren. ©Bit 40 ©bbilbungen. ©r. 222.

--II. ©eil: Organise ©Baren. ©Hit

00m 12. ©Bai 1894. ©on ©eg.-îi.

3. ©euberg, amtglieb bes Staiferlichen Patentamts 3U ©erlin. ©r. 360.

©Bärme. Sheoreiifchebhnfihll.li:.: Qid)I u. ©Bärme, ©on Dr. ©uftao 3äger, ‘Prof. an ber ©ed)n. ßocbfcbule ©Bien. amt 47 aibbilbungen. ©r. 77.

©Bärmehraftmafchinen. ©iethermo» bpnantifchen (ßrunblagen ber ©Bärmehraft* u. &âltemafchinen oon ait. Pöttinger, 2)iplom«3ngenieur in ammnheirn. 3Bit 73 giguren. ©r. 2.

©Bärmelehre, ©echnifche, (Shertno* bpnatnih) 0. St. ©Baltber u. ©î. ©ôl-tinger, ©ipl.-3ng. aîî.54gig. ©r.242.

©Bafcherei. ©e£til » Gnbuftrie III: ©Bafcherei, bteid)erei, Särberei unb ihre 55iIfsftoffe oon Dr. ©Bilh. aitaffot, ^rofeffor an ber ^reufe. höh-gad)|d)ule für ©ejtil - Snbuffrie in «refelb. ©2îit 28 gigureu. ©r. 186.

SBaffer, Sas, und feine 'Benoens düng in Qnduffrie und ®e* werde ». Dr. ©rnft ßeher, Sipl.-3ng. in Saalfelb. Rîit 15 Rbbilb. Rr. 261.

2ßaffer und Slbwäffer. 3^re 3«-fammenfefeung, Beurteilung u. Unter-fucfeung oon <prof. Dr. ©mil ßafelfeojf, Borfteher ber lanbioirtjchaftl. Berjucbs-(tation i. Marburg i. Äeffen. Rr.473.

SDafferinffaUationen. ©as* und 2$afferinftaUaiionen mit ©in* fcfjlufj der Sldortanlagen »on ^rofeffor Dr. phil. unb Sr.-3ngen. ©buarb Sdjmitt in Sarmffabt. Rîit 119 5lbbilbungen. Rr. 412.

Söafferlurdinen, Sie, »on Stpl.-Sng. ßoü in Berlin. I : 5tUgemeines. Sie greiflrahlfurbinen. 5Zîit 113 51b-

bilbungen. Rr. 541.

--II: Sie Uberbruddurbinen. Sie

QBafferhraftanlagen. 52îit 102 51bbil-bungen. Rr. 542.

28affer»erforgung der Ortfdjafien

»on Sr.-3ng> Robert R3epraud), Rro-fefjcr an ber £gl. SeĄnifĄen Äod)-jdjule Stuttgart. Rîit 85 gig. Rr. 5.

îôederei. Sejtil * Qnduffrie II : SBeberci, Qöirfterei, ‘JJofamcns tiererei, ©pifjen» u. <öaröinen= fadrthafien und gil3fadrihatien

»on <Prof. 52iaj ©ürtler, ©eh. Reg.-Rat im Siönigl. ßanbesgeroerbeamt 3u Berlin. Rîit 29 gigur. Rr. 185. 28ecf)fcIfiromer3euger »on 3ng. ftarl ^ichelmaper, ^rof. an ber h. h. Sed)-nifdjeii Äocbfcfeule in R3ien. 52îit 40 giguren. 5îr. 547.

SBecfefelwefen, Sas, ». Recfetsam». Dr.

Rubolf SZtothes in ßeipßig. Rr. 103. 2£el)ruerfaffung, Seutfcfee, »on ©eh. ftriegsrat ftarl ©nbres, »ortr. Rat im firiegsminifterium i.SKünchen. Rr.401.

