Pili»

I

:

MÈSË

mmÊÊmBÊÊtÊÊMBÊSmÊm

tàHÉdÉHÈÈ

m

v;; .

&

*r

MB Ä I

.

:

m

ppi

■

SS

IŁ,: iip..

Jf/S •<

mj w % s*‘

i": $•■■'• . V    î-?Csà-v'ï

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

00000308885

sil

as

FORTSCHRITTE

AUF DEM GEBIETE DER

...... .

K7UR.

ERGÄNZUNGSHEFTE

ZUM

HANDBUCH DER ARCHITEKTUR.

Nr. 7.

N a t u r w i f f e n f c h à f 11 i c h e I n ft i t u t e

der Hochfchulen

u n d v e r \i$a n d i e A nia

e n.

Von

Dr. Eduard Schmitt,

Grofsh. HelT. Geh. Baurath und Profeffor"an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Mit no in den Text eingedruckten Abbildungen; fo wie i in den Text eingehefteten Tafel.

Ergänzungsheft zu Theil IV, Halbband 6, Heft 2 des „Handbuchs der Architektur“.

Das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

a edes Heft ist einzeln KzämflioTx.

DARMSTADT 1895.

VE R LA G von ARNOLD BERGSTRÄSSER.

Die drei anderen Seiten des Umfchlages werden der Beachtung empfohlen.

FORTSCHRITTE

AUF DEM GEBIETE DER

ARCHITEKTUR.

ERGÄNZUNGSHEFTE

ZUM

HANDBUCH DER ARCHITEKTUR.

Unter vorftehendem Titel erfcheinen in meinem Verlage — in unmittelbarem Anfchlufs an das

„Handbuch der Architektur“

die Neuerungen auf dem Gebiete des Hochbauwefens in zwanglofen Heften. Eben fo wiedas genannte » Handbuch« umfaffen diefe »Fortfehritte« fowohl den theoretifclien und gefchichtlichen Theil der Architektur, als auch die mannigfaltigen conftructiven Anlagen unferer Hochbauten und die Betrachtung der verfchiedenen Gebäudegattungen. Es gefchieht dies in zufammenhängender und fyftematifcher Weife, fyftematifcher und mehr zufammenhängend, als es naturgemäfs in den Fachzeitfchriften und den fonftigen periodifchen Publicationen vor fich gehen kann.

Hierbei werden verfchiedene Ziele erftrebt:

1)    Die einzelnen Bände und Hefte des »Handbuchs der Architektur« erfahren durch die »Fortfehritte« eine fachgemäfse Ergänzung, indem in den letzteren diejenigen wiflfenfchaftlichen Forfchungen und baulichen Anlagen aufgenommen werden, deren Unterbringung im » Handbuch der Architektur« in Folge des gegebenen Rahmens nicht ftatthaft war oder welche feit dem Erfcheinen der letzten Auflage des betr. Bandes, bezw. Heftes als werthvolle Neuerungen anzufehen find.

2)    Für diejenigen Architekten, denen eine gröfsere Anzahl Fachzeitfchriften, fonftigen periodifchen Veröffentlichungen etc. nicht regelmäfsig zur Verfügung

Fortfetzung fiehe 3. Seite des Umfchlags !

FORTSCHRITTE

AUF DEM GEBIETE DER

I?

Il

ARCHITEKTUR.

ERGÄNZUNGSHEFTE

ZUM

HANDBUCH DER ARCHITEKTUR.

Nr. 7.

Naturwiffenfchaftliche Inftitute

der Hochfchulen und verwandte Anlagen.

Von

Dr. Eduard Schmitt,

Grofsh. Heff. Geh. Baurath und Profeffor an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Mit no in den Text eingedruckten Abbildungen, fo wie i in den Text eingehefteten Tafel.

Ergänzungsheft zu Theil IV, Halbband 6, Heft 2 des „Handbuchs der Architektur“.

Das Recht der Ueberjetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

DARMSTADT 1895.

VERLA G von ARNOLD B E R G S T R Ä S S E R.

CĄ

BIBLIOTEKA POLITECHJieZM

KRAKÓW

11'.

(\

XT

Zink-Hochätzungen aus der k. k. Hof-Photogr. Kunft-Anftalt von C. Angerer & Göschl in Wien. Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart.

Akc. Nr.

'WJlpfr-

IN HALTS-VERZEICHNIS S.

Seite

Naturwiffenfchaftliche Inftitute im Allgemeinen................

Neuere Literatur über »Naturwifienfchaftliche Inftitute« und »Laboratorien« im Allgemeinen

1.    Kap. Phyfikalifche Inftitute...................

Bauplatz.........................

Hörfaal.........................

Räume für das Praktikum...................

Inftitute mit rechteckiger Grundrifsform..............

Fünf Beifpiele......................

Inftitute mit anderweitiger Grundrifsform..............

Sechs Beifpiele....................

Neuere Literatur über »Phyfikalifche Inftitute«............

2.    Kap. Chemifche Inftitute....................

Allgemeines........................

Hörfäle.........................

i8

24

25

25

2Ó

Beifpiel...........

Experimentir-Abtheilung ......

Experimentir-Tifch........

Beifpiel...........

Hauptarbeitsräume........

Drei Beifpiele .........

Arbeitstifche...........

Drei Beifpiele..........

Abdampfnifchen.........

Zwei Beifpiele.........

Raum für Gas-Analyfe.......

Räume für phyfikalifche Arbeiten

Verbrennungsraum........

Schmelz-, bezw. pyrochemifcher Arbeitsraum

Beifpiel..........

Operationsräume.........

Schwefelwafferftoffraum.......

Stinkraum...........

Wagezimmer..........

Privat-Laboratorium des Profeffors .

Beifpiel..........

Vorrathsräume..........

Heizung............

Lüftung............

Gefammtanlage und Beifpiele.....

Inftitute für reine und analytifche Chemie Fünf Beifpiele.........

2Ó

• 27

27

27

28

28

30

30

•    34

•    34

3⁶

37

37

39

40

41

42

42

• 43

43

43

45

46

46

49

49

Seite

Inftitute für mehrere Zweige der Chemie......

Drei Beifpiele..............

Privat-Laboratorien.............

Beifpiel...............

Neuere Literatur über »Chemifche Inftitute«.....

3.    Kap. Mineralogifche und geologifche Inftitute.....

Mineralogifches Inftitut zu Leipzig........

Mineralogifches Inftitut zu Kiel.........

Mineralogifches Inftitut zu Königsberg.......

Neuere Literatur über »Mineralogifche und geologifche Inftitute'

4.    Kap. Botanifche Inftitute............

Botanifche Gärten und Pflanzenhäufer.......

Lehrgebäude ...............

Fünf Beifpiele..............

Neuere Literatur über »Botanifche Inftitute« .....

5.    Kap. Zoologifche Inftitute...........

Zoologifche Inftitute der Univerfitäten.......

Drei Beifpiele..............

Zoologifche Stationen............

Beifpiel...............

Neuere Literatur über »Zoologifche Inftitute«.....

53

53

.    .    56

5<>

56

57

57

•    57

•    59

59

60

60

62

62

64

6>

65

65

• 7°

70

7¹

Tafel bei S. 61:

Botanifcher Garten der Univerfit^t zu Kiel.

GEBÄUDE FÜR ERZIEHUNG, WISSENSCHAFT UND KUNST.

Naturwiffenfchaftliche Mtitute.

Die nachftehenden Ausführungen füllen im Wefentlichen Ergänzungen zu demjenigen bringen, was in Theil IV, Halbband 6, Heft 2 des »Handbuchs der Architektur« (Art. 78 bis 309, S. 99 bis 329) über die verfchiedenen Arten der naturwiffen-fchaftlichen Inftitute an Hochfchulen und der damit verwandten Gebäudeanlagen gefagt worden ift; das vorliegende Heft bildet zugleich die unmittelbare Fortfetzung von Heft Nr. 4 der »Fortfehritte auf dem Gebiete der Architektur«. Wenn im Nachfolgenden auf beftimmte Artikel des genannten »Handbuches« Bezug genommen wird, fo betreffen fie durchweg das Eingangs erwähnte Heft deffelben.

Der Einzelbetrachtung der verfchiedenen Inftitute fei die umftehende Zufammen-ftellung der Baukoften, welche die naturwiffenfchaftlichen Inftitute einer gröfseren Univerfität, derjenigen zu Strafsburg, erfordert haben, vorausgefchickt¹).

Neuere Literatur

über »Naturwiffenfchaftliche Inftitute« und »Laboratorien« im Allgemeinen.

PlSTOR, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheitswefens in Preufsen. Berlin 1890.

Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht etc. Wiesbaden 1892.

The Thompfon laboratories for Williams college, Williamstown. American architect, Bd. 42, S. 128.

WiETHOFF. Statiftifclie Nachweifungen betreffend die in den Jahren 1881 bis einfchl. 1885 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaus. Abth. IV. Berlin 1892. — VII bis X, A, a : Hörfaal-, Inftituts- und Akademie-Gebäude. S. 76.

Lorenz & Wiethoff. Statiftifche Nachweifungen betreffend die im Jahre 1890 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. V. Berlin 1892. — VII bis IX, A: Gebäude für akademifchen und Fachunterricht. S. 14.

Naturwiffenfchaftliche Inftitute der Univerfität zu Strafsburg : Strafsburg und feine Bauten. Strafsburg 1894. S. 444.

. Lorenz & Wiethoff. Statiftifche Nachweifungen betreffend die im Jahre 1891 vollendeten und abgerechneten, beziehungsweife nur vollendeten Preufsifchen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. VII. Berlin 1894. — VII bis X, A: Plörfaal- und Inftitutsgebäude. S. 35.

Lorenz & Wiethoff. Statiftifche Nachweifungen betreffend die im Jahre 1892 unter Mitwirkung der Staatsbaubeamten vollendeten und abgerechneten, beziehungsweife nur vollendeten Hochbauten. Abth. VIII. Berlin 1894. — VII bis X, A: Hörfaal- und Inftitutsgebäude. S. 22.

I.

Allgemeines'.

Köllen der naturwiffenfchaftlichen Infti tu t sba ut en an der Univerfität zu Strafsburg, ohne Architekten-Honorar und Köllen der Bauleitung.

Lauf.

Ziffer

Baukoften

Bezeichnung des Inllituts

insgefammt für i cbm

Phyfikalifches Inllitut

für das Gebäude felbft . für die innere Einrichtung

519 000 64 000

20,10

Chemifches Inllitut a) Inllitutsgebäude

für das Gebäude felbft . für die innere Einrichtung

583 OOO

564 700 70 700

22,50

18,40

b) Wohnhaus des Directors . Mineralogifches Inllitut

für das Gebäude felbft . für die innere Einrichtung .

635 400 65 000

564 000 140 000

20,60

17,80

16,60

für Umwehrungen und Gartenanlagen .

704 000 18 000

20,70

722 000

Botanifches Inllitut a) Inllitutsgebäude

für das Gebäude felbft . für die innere Einrichtung .

247 500 10 500

21,20

258 OOO

22,10

b)    Gewächshäufer

grofses Gewächshaus . kleinere Gewächshäufer .

c)    Gärtnerwohnhaus Zoologifches Inllitut

für das Gebäude felbft . für die innere Einrichtung

18 400

23,00

46,00

18,30

615 000 200 000

16,20

für Umwehrungen, Gartenanlagen und Thierftälle .

815 000 30 000

21,50

845 000

i. Kapitel.

Phyfikalifche Inftitute.

Aus demjenigen, was in Art. 80 bis 87 (S. 101 bis 110) von Theil IV, Halbband 6, Heft 2 des »Handbuchs der Architektur« an allgemeinen Betrachtungen über phyfikalifche Inftitute enthalten ift, gehen auch fchon die Anforderungen hervor, die man an einen Bauplatz für eine derartige Anhalt zu hellen hat. Kurz und

2.

Bauplatz.

Fig. i.

fr

1. Ober-gefchofs.

Fig. 2.

Fig- 3-

/■r

iwL

i_j i

Erdgefchofs.

Z wifchengefchofs.

Grofser Hörfaal des mathematifch-phyfikalifchen Inftituts an der Universität zu Marburg.

auch treffend werden diefelben in einigen Sätzen des für das phyfikalifche Inftitut des Polytechnikums zu Zürich mafsgebenden Bauprogramms zufammengefafft: »Das Gebäude mufs frei liegen und der Sonne zugänglich fein, und es mufs dafür geforgt fein, dafs diefe Vortheile für alle Zeiten bleiben. Erfchütterung durch vorüberfahrende Wagen mufs vermieden werden, eben fo der Strafsenftaub ; Getriebe oder Anhalten, die fchädliche Dämpfe entwickeln, Lärm machen oder mit viel Eifen zu thun haben, dürfen nicht in der Nähe fein. Dem Gebäude mufs zu paffendem Schutz gegen äufsere Störung der nöthige Hof oder Garten beigegeben werden ; auch giebt es verfchiedene phyfikalifche Verfuche, die ein Arbeiten im Freien erwünfcht machen.«

Fig. 4.

Pf

7\

T~

HB

iE

W~

K-

TL

H

1:250

-'IM

11    12    13    11    15“

I ¹ I—¹—I—'-f ' M

3-

Hörfaal.

Längenfchnitt zu Fig. 1 bis 3.

Von den Hörfälen der phyfikalifchen Inftitute war in Art. 100 bis 102 (S. 120 bis 127) eingehend die Rede. Säle von nahezu quadratifcher Grundform finden die häufigfte Anwendung und haben fich auch bewährt; auch folche find entfprechend befunden worden, bei denen die Tiefe (in der Richtung der Geftühlreihen gemeffen) gröfser iff, als die Länge. Wenn jedoch letztere die erftere wefentlich überfteigt, fo leidet darunter das Sehen nach dem Experimentirtifch.

Es ift defshalb kaum anzunehmen, dafs der durch Fig. 1 bis 4 veranfchaulichte grofse Flörfaal des mathematifch-phyfikalifchen Inftituts an der Univerfität zu Marburg fich in der fraglichen Richtung als günftig erweist.

5t?

fl

b/D

5-

Der Hohlraum unter dem meift ftark ansteigenden Geftühl des Hörfaals wird, namentlich im rückwärtigen, höheren Theile, in der Regel ausgenutzt, fei es als Vorrathsraum, fei es als Kleiderablage für die Zuhörer; letzteres ift nur dann Statthaft, wenn der Zugang für die Studirenden an diefer Saalfeite gelegen ift. Bei dem eben erwähnten Hörfaal des mathematifch-phyfikalifchen Inftituts zu Marburg ift eine Solche Anordnung getroffen, und auch bei dem in Fig. 5 ²) im Längenfchnitt dargeftell-ten Hörfaal des phyfikalifchen Inftituts an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt ift eine ähnliche Einrichtung zu finden.

&r_

1! [

ü

mm

©3.

! IS!

An der angezogenen Stelle des »Handbuchs der Architektur« wurde bereits gefagt, dafs es Sich empfiehlt, dem grofsen Hörfaal einen gefonderten Zugang zu geben; die denfelben benutzenden Zuhörer haben im übrigen Theile des Inftituts wenig oder gar nichts zu thun, und man erreicht durch eine Solche Anordnung den Vortheil, dafs die mit dem Verkehre der Zuhörer nothwendiger Weife verbundenen Störungen aus dem Gebäude fern gehalten werden und dafs namentlich der von denfelben erzeugte Staub nicht fo leicht in die Sammlungs- und Arbeitsräume gelangen kann.

In welcher Weife derartige gefonderte Eingänge befchafft werden können, wurde bereits durch einige Beifpiele erläutert, fo beim Leipziger Inftitut (Fig. 95,

ll

Ib

Grofser Hörfaal des phyfikalifchen Inftituts an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt ²). ¹,i250 w. Gr.

Arch. : Marx.

Fig. 6.

Fig. 7.

[7=0.1

w'

L„

:rj

1:300

*    2    3    «    5    6    7    8    8    10    11    «    13    »"*

¹ I ¹ 1 ¹ i ♦ i ¹ t-ft ⁴ i ■ i ¹ i ¹ i ¹ r* A

Hörfaal des phyfikalifchen Inftituts an der Univerfität zu Freiburg. Arch. : D'urnt.

2) Nach dem von Henn Profeffor Marx in Darmftadt freundlichft iiberlaffenen Originalplan.

S. 139), beim Strafsburger Inftitut (Fig. 118, 119 u. 121, S. 154 u. 155) etc.; auch der foeben durch Fig. 1 bis 4 dargeftellte grofse Hörfaal des mathematifch-phyfika-lifchen Inftituts an der Univerfität zu Marburg zeigt in diefer Richtung eine fehl* zweckmäfsige Anordnung, da durch geeignetes Anfügen eines halbrunden Treppen-haufes ein paffender Eingangsflur und die fchon erwähnte, unter dem anfteigenden Geftühl gelegene Kleiderablage erzielt wurden. Ganz ähnlich ift die bezügliche Einrichtung im phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Freiburg (Fig. 6 bis 8).