2öer&3eugntafd)inen für Äoljdear* deitung, Sie, oon 3ng. Brofeffor Serm. RUlba in Bremen. Rîit 125 Rbbilbungen. Rr. 582.

^Oerü^euguiafcdiinen für SUeiaUde« ardeifung. Sie, »on 3ng. <prof. Äermann Riilba in Bremen. I : Sie Rlecbanismen ber 5BerfoAeugmafd)inen. Sie Srehbänhe. Sie gräsma|d)inen. Wit 319 5tbbilbungen. Rr. 561.

2Berft3eugma?cf)inett fur 2UeiaH= deardeifung, Sie, II : Sie 33o^r-unb Scfeleifmafcbinen.    Sie Äobel*v

Shaping- unb 6tofemafd)inen. Sie Sägen unb 6d)eren.    Antrieb unb

äraftbebarf. 5ftit 199 Slbbilbungen. Rr. 562.

2Beffpreuf$cn. Qandeshundc der $ro»in3 Söeffpreufjen »on grife Braun, Oberlehrer am Srgl. ©pm-nafium in ©raube^. RRt 16 Safeln, 7 Śejtharten u. 1 lity. fiarte. 5îr. 570.

ÇBetfdewerd, Ser unlautere, »on

Recfetsanroalt Dr. 5Iîartin îôafjer-mann in Hamburg. I: ©eneraUUaujel, Rehlameausrotichfe, 5lus»erhauf5t»efen, 5lngeftelltenbeftecl)ung. Rr. 339.

--II: Ärebitfcfeäbigung, ginnen- unb

Ramenmifebraud), Berrat »on ©eheim-niffen, Sluslänberfchufe. Rr. 535.

2BirdeHofe Siere. Sas SierreicfeVI : Sie wirdcHofen Uiere »on Dr.

ßubroig Böbrnig, ^rof. ber ßoologie an ber Uniuerfifät ©raß. I: Urtiere. Sdjtoämme, Reffeitiere, Rippenquallen unb QBürmer. 5ZM 74 gig. Rr. 439.

--II : ftrebfe, Spinnentiere, Saufend-

füfeer, 5Beid)tiere, Rîoostiercfeen, 5lrm-füfeer, Stachelhäuter unb Rîanteltiere. 5ZÎU 97 giguren. Rr. 440.

28irfterei. Se^fil * Onduffrie II *. 28ederei, Söirfterei, Œofamen* tiererei, 0pifjcns u. (Sardinen* fadriftafiott und giltfadriftafioit

»on ‘prof. 5Iîaj ©ürtler, ©eh. Reg,-Rat im S\önigl. ßanbesgetoerbeam! 3U Berlin. 52iit 29 gigur. Rr. 185.

SBirtfcfeafHicfeen Berbänbc, Sie, ».

Dr.fleo51îüffelmann i.Roftoch. 5îr.586.

28irifd)aftspflege. kommunale Söirffcfeaftspflcge »on Dr. 51lfons Riefe, Rtagiftrat5afj.i. Berlin. 5îr.534.

ÇRofenungsfrage, Sie, ».Dr.ß.^ohle, Brofefeor ber Staatsroifjenfd)aften ju granhfurt a. 5fl. I : Sas OBofenungs-coeien in ber mobernen Stabt. Rr.495.

--II: Sie ftäbtifefee QBohnungs- unb

Bobenpolitih. Rr. 496.

Wolfram oon manno. Sine bad) und bürg. Sluscoafel aus bem feöf. Spos mit Slnmerhungen unb 2ßörterbud) oon Dr. S\. SHarolb, ^rofeffor am ftönigl. griebricfesholleg. 311 Königsberg i. ‘pr. 5Ir. 22.

Wörterbuch nach der neuen beut* fchen ßUchtfcfereibung Don Dr.

ßeinrtd) Älenj. 21r. 200.

—    ©eutfehes, oon Dr. QUdjarb ßoeroe in Berlin. 3Ir. 64.

—    ©echnifches, entfealfenb bie roiefetig-ften 9lusbriicfce bes Stfafcfeinenbaues, Schiffbaues unb ber Slehtrotedpiih oon Srid) ftrebs in Berlin. 1. Seil: S)euffd)-C£nglifd). Wr. 395.

--II. Seil: Snglifd)=©euffd). Sir. 396.

--III. Seil: ©eutfd)=gran3Öf. 9U.453.

—    — IV.Seil: gran3Öf.-©eutfd). <ïlr.454.

Württemberg. Württembergifche

©efd)ichte o. Dr. ftarl Heller, «prof. a. ftarlsgpmnaf. i. Stuttgart. 9ir. 462.

—    Qanbeshunbe bes Königreichs Württemberg oon Dr ft. ftaffert, ‘profeffor ber Seograpfeie an ber ßanbel5l)od)fd)ule in Köln, ßllif 163M-biibern unb 1 ftarfe. $lr. 157.

3eichenfchule oon <profeffor mid) in Ulm. QUit 18 !

Son-, garben- unb (Bolbbruch unb 200 ©oll- unb Seitbilbern. ©r. 39. ©eometrifehes,

Ircbiteht unb ßehn

(Sjchenbach. te, Wolfram 0. ©fchen* ©ottfried oon ©träfe*

Zeichnen,

©edeer, ©refeiteht

Kart*

ft. ftim« Safeln in

oon 55. eferer an ber ©augeroerhfdjule in ©tagbeburg, neu bearbeitet oon Prof. 3. ©onberünn, ©irehtor ber ftönigl. ©augeioerftfd)ule 3U ©tünfter. ©lit 290 giguren unb 23 Safeln im Se|t. ©r. 58. Ceitungstoefen, ©as beuifche, o. Dr.

©ob.©runt)uber, ftölna.©h* ©r.400. — ©as moderne, (Spft. b. ßeitungs-letyre) oon Dr. Robert ©runfeuber in Köln a. 3Ir. 320.

Ccttungstoefens, Stttgemeine ©e* fchid)te bes, oon Dr. ßubtotg Salomon in 5ena. ©r. 351.

Zellenlehre unb Anatomie ber ^Pflan3en oon «prof. Dr. ft. ©îiefee inßeip3ig. 32îit 79 ßlbbilb. ©r. 556.

Central * ^Perfpehtioe oon îlrdjiteht ftans grepberger, neu bearbeitet oort •profeffor 3. ©onberlinn, ©irehtor ber Kgl. ©augeroerhfd)ule in fünfter i. 2Ö. 9Zat 132 giguren. ©r. 57.

Citnmerarbeiten oon Sari Opife, Ober-leerer an ber Kaiferl. Secfenifd). Sdjule in Strafeburg i. S. I: Slllgemeines, Salhenlagen, ßroifefeenbechenu. ©echen-bilbungen, hö^erne gufeböben, gad)-roerhsroänbe, ftänge- unb Spreng-toerhe. 3IUt 169 ©bbilb. ©r. 489.

— — II: ©äcfeer, QBanbbeltfeibungen, Simsfdjalungen, ©loch-, ©ofelen- unb ©retterroänbe, ßäune, Siiren, Sore, Sribünen unb ©augerüfte.

167 QJbbilbungen. 5lr. 490.

Cinttprosefjrechf, ©eulfcfees, oon ‘profeffor Dr. QBilfeelm ftifd) in Strafeburg i. S. 3 ©änbe. 3Ir. 428—430.

Zoologie, ©efehiefete ber, oon Prof. Dr. ©ub. ©urchfearbf. ©r. 357.

Cünbtoaren oon ©irehfor Dr. Alfons ©ujarb, ©orffanb bes Släbfifcfeeu Sfeemi)d)en ßaboratoriums in Stuttgart. ©r. 109.