Eine andere, nicht unvorteilhafte Anordnung zeigt Fig. 9.

In Art. 101 (S. 123) wurde erwähnt, dafs man bisweilen den Unterbau des

Fig. 8.

ft

Wf,

mm

iw.

®a

Ft»'" *

Ui * g?V~ -

Anficht zu Fig, 6 u. 7 ³). V300 w. Gr.

Experimentir-Tifches und feine Umgebung vom Unterbau der Zuhörerabtheilung voll-ftändig abgetrennt hat. So ift auch im grofsen Hörfaal des phyfikalifchen Inftituts an der Univerfität zu Tübingen der Experimentir-Tifch und die vor demfelben befindliche Steinplatte vom übrigen Fufsboden ifolirt worden. Im grofsen Hörfaal des phyfikalifchen Inftituts an der Univerfität zu Würzburg fleht der Experimentir-Tifch, der einen abnehmbaren Mitteltheil hat, auf dem darunter befindlichen

Fig. 9.

4-

Gewölbe und ift an beiden Stirnenden von gleichfalls thunlichft erfchütterungsfrei im Gewölbe ruhenden Steinplatten flankirt.

Fig. 86 (S. 125) zeigt den Längenfchnitt durch den grofsen Hörfaal des phyfikalifchen Inftituts zu Strafsburg, woraus zu erfehen ift, dafs über dem Experimentir-Tifch für lange Aufhängungen eine drehbare Confole angebracht wurde. In ähnlicher Weife ift im grofsen Hörfaal des phyfikalifchen Inftituts an der Univerfität zu Tübingen verfahren worden ; über dem Experimentir-Tifch ift eine von aufsen zugängliche Galerie mit einem leicht beweglichen Krahn angeordnet worden.

II ö r s a a 1

il KI e i i er 3 e las s

fl

-üüp^

Vom chemifchen Inftitut an der Univerfität zu Halle.

!;300 w. Gr.

Bezüglich der künftlichen Erhellung der grofsen Hörfäle bei Dunkelheit wurde bereits in Art. 100 (S. 122) hervorgehoben und begründet, dafs fleh dazu nur diffufes Licht in der Weife empfiehlt, dafs die Lichtquelle felbft den Zufchauern unfichtbar bleibt. Es find bezüglich der fog. indirecten Erhellung der Hörfäle in letzter Zeit zahlreiche Unterfuchungen angeftellt und in der Conftruction der betreffenden Beleuchtungskörper grofse F'ortfchritte gemacht worden. Heft Nr. 4 der »Fortfehritte auf dem Gebiete der Architektur« berichtet hierüber eingehend.

Zum erfchütterungsfreien Aufftellen von Instrumenten etc. werden in den Arbeitsräumen der phyfikalifchen Institute entweder Fettpfeiler errichtet oder andere Festpunkte durch Steinplatten gewonnen, welche auf maffiven Wölbungen etc. gelagert find (Siehe Art. 84, S. 105 u. 106). Im phyfikalifchen Inftitut an der Universität zu Tübingen iSt man von der Herstellung iSolirter gemauerter Pfeiler ganz abgegangen und hat die hauptsächlich in Frage kommenden Arbeitsräume in das Erdgefchofs, unmittelbar auf den gewachsenen Boden, der mit ASphaltparquet verteilen itt, verlegt; man hat ferner das ganze Erdgefchofs mit Soliden Kreuz- und Tonnengewölben überdeckt, welche den Fufsboden des I. ObergeSchottes unmittelbar aufnehmen und eine Sehr kräftige Verfpannung fämmtlicher Mauern unter Sich bewirken ; endlich hat man in die meisten Ecken der Arbeitsräume, in die Pfeiler derfelben, welche die Kreuzgewölbe tragen, folide Steinplatten in Tifchhöhe eingemauert.

Auf diefe Weife foil es gelungen fein, fall fämmtlichen Aufftellungsplatten eine folche Erfchütterungs-freiheit zu geben, dafs z. B. die Oberfläche eines beliebig aufgeflellten Queckfilberfpiegels durch den Gang einer im Erdgefchofs aufgeflellten Mafchine von 6 Pferdeitärken nicht im geringften bewegt wird.

Für erfchiitterungsfreie Aufhängungen an der Decke find in 2 Räumen des I. Obergefchoffes Balken auf in den Mauern fleckenden Steinconfolen aufgelegt, wodurch diefelben von den zufälligen Erfchütterungen im II. Obergefchofs, welches Wohnzwecken dient, entzogen werden²).

Für magnetifche Unterfuchungen benöthigt man thunlichft eifenfreie Räume (Siehe Art. 105, unter 5, S. 130); defshalb wird für Conftructionstheile, für welche in der Regel Eiten benutzt wird, ein anderes Metall gewählt.

Im phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Greifswald wurden im Zimmer für magnetifche Meffungen die Heizkörper, Gas- und Heizungsröhren aus Meffing hergeftellt.

Wo im phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Marburg vollkommen eifenfreie Räume zu befchaffen waren, wurden die Befchläge an Thüren und Fenflern in Meffing und die Gasleitungen in Blei hergeftellt, die Rohrflränge für Waffer-Zu- und Ableitung hingegen gar nicht durchgeführt.

Die Räume des phyfikalifchen Inftituts an der Univerfität zu Halle, in denen Verfuche mit der Magnetnadel vorgenommen werden, haben flatt der Eifentheile folche aus Meffing oder Deltametall erhalten ; aus letzterem Metall find alle Balken-, Mauer- und Zuganker des betreffenden Gebäudetheiles hergeftellt. Für die Leitungsröhren der Heizungsanlage wurde Kupfer, für die Gas- und Wafferleitungs-röhren Blei gewählt.

Das phyfikalifche Inftitut der Univerfität zu Würzburg befitzt in der Nordoftecke des Erdgefchoffes einen Saal mit anftofsendem Zimmer für magnetifche und abfolute elektrifche Meffungen. Hier wurde nicht nur innerhalb des Gebäudes jeder Eifentheil vermieden, bezw. durch Kupfer- und Meffmgtheile erfetzt, fondern auch aufserhalb deffelben die Beeinfluffung der Meffungen durch magnetifche Stoffe hintangehalten. So wurden für die Einfriedigung des Vorgartens an diefer Stelle nicht eiferne Stäbe und Pfoften genommen, fondern folche aus Zink mit Holz- oder (neuerdings) Meffingkern.

Bisweilen wird die P'orderung geftellt, dafs in den Räumen für magnetifche Arbeiten die eifernen Deckenträger, wenn folche überhaupt zur Anwendung kommen, fenkrecht zur Richtung der Magnetnadel gelegt werden.

Die für P'all- und Pendelverfuche erforderliche gröfsere tlöhe wird bekanntlich in verfchiedener Weife befchafift (fiehe Art. 105, unter 6, S. 130).

Im phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Freiburg gefchah dies in der folgenden Weife. Im füdweftlichen Eckraum des Kellergefchoffes wurde ein Feftpfeiler aufgeführt, und unmittelbar neben diefem bis zur Fufsboden-Oberkante des Erdgefchoffes reichenden Pfeiler ift eine verfchliefsbare Oeffnung in der Decke angebracht, welcher, um vom Speicherboden bis zum Kellerfufsboden eine Fallhöhe von 12 m zu ermöglichen, je eine gleich grofse Oeffnung in den übrigen Gefchofsdecken entfpricht.

In Art. 120 (S. 139) wurde ausgefprochen, dafs eine eben fo einfache wie vielfach angewandte Grundform der phyfikalifchen Inftitute die rechteckige ift, und als

Räume für das Praktikum.

5-

Inftitute

mit rechteckiger Grundrifsform.

'V

LÜJ

nüV »ff

I#, ÜS

wgn

I !»

Âfj

CAi.

vv-~V:

*.1 5

ÂÎÜfo

i\.

Phyfikalifches Inftitut zu Amlterdam.

Arch. : de Greef & Springer.

tn

pi

\ v A"A-

jr

tU;

ài

l\w*\

mm&m \.m

••    A/,...

mm

//-<«

i.

i\

. \v

JS

Rb

Fig. i<->.

iff

: I I I f (1 i

//-

k II

tea

t < i i i

in in

ul .....

. -Vimj

'/.----------

Et«.'¹

Ml!

ffl

I,

//

wSÇ —    5

11

■ I I i i

, f f IjSi

' t$

■-::v :«

v!;*    *

H-

Hit' -~

S3fr UL.¹ -,    #4:

iBHii

erftes Beifpiel wurde das betreffende Inftitut der Univerfität zu Leipzig vorgeführt. Es wurde dort auch gefagt, dafs dies kein felbftändiger Bau ift, fondern mit dem mineralogifchen Inftitut im Zufammenhange fteht, und zwar derart, dafs das Treppenhaus die beiden Inftitute im Wefentlichen trennt. An der genannten Stelle konnte nur der Grundrifs des Erdgefchoffes gegeben werden ; hier wird in Fig. 11 ⁶) derjenige des I. Obergefchoffes nachgetragen.

Das Gebäude wurde, zur Abwehr der Erfchütterungen durch den Fährverkehr, entfernt von der Strafse, mitten im Garten, errichtet. Im Sockelgefchofs find die Wohnung des Mechanikers und die Werkftätte deffelben untergebracht. Der grofse Hörfaal hat 200 Sitzplätze, ift über das Erdgefchofs erhöht und hat Seiten- und Deckenlicht-Erhellung erhalten ; er ift unmittelbar von aufsen zugänglich. Die Wohnung des Inftitutsvorftandes befindet fich im II. Obergefchofs³).

Fig. 11.

Professor

Opt.

Art).

r s a a. 1

Mineralogifches

Vorräth e

A s s. « G a sv ersuch e.

in i z

[(=□ ^

Phyfikalifches

Inftitut der Univerfität zu Leipzig. I. Obergefchofs³).

1:500

9S7654321 0

10

15

20™

Arch. : Muller.

Das phyfikalifche Inftitut zu Amfterdam wurde in Art. 121 (S. 140) befchrieben und weiter durch zwei Grundriffe, fo wie einen Querfchnitt veranfchaulicht. An diefer Stelle wird in Fig. 10 noch ein Schaubild des Gebäudeäufseren hinzugefügt, deffen Architekturformen an und für fich wohl kaum einem Tadel begegnen werden, die aber den ernften Zweck, dem das Gebäude dient, nicht kennzeichnend genug zum Ausdruck bringen.

Als weiteres Beifpiel für in rechteckiger Grundform ausgeführte Gebäude der in Rede flehenden Gattung diene das durch Fig. 12 bis 14 veranfchaulichte, 1889—91 ausgeführte phyfikalifche Inftitut der Univerfität zu Greifswald.

Daffelbe befteht aus Keller-, Erd- und Obergefchofs; die Stockwerkshöhen betragen bezw. 3,4, 5,o und 4,5 m. Wie ein Blick auf die Grundriffe in Fig. 12 u. 13 zeigt, bildet der 120 Zuhörer faffende Hörfaal mit zugehörigem Vorbereitungszimmer eine ftreng getrennte Abtheilung ; der Hörfaal reicht dabei durch Erd- und Obergefchofs (Fig. 14), und die Zuhörer betreten denfelben von der Galerie aus, die in der Höhe des Obergefchofs-Fufsbodens angeordnet ift. Im Kellerraume unter der Hörfaal-Abtheilung find die Heizungseinrichtungen, der Brennftoffraum und die Werkflätte untergebracht. Dafs der grofse Hörfaal von aufsen nicht zugänglich ift, geht aus den eben bezeichneten Grundriffen hervor.

Der übrige Theil des Gebäudes enthält im Kellergefchofs eine Dienerwohnung, Räume für die Gaskraftmafchine und die dynamo-elektrifche Mafchine, fo wie Aborte für die Studirenden; in den beiden anderen Stockwerken befinden fich die aus den Grundriffen in Fig. 12 u. 13 zu entnehmenden Räume. Der im Obergefchofs gelegene kleinere Hörfaal ift für die Vorlefungen über theoretifche Phyfik, fo wie über aftronomifche Mathematik beftimmt uud befitzt 30 Sitzplätze. Das Hauptfammlungszimmer im Erdgefchofs ift mit 4 grofsen, von allen 4 Seiten Einblick gewährenden Schränken für Apparate ausgeftattet. In einem der Arbeitszimmer des Directors, fo wie in beiden Räumen des II. Profeffors find zum er-fchütterungsfreien Aufftellen von Apparaten bis zur Höhe der Fufsböden reichende Feftpfeiler aufgeführt. Alle Arbeitsräume, eben fo der grofse Hörfaal, haben elektrifche, an die Dynamomafchine angefchloflene Leitungen erhalten. Um Helioftaten aufftellen zu können, find an mehreren nach Süden gerichteten Fenftern Granitfockel eingemauert; desgleichen find an verfchiedenen Stellen der Arbeitsräume Wand-confolen aus Granit angebracht, auf welche Wagen, Galvanometer etc. gefetzt werden.

Ueber den Umfaffungsmauern des Treppenhaufes erhebt fich ein Thurm, deffen Plattform fich 26,5 m über dem Erdboden erhebt (Fig. 14) und welcher für Pendelverfuche, fo wie für aftronomifche Beobachtungen benutzt wird. An das II. Obergefchofs diefes Thurmes ift in deffen Rücken ein hoher

Grosser Hürsaal

Lab or a - I -

I a t i u ni

Labora-Utoriiim

Fig. 12.

Obergefchofs.

einer Hors

leiderablJ

ufilBm Ig

Lab orator iuit,

■ w: i

V orb er - Zim.

Aröeitsz Uä.Dir'sctors

Hörs

Fig- 13-

S

Sarami

Erdgefchofs.

SprecîizJ

des

Arbeitsz.de sUB.Professors

JI H

iireclors

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Greifswald.

¹!üoo w. Gr.

Für den Director des phyfikalifchen Inftituts ift eine Wohnung nicht

Giebelaufbau ausgeführt, der die Affiftentenwohnung und einen gröfseren Raum für die mathematifch-altronomifche Anflalt enthält.

vorgefehen.

Die Hörfaal-Abtheilung, die Kleiderablage, das Treppenhaus und die Flurgänge werden zur Winterszeit durch eine Feuerluftheizung erwärmt; in den übrigen Inftitutsräumen gefchieht dies durch eine Warm-waffer-Niederdruckheizung, für welche 2 aufrecht ftehende Schiittkeflel mit Cokefeuerung vorhanden find. Der grofse Fförfaal wird bei Dunkelheit durch 9 elektrifche Glühlampen von je 50 Normalkerzen erhellt ; fonft ift durchwegs Gasbeleuchtung eingeführt.

Im Aeufseren des Gebäudes find dunkelrothe Backfteine zur Anwendung gekommen, die durch einzelne Streifen von glafirten Steinen unterbrochen werden ; Ziertheile, Thurmbrüftungen etc. wurden aus rothem Nebraer Sandftein hergeftellt und die Dächer mit graufchwarzeń Falzziegeln gedeckt.

Die Baukoften haben 204 500 Mark betragen , was für 1 qm überbauter Grundfläche 236,3 Mark und für 1 cbm umbauten Raumes 15,0 Mark ergiebt. ⁶)

Auf ganz ähnlichem Grundgedanken beruht die von Berner herrührende Planbildung des phyfikalifchen Inftituts der Univerfität zu Tübingen (Fig. 15 bis 17⁷). Bei diefem ift der grofse Hörfaal gleichfalls an die eine Schmalfeite des lang geftreckten, rechteckigen Baues gelegt; doch ift hier zweckmäfsiger Weife und ähnlich, wie im Leipziger Inftitut, diefer Hörfaal von aufsen zugänglich gemacht; auch

Fig. 14.

OOûQQQQÛÛÛÛQÛO

AzzzCL

n .

<£q d=ii (Ei 'Ci

DZ

:/V

□ BOI

QBIH

OSO

IBP'

I1ŚEI

OD

:::

nwi

1:250

I... I i. f.

m-4

T³

»T

Schnitt nach der Axe des Iiörfaals in Fig. 12 u. 13.

ift die Scheidung der Hörfaal-Abtheilung von den übrigen Theilen des Gebäudes eine fchärfere und in mehr charakteriftifcher Weife durchgeführt worden.

Der Hörfaalbau befteht aus Erd- und Obergefchofs und ift nicht unterkellert. Der Hörfaal ift 12,40 m breit, 11,50 m tief, 6,45 m hoch und enthält 120 Sitzplätze; diefe find von dem im Erdgefchofs gelegenen Vorraum durch zwei zweiläufige Treppen erreichbar. In letzterem Stockwerk befinden fich auch noch die Kleiderablage und die Wohnung des Dieners.