Ctoangsoerfieigerung, ©ie, unb bie Cmangsoenoallung oon Dr. g.

ftrefefdjmar, Oberlanbesgerid)lsrat in ©resben. 3Ir. 523.

Ctoirnerei. Se£til * Qnbuftrie I : «Spinnerei unb Cwirnerei oon

'Prof. 9Uaj ©ürtler, Sei). ©egierungs* rat im ftönigl. ßanbesgeroerbeamt 3U ©erlin. ©lit 39 giguren. ©r. 184.

©tu

QBeilerc Sande find in Sordereiinng«

©neben erfd)ien:

©er beutfehe Sfubent

93on

*Prof. Dr. ©feeobalb 3iegler

C^Ifte un5 ßtoolfte Auflage ©ebunöen Oft. 3.50

(T\iefe „Stubenfenprebigfen“, rote fie *paulfen genannt hat, hüben fid) unter ber ftubierenben 3ugenb Diele greunbe erroorben. linb fo mar es nicht 31t oer-iDunbern, bafe bas Sud) feit feinem Erfcfeeinen faft alljährlid) eine neue Auflage erlebte. Kerausgewad)fen roar es aus ber fin-de-siècle-Stimmung oor ber Gahr-hunbertwenbe, bie befonbers in ftubentifefeen Greifen bie iöerjen höher fd)lagen unb bas Slut rafd)er hreifen liefe, eben bestoegen aber aud) nad) befonnener güferung fid) fefente. Eine fold)e fanben fie hier, ©en Auflagen im neuen Gahrhunbert fügte ber Serfaffer eine Sad)tragsDorlefung hin3u ßur Überleitung in ruhigere Sahnen unb sur Ergebung burd) manches injtDifcben Seugeworbene. 5m SMnter 1905/06 aber im* er in 6trafeburg bie Sorlefung über ben beutfefeen Stubenten noch einmal gehalten unb hier oor allem bie Sorgänge fener bewegten 3eit, bes fogenannten „ßochfcfeuU ftreites“ unb bes Kampfes gegen bie honfeffionellen Korporationen freimütig unb hritifd) befprochen. ©er neuen Auflage ift bie Sorlefung in biefer fpäteren gaffung, wenigffens in ber erfteren gröfeeren Kälfie, ßugrunbe gelegt roorben. ©ie fin-de-siècle-Sftmmung ift oerfd)rounben, bafür finb bie ‘Probleme, bie bas Stubentenleben im erften Gah^ehm bes 20ften Gaferhunberts bewegt haben unb bewegen, in ben Sorbergrunb gerücht unb fo bas Sud) burdjaus mobernifiert unb wieber gan3 ahtucll geworben, ©abei hat cs eine nicht unbeträd)tlid)e Erweiterung erfahren. Unb bod) ift ber (Seift bes Sucfees ber alte geblieben, es ift ber (Seift ber greifeeit, bie als ahabemifefee Stubenten unb ‘profefforen gleicfemäfeig am Ker3en liegt, unb ber (Seift eines kräftigen fittlicfeen Gbealismus, ber fid) nid)t fürchtet, Günglinge 3U wagen, bamit Slänner aus ihnen werben. Unb aud) ber alte gute greunb bes beutfd)en 6tubenten ift ber Serfafe'er geblieben, ber ihn oerfteht, weil er ihn liebt, ©as 3eigt gleich oon oomherein bie ©Sibmung bes Sud)es an bie 6trafeburger 6tubentenfd)aft. So ift es beim Sbgang 3icglers oon Strafeburg 311 einem Sermäcfetnis an feine jungen greunbe auf allen beutfd)en Kochfcfeulen geworben, unb foll nun auch in ber neuen (Seftalt wieber Dielen eine Kilfe werben unb ein Kalt,

Soeben erfebien:

$cis ©efübl

(Sitte pft)d)ofogifcf)e llnterfud)img

93on

Prof. Dr. £beobalb 3iegler

fünfte, burebgefe^ene unb oerbefjerte Auflage Q3rofd)terf 91Î. 4.20, gebunben Q11.5.20

OTIs tiefes 53ud) nor 19 Seiten junt erften 90al erfd)ten, ba toirhfe bic î^ortc bes Q3erfaffers oon ber ‘Priorität bes ©efüt>ls unb oon bem ©influfo besfelben auf

alle ©ebiefe bes geiftigen Gebens, oor allem aud) auf Seroufotfein unb $lpperception, trotj bes Vorgangs oon ßorroicj toie ein ganj Weites, bas als gegen ben 6trom ber oonoiegenb inteüehtualiftifdjen ober aud) fdjon ooluntariftifd)cn Mffaffung ber Pfpcbo-logie fd)toimmenb roenig ©laubige fanb. Mein es bat fid) trotj biefer anfänglichen Mlebmtng burebgefetp unb gebärt b^te 5U ben meift gelefenen 6cbriften über Pfp-djologie; bie Mfcbauung, bie es oertritt, ftebt tängft nid)t mehr oereinjelt ba. 3“ biefem fid) SHircbfetjen bat auch ber Stil unb bie ganäc fialtung bes Buches beigetragen, bie gIeid)U)eit entfernt finb oon umoiffenfcbafllidjer ‘Popularität toie oon trockener pebanfifeber ©elebrfamheit. Md) bic äftbetifdjen, etbifdjen unb religions-pbilofopbifcben Mfdjnitte haben ibm oiele greunbe erroorben. 2)ie neue, fünfte Auflage, bie fdjon nad) oier 3abren roieber notroenbig geioorben ift, bäU an bem oom Berfaffer als richtig ©rhannten burd)aus feft, fie 3iebt fogar bie Cinien ba unb bort nod) fdjärfer unb beftimmfer; insbefonbere finb bie fiapifel über bas körperliche ©e-fübl unb über bie ©efüblsäufterungen in biefem Sinn unb unter Beriichfid)tigung ber neueren gorfekung unb ihrer ©rgebniffe umgearbeitet unb erweitert roorben. Oberhaupt trägt bie neue Mflage nad), toas feit bem ©rfdjeinen ber eierten Auflage jur Gehre oom ©efühl toerfoolles Beues jutage geförbert roorben ift, unb fetjt fi(b babei gelegentlich aud) polemifd) mit allerlei Mgriffen unb entgegenffehenben Mfcbauungen auseinanber. So ift bas Bud) burd)aus auf ben neueften Stanb ber pfpd)oIogifd)en gorfdjung gebracht unb ergänzt, unb ift bod) in feinen ©runbanfdmuungen unb ln feiner Mtage nad) toie oor bas alte geblieben.

Soeben erfdjien:

©runbrife einer ^biloïopi)« bes Schaffens

als &ulturpl)Uofopf)te

Cnufüfjrung in bie 'Çtjilofopbie als 3Beltanf<t>auungsld)re 3$on

Dr. Offo Braun

Vrioatbosent Der ‘P^ilofophie in fünfter i. SB.

Q3rofd)iert $1.4.50, gebunben $1.5.—

(j\er 23crfaffcr finbet bas QBefen ber ^P^tlofopljic bann, bafj fie ©efamtu)iffenfd)aft, b. t). QBeltanjcbauungslebre ift: fie erbebt fid) auf bent gunbament aller übrigen