Der Hörfaalbau ift mit dem Hauptbau durch einen fchmalen Zwifchenbau verbunden, in welchem im Erdgefchofs der beiden Gebäudetheilen gemeinfame Ein- und Durchgang, im Obergefchofs das Vorbereitungszimmer und die Werkflätte untergebracht find. Der Zwifchenbau ift vollftändig und der Ilauptbau blofs etwa zur Hälfte unterkellert. Letzterer fetzt fich aus Keller-, Erd-, I. und II. Obergefchofs

Fig- >5-

LL

SSpSS

Anficht.

Fig. 16.

ip

SKr⁴.

fe IM

liSSl

S ail 111 Tl g

Samml u îi j

S a mm lim g

werk

7ZJ

isräuti

ÜB

J I

0 f : i lc.

- 1 11) 1 r.

von ei.

Z i hl.

si

LTVors

ales*

‘■rrnnr

Tmfnnfitn

Erdgefchofs.

1:500

10 9 H 7 6 54 321

10

15

20m

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Tübingen ⁷).

zufammen. Im rückwärtigen Theile deflelben befinden fich 2 Treppenhäufer, wovon das eine nach den im I. Obergefchofs gelegenen Inftitutsräumen, das andere nach der Wohnung des Inftitutsvorftandes führt, welche den gröfsten Theil des II. Obergefchoffes einnimmt. Im Kellergefchofs find 3 Gelaffe für Arbeiten in möglichfl gleichmäfsiger Temperatur, ferner ein Kohlenraum, ein Raum für die Sammelheizung und ein

::

vTv

•    ,in\ ¹

\ms • X

L\

ZeiuaessiraJj

ß climi e d eHflh

; 1 s cbji u 0 it T al hi m.

Sc Jl e JE L 8 j lf-1 \

id

hterieca-um.

Fig. 17.

□ n

i t s-

-rjil t

Kl ei d er

uh

Raum für den Gas- und Walfermeffer vorgefehen ; von letzterem aus zweigen fämmtliche, durch befondere Farben gekennzeichnete Vertheilungsröhren für Gas und Waffer aus. Die im Erd- und im I. Obergefchofs angeordneten Räume weifen die Grundriffe in Fig. 16 u. 17 auf. Im II. Obergefchofs find aufser der fchon gedachten Dienftwohnung auch noch das Bibliothekzimmer und ein kleinerer Hörfaal für theo-retifche Phyfik vorhanden, welch letzterer 30 bis 35 Zuhörer aufnehmen kann.

Fig. 18.

MtSËÊÊmÈËÈÊm

fii

fn f

fji,

Sk 3

|[

,!

■■

Ü!ii

Ulk

.ü

nil

I; V

ff ——

j:

\ lUilL

pir ß

|!

|Bg j

MB

I jjkjf 1

wl

IO

g'

1:250

ft 9    10    11    12    13

ISm

Vom mathematifch-phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Marburg.

Sämmtliche Inftitutsräume werden zur Winterszeit durch eine Dampf-Niederdruckheizung mit Selbftregelung erwärmt ; in den Dienflwohnungen ilt Ofenheizung vorgefehen. Die Aufsenmauern find im Erdgefchofs aus Sandfteinquadern, in den übrigen Stockwerken aus Backfteinen mit gelben Verblendziegeln hergeflellt; für die Fenflereinfaffungen und Gefimfe wurde heller Häuflein gewühlt. Die Dachdeckung befteht aus Zinkblech.

Die gefammten Baukoften haben 260000 Mark betragen, wovon 195400 Mark für den eigentlichen Fortfchr. d. Architektur. Nr. 7.

6.

Inftitute

mit

anderweitiger

Grundrifsform.

Fig. 19.

Bau, das Uebrige auf innere Ausftattung, neue Inftrumente, Ebnung des Bauplatzes, Aufsenanlagen etc. kommen. Hiernach berechnet fich 1 qm überbauter Fläche zu 322,60 Mark und 1 cbm umbauten Raumes (von der Kellerfohle bis zur Dachgefims-Oberkante gemeffen) zu 18,26 Mark⁷).

Zu den mit rechteckigem Grundrifs ausgeführten Anlagen könnte auch der Inftitutsbau der Univerfität zu Marburg gezählt werden, welcher fowohl das mathe-matifch-phyfikalifche Inflitut, als auch das geologifch-paläontologifche Inftitut enthält. Derfelbe ift aus einem älteren Gebäude entftanden, welches zum Theile umgebaut, auf das weitere Stockwerke aufgefetzt und an welches noch ein gröfserer Anbau angefügt wurde. In Folge deffen fehlt der Gefammtanlage jene Einheitlichkeit und Klarheit, welche bei folchen Bauwerken, die völlig neu geplant werden konnten, nicht feiten zu finden ift. Es wird defshalb davon abgefehen, die mafsgebenden Grundriffe hier wiederzugeben.

Der Anbau enthält nur Räume des mathematifch-phyfikalifchen Inftituts, darunter auch den grofsen Hörfaal, von dem bereits in Art. 2 (S. 7) die Rede war. Fig. 18 zeigt die Giebelanficht des Hörfaalanbaues.

Zwar auch noch im Wefentlichen viereckig geftaltet, aber in Folge der Form des Bauplatzes nicht rechteckig, ift der Grundplan des für den phyfikalifchen Verein zu Frankfurt a. M. in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre errichteten Hanfes (Fig. 19 u. 20).

Fig. 20.

.v

A-

V/

\5-

V'A

vä:

r,'"

J3k

Arii e i t

Z.

P h. y s i k - jt

Ap p 1 r 1 [ iF

Io i !

• nt r

<■

-1- W 0 h n 9.

v v 1

X

\\ ;

Erdgefcbofs.

Obergefchofs.

10 9876543210

1:500

10

15

20™

Phyfikalifcher Verein zu Frankfurt a. M.

Wie ein Blick auf die beiden oben flehenden Grundriffe lehrt, ift die Raumanordnung auf die Axenlinie gegründet worden, welche den fpitzen Eckwinkel des Bauplatzes halbirt. Der grofse Hörfaal ift vor Allem in diefe Axe gelegt und nach rückwärts zu angeordnet worden ; er reicht durch Erd- und Obergefchofs hindurch und erhält fowohl von Hochfenftern der Hoffront, als auch von oben fein Licht ; er ift von aufsen befonders zugänglich. Nach den beiden Strafsenfronten zu find rings um den Hörfaal in den beiden genannten Stockwerken die Sammlungs- und Arbeitsräume gruppirt, wie die beiden Grundriffe dies zeigen ; im Erdgefchofs ift auch noch das Vorbereitungszimmer, im Obergefchofs der kleine Hörfaal, der zugleich Sitzungszimmer ift, gelegen ; die Wohnung des Dieners befindet fich gleichfalls im Obergefchofs.

Das Kellergefchofs enthält ein Gelafs für Gasanalyfe, einen Raum für Deftillation und zwei Räume für Vorräthe, ferner die Pförtnerftube, den Haushaltungskeller und zwei weitere Vorrathsräume, endlich (unter dem grofsen Hörfaal) die Räume für die Sammelheizung und für Brennftoff, fo wie die Werkftätte.

VS

Magn.

Art).

HI

•s-

Bü

T==

El

•N

BiTjl.yUebuiignsrŁiime

Erdgefchofs.

Fig. 22.

Del ung srńum.

N e b 8 nl kreppe

Katheto-f

meter

a. 11 m e

Gr H i r s a. 11

u. n. g e n

Photo g r.

N eh eo-l treppe

Priv.-D ocent.

G al v . Art.

Therm. A r h .

As si btJ

Wagen

10 987654321 0

Obergefchofs.

1)500

10

ta

Phyfikalifches Inllitut der Univerfität zu Freiburg. Arch. : Dunn.

Für phyfikalifche Inftitute mit L-förmiger Grundrifsgeftalt ift in Art. 127 (S. 149) die betreffende Anftalt der Univerfität zu Würzburg angeführt. Den wenigen dort gegebenen be-fchreibenden Worten fei das Nachftehende hinzugefügt.

Der grofse Hörfaal enthält 168 Sitze in anfteigenden Bankreihen und vermag im Ganzen etwa 230 Zuhörer zu faffen. Sein Deckenlicht läfft fich mit Hilfe von Klapprahmen verdunkeln, eben fo jedes der 4 feitlichen Fenfter mit Hilfe von hölzernen Rolljaloufien, welche eine doppelte Leinwandlage erhalten haben. In das Vorbereitungszimmer führt vom Untergefchofs ein Aufzug, auf welchem fchwere Gegen ftände hinaufbefördert werden. Die Arbeitsräume der beiden Stockwerke find durch eine Wendeltreppe, welche dem Zimmer des Inftitutsvorftandes gegenüber gelegen ift, mit einander verbunden. Für optifche Arbeiten find die zu beiden Seiten des Vorftandszimmers im Obergefchofs gelegenen kleineren Räume, eben fo ein im Grundrifs des Untergefchoffes als diefen Zwecken dienend bezeichnetes Gelafs beftimmt ; alle diefe Räume find mit Helioftaten-Platten vor den Fenftern und Stein-tifchen ausgeftattet, ferner mit Ver-dunkelungs-Jaloufien an allen Oeffnungen verfehen ; auch haben fie ifolirt aufgeführte Feftpfeiler, bezw. in die Gewölbe eingefetzte, vom Fufsbodenbelag nicht berührte Steinplatten für thun-lichft erfchütterungsfreies Aufftellen von feinen Apparaten erhalten. .

Die Heizung und Lüftung ge-fchieht mittels eines Reinhardt'ichzn Luftheizungsofens ; nur der grofse Hörfaal wird durch einen befonderęn Lüftungs-Mantelofen mit Frifchluft-Canal erwärmt; ein Saugfchlot vermehrt die Gefchwindigkeit der Luftbewegung. In den Räumen des Untergefchoffes wurde für die Fufsböden Afphalteftrich gewählt ; im Obergefchofs ift zum gröfse-

ren Theile Parquetboden, fonft Bretterfufsboden verwendet worden.

Im Jahre 1881 wurde in einem an den Plof fich anfchliefsenden Garten ein befonderes magnetifches Obfervatorium, völlig eifenfrei, errichtet⁸).

⁸) Nach: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht. Wiesbaden 1892. S. 301.

Auch das phyfikalifche Inflitut, welches den Thompfon laboratories am Williams college zu YVilliamstown⁵) angehört, hat eine ähnliche Grundrifsform.

Zu den Anlagen mit L-förmiger Grundrifsgeftalt ift auch das phyfikalifche Inflitut der Univerfität zu Freiburg zu zählen; denn in dem U-förmig geftalteten Bau ift die füdliche Hälfte dem phyfikalifchen Inflitut zugewiefen, während die nördliche Hälfte vom phyfiologifchen Inflitut eingenommen wird. Das Gebäude ift 1888—90 nach den Entwürfen (Fig. 21 u. 22) Dunn's, ausgeführt worden.

Es befteht aus Keller-, Erd- und Obergefchofs ; die Stockwerkshöhen betragen bezw. 3,35, 4,50 und 4,20 m. Der grofse Hörfaal ift an das füdliche Ende des Flügelbaues verlegt worden, hat den in Art. 3 (S. io) bereits erwähnten befonderen Zugang erhalten, mifft 126,5 Grundfläche und faßt 136 Zuhörer; er wird durch 10 in den beiden Langfeiten befindliche Fenfter und durch ein Deckenlicht von 39 <lm Flächeninhalt erhellt.

Der in der Weftfront gelegene Haupteingang und das Haupttreppenhaus find für beide Inftitute gemeinfchaftlich, eben fo die im Kellergefchofs gelegene Wafchküche. Das letztgenannte Stockwerk des phyfikalifchen Inftituts enthält überdies die Werkftätten, den Batterieraum, 2 eifenfreie Arbeitsräume (für erdmagnetifche Meffungen etc.), das chemifche Laboratorium, die Räume für die Sammelheizung, die Mafchinen und den Brennftoff. Die Raumvertheilung im Erd- und im Obergefchofs ift aus Fig. 21 u. 22 zu erfehen.

die 10

cm

In den Fufsbodenflächen diefer beiden Stockwerke find eine Anzahl ifolirter Platten eingelaffen, die zum Theile auf den Gewölben oder auf ftarken Walzeifenträgern oder auf zwifchen Eifenträgern eingefpannten Kappen oder auf dem Holzgebälk aufruhen. Einzelne Räume haben aufser den äufseren Fenftern noch innere, lichtdicht fchliefsende Läden erhalten; in einigen anderen Gelafien genügten lichtdichte Filzvorhänge. Einige Zwifchenthüren wurden, um auf gröfsere Längen durchfehen zu können, in beftimmter Höhe mit kleineren, mittels Klappen verfchliefsbaren Oeffnungen verfehen. In dem an der Hauptfront gelegenen, für thermifche Arbeiten dienenden Raume ift eine Queckfilberwanne angeordnet, tief in den Fufsboden eingelaffen ift.

Die Erwärmung der Inftitutsräume zur Winterszeit gefchieht durch eine Niederdruck-Dampfheizung ; aufserdem ift in einigen Räumen für Herbft und Frühjahr Ofenheizung vorgefehen. Die Erhellung bei Dunkelheit wird mittels Gas bewirkt; nur im grofsen Hörfaal ift elektrifche Beleuchtung eingerichtet; die Dynamomafchine wird durch einen Gasmotor betrieben.

von

Die Aufsenmauern des Gebäudes find einfchliefslich Erdgefchofs aus Bruchfteinen (aus der Nähe Freiburg) und im Uebrigen aus Backfteinen hergeftellt; Sockelfufs und Treppenftufen beftehen aus Maul-bronner rothem Sandftein, Sockelflächen, Gurtgefimfe, Thür- und Fenfterumrahmungen etc. aus graugrünem Kürnbacher Keuperfandftein. Die Flurgänge haben einen Fufsbodenbelag aus Saargemünder Thonfliefen erhalten ; in den Räumen des Erdgefchoffes find in Afphalt verlegte Parquetböden und in denjenigen des Obergefchoffes gewöhnliche Riemenböden zur Anwendung gekommen. Der Dachftuhl ift aus Holz con-ftruirt und mit Schieferdeckung verfehen ⁶ 7).

Als Beifpiel einer in Hufeifenform ausgeführten Anlage wurde in Art. 129 (S. 151 ) das phyfikalifche Inflitut der Univerfität zu Königsberg vorgeführt. In die gleiche Gruppe könnte auch das im Bau begriffene phyfikalifche Inflitut der tech-nifchen Hochfchule zu Darmftadt eingereiht werden ; denn daffelbe ift mit dem elektrotechnifchen Inflitut zu einem zufammenhängenden Bau (Fig. 23 u. 24 n) vereinigt, der im Grtindrifs rechteckig geftaltet ift und einen Binnenhof in fich fchliefst. Die von Süd nach Nord gerichtete Hauptaxe des Gebäudes trennt nahezu die beiden Inftitute und halbirt den Hof, fo dafs jede der beiden Anftalten im Grundrifs C-förmig geftaltet ift.

Das phyfikalifche Inflitut nimmt die weltliche Hälfte, das elektrotechnifche Inflitut (in Fig. 24 durch Schraffirung gekennzeichnet) die öftliche Hälfte des Baues ein. Derfelbe befteht aus Sockel-, Erd-und Obergefchofs ; die Stockwerkshöhen (von und bis Fufsboden-Oberkante gemeffen) betragen bezw.

3,70 , 4,47 und 4,33m; die beiden grofsen, im Obergefchofs gelegenen Hörfäle haben eine lichte Höhe von 5,93 m.

Das Erdgefchofs enthält in der Hauptaxe des Gebäudes den Haupteingang und die Flurhalle, das Sockelgefchofs noch zwei Nebeneingänge ; die Lage der Haupttreppe und der beiden Nebentreppen zeigt Fig. 23. Im Sockelgefchofs befitzt das phyfikalifche Inftitut den Mafchinenraum, die Werkftätte, die Dienerwohnung, einen Raum für chemifche Arbeiten, den Batterieraum, einen Vorrathsraum und einen Raum für Arbeiten bei conftanter Temperatur. Im Erdgefchofs find im Wefentlichen die Räume für das phyfikalifche Praktikum untergebracht, eben fo das Zimmer und das Privat-Laboratorium des Profeffors und die Bibliothek. Die Raumvertheilung im Obergefchofs ift aus Fig. 23 erfichtlich ; ein Schnitt durch den grofsen Hörfaal wurde bereits in Fig. 5 (S. 9) gegeben. Im Dachgefchofs des Vorderhaufes befindet fich ein Raum für die hiftorifche Sammlung, im Hinterhaufe ein folcber für verfchiedene Zwecke.