2Biffenfcl)aften unb fud)t (inbuldio) ju einem 28eltbilbe ooràubrmgen, beffen „2Bal)r-beit“ burd) feine perfonale Ginheitlicbheit bebingt ift. Vad)bent ber Berfaffer fid) eine erhennfnistbeoretifdje Bafis gefdtaffen — es roirb ein Bealsgbealismus oer-treten —, fud)t er an ein ©runberlebnis anjutinüpfen, bas er burd) ben Begriff „Schaffen“ be3eid)net. Viefes 6d)affen führt 3ur ©nttoichlung einer Kulturphilofophie — bie gormen unb Stoffe bes Sdiaffens roerben unterfud)t, unb bann bie Äaupt-gebiete bes Kulturlebens in ben ©runbäügen bargefiellt : 5Bifjenfd)aft, fiunft, Religion, fojiales Geben, Staat, Bed)t, Sitte, ©thih finben ihre QBürbigung. So roirb ber Berfud) gemad)t, aus bem SBefen bes mobernen ©eiftes heraus eine fi)ftematifd)< Bkltanfcbauung ßu gewinnen, toobei ber hulturimmanente Stanbpunht aitsfdjlag-gebenb ift, roenn aud) eine hosmtfd)-metaphi)fifd)e Vertiefung fid) als notoenbig jeigt, ber Begriff bes Sdjaffens roirb burd) einen gefd)id)tspi)tlofopl)ifd)en Hberblidt übet bas 19. 3abrj)unbert als notoenbig unb berechtigt ertoiefen.

©öfdjen’fclje SîedûgsfjanMang ©.m.&.-ß.25crlitt 28.35 und Öetp3ig

3. 3* ßerbarf

(Brunfcöüge feiner Öefyre

Q3on

griebrid) granhe

Q3rofd)iGrf 9ÏÏ. 1.50, gebunèen 9ÏÏ. 2.—

non

(^tefe BaifteUung fud)f in ßerbarts Spftem möglid)ft bireht einzufübren, ohne

ben fpäferen gortbilbungen auszugeben, läfet immer nad) Äerbarts eigenen B3ei-' fungen bie prinzipiellen Seile zuerft einzeln enffteben unb barnad) in ben ßufammen-bang treten, ben bie Betrad)tung unferer prahfifcben Anliegen oerlangt. Babei ift bann auch Dielfad) ©elegenbeit, auf bie empirifcbe S)efailforfd)ung unb ihre pbilofopbi- . fdje Bearbeitung, auf bie ftunflbewegung, bie fozialen unb politifdjen Aufgaben unb anberes, was bie ©egenwart bewegt, Bliche zu werfen.

griebrid) Bieftfcbe

(Eine inteUehfuate 2Mograpf)ie

l33on

Dr. S. grieblaenber

<8ro|ct)iert m. 2.80

*| fm einen Benher, wie Bietjfd)e, ooll unb ganz 3U oerfteben, ift oor allem bie ©r-44 henntnis bes SBerbegangs feiner 3been notwenbig. Bei biefer fdjwierigen Arbeit ift bas Bud) Don grieblaenber ein zuoerläffiger gübrer unb B3egweifer. Benn ber Untertitel „Śnfellehtuale Biographie“ bebeutet eben nid)ts anberes als eine BarfteUung ber pbilofopbifd)en ©ntwichlung griebrid) Biebfcbes. Bon bem rid)tigen ©runbfatj ausgebenb, baft ber fpätefte Biet}fd)e nur aus bem frübeften oerftanben werben bann, bebanbelt ber Berfaffer nach einer orientierenben (Einleitung z«crft beffen geniales ©rftlingswerh : „2)ie ©eburt berSragöbie aus bem ©eifte ber Qliufih“, um bann bar-auf bie fpätereit 6d)riften unb beren ©runbgebalt einzeln zu erläutern unb ben gortfcbritt, ber barin enthalten, feftzuftellen.

©te &eid)snerficherungsorbmmg

ßanbausgabe mit gemeinnerftänblichen Erläuterungen in nier Q3änben

non

Dr. QUentjel

Dr. QUanes

^ßrofeffor

©03ent ber ßanbelst)od)fd)ule Berlin

QTegierungsrat

QUifglieb bes îîeicfysDerfidjerungsantfs

Dr. Sd)u(3

QTegierungsrat

QUitglieb bes QTeicfySDerficberungsamts

Q3anb 1: ©ie für alle Q3erftd)erung53tDeige geltenben Seftimmungen ber '•Hetdjsoer-fidjerungsorbnung nebft Einleitung unb (Einfüfyrungsgefefc.