Pi 1 Je tl'i k u m

L a "b 0 r a, t

p r i 11 di

Fig. 23.

Praktikum

Fig. 24.

Phyfikalifches

Inftitut

G1 a. s Ti sie ckter

Labor.

Sa.rn.rn.-

der

technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

lung

Sammlung

Elektrotechnifches

Inftitut

der

technifchen Hoclifchule zu Darmftadt.

¹l500 w- G¹*-

V 0 rb e r.-Z .

Vorher -Z.

Arch. : Marx.

K l.

a.

i.

Obergefchofs 1]).

Eine Anlage mit ausgefprochen lü - förmiger Grundrifsgeftalt ift das phyfikalifche Inftitut der Univerfität zu Halle (Fig. 25 bis 27 12), welches 1888—90 nach Kilburger s Entwürfen ausgeführt worden ift.

Hingegen ift im neuen Erweiterungsbau des chemifchen Inftituts an der Uni-verfität zu Göttingen eine Säuglüftung ausgeführt worden.

Eine Anlage aus noch fpäterer Zeit iE der auf der neben flehenden Tafel dar-geftellte botanifche Garten der Univerfität zu Kiel.

¹

) Nach: Strafsburg und feine Bauten. Strafsburg 1894. S. 446 u. ff.

²

Nach : Deutfche Bauz. 1890, S. 213,

³

) Nach : Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 187.

⁴

Obergefchofs.

⁵

)    Siehe: American architect, Bd. 42, S. 128.

⁶

)    Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 93.

⁷

1!) Nach dem von Herrn Profeffor Marx in Darmftadt freundlichft zur Verfügung geftellten Originalplan.

Eine Anlage mit ausgefprochen lü - förmiger Grundrifsgeftalt ift das phyfikalifche Inftitut der Univerfität zu Halle (Fig. 25 bis 27 ¹), welches 1888—90 nach Kilburger s Entwürfen ausgeführt worden ift.

Als Bauplatz wurde das Grundftück des früheren Bibliothekgebäudes gewählt. Der Inftitutsbau fleht mit feiner Hauptfront gegen Wellen am Paradeplatz, der an diefer Stelle bis an den gegenüber liegenden Wallgraben 58 m breit ift. Derfelbe fetzt fich aus Keller-, Erd- und 2 Obergefchoffen zufammen ; die Stockwerkshöhen betragen bezw. 3,05, 4,os, 4,42 und 4,osm. Nur die beiden grofsen Hörfäle, welche den füdlichen Flügel bilden, haben eine gröfsere Höhe erhalten; derjenige des Erdgefchoffes wurde um 1,32m in das Kellergefchofs vertieft und dadurch 5,40 hoch; der darüber gelegene Hörfaal für Experimental-Phyfik reicht durch beide Obergefchoffe hindurch und befitzt eine Höhe von 9,01 m.

Das Kellergefchofs enthält Räume für chemifche Verfuche, für eine Gaskraft- und eine Dynamo-Mafchine und für die Sammelheizungs-Anlage, ferner die Wohnung für den Hausmann, Kellergelaffe für den Inftituts-Director und 2 Räume für zurückgefetzte Apparate. Im Erdgefchofs befinden fich der für 84 Zuhörer beftimmte Hörfaal für theoretifche Phyfik und die aus Fig. 27 erfichtlichen Arbeitsräume, im I. Obergefchofs der 146 Zuhörer fallende Hörfaal für Experimental-Phyfik und die Sammlungsräume. Im nördlichen Theile des II. Obergefchoffes ift die Dienftwohnung des Inftituts-Directors gelegen ; im übrigen Theile deffelben wurde die technologifche Sammlung untergebracht. Die Haupttreppe liegt in der Hauptaxe des Gebäudes und davor, an der Hauptfront, ein 6 Gefchoffe umfaffender Thurm (Fig. 25), der für

1@)

<ê

;^=rs55;=Æ-j

- -----

mm

ap

r»T

iS#l

L_

■ji

;.....I

i_

PH

|C

Ik

i|

p=&K>

JP I

irfl e

IfcxJ

41

nTi

•1

mm

io

?"X

•y

<>

p

Cl

IF

! fc

it:

$C

PygyU

?C>ęją

Arch. : Kilburger.

Vorderanficht.

Fig. 25.

WB

W*t!b

Old

P g M° f——— 1

J|eP I. jHjH

³1 HI '

i OI M

:1S!

iH⁵

■ .Wii-

Lit

mf\

Lööüoaöl    iOoSa jÖÖÖÖ

n LuTu

fest IfflfflsS' 4m

ïï

4Hh-t

II

LU

Uni ver fi tat zu Halle.

der

Phyfikalifches Inftitut

ft

meteorologiiche Beobachtungen und für Pendelverfuche beftimmt ift. An den öftlichen Enden der beiden Flügelbauten find Nebentreppen angeordnet ; diejenige am Südflügel macht die beiden Hörfäle von aufsen zugänglich ; diejenige am Nordflügel führt zur Directorwohnung.

Sämmtliche Räume des Kellergefchoffes, eben fo die Flurgänge des Erd- und des I. Obergefchoffes und 2 über einander gelegene Räume diefer beiden Stockwerke find theils mit Kreuzgewölben, theils mit Stichkappen-Tonnen überdeckt; die Gewölbe über den Kellerräumen im Nordflügel bis zum Thurm haben X Stein Stärke erhalten, um einzelne Feftpfeiler auf diefelben auffetzen und die nöthige Erfchütterungs-freiheit erzielen zu können ; die übrigen Gewölbe find nur J/2 Stein ftark ausgeführt worden. In allen

Fig. 26.

h Summl.-

IX

Käume

.M>f(

n ix- ,

i flwxaI

Kleidergelass

jBSIiggggll]

L.I

SammI

S a. m njJ I u n g R ä

InstrHnrenteiytrbemtungs-Z !

FTopl.Ver suche

I. Obergefchofs,

Fig. 27.

—z:|)

MX:

/prr.u.Kleidirgekss

pti Zi~yir\

Hbrsaal f. thecrctfi. fthqsik

N/f

N E,xperimentir 2.

Diana

m| PraKlipnten.

■i I I

ArS-

Z.

Werkstatt

Arbr-

Ü1

70

--P

Erdgefchofs.

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Halle ¹²).

fonftigen Räumen wurden gewöhnliche Balkendecken ausgeführt. Die Treppen find durchwegs aus Granit hergeftellt, und das Dach ift mit Holzcement eingedeckt.

Für die Erwärmung der Inftitutsraume während der kälteren Jahreszeit dient eine Luftheizung und eine Niederdruck-Dampfheizung nach dem Syftem Käuffer &= Co. ; in den Wohnungen des Directors und des Hausmanns ift Ofenheizung vorgefehenls).

Im Aeufseren ift das Gebäude in Backftein-Rohbau, unter Verwendung von Verblend- und Form-fteinen, ausgeführt, und es haben die Koften deffelben 296240 Mark betragen, fo dafs auf 1 qm über- •

,3) Nach ebendaf.

bauten Raumes 256,8 Mark und auf 1 cbm umbauten Rauminhaltes 13,8 Mark entfallen. In der genannten Baufumme find die Koften der inneren Einrichtung mit 29 525 Mark und diejenigen der Nebenanlagen mit 9418 Mark enthalten.

Neuere Literatur über »Phyfikalifche Inftitute«r.

Kleinwächter, F. Das phyfikalifche Inftitut in Zürich. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 135.

Phyfikalifches Inftitut zu Berlin: PlSTOR, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheits-wefens in Preufsen. Berlin 1890. S. 62.

Phyfikalifches Inftitut zu Königsberg: Ebendaf., S. 338.

Der Neubau des phyfikalifchen Inftituts für die kgl. württemb. Landes-Univerfität Tübingen. Deutfche Bauz. 1890, S. 213.

Neubau des phyfikalifchen Inftituts für die Univerfität Halle. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 17.

Das phyfikalifche Inftitut in Greifswald. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 419.

Inftitute für Phyfik und Mineralogie: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 187.

Phyfikalifches Inftitut zu Würzburg : Würzburg insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 301.

Durm, J. Das phyfikalifche und phyfiologifche Inftitut der Univerfität Freiburg. Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 93.

The Thompfon laboratories for Williams college, Williamstown. American architect, Bd. 42, S. 128.

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Strafsburg : Strafsburg und feine Bauten. Strafsburg 1894. S. 460.

Feftfchrift zur Feier des 25-jährigen Beftehens der Gefellfchaft ehemaliger Studirender der Eidgenöffifchen polytechnifchen Schule in Zürich. Zürich 1894. — S. 75 : Das Phyfikgebäude.

2. Kapitel.

Chemifche Inftitute.

Allgemeines.

In Art. 79 (S. 100) wurde gefagt, dafs das erfte gröfsere Laboratorium für experimentellen Unterricht das von Liebig 1828 in Giefsen für chemifche Arbeiten errichtete war. Dem fei ergänzend hinzugefügt, dafs Mit/eher lieh bereits im Jahre 1823 an der Univerfität zu Berlin ein kleines Uebungs-Laboratorium nach franzöfifchem Mufter zur Ausbildung junger Chemiker, denen er feine Sonntage widmete, in das Leben gerufen hat; allerdings muffte er fpäter, aus Mangel an Zeit, diefen Theil feiner Lehrthätigkeit wieder aufgeben.

Fiç. 28.

À⁵

il

// à

i?

9R

nr śsr    " : A*a

WKmßm

S3

>-J

Ip

,S~' pg : p§| f ^

» jJl

iM

,    . J r &.    *•-

R&

■

SO

BS

Grofser Hörfaal im technifch-chemifchen Laboratorium des Polytechnikums zu Zürich ¹⁴).

**) Facf.-Repr. nach: Bluntschli, F., G. Lasius & G. Lunge. Die chemifchen Laboratorien des Eidgenoffifchcn Polytechnikums in Zürich. Zürich 1889. Taf. V.

8.

Hörfäle.

Wenn im Nachstehenden in der Betrachtung der einzelnen Räume, der Ein-richtungsgegenftände und des inneren Ausbaues chemifcher Institute die gleiche Reihenfolge eingehalten wird, wie in dem Eingangs genannten Hefte des »Handbuchs der Architektur«, fo würde zunächst über die betreffenden HörSäle eine kurze Mittheilung zu machen Sein.

In Fig. 28 ¹⁴) iSt das Innere des grofsen Hörfaals im technifch-chemifchen Laboratorium des Eidg. Polytechnikums zu Zürich (Siehe Art. 249, S. 271 bis 273) dargeStellt.

Derfelbe enthält 160 Sitzplätze und foil fich in akuftifcher Beziehung vorzüglich bewährt haben ; durch fchwarze Vorhänge läfft er fich verfinftern. Der Experimentir-Tifch hat 9 m Länge; er ill u. A. auch

Fig. 29.

W-

ii.

if

mm

«ft

ar tari

Kaupttafel u. Mittelmsche

PH

ju

LJL

Vom Hörfaal im neuen phyfiologifchen Inflitut der Univerfität zu Marburg ² 3).

]l60 w- Gr.

mit Hähnen für Vacuum, Wafferdampf und Prefsluft ausgerüftet. Ein Theil der metallurgifchen Sammlung hat an der Hinterwand Platz gefunden ; letztere ift im Uebrigen zum Auf hängen von Zeichnungen eingerichtet. Der unter den anfteigenden Sitzreihen vorhandene Hohlraum nimmt die Heizkörper auf und dient überdies zur Aufbewahrung von Wandtafeln etc. Ueber der Eingangsthür ift eine elektrifche Uhr angebracht und an der Hinterwand ein elektrifches Thermometer, mittels deffen der im Keffelhaus befindliche Mafchinift die Temperatur im Hörfaal beobachten kann 1G).

In Art. 3 (S. io) wurde bereits geSagt, dafs bezüglich der künstlichen Erhellung von HörSalen in neuerer Zeit wesentliche Fortschritte gemacht worden find, dafs namentlich die Erhellung mit indirectem Licht verschiedene günftige Löfungen

gefunden hat; im Heft Nr. 4 der vorliegenden »Fortfehritte« ift hierüber eingehend berichtet.

In Art. 139 (S. 170) wurde mitgetheilt, dafs die Rückwand der Experimentir-Abtheilung im grofsen Hörfaal meift von drei gut gelüfteten Abzugsnifchen durchbrochen wird, in welche Gegenflände, die übel riechende Gafe entwickeln, gebrauchte Apparate, Schmelzöfen etc. geftellt werden; die zum Schreiben, Skizziren etc. be-ftimmte Tafel befindet fich vor der gröfseren (mittleren) Nifche und ift auffchiebbar eingerichtet; diefe Nifche ift nicht nur durch die Tafel, fondern auch durch eine Glasfcheibe verfchliefsbar.

Im Hörfaal des neuen phyfiologifchen Inftituts zu Marburg ift nun eine folche Abzugsnifche angebracht (Fig. 29 ¹⁵), vor der fich ein verglaster Rahmen und drei Tafeln auf- und abfehieben laffen.

Diefelben laffen fich mittels Handhaben, welche über die Fläche der Tafelrahmen nicht vorftehen, auf- und abbewegen. Die Schwere diefer Tafeln ift durch an beiden Seiten angebrachte Bleigewichte ausgeglichen; Tafeln und Gegengewichte hängen an Hanffeilen, die über Rollen gelegt find ; jedes Gegengewicht ift in der feitlichen Tafelverkleidung in einer befonderen Abtheilung geführt. Neben der grofsen Mitteltafel ift links und rechts je eine kleinere, gleichfalls auf- und abfehiebbare Tafel angebracht, hinter der fich ein Geftell für Reagentien befindet.

Für die Einrichtung von in den Hörfälen aufzuftellenden Experimentir-Tifchen ift in Fig. 30 bis 32⁴) derjenige im neuen phyfiologifchen Inftitut zu Marburg wiedergegeben.

9-

Experimentir-

Abtheüung.

10.

Experimentir-

Tifch.

Fig. 30.

ii

fcJ--__A

Längenfehnit t.

Fig- 31-

Di

Einwurf

uphill

Vorderanficht.

Fig. 32.

CD

CD

CD

CD

Anficht von oben.

~ö 5 5“

Experimentir-Tifch im neuen phyfiologifchen Inftitut der Univerfität zu Marburg⁴).

Jl60 w. Gr.

In der Mitte deffelben find zwei mit Deckel glatt verfchliefsbare Oeffnungen angeordnet, über denen unter Glasglocken Verfuche vorgeführt werden können, welche viele und übel riechende Dämpfe entwickeln ; diefe Oeffnungen bilden die Ausmündungen von zwei Canälen, die in die nächft gelegene Mauer geführt find und jene Dämpfe abzuführen haben. Links und rechts von diefen Oeffnungen befinden fich zwei abhebbare Einlagen ; unter der einen find Queckfilberfchalen in einem herausziehbaren Kalten angebracht; wird letzterer ganz herausgezogen, fo entlieht auf die ganze Tiefe des Tifches ein freier Raum, in dem fich bei Thierverfuchen der Diener aufftellt, wenn er dabei behilflich fein foil. Unter der anderen Einlage befindet fich die pneumatifche Wanne. Um hohe Geltelle mit der erforderlichen Standficherheit aufftellen zu können, wurden an verfchiedenen Punkten der Tifchplatte kleine Metallplatten eingelaffen, in welche folche Geltelle eingefchraubt werden können. An zahlreichen Punkten der Tifchplatte find Hähne für Gas und Waffer angeordnet.

ii.

Haupt

arbeitsräume.

An der einen Stirnfeite des Tifches find die Hähne angeordnet, durch welche fich die Verdunkelungsvorrichtung des Hörfaales handhaben läfft ; an der anderen Stirnfeite befindet fich ein gemauerter Fettpfeiler mit Sandfteinplatte, der auf dem Gurtbogenmauerwerk des Erdgefchoffes ruht¹⁸).

Die chemifchen Laboratorien des Polytechnikums zu Zürich haben bereits in Art. 249 (S. 271) eine kurze Befchreibung, unter Hinzufügen dreier Pläne (Fig. 210 bis 212, S. 272 u. 273), erfahren. Die dort im Grundrifs des I. Obergefchoffes mit j'y und 57 bezeichneten beiden Räume find die zwei Hauptarbeitsfäle des technifch-chemifchen Laboratoriums; die Anordnung der Arbeitstifche ift aus dem eben

Fig- 33-

t"'-i

■Hg

Kt- :

ff

Mw

ki

11 m WlM

mlT,

fts

par

i:-1

MM

psjÿfcl

f.I

El; SSt

- j.

r LJ,

Grofser Arbeitsfaal im technifch-chemifchen Laboratorium des Polytechnikums zu Zürich ¹⁹).

genannten Grundrifs erfichtlich, und im Uebrigen ift die innere Ausftattung eines jeden diefer beiden Säle aus Fig. 33 ¹⁹) zu entnehmen.

In jedem diefer Räume befinden fich 16 doppelte Arbeitstifche, alfo 64 kleine Plätze (an je einem halben Tifche) oder 32 grofse Plätze; Anfänger erhalten halbe, Vorgefchrittenere ganze Arbeitsplätze. Weiters find in diefem Saale 16 grofse Abdampffchränke aufgeftellt, von denen jeder nach Belieben getheilt werden kann, fo dafs jeder Praktikant in unmittelbarer Nähe einen Dunftabzug befitzt, um darin abzudampfen, zu deftilliren, zu filtriren etc. Diefer Raum enthält ferner an allgemeinen Einrichtungs-gegenltänden : 6 Geftelle für allgemeine Reagentien (zum Theile als verglaste Schränke), 4 Tifche zum Abwägen von Präparaten etc., 1 Blastifch, 1 Stinkbrunnen (ein grofser, mit Dunftabzug verfehener Steinbrunnen, in den alle übel riechenden Flüffigkeiten gegoffen werden), 1 Douche für Verbrennungsfälle, i Dampf-Trockenfchrank mit 24 Fächern, 1 mit Dampf geheiztes Wafferbad mit vielen gröfseren und kleineren Oeffnungen und mit Glashaube als Dunftabzug und 2 Gasregulatoren ; endlich ill ein grofser Balcon vorhanden, der namentlich in den kälteren Jahreszeiten zu Kryftallifationen etc. dient ²⁰).

Nach ebendaf., S. 27.

¹⁹)    Facf.-Repr. nach: Bluntschli etc., a. a. O., Taf. II.

²⁰)    Nach ebendaf., S. 18.

lr-

mm

r

wasserstof

f

Schwefel

XD-

vu

Offene

Halle

S j e c t r a 1-

Fig. 34-

lliiic

Querfchnitt.

Fig- 35-

W⁻’

tU

aa

IFińlńnirr

__Q-

tu

Ofen.

___

i'Z

'C ■

f ■ safp—*c

mu

zæzz.

-Q-

Ofen]

®é

fi

tu

■o

lii

Mi

Li

G rund ri fs.

1:125

Tm4h#

p r»

Grofser Arbeitsfaal im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Kiel.

In Fig. 34 u. 3 5 ift der grofse Arbeitsfaal im chemifchen Inftitut der Univerfität Kiel in Grundrifs und Querfchnitt dargeftellt.

zu

Derfelbe ift für 24 Praktikanten beftimmt, deren Arbeitstifche, wie der Grundrifs zeigt, angeordnet lind. Der Saal hat an jeder Langfeite je 4 grofse Fenfter erhalten, und an 4 Fenfterpfeilern find Abzugsfehränke angebracht. Weitere Abzugsfehränke find in der Mitte des Saales, in feiner Längsaxe, aufgeftellt.

Als weiteres Beifpiel für die Innenanordnung von grofsen Arbeitsfälen fraglicher Art diene das durch Fig. 36 ² *) veranfchaulichte qualitative Laboratorium der Cornell-Univerfität zu Ithaca.

Fig. 36.

'G

...

IftL “

'■i

■*

n »£1!

Ir

||!

Li

!i

..

i «In

‘pA

r- '

;iJs

I ; 'I’#

if 'i iii V";

12.

Arbeitstifche.

Qualitatives Laboratorium der Cornell-Univerfität zu Ithaca⁵).

Daffelbe enthält in 6 doppelten Tifchreihen 88 Arbeitsplätze, die indefs nur von der einen Langfeite her beleuchtet werden ; in den Stirnwänden des Saales find gleichfalls Fenfter angebracht. An der der Fenfter wand gegenüber liegenden Längswand find die Abdampffchränke, auch einige Fachgeftelle für Reagentien etc. aufgeftellt. Die Ausgufsbecken find in die Tifchplatten eingelaffen.

Den wichtigften Einrichtungsgegenftand der im vorhergehenden Artikel betrachteten Laboratoriumsfäle bilden die Arbeitstifche für die Praktikanten. Dafs diefelben ziemlich mannigfaltig geflaltet und ausgerüftet werden, ift fchon in Art. 153 (S. 187 u. ft'.) gefagt.

Durch Fig. 37 bis 41 2 2) werden die Arbeitstifche veranfchaulicht, welche im organifchen Arbeitsfaal des neuen Erweiterungsbaues am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen zur Anwendung gekommen find.

Solcher Tifche find 14 Stück, vollkommen frei flehend und fenkrecht zu den an beiden Langfeiten des Saales befindlichen Fenllern, in zwei Reihen angeordnet; fowohl in der Mitte des Saales, als auch an den beiden Langfeiten deffelben ift je ein Gang frei gehalten. Jeder Tifch zerfällt durch einen Auf-fatz, welcher zum Aufltellen der am meiften gebrauchten Reagentien dient, in zwei Hälften ; ein derartiger Halbtifch wird für gewöhnlich jedem Praktikanten zur Verfügung geftellt; indefs erlaubt die Anordnung der Schränke und Schubladen allenfalls eine weitere Zweitheilung der Plätze. Es können fonach in diefem Saale gleichzeitig 28 bis 56 Praktikanten befchäftigt werden.

Die Tifchplatte ift 2,80m lang, 1,48m breit und 4cm dick; fie ift aus zwei äufseren Eichenholzlagen und einer dazwifchen liegenden Lage Kiefernholz zufammengeleimt. Eine folche fournirte Platte foil fich beffer, als eine aus einem Stück angefertigte bewähren ; auch foil Eichenholz als das preiswürdigfte Material befunden worden fein. An der Vorderkante der Tifchplatte find kleine Einfchnitte angebracht, in denen gekrümmte Gasfchlauchanfätze (Fig. 42) gelegen find ; auf folche Weife find letztere leicht zugänglich, fpringen aber nicht vor, find alfo beim Arbeiten nicht hinderlich. In der Mitte der Tifchplatte find 4 Oeffnungen angeordnet, welche die Ausmündungen der Abflufsröhren bilden. In der Längsaxe der Platte ift der fchon erwähnte Reagentien-Auffatz aufgeftellt.

Fig. 37-

Fig. 38.

Fig. 39-

Fig. 40.

JL

'Ir" ""Ï'

N V-Si-JUHMall

=i

LE

J/50 w. Gr.

Fig. 41-

1|₅0 w. Gr.

Fig. 42-

*15 w* Gr.

Arbeitstifch

im organifchen Arbeitsfaal des neuen Erweiterungsbaues am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen ²²).

Der kaftenförmige Tifchunterfatz ift in zwei Abtheilungen zerlegt; die untere derfelben bildet einen niedrigen Schrank mit einem Zwifchenboden und befitzt 14 verfchliefsbare Thüren, fo wie zu beiden Seiten einen Einwurf in den Papierkaften ; die obere Abtheilung fetzt fich aus 12 Schubladen zufammen ; je 3 derfelben find zu einer Gruppe derart vereinigt, dafs fie fich mittels einer wagrechten Stange gleichzeitig durch ein Schlofs abfchliefsen laffen. Unterhalb der Tifchplatte können 4 kleine Schiebeplatten herausgezogen und zum Schreiben verwendet werden. Die Umfaffungswände des Tifch unter fatzes find aus Kiefernholz, die inneren Theile deffelben aus Fichtenholz angefertigt. Die Tifchplatte ift blofs geölt, der Unterfatz in feinen fichtbaren Flächen hingegen naturlackirt.

An den beiden Stirnfeiten des Tifches find die Wafferhähne und die Ausgufsbecken angebracht. Letztere find 43cm lang, 26cm breit und 2cm dick, find aus Steingut hergeftellt und haben für jedes Stück 24 Mark gekoftet. Ueber jedem Ausgufsbecken ift ein grofser Auslaufhahn mit Schlauchtülle angeordnet ; ferner find dafelbft 2 kleine Auslaufhähne mit Schlauchtüllen an der Leitung des ftädtifchen Wafferwerkes, ein Auslaufhahn an der Regenwafferleitung und eine Abzweigung mit Hahn und Meffing-bogen-Auslauf für das Waflerbad vorhanden.

Von einem Ausgufsbecken zum anderen führt eine 5 cm weite Blei-Abflufsröhre, welche bis zur Rinne im Saalfufsboden geleitet ift ; an diefe Röhre find die erwähnten 4 Abflufsöffnungen in der Tifchplatte

²²) Facf.-Repr. nach: Zeitfehl', d. Aich.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, Bl. 28.

angefchloffen. Damit das Blei nicht zu rafch zerllört wird, ill über jedem Arbeitstifch in Achtbarer Höhe eine Warnungstafel angebracht, welche folgende Auffchrift enthält : » Queckfilber, deffen Salze und Löfungen und feile Körper dürfen niemals in die Ausgüffe entleert werden. Nach dem Ausgiefsen ätzender Flüffigkeiten ill fofort reichlich mit Waffer nachzufpülen. «

Die Schreinerarbeit hat für jeden Arbeitstifch 312 Mark gekollet ⁶).

Aehnlich find die Arbeitstifche in den im vorhergehenden Artikel fchon be-fchriebenen Arbeitsfälen der chemifchen Inftitute am Polytechnikum zu Zürich (Fig. 43 u. 44⁷) geftaltet.

Auch hier llofsen je zwei folcher Tifche mit den Rückfeiten an einander, fo dafs dadurch zwei grofse oder vier kleine Arbeitsplätze entliehen (fiehe auch Fig. 33, S. 28). Die Tifche find aus Tannenholz hergellellt und haben eine eichene Platte erhalten; letztere ill 2,76m lang und 0,7 5 m breit. In der Mitte befindet fich der zur Aufnahme von feilen Abfällen (Glasfcherben, Papier, Korke etc.) bellimmte und durch eine von felbll zufallende Klappe zugängliche Schmutzkallen, zu jeder Seite deffelben je ein zweithüriger Schrank mit Zwifchenboden und darüber je zwei Schubladen, von denen die eine in kleinere Abtheilungen zerlegt ill ; wird der Schrank abgefchloffen oder geöffnet, fo gefchieht ein Gleiches ohne Weiteres auch mit den .Schubladen. Durch beide Tifche hindurch geht eine Schublade für Glasröhren, Kühler etc. ; ferner ill unter der Tifchplatte ein herausziehbares Brett zum Auflegen von Büchern etc. angebracht.

Fig. 43.

Fig. 44.

mm

WM}

'i'ü.ClLU-Pt

oivr

V>1CU/,

fit

SUr

4-f

Arbeitstifch

im grofsen Arbeitsfaal des technifch-chemifchen Laboratoriums am Polytechnikum zu Zürich ⁷).

Das Gas wird von zwei Seitenröhren unter dem etwas vortretenden Rande der Tifchplatte zugeführt; an jedem Tifche find 4 Hähne angebracht, deren Schlüffel vom Tifchrande noch bedeckt find, fo dafs man mit den Kleidern daran nicht hängen bleiben kann ; jeder Hahn ift durch die Tifchplatte hindurch fortgefetzt und läuft in ein Verbindungsttück für Schläuche aus. Sämmtliche Gasröhren find völlig frei und leicht zugänglich verlegt; fchadhafte Stellen etc. laffen fich in Folge deffen leicht auffinden, eben fo Aus-befferungen etc. bequem ausführen, ohne den Tifch aus einander nehmen zu müffen. An den äufseren Tifchecken find Vacuumhähne angebracht, welche mit einer Vacuumpumpe in Verbindung flehen.

An den beiden Schmalfeiten der Doppeltifche befindet fich auch hier je ein aus Steingut angefertigtes Ausgufsbecken, das durch lothrechte bleierne Abfallröhren, welche in die im Fufsboden angeordneten, in Afphalt hergeflellten Ablaufrinnen ausmünden; die gröberen feilen Abfall Hoffe werden durch ein Sieb zurückgehalten, welches an der tiefllen Stelle des Beckens fich vorfindet. Auf den Arbeitstifchen find befondere Rinnen oder Röhren zum Ableiten des Waffers aus Kühlern, Filterpumpen etc. nicht angeordnet; alle diefe Flüffigkeiten werden gleichfalls durch die Ausgufsbecken abgeführt. Ueber jedem derfelben befinden fich 3 Wafferhähne, worunter ein grofser, nach unten deutender Spülhahn und zwei nach den beiden Seiten deutende Schlauchhähne für Kühler etc. Unter jedem Ausgufsbecken ift im Tifch-unterfatz ein mit einer Thür verfchloffener Raum zugänglich, der die ganze Tifchhöhe einnimmt und zur Auf-

'•tt-

CO

Ä

.____•

Fig. 48.

Ouersolm.JK.

ill

4......i

E—-

Fig. 47-

Seitenansicht. L® \ Quer sehn. GH.

Arbeitstifche

im neuen phyfiologifchen Inftitut an der

Univerfität zu Marburg ²⁶).

‘Ido w. Gr.

Grundriß s E F.

nähme von Stativen und anderen gröfseren Gegenftänden dient.

lieber jedem Ausgufsbecken erhebt fich ein zur Beleuchtung dienender Gastländer mit Intenfivbrenner ; durch einen eigenartig geformten Schirm, der aus Eifenblech angefertigt, innen weifs emaillirt und aufsen mit Oelfarbe angettrichen ift, wird das Licht auf die Arbeitsplätze geworfen. Durch Löfen zweier Schrauben kann man die Holzverkleidung, von welcher die Gas- und Wafferröhren verdeckt find, jederzeit entfernen.

In der Längsaxe der beiden vereinigten Arbeitstifche itl der Auf-fatz für die Reagenzflafchen aufge-ftellt; derfelbe ifl fo eingerichtet, dafs im mittleren Theile die gröfseren Flafchen, welche die in beträchtlicheren Mengen benöthigten Rea-gentien (wie Ammoniak, Säuren, Natronlauge) enthalten, an den beiden Seiten die kleineren Flafchen mit den fonft erforderlichen Reagentien Platz finden ²⁵).

Fig. 46.

Fig. 50.

r-

ft

CO—

::

aV.

■i

;i

rida

■IQ

Fig. 45-

©_

<JhH

Hi

Jiu

Fortfchr. d. Architektur. Nr. 7.

Grundriss AB

Grunjrisä CD

fil

- 42------w“—28— ^ 12

--OCX — •

T-

Fig. 49-

Während bei den feither vorgeführten beiden Beifpielen je zwei Arbeitstifche mit einander vereinigt und im Ar-beitsfaal völlig frei aufgeftellt find, wurden im neuen phyfio-logifchen Inftitut an der Uni-verfität Marburg 2x5, im Ganzen alfo 10 Arbeitsplätze in einem grofsen Tifch zufam-mengefafft (Fig. 45 bis 502Ö).

Diefelben wurden zu beiden Seiten der eifernen Säulen, welche die Decke des Arbeitsfaales tragen, angeordnet und find aus drei Abtheilungen zufammengefetzt. Der untere Theil des Tifchunterfatzes, der obere Schubladentheil deffelben, die Tifch-platte, der mit Tafelblei ausgefütterte Einwurfkaflen und das Geftell für Reagenzgläfer wurden jedes für fich fertig geftellt und im Saale felbft erfl zufammengefügt. Zunächll wurden die Säulen mit dem Gehäufe umgeben, an dem die für die mittleren Arbeits-

T*

fl*

tti.

²⁵)    Nach ebendaf., S. 19.

26)    Facf. - Repr. nach : Zeitfchr. f. Bamv. 1892, Bl; 16 u. 17.

!3-

Abdainpf-

nifchen.

platze beftimmten Ausgufsbecken angebracht werden, und alsdann die einzelnen Tifchabtlieilungen zufammen gefchoben; die feitlichen Fugen deckte man durch die Bohlen, an denen fpäter die an den Stirnfeiten der Tifche anzuordnenden Ausgufsbecken befeltigt wurden, und die Längsfugen durch die Geftelle für Reagenzgläfer ; die Stöfse der Tifchplatten vor den mittleren Ausgufsbecken find durch Klammern zufammengehalten. Damit die aus Steingutmaffe hergeftellten Töpfe, welche die in die Einwurftrichter gelangenden Abfälle aufzunehmen haben, und die Abfallröhren der mittleren Ausgufsbecken zugänglich find, wurden die davor angebrachten Schrankabtheilungen, in welchen höhere Geftelle etc. aufbewahrt werden, mit lofen Rückwänden verfehen. Für Glasröhren find Schubladen vorhanden, welche durch die Doppel reihe der Tifche hindurchreichen.