Q5«nb 2: ©ie Suanhenoerficberung.

Q3anb 3: ©ie llnfalloerficberung.

2$anb 4: ©ie SnooUben- unb ßinterbliebenenoerficberung.

Çreis: in nier ßeinenbänbe gebunben 9ÏÏ. 20 —

3eber Q3anb ift aud) einzeln gu fyaben. :: *prei5 für Q3anb 1 gebunben 01?. 7.— ; 23anb 2 gebunben QU. 4.80 ; Q3anb 3 gebunben QU. 6.— ; 23anb 4 gebunben QU. 4.20.

©as

93erfid)erungsgefef) für 2lngeftellte

ßanbausgabe mit ausführlichen Erläuterungen non

Dr. QUfreb QUanes unb Dr. 'paul tôôntgsberger

^rofeffor    Canbrid)ter

Çreis in ßeimoanb gebunben 91L9—.

^raütitmm bes 3ioilpro3e|3red)tes

non

Dr. QBill)elm £ifd)

Çrofefjor an ber Uninerfitat ©trafeburg i. (S.

Sn ßeinmanb gebunben 9Ä. 4.80.

C5»3»<$ofcf>en’fd)e ^erlagstyandluttg ©. m. &. S3. IBsrlin 28.35 und Geizig

(Stnfübrung

in bas

$eutfd)e ^oloniaIred)t

2ton

^rofeftor SS. ©bler non ßoffmann

6iubienbirektor ber Slkabemie für kommunale Berroaltung in Süffelborf

3n ßeintöanb gebunben Oft. 6.—

rtYJ-ebr unb mel)r toenbel fid) bie toiffenfd)afflid)e îlrbeil bem £olonialred)te ju, •/4-1 bas fid) aud) als ©egenftanb bes roiffenfd)aftlid)en Unterrichtes eingebürgert

t)at. (£s fehlte aber bisher an einem auf ben Befulfafen ber neueren gorfcijung berubenben ßehrbuche bes Seutfchen ftolonialrechts. Sas Dorliegenbe $3erk oerfud)! es, btefe ßücke ausjufüllen. (£5 null aber nid)t nur ber firganjung bes akabemifdjen Unterrichtes bienen, es roili aud) bem ftolonialpraktiker ein 2ßegroeifer burd) bie Unzahl oon kolonialen Bechlsnormen fein. Sie ganje Einlage bes Werkes ift baburcb bebingt, bafc es fid) um eine „Einführung“ b^nbelt, b. b- nid)t um eine 3ufümmen-fteilung all unb jeber kolonialred)tlid)en formen, fonbem um eine bogmatifd)e Be-banblung bes roid)tigften 6toffes. Sem ßehräroedre entfpred)enb, ift 3ur befferen Beleuchtung unb ßeroorbebung ber beutfdjen Rechtsnormen bas frembe ftolonialred)!, insbefonbere bas englifcbe, jum Bergleiche berangeàogen toorben.

Sas Bud) roili ein red)tsroij|enfd)aftlicbes fein, kolonialpolitifche Erörterungen treten besbolb oöllig juruck, jebod) ift, roo bies notroenbig ift, ftets auf bie kolonial-politifcben ©efid)tspunkte oerroiefen morben, burd) bie bie ©efe&gebung beftimmt roirb.

f

?

.

-

/Plt-vtA^

(fyij cu v^> /VU $Źxa^*su±

Ck^L*vn\ frL4i/łfv{+

tn

Ji/O W*

g

1-301631

liSMiiili

IH

!

Biblioteka Politechniki Krakowskie!

. ^ ,

::

Ii uh •, ' i

100000296063

J