An den Geftellen für Reagenzgläfer ift die Gasleitung angebracht, deren Hähne vertieft angeordnet find, damit fie das Aufftellen der Apparate etc. nicht behindern oder gefährden. Die Röhren für die Wafferzuleitung liegen unter dem Fufsboden und fteigen hinter denjenigen Bohlen in die Höhe, an denen die Ausgufsbecken befeftigt find ²⁷).

Schliefslich feien noch durch Fig. 51 ²⁸) die Ausgufsbecken veranfchauliclit, welche nach Liebermanris Angaben für das chemifche Inftitut der technifchen Hoclv fchule zu Berlin-Charlottenburg ausgeführt worden find.

Das Becken hat im Grundrifs eine nahezu rechteckige Form, ift 60 cm lang, 80 cm breit, 15 cra tief und hat eine Wandftärke von 1,5 cm. Im mittleren Theile feines Bodens ift eine abgerundete Vertiefung von 24 cm Länge,

20 cm Breite und 16 cm Tiefe angeordnet, welche das Umherfpritzen des aus den darüber angebrachten Wafferhähnen ausfliefsenden Waffers zu verhüten hat und aus der die Abflufsröhre ausmündet. Rings um diefe Vertiefung ift an drei Seiten ein ebener Flächenftreifen vorhanden, auf den man folche zu reinigende Glasgefäfse aufftellen kann, an denen fich die darin enthaltenen Flüffigkeiten nicht fett fetzen follen ; man verfchliefst alsdann die Abflufsröhre durch einen Stöpfel und füllt das Becken bis nahe an den Rand mit Waffer, fo dafs die Gefäfse vollftändig im Waffer flehen.

Das Becken befitzt eine 10 cm hohe Rückwand, mit der es an der Schmalfeite des Arbeitstifches feft gefchraubt ift ; überdies wird es von zwei Trageifen getragen, welche gleichfalls am Tifchunterfatz mittels Schrauben befeftigt find. Schmale Filzftreifen, die zwifchen Trageifen und Becken gelegt find, führen dazu, dafs fich beide innig berühren²⁸).

Von weiteren Einrichtungsgegenftänden der Arbeitsfäle fei einiger Abdampf-nifchen, und zwar folcher mit Aufsenbeleuchtung (fiehe Art. 160, S. 203), gedacht, zunächft derjenigen im neuen Erweiterungsbau des chemifchen Inftituts an der Univerfität zu Göttingen (Fig. 52 ²⁹).

Für die Tifchplatten wurde guter, fefter Sollinger Sandftein von 5 cm Dicke genommen, der einmal mit reinem, ungekochten Leinöl angeftrichen wurde. Der fchrankartige Auffatz ift aus Kiefernholz angefertigt worden ; das fonft vielfach verwendete Eichenholz macht die Schiebefenfter fchwer und bedingt gröfsere Gegengewichte, welche wieder ihrerfeits viel Raum wegnehmen. Auch kommt ein Schrank aus Kiefernholz billiger zu fliehen, als ein folcher aus Eichenholz ; ein naturlackirter Anftrich giebt erfterem ein hübfches, gefälliges Ausfehen. Die Nifche ift durch zwei Querwände in 3 Abtheilungen zerlegt; die Querwände find mit Schiebefenftern und aufserdem im oberen und unteren Theile mit Klappfenftern verfehen, fo dafs man je zwei diefer Abtheilungen für das Aufftellen längerer Apparate etc. verwenden kann. Die gleichfalls verglasten Rückwände der Abzugsnifchen haben an der Südfeite des Arbeitsfaales mattes Glas erhalten.

Die Entlüftung der Abzugsnifchen gefchieht durch Abzugsrohren, welche durch Thonplatten getheilt find; diefelben fallen auf der einen Seite in einen Abzugscanal, der zum Schornftein führt; andererfeits fteigen fie lothrecht nach oben zum Dach hinaus in das Freie. In der oberen Abzugsöffnung wurde eine Lockflamme angebracht ; doch reicht die untere Abzugsöffnung in der Regel völlig aus. Zur Winterszeit ift die erftere ganz entbehrlich und wird durch eine hölzerne Klappe abgefchloffen.

Fig- 51-

F-

THZV

I*

-JLi.

Ausgufsbecken an den Arbeitstifchen im chemifchen Inftitut der techn. Hochfchule zu Berlin - Charlottenburg²⁸). %> w- Gr.

2Ï) Nach ebendaf., S. 25.

28) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 1.

-n) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, Bl. 28.

Unterhalb der Tifchplatte find die Schlauchanfätze für Gas und Wafler angeordnet ; die UnterRützung der Gas- und Wafferröhren gefchieht durch Holzleitten, welche in den Pfeilern eingemauert find. An der Wand ift auch die Regenwaffer-Zuleitung, welche zu den in der Abdampfnifche vorhandenen Walferbädern führt, angebracht ⁸).

Die Abzugsnifchen im technifch-chemifchen Laboratorium des Polytechnikums zu Zürich find in Fig. 53 ⁹) dargeftellt.

Jede folche Nifche nimmt den gröfsten Theil des Fenders ein, in welches fie eingefetzt ilt. Für die Tifchplatten wurde Ragazer Schiefer genommen, der mit Kefsler's Magnefium-Fluofilicat getränkt und dadurch vollftändig wdderflandsfähig (fogar gegen concentrirte Säuren) gemacht wurde. Jede Platte weist mehrere 3 cm weite Durchbohrungen auf, durch welche einerfeits die Gas- und Wafferfchläuche geführt find; andererfeits laffen fie etwas Luft in die Nifche eintreten, wenn die vorderen Fenfter herabgelaffen find.

Fig. 52.

!fü

Ja

-jo

gj 4 Ca //j-£ L¹____jvFk —h—

“—"TT—* ' 'i

IP

Gaauni

—Jt'a&verlettiurg

I'. '.; i

^Regeiaoasser-leüung

Jbflussrolw

WKÈm

s-.;

Abdampfnifche im neuen Erweiterungsbau des chemiichen Intlituts an der Univerfität zu Göttingen ²⁹).

’Iso w. Gr.

Der aus hartem Holz hergeftellte, fchrankartige Auffatz ift 2,12 m breit, 0,63 in tief und an der Vorderfeite 1,65 m hoch; die Decke deffelben tteigt nach rückwärts an, fo dafs die Auffatzhöhe dort 2,05m beträgt. Die verglaste Vorderwand läfft fich in zwei Hälften auf- und abfchieben ; durch Gegengewichte ift der hierzu nothwendige Kraftaufwand ein geringer, und die Rahmen bleiben in jeder Stellung Rehen. Die Gegengewichte, die zugehörigen Leinen und Rollen befinden fich in dicht gefchloffenen Gehäufen. Durch eine gleichfalls verglaste Querwand find in der Nifche 2 Abtheilungen gebildet, die man indefs mit einander vereinigt benutzen kann, fobald man den unteren Theil jener Querwand hoch fchiebt. Die in der Mauer gelegenen Theile der Seitenwände find mit glafirten Thonkacheln verkleidet, die vorfpringenden Theile derfelben verglast.

Um die Hähne vor den Säuredämpfen zu fchützen, find fie fämmtlich aufserhalb des Schrankes angeordnet ; man kann fie in Folge deffen auch bei gefchloffenem VorderfenRer handhaben. Jede Ab-

theilung der Abzugsnifche hat zwei Gashähne, einen Wafferhahn, einen Vacuumhahn und eine lothrechte Abfallröhre für Flüffigkeiten erhalten.

Für die Entlüftung ill an jeder Seite der Abzugsnifche in der Mauer eine Thonröhre von 17 X 26 Querfchnitt angeordnet ; von der Sohle der Nifche führt ein flach trichterförmiges Stück emaillirten Eifen-guffes, von deflen tiefller Stelle eine co - förmig gekrümmte Bleiröhre die fleh condenfirende Flüffigkeit in die Abfallröhre leitet, in die thönerne Abzugsrohre. Jn jeder Abtheilung der Abzugsnifche ill fowohl im unteren, als auch im oberen Theile eine 12 cm weite Abzugsöffnung vorhanden, von denen die untere durch einen Thondeckel (mit 2 cm weiter Oefïnung) lofe verfchloffen werden kann, die obere flets geöffnet bleibt. Von der letzteren führt ein fchräg anfteigender Canal in die thönerne Abzugsrohre, in welcher die Lockflamme angebracht ift; meiltens braucht die Gasflamme gar nicht angezündet zu werden³²).

cm

Fig- 53-

§1

XX-

VciCA

Ißcvoot-r <

—Ą.

§gj§

¥■

w*.

Abzugsnifche im technifch-chemifchen Laboratorium des Polytechnikums zu Zürich³¹).

I,,50 w- Gr-

Die feitherigen Mittheilungen bezogen fich hauptfächlich auf die gröfseren Gas-Anaiyfe. Arbeitsfäle der chemifchen Inftitute, fo dafs nunmehr zu den kleineren Räumen diefer Art übergegangen werden kann.

Der Raum für Gas-Analyfe im neuen Erweiterungsbau des chemifchen Inftituts an der Univerfität zu Göttingen hat einen mit Gefälle verlegten Fufsboden erhalten, fo dafs die geneigten Flächen deffelben in einer kleinen Rille zufammenlaufen, in der fich etwa verfchtittetes Queckfilber fammelt; die Rille endet in einem Sammelloch.

³²) Nach ebendaf., S. 21.

14

In diefem Raume find aufgeftellt: i Steintifch, beftehend aus einer Platte von Sollinger Sandflein (5,40 m lang und 0,75 m breit) und zwei ¹/2 Stein ftarken Pfeilern, auf denen die Platte ruht; x gufseifernes, emaillirtes Ausgufsbecken und i Glasfchrank aus Fichtenholz mit einigen Einfatzböden (] ,40 m breit, 0,45 m tief und 2,00m hoch). Ferner find 8 Gasfchlauchanfätze und 4 Wafferhähne vorhanden; die Abendbeleuchtung gefchieht durch einen Decken-Doppelarm ³³).

Der Fufsboden im gleichnamigen Raume im neuen phyfiologifchen Inftitut der Univerfität zu Marburg hat gleichfalls Gefälle nach dem Queckfilberfammler erhalten ;

letzterer, der in Fig. 54 ³⁴) dargeftellt ift, liegt genau in der Fläche des anfchliefsenden Terrazzo-Fufsbodens und ift in feinem Sandftein her-geftellt worden.

Der Tifch (Fig. 55 ³⁴) wurde hier aus Holz, allerdings befonders feft, angefertigt.

Um das verfchüttete Queckfilber fammeln zu können, ift feine Platte mit einem niedrigen Rand und mit Rinnen verfehen, welch letztere fleh in der Mitte vereinigen ; das dort zufammen fliefsende Queckfilber wird in einem unter-geftellten Gefäfs aufgefangen. Da der Fufsboden aus geneigten Ebenen befteht, wurden die Tifchbeine mit Teller-fchrauben verfehen, mittels deren man die Tifchplatte wagrecht ftellen kann ³⁴).

Bezüglich der für phyfikalifche Arbeiten beftimmte Räume feien die Einrichtungs-gegenftände genannt, welche in dem betreffenden Saale des neuen Erweiterungsbaues am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen Aufftellung gefunden haben :

Fig- 54-

Fig- 55-

Deckel.

Tifch

Queckfilber-Sammler

im Raum für Gas-Analyfe des neuen phyfiologifchen Inftituts an der Univerfität zu Marburg ³⁴).

]/50 w. Gr.

15-

Räume für phyfikalifche Arbeiten.

I grofse Abzugsnifche (1,50 m lang, 1,75 m tief und 3,11 m hoch), unten mit Klappen, oben mit Schiebefenftern aus Kiefernholz, verglast und naturlackirt ; 1 Arbeitstifch für 2 Praktikanten (2,00 m lang, 1,50 m breit und 0,90 m hoch), mit 8 Schubladen, 8 Thüren, 4 Schreibtafeln und 2 Papierkaften, die Achtbaren Flächen naturlackirt, die Tifchplatte geölt. Ferner zur Aufbewahrung von phyflkalifchen Inftru-

menten: 1 frei flehender Glasfchrank (4,00 m lang, 0,80 m tief und 2,so m hoch), von 2 Langfeiten zugänglich, aus Kiefernholz ; ein eben folcher Glasfchrank (2,50 m lang, 0,4o m tief und 2,so m hoch); i Glasfchrank (5,70 m lang, 0,55 m tief und 2,so m hoch), an der Wand flehend, ohne Holzrückwand. Endlich find vorhanden : 2 Flammen zur Beleuchtung, 8 Gasfchlauchanfätze und 12 Wafferhähne³⁵).

In den Verbrennungsräumen bilden die Verbrennungstifche mit den Verbrennungsöfen die wichtigften Einrich-tungsgegenftände. Die erfteren wurden in einigen neueren Inftituten aus einem Eifengerüft mit Wellblechplatte, die mit Kacheln abgedeckt ift, gebildet ; doch hat fich diefe Conftruction nicht bewährt. In Folge der grofsen, von den Verbrennungsöfen ausgehenden Hitze dehnt fich das Wellblech ftark aus, und

Fig. 56.

BBS

L...

Nfl.

l6.

Verb renn ungs-raum.

llü

7

7_;

11

E

z:

A’

ü

Verbrennungsofen im neuen Erweiterungsbau des chemifchen Inftituts an der Univerfität zu Göttingen ³⁶).

iisow- Gr-

33) Nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, S. 571. ³*) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1892, S. 26 u. Bl. 16, 17.

³⁵) Nach: Zeitfchr. d. Arch - u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, S. 570. 30) Facf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 28.

Fig. 57-

zwifchen den einzelnen Kacheln entflehen Fugenriffe, durch welche vergoffene Flüffigkeiten ein-dringen und fchliefslich das Wellblech zerfhören. Dazu kommt noch, dafs durch die eifernen Fiifse der Verbrennungsöfen die Glafur der Kacheln leicht be-fchädigt wird, wodurch letztere ein wenig angenehmes Ausfehen erhalten. Defshalb find Tifch-platten aus geeignetem natürlichem Steinmaterial einer fol-chen Ausführung vorzuziehen.

Dies gefchah u. A. bei den bezüglichen Einrichtungen des eben genannten Göttinger In-fhitutsbaues (Fig. 56 3ti).

Die fteinernen Tifche, welche rings um die Wände des betreffenden Raumes laufen, haben eine Gefammt-länge von 15,84 m und find 0,75 m breit; letztere Abmeffung dürfte fich etwas herabmindern laffen. Für die Platten, die auf gemauerten Pfeilern ruhen, wurde Sollinger Sandftein gewählt. Das 11,74 m lange eiferne Schutzdach iff aus 2 Lagen ftarken Bleches hergeftellt ; über den Tifchen find die Wände auf 60 cm Höhe mit Kacheln verkleidet; die Abzugsrohren find mittels drehbarer Klappen verfchliefsbar. Zum Anfehreiben find 8 Tafeln angebracht; an den Tifchen entlang iff eine Sauerftoffleitung geführt, welche von einem im Erdgefchofs aufgeflellten Gafometer ausgeht. Es können gleichzeitig 7 bis 8 Elementaranalyfen ausgeführt werden³⁷).

Auch die Verbrennungstifche im chetnifchen Inftitut der technifchen Hoch-fchule zu Berlin-Charlottenburg (Fig. 57 ³⁸) haben Sollinger Sandfteinplatten erhalten.

Rauchmantel.

26 0------

.-0,58-

§■

(*25 >

fTf

uz

1,23

mm

0.80

0,70

Verbrennungstifch im chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg³⁸). höO w. Gr.

Die 7 cm ftarken Platten ruhen auf einem Unterbau von Verblendfteinen.

80 cm lange und 1,05 m breite Theil derfelben enthält ein 75cm langes, 45cm breites und 20cm tiefes Becken, welches, mit Cement geputzt, in der Mitte mit Wafferabflufs verfehen ift und zum Aufftellen eines kleinen Gafometers dient; darüber ift an der Wand ein Wafferhahn

Der

, ;ai Z

Fig- 58.

ic - hü. r--a

SSa

;Sl

.-.o.es-.

angeordnet.

Die Verbrennungsöfen werden auf dem übrigen, 2,55 m langen und nur 70 cm tiefen Theile der Tifchplatten aufgeftellt ; Uber den-felben läuft an der Wand eine Gasleitung mit 3 Gasfchlauchhähnen von 1,5 cm Durchmeffer; diefelbe ift am Tifchende nach unten gebogen und befitzt dafelblt einen weiteren Gasfchlauch-

Die entwickelte ftarke Wärme wird durch einen Rauchmantel abgefangen, der von

bahn.

³‘) Nach ebendaf., S. 578.

38) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 403.

30) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover i8qo, Bl. 25.

Schmelzofen im neuen Erweiterungsbau am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen ³⁹). ho w. Gr.

Eifemvellblech hergeftellt und aufsen und innen mit Asbeilpappe bekleidet ift, damit der ganze Raum nicht zu fehr erwärmt wird. Die Abzugsrohren, welche mit Thonfchiebern verfchliefsbar find, münden unter dem Rauchmantel aus ³⁸).

Den Schmelzraum lege man, um den Einflufs der darin herrfchenden hohen Temperatur thunlichft herabzumindern, am beften in das Keller-, bezw. Sockelgefchofs.

Unter den Ausrüftungsgegenftänden find die Schmelzöfen die wichtigften ; einen Arbeitsraum. folchen zeigt Fig. 58 3 9) in zwei Anfichten und einem Schnitt.

Diefer Ofen ill aus Hartbrandfteinen hergeftellt, in den Anfichtsflächen mit gelblichen Steinen verblendet und mit einer 8 cm ftarken Sandfteinplatte abgedeckt. Er hat zwei Feuertöpfe und diefen ent-

i7-

Schmelz-, bezw. pyrochem.

Fig. 59-

^ - -Abzug xum\ 'éwrustein

— Gas

X________------Irsz: J

T—i—r    i

liomprim-mirle

Luft—> c "

mü

fióO W. Gr.

«■

fl

Abzugsfehrank im Schmelzraum des neuen Erweiterungsbaues am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen ⁴¹).

fprechend zwei Feuerungen; der gröfsere Topf ift 65 cm und der kleinere 45 cm tief; beide find mit Chamottefteinen ausgemauert und mit Stabroften verfehen. Der gröfsere Feuertopf ift von einem gemauerten Topf für die Luftzuführung umgeben ⁴⁰).

In Fig. 59⁴¹) ift ein Abzugsfehrank dargeftellt, wie ein folcher in Schmelzraumen gleichfalls nothwendig wird.

Die vordere Glaswand deffelben ift dreitheilig; um viel freien Raum zu gewinnen, die Wand alfo rnöglichft weit öffnen zu können, find die beiden mittleren Pfoften nur im Gewölbe feft eingemauert, hängen fonft frei und hören lm über dem Fufsboden auf; aus gleichem Grunde wurde ihre Querfchnitts-abmeffung auf 8,5

cm

herabgemindert. In den beiden feitlichen Feldern der Glaswand ift der untere Theil

⁴⁰)    Nach ebendaf., S. 569.

⁴¹)    Facf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 26.

wmm

12? I2J

: ":.T j H P"

aa

11

#!

«JSswi

iff:

technifch-chemifchen

im

Pyrochemifcher

Arbeitsraum

Fig. 6o.

ifiî i.....

jj-.....S—»

fia

cAnlcuje. cio/r (Schmelz ■ Oeje-n .

......i Ä    ; ■^=⁵-

jS¹

l.r-i •!!    ^

pplfcgr:

im......b~

i Irin-

SH»—

II <>§ : ^

1L

tfcFP

1 Î-hzr-

a¹®

paü

Fw

tTTT

Zürich⁴²).

zu

Polytechnikums

des

Laboratorium

4I

mit verfchliefsbaren Holzklappen verfehen ; in der Mitte ift eine verftellbare Klappe, im oberen Theile find drei Schiebefenfter vorhanden. Die feitlichen Wände haben gleichfalls Schiebefenfter erhalten.

In den chemifchen Laboratorien des Polytechnikums zu Zürich ift ein pyro-chemifcher Arbeitsraum eingerichtet worden, deffen Anordnung aus Fig. 60⁴²) hervorgeht.

In diefem Raume find zwei Reihen von Schmelzöfen verfchiedener Form aufgeftellt ; diefelben find für höhere Hitzegrade, alfo für Cokefeuerung vorgefehen. Durch die verfchiedenen kleinen, den Dampf-fchornftein umgebenden, 25 m hohen Schlote, welche in Fig. 60 zu fehen find, erhalten diefe Oefen den

Fig. 6i.

1,90

uBSSSfi^j

-X

8=

ke3#-Ad® Heizgas-La p Ôf PM

-J

fi

i!

My///*

22

////,

Ô')

22x1    für den

/s^ f o    crdf

x SclwefdxasserstofîA

\    Apparat.

0,81-

%:

-0,86

•4,80 —

0,86

Röhrenkühler ⁴³).

Schwefelwafferftoffnifche im neuen phyfiologifchen Inftitut an der Univerfität zu Marburg ⁴⁴).

Vao w. Gr.

erforderlichen Zug; für diejenigen Fälle, wo letzterer nicht ausreicht, ift ein Gebläfe vorhanden, von dem aus eine Luftleitung von 9 cm Weite unter die Cokeöfen geführt ift. Der grofse Sefftröm-Ofen a und der kleine Kupolofen b werden von diefem Gebläfe gleichfalls verforgt. Ferner befinden fich in dem in Rede flehenden Raume ein grofser Kupferkeffel mit Steinkohlen- oder Cokefeuerung und eine kupferne Deftillir-blafe von 200 ¹ Inhalt mit zugehörigem kupfer

Der'Zweck der fog. Operationsräume, auch Präparaten-Laboratorien etc. genannt, wurde in Art. 172 (S. 211) erläutert. Zu den an diefer Stelle namhaft gemachten Beifpielen fei hier noch der Operationsraum im technifch-chemifchen Laboratorium des Polytechnikums zu Zürich hinzugefügt.

⁴²)    Facf.-Repr. nach: Bluntschli etc., a. a. O., Taf. IV.

⁴³)    Nach ebendaf., S. 29.

⁴⁴)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1892, Bt. 16—17

18.

Operations

räume.

Fig. 63.

Stink trog

19.

Schwefel-

In diefem Saal fucht fich jeder Praktikant für die Zeit feiner Arbeit einen Platz, den er, fobald er fertig ift, fofort wieder zu räumen hat. Die Arbeitstifche haben Iteinerne Platten (Ragazer Schieferplatten, mit Magnefium-Fluofilicat getränkt) erhalten; diejenigen Tifche, welche längs der beiden Fenfter-wände aufgeflellt find, find durch Auffetzen von 3 cm langen, eifernen Glasfchränken in Abzugsnifchen umgewandelt, fo dafs felbft folche Operationen, welche einen fehr ausgedehnten Apparat beanfpruchen, gefchützt gegen Einathmen fchädlicher Gafe ausgeführt werden können. Jede derartige Abzugsnifche ift durch unterhalb der Tifchplatten hinlaufende Röhrenleitungen mit vier Gashähnen, zwei Wafferhähnen und zwei Vacuumhähnen, fo wie mit einer Lockflamme in der Abzugsrohre verfehen. Um das Abwaffer abzuleiten, ift an der rückwärtigen Langfeite der fleinernen Tifchplatte eine Rinne ausgehauen, deren Neigung nach einer Stelle gerichtet ift, an der eine lothrechte Abfallröhre ausmündet ; letztere ift unten offen, und das durch diel'elbe abfliefsende Waffer gelangt in die im Fufsboden vorhandenen Rinnen. Die Tifche an der

Fig. 62.

;>■

t

_ui

Abzugsnifche

im Stinkraum des neuen Erweiterungsbaues am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen⁴®).

V50 w. Gr.

waflerftoffraum.

20.

Stinkraum.

Nordfeite des Saales und in der Saalmitte haben Hähne für offene Dampfausftrömungen und diejenigen an der Südfeite des Saales einen Hahn für Prefsluft erhalten.

Im fraglichen Raume ift weiter ein Dampftrockenfehrank mit 6 fehr grofsen Fächern aufgeflellt, mit Vorrichtung zum Anfammeln von heifsem und kaltem deftillirtem Waffer; ferner eine kleine hydrau-lifche Prefie und ein fteinernes Ausgufsbecken. Zwei der Abzugsnifchen werden von Sandbädern eingenommen, gebildet durch Dampftifche mit aufflehenden Rändern; hier follen hauptfächl ich Abdampfungen, bei denen fich Säuren entwickeln, vorgenommen werden ¹⁰).

Bezüglich der Ausriiftung von Schwefelwafferftoffräumen wird in Fig. 61 ⁴⁴) die Schwefelwafferftoffnifche im neuen phyfiologifchen Inftitut an der Univerfität zu Marburg in Anficht, Grundrifs und lothrechtem Schnitt wiedergegeben.

Ziemlich weit gehend entwickelte und ausgerüftete Stinkräume find im neuen Erweiterungsbau am chemifchen Inftitut der yniverfität zu Göttingen vorgefehen worden. Dort führt von der Mitte der füdlichen Wand des organifchen Saales eine Treppe in einen Thurmbau des neuen Erweiterungsbaues hinab ; diefer Thurmbau umfchliefst einen fehr hohen Schornftein, durch den die Feuerungsgafe der Dampt-keffelanlage abgeleitet werden. Hierdurch wurde es möglich, die um den Schornftein gelegenen Räume mit einer kräftigen Lüftungseinrichtung zu verfehen, und es

•5

sas

Fig. 64.

wurde in Folge deffen das kleine, thurmartige, aus zwei Gefchoffen be-ftehende Bauwerk wefentlich für folche Arbeiten beftimmt, welche einen Barken Luftzug wtinfchenswerth erfcheinen laffen.

• II

Von den Ausrüftungsgegenftän-den diefer Räume feien hier hervor-

gehoben :

1) Eine Abzugsnifche für Arbeiten mit explofiven Stoffen (Fig. 62 4G).

Diefelbe ift l,is m lang, 0,75 m tief und 1,50 m hoch; fie befteht aus einer SandHein-Tifchplatte, die auf gemauerten Pfeilern ruht, und aus einem Auffatz, deffen Rück- und eine Seitenwand von den mafflven Mauern gebildet werden, während die andere Seiten wand aus Holz und die Vorderwand mit einer zweiflügeligen Blechthür gefchloffen lind. Im Inneren des Auffatzes find die aus Mauerwerk gebildeten Wandflächen mit Kacheln bekleidet ⁴⁷).

2)    Ein Stinktrog (Fig. 63 4 G).

Derfelbe wurde aus Sollingèr Sandftein hergeltellt, ift 1,20 m lang, 0,55 ni breit, 0,20 m hoch, innen 0,i5 m tief und hat 5 cm Harke Wandungen, die auf gemauerten Pfeilern ruhen, erhalten. Darauf ift ein aus Glaswänden mit Schiebefenftern beftehender Abzugsichrank aufgefetzt, deffen Rückwand mit Kacheln bekleidet ift; darin find eine Abzugsrohre und zwei Gashähne nebft einem Waflerhahn angebracht⁴⁷).

3)    Eine Dampftrockeneinrichtung (Fig. 644G).

Auch der neue Wageraum deffelben Inftitutes verdient hier erwähnt zu werden.

In der Mitte diefes Zimmers, fo wie rings herum an den Wänden deffelben find Tifche angebracht, welche aus 2,5 cm Harken, gefchliffenen und geölten Schieferplatten mit abgerundeten Kanten beHehen.

Der Tifch in der Mitte des Zimmers iH 2,20 m lang und l,so m breit, befleht aus 2 Schieferplatten und ruht auf 6 gemauerten Pfeilern ; damit er keine Erfchütterungen erfährt, find didfe Pfeiler nicht auf den Fufsboden, fondern unmittelbar auf das darunter befindliche Gewölbe gefetzt. Die an den Wänden angebrachten Tifchplatten, die auf 17 eifernen Confolen ruhen, haben 60 cm Breite, wovon 10 cm in das Mauerwerk greifen (Fig. 65 4e).

Auf diefen Tifchen befinden fich die Wagen, welche nach dem Bunge’ichen kurzarmigen SyHem gebaut find ; jede Wage ruht mit ihren 3 Einflellfchrauben auf je einem befonderen Metallunterfatz.

Dampftrockeneinrichtung im Stinkraum des neuen Erweiterungsbaues am chemifchen InHitut der Univerfität zu Göttingen⁴⁸).

!'50 w. Gr.

21.

Wagezimmer.

Fig. 65.

SS

Zur Gasbeleuchtung find über den Wagetifchen an den Wänden entlang in 60 cm Höhe Wandarme mit doppelter Bewegung angebracht. Mehrfache Verfuche hatten nämlich ergeben, dafs feitliche Beleuchtung blendend wirkt, während die Erhellung von oben bei mäfsiger Höhe am vortheilhafteHen war. Ueber dem in der Mitte Hehenden Wagetifch befinden fich doppelarmige Schiebelampen, deren Höhenlage fich beliebig Hellen läfft⁴⁷).

Wandtifch

Im neuen phyfiologifchen Inftitut an der Univerfität zu Marburg find die Tifche zum Aufftellen der Wagen aus ftarkem Eichenholz mit hochkantig eingefchobenen Leiften auf fchmiedeeifernen Confolen hergeftellt. Steinerne Platten wurden nicht gewünfeht, weil es fich auf denfelben wenig angenehm arbeiten und ihre Härte die beim Arbeiten gebrauchten Glasfachen gefährden foil.

Zur weiteren Erläuterung deffen

im

Wagezimmer ebendaf. 4fi).

was in Art. 177 (S. 216) über die Privat-Laboratorien der InBituts-Vorftände gefagt worden ift, feien an diefer Stelle die

22.

Privat-

Laboratorium ties Profeffors.

Einrichtungsgegenftände des betreffenden Raumes im neuen Erweiterungsbau am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen vorgeführt.

1)    Ein Arbeitstifch, genau fo eingerichtet, wie der in Fig. 47 bis 52 (S. 31) dargeflellte.

2)    Drei Abzugsnifchen, in gleicher Weife angeordnet und conflruirt, wie die durch Fig. 52 (S. 35) veranfchaulichten.

3)    Ein Steintifch für einen Verbrennungsofen (Fig. 67 4S), welcher aus einer 5 cm ftarken Platte aus Sollinger Sandftein, die auf gemauerten Pfeilern ruht, befteht ; über demfelben erhebt fich ein eifernes

Fig. 66.

ii,.

:::

I .i i- » i- ;

Hl

T. •

Tf

Æ.

if

Fig. 67.

nn

œ-jr:

tut

r:

lErrü!

ffi

ff

Vom Privat-Laboratorium des Vorftandes des chemifchen Inftituts an der Univerfität zu Göttingen ⁴⁸).

'I50 w. Gr.

Schutzdach (Rauchfang), aus einer doppelten Lage von Eifenblech gebildet. Die Rückwand hinter dem Tifch ill mit Kacheln verkleidet, und die Abzugsöffnung läfft fich durch eine Klappe abfchliefsen.

4)    Ein kleines Schränkchen neben dem Verbrennungsofen (Fig. 67).

5)    Zwei kaftenartige Tifche (Fig. 66 ⁴⁸), der eine 1,70 m lang, 0,76 m breit, 0,90 m hoch und mit 4 Schubladen, der andere 2,59 m lang, 0,76 m breit, 0,90 m hoch und mit 11 Schubladen; die Tifchplatten find aus Eichenholz, die Unterfätze aus Kiefernholz hergeftellt.

6)    Ein Glasfchrank (Fig. 66), 1,48 m breit, 2,50 m hoch und 0,30 m tief, mit Zwifchenböden und

4 Thürflügeln.

7) Ein Fachgeftelle zum Aufftellen von Flafchen (Fig. 66), 2,50 m lang und 0,2o m tief.

■*s) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Vor. zu Hannover 1890, Bl. 28.

8)    Ein Ausgufsbecken (Fig. 66) aus emaili irtem Gufseifen.

9)    Ein Ablaufbrett aus Eichenholz (Fig. 67), 1,20 m lang und 0,4« m breit.

10)    Zwei Tifche aus Eichenholz, je 1,40 m lang, 0,90 m breit, mit Zarge und einfachen Fiifsen.

11)    Ein Glasfchrank für übel riechende Chemikalien, 0,90 m breit, 0)40 m tief und 2,00 m hoch, mit 2 Thürflügeln; derfelbe wird durch eine gemauerte Abzugsrohre entlüftet.

Zur Beleuchtung diefes Laboratoriumsraumes dienen 4 Wandarme, 1 zweiarmige Deckenlampe und

Fig. 68.

Fig. 69.

Fig. 70.

um

Luftkaiial

&

SGL

t:

J,

il

Raum für 5 bis 6 Flaschen

Uardtschni -licheBelas Uuifj50 kg.

Fachgerüft

im Chemikalienraum des chemifchen Inflituts an der Univerfität zu Göttingen ⁵⁰).

‘Iso w. Gr.

Schiebkaflenfchrank

Giftfehrank

i Doppelarm am Arbeitstifch. Für chemifche Zwecke find vorhanden : 23 kleine und 3 grofse Gasfchlauch-Anfätze, 16 Hähne für Waffer, 4 Durchgangshähne der Regenwafferleitung mit zugehörigen Meffingbogen,

nach den Wafferbädern führend⁴⁹).

Von den Vorraths- und Lagerräumen, fo wie vom Verkaufsraum war in Art. 135 (S. 163) nur allgemein die Rede; an diefer Stelle fei die Einrichtung zweier bezüglicher Räume im eben erwähnten Inftitutsbau vorgeführt.

Fig. 71.

23-

Vorrathsräume.

1) Der Chemikalienraum, der zugleich als Verkaufsraum dient, befitzt nachftehende Einrichtungs-gegenftände :

P!

a) Ein Fachgerüft (Fig. 68 ⁵⁰), 5,70 m lang, 2,so m hoch und 0)60 cm tief ; daffelbe ift aus Fichtenholz her-geftellt, befitzt 3

rechte, 2 cm ftarke Zwifchenböden.

cm

ftarke lothrechte Wände und 5 wag-

Abzugsfehrank ebendaf.⁵⁰). %0 w. Gr.

2,70 m lang.

ß) Ein gleich conftruirtes Fachgerüft, jedoch nur

y) Ein Fachgerüft (Fig. 69 ⁵⁰), 0,9o m lang, 2,00 m hoch und 0,4o m tief, welches gleichfalls aus Fichtenholz conftruirt ift.

8) Ein Schiebkaften ;

Schiebkaflenfchrank (Fig. 69), 2,is

Fig. 72.

m lang, 0,63 m tief und O,90m hoch, mit 12 grofsen zu demfelben gehört ein Pultauffatz, 0,85 m lang und 0,65 m breit, der eine bewegliche Klappe mit Verfchlufs befitzt; fämmtliche Theile find in Kiefernholz ausgeführt.

s) Ein kaftenartiger Tifcli (Fig. 70⁵⁰) mit Zwifchenböden, 2,15 ™ lang, 0,90 m hoch und 0,6o m tief; derfelbe hat eine 3 cm

dicke Tifchplatte und ift aus Fichtenholz hergeftellt. £) Ein Giftfehrank (Fig. 70), der auf dem eben erwähnten Tifche fleht, zur Aufbewahrung giftiger Chemikalien dient, 0,7o ra breit, 0,so m tief und 1,00 m hoch ift; er enthält 3 Zwifchenböden und ift aus Fichtenholz conftruirt.

7]) Ein Abzugsfehrank (Fig. 71 o0), ähnlich wie der durch Fig. 52 (S. 35) erläuterte eingerichtet, 0,9o m breit, 0,so m tief und 3,00 m hoch; derfelbe fleht auf einer Sandftein-

Fachgerüft ebendaf. ⁵⁰). boo w. Gr.

Nach ebendaf., S. 579.

³⁰) Facf.-Repr. nach ebendaf, Bl. 26.

24.

Heizung.

2S-

Lüftung.

Fig. 73-

Kipp-Stell Vorrichtung für Säureballons ⁵⁰).

Vso w- Gr.

platte, die auf gemauerten Pfeilern ruht. Der Hohlraum unter der Platte ift nach vorn zu durch eine Thür abgefchloffen, wodurch ein Schränkchen entlieht, welches zur Aufbewahrung übel riechender Chemikalien dient.

ff) Ein gufseifernes, emaillirtes Ausgufsbecken (Fig. 71). t) Ein Drehfchemel.

y.) Ein Tifch zum Abwägen der Chemikalien, 1,50 ¹¹¹ lang und l,oo m breit; er ill aus Kiefernholz hergeftellt ¹¹).

2) Im Lagerraum für Säuren find folgende Einrichtungsgegenllände aufgellellt :

a) Fünf Kipp-Stellvorrichtungen für grofse gläferne Ballons (Fig. 73 ⁵⁰), aus

Schmiedeeifen.

ß) Fünf derartige Vorrichtungen für i'og. halbe Ballons.

Y) Ein Glasfchrank zur Aufbewahrung übel riechender Säuren, 1,40 m lang, 0,45 m tief und 2,00 m hoch ; er befitzt 4 Zwifchenböden ; feine Rückwand ill mit Kacheln ausgefetzt, und feine Thtiren find verfchliefsbar.

5) Ein Fachgerüft, 4,30 m lang, 2,7 0 m hoch und 0,52 In tief; es ift mit zwei lothrechten Seiten, zwei Mittelwänden und vier wagrechten Zwifchenböden verfehen.

Die Erwärmung der meiften neueren chemifchen Inftitute während der kälteren Jahreszeit gefchieht durch Dampfheizung. In dem 1891 —93 ausgeführten Erweiterungsbau des chemifchen Inflituts an der Univerfität Halle wurde eine Käuffer fche Dampf-Niederdruckheizung eingerichtet; eben fo ift der neue Erweiterungsbau des chemifchen Inflituts an der Univerfität zu Göttingen mit einer Dampf-Niederdruckheizung verfehen, und auch für das neue chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Darmftadt ift eine folche vorgefehen.

Das neue chemifche Inftitut in Würzburg wird eine Dampf-Mitteldruckheizung erhalten, und im chemifchen Inftitut des Polytechnikums zu Zürich ift eine von Gebr. Sulzer ausgeführte Dampf-Mitteldruckheizung, die mit 1 bis 1¹¹j2 Atmofphären Dampffpannung arbeitet, ausgeführt worden.

Die zwei Dampfkeffel in Zürich haben je 67 <lm Heizfläche. Die Dampfvertheilung in wagrechter Richtung befindet fich im Kellergefchofs und ift derart angeordnet, dafs die betreffenden Röhrenleitungen zur Erwärmung der den Räumen zuzuführenden Frifchluft beitragen.

Der Mafchinift ift im Stande, von einer ihm bequem zugänglichen Stelle aus, die Dampfzuftrömung zu jedem der zwei grofsen Hörfäle, zu den Wohnungen, zu den übrigen Räumen und zu den beiden Heizkammern für die Zuluft zu .öffnen oder abzufperren ; durch elektrifche Thermometeranlagen ift es ihm möglich, von derfelben Stelle aus die Temperatur in den beiden grofsen Hörfälen und in den grofsen Arbeitsfälen zu erkennen, ohne dafs er diefe ziemlich weit von ihm entfernten Räume zu betreten braucht.

Es werden erwärmt : die beiden grofsen Hörfäle mittels zweier unter dem anfteigenden Geftiihl gelegenen Rohrfpiralen, die Wohn- und Profefforenzimmer mittels cylindrifcher Dampfwafferöfen, ver-fchiedene untergeordnete Räume mittels fäulenartiger, unabfchliefsbarer Dampfröhren und die übrigen Räume mittels gufseiferner Rippenheizkörper, die in eifernen, einfach verzierten Verfchalungen gegen Wärmeausftrahlung ilolirt find ¹²).

Im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Kiel ift Ofenheizung eingerichtet worden. Aus Fig. 35 (S. 29) ift die Erwärmung des grofsen Arbeitsfaales durch zwei Mantelöfen erfichtlich; dafelbft find auch die Canäle angedeutet, durch welche von den Saallangwänden her frifche kalte Luft den Oefen zugeführt wird.

ln den meiften neueren chemifchen Inftituten, fo im neuen Inftitut der Univerfität zu Würzburg, im betreffenden Erweiterungsbau der Univerfität zu Halle, im chemifchen Inftitut des Polytechnikums zu Zürich etc., find Drucklüftungen vorgefehen.

In Halle wird die kalte Luft mittels eines Ventilators in die Heifsluftkammer getrieben, hier an einem eifernen Heizofen erwärmt und durch Canäle in die beiden Hörfäle und in die Hauptarbeitsräume gedrückt ; der Ventilator wird durch eine zweipferdige Gaskraftmafchine getrieben. Letztere dient gleichzeitig zur Erzeugung von elektrifchem Strom, der zum Betriebe eines zweiten Ventilators für Entlüftungszwecke und zu verfchiedenen Arbeitszwecken verwendet wird.

In Zürich arbeitet ein Schrauben ventilator, der ftündlich ca. 40 000 cbm frifche Luft in das Gebäude fördert ; die dazu gehörige Dampfmafchine iit im Kelfelhaus aufgeftellt. Die frifche Luft tritt unter der Freitreppe des Haupteinganges in das Gebäude, paffirt in erfter Reihe eine Klappe, welche fich von der Ventilkammer aus handhaben läfft, hierauf eine Luftwafcheinrichtung und endlich eine Rohrfpirale, die entweder mit dem Abdampf des Motors oder auch mit directem Dampf erwärmt und auf diefe Weife zum Vorwärmen der Zuluft benutzt werden kann; zur heifsen Jahreszeit wird durch diefe Spirale kaltes Waffer geleitet, wodurch die Luft abgekiihlt wird.

Zwifchen der Spirale und dem Ventilator ift eine Vorrichtung zum Befeuchten der Luft angeordnet. Durch den Ventilator wird die frifche Luft in Canäle von 3,o X 2,5 m Querfchnitt und aus diefen in zwei Heizkammern getrieben, wo fie auf 18 Grad C. erwärmt wird ; von hier aus fteigt fie in lothrechten, in der Mauer gelegenen Röhren nach den zu erwärmenden Räumen. Die verdorbene Luft wird aus den letzteren unter dem Drucke der frifchen Zuluft nach dem Freien befördert, und zwar in den Arbeitsfälen theils durch die Abzugsnifchen, bezw. -Schränke, theils durch befondere Abzugsrohren, in den Hörfälen durch je 4 Abzugsrohren an den Rückwänden derfelben⁵³).

¹

Facf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 17.

²

   Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1892, Bl. 18.

³

   Nach: Bluntschli etc., a. a. O., S. 30.

⁴

) Facf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 18.

⁵

Facf.-Repr. nach: Scientific American, Bd. 65, S. 263.

⁶

Nach ebendaf., S. 575.

⁷

²*) Facf.-Repr. nach: Bluntschli etc., a. a. O., S. 19.

⁸

)    Nach ebendaf., S. 576.

⁹

)    Facf.-Repr. nach: Bluntschli etc., a. a. O., S. 22.

¹⁰

) Nach: Bluntschli etc., a. a. O., S. 26.

4i>) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, BI. 27.

¹¹

)    Nach ebendaf., S. 570 u. 572.

¹²

52)    Nach: Bluntschli etc., a. a. O., S. 12.

Hingegen ift im neuen Erweiterungsbau des chemifchen Inftituts an der Uni-verfität zu Göttingen eine Säuglüftung ausgeführt worden.

Diefelbe wird durch den grofsen Abluft-Schornflein bewirkt, deffen bereits in Art. 20 (S. 42) Erwähnung gefchah. Alle in den Mauern ausgefparten Abluft-Canäle find nach unten geführt und hier unter dem Fufsboden des Erdgefchoffes mit dem erwähnten Schornflein in Verbindung gefetzt. In den letzteren münden gleichzeitig die Verbrënnungsgafe von den Dampfkeffeln etc., und zwar durch eine auf ca. a/3 der Schornfteinhöhe emporftehende Chamotteröhre, wodurch die Luft im Schornftein entfprechend erwärmt wird. Sind die Dampf keffelfeuerungen nicht im Gange, fo wird das Abfaugen durch einen Lockfeuerofen, der im pyrochemifchen Arbeitsraum aufgeftellt ift, vollzogen⁵⁴).

Vo rl) er e i tun 9 s-R a u mlP räparatel A jj j) a r a t e

Gas-Zimmer

W 0 h Ti -

■Räume

Fig. 74-

I. Obergefchofs.

Grosser Hörsaal

Klei ne r | • Hörsaalldes Ass

W oli n u n gl i s 1 e n ! e n|

des Directors

lfe===H="^U

Fig- 75-

ii

Saal

Geübtere POrgan, fl Lab o r a10rIum PraktikantennAnalyse T des Directors

Bibliothek

Offene

Halle

Ri ■ I

Erdgefchofs.

24 Praktikanten!

Destillation

Waag s. I Physikal-j

2 im.

2 i m.

IVorräthe

D i r e c Mt o r s

to 98765422 4 0

i (-i [-ł-j-fff-H-j—

1:500

;■

—h-

10

15

Chemifclies Inftitut der Univerfität zu Kiel.

⁵³) Nach ebendaf., S. 13.

5ł) Nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, S. 567.

Längenfchnitt.

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Kiel.

z 9 Ś t E 2 ł-

1:250

hW-H

9    10    11    12    13 H 15m

■•mii

mi:

. .Sv.( . .............v-...,^ . s. &jÊÊïz^

IsSf

*îfâ&àîâ

|P~LJ

[\mmm.mmm

II I HIHI

ii

Ił!

11

H

BH

Fi

Il ill? AilP

-j:

Fig. 76.

IS]

liPSl

QHäigll

Schliefslich fei noch auf Fig. 34 u. 35 (S. 29) aufmerkfam gemacht. In cliefen Darflellungen des grofsen Arbeitsfaales im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Kiel find die Canäle, durch welche die Abluft abgeführt wird, angedeutet.

Bei den Inftituten für reine und analytifche Chemie wurde als einfachfte Grund-

26.

r    .    _    Gefammtanlage

form die rechteckige durch einige Beifpiele vorgeführt. Für das in Art. 219 (S. 239) und Beifpieie: befchriebene chemifche Inftitut der Univerfität zu Kiel find in Fig. 74 bis 75 die

zwei Hauptgrundriffe und der Längenfchnitt wiedergegeben.

Berichtigend ift hier zu bemerken, dafs der Hauptarbeitsfaal nicht für 16, fondent für 24 Praktikanten Platz darbietet, wie dies auch aus den Darflellungen in Fig. 34 u. 35 (S. 29) hervorgeht.

Zu den nach rechteckigem Grundrifs gebildeten Inftitutsgebäuden kann auch dasjenige der Akademie zu Münfter (Fig. 77) eingereiht werden. Daffelbe wurde 1878—81 nach den Entwürfen von Gropius & Schmieden von Hertel ausgeführt.

Diefes Gebäude befleht aus Keller-, Erd- und Ober-gefchofs. Im Kellergefchofs find untergebracht: Wohnung des Dieners, Vorrathsräume für Glaswaaren, Säuren und Spiritus, Keller für Brennftoff etc. Das Erdgefchofs enthält die aus Fig. 77 erfichtlichen Räume; dafs der grofse Arbeitsfaal für Anfänger und der grofse Hörfaal bei je 6,24m Tiefe nur durch Fenfter an der einen Langfeite erhellt werden, erfcheint wenig günftig. Im Obergefchofs wurde nach rückwärts die Wohnung des Inftitutsvorflehers angeordnet; daran fchliefsen fich einerfeits das Arbeitszimmer und das Privat-Laboratorium des letzteren nebft einem Nebenraum, andererfeits der kleine Hörfaal und 2 Sammlungszimmer. Im Dachgefchofs find noch 2 Zimmer für den Vorftand und eines für Laboratoriumszwecke hergerichtet worden.

Das Gebäude wurde in Backftein-Rohbau hergeflellt; die Dachdeckung befleht aus deutfchem Schiefer auf Schalung. Haupttreppe und Freitreppe find in Sandflein, die übrigen Treppen in Holz ausgeführt ; die Flure haben einen Sandlleinplattenbelag, alle übrigen Räume Fufshpden aus Eichenholz erhalten; die Heizung gefchieht durch Kachel- und eiferne Oefen.

Die Baukoflen betrugen 130055 Mark, was bei 494 üm überbauter Grundfläche 186,3 Mark für 1 qm und bei 6924 cbm umbauten Raumes 13,3 Mark für 1 cbm ausmacht; da das Inftitut im Ganzen 32 Praktikanten aufnehmen kann, entfallen für jeden derfelben 2877,4 Mark an Baukoflen.

Eben fo wird das nach den Plänen Osborne s ausgeführte chemifche Inftitut der Cornell-Univerfität zu Ithaca (Fig. 78 u. 79 s5) zu den nach rechteckigem Grundrifs herge(teilten Gebäuden diefer Art zu zählen fein.

Daffelbe enthält Sockel-, Erd- und Obergefchofs. Die in den beiden erftgenannten Stockwerken vorgefehenen Räume können aus Fig. 78 u. 79 entnommen werden. Im Obergefchofs befindet fich über dem quantitativen Laboratorium der Arbeitsfaal für Anfänger und im anderen vorfpringenden Bautheil (über dem Hörfaal) etc. ein grofser Hörfaal mit 352 Sitzplätzen, zu dem von aufsen eine befondere Treppe führt. Im mittleren, weniger tiefen Gebäudetheil find Vorbereitungszimmer, Sammlungsfaal, Raum für Vorräthe etc. untergebracht ⁵⁵).

Das in Art. 222 (S. 241) als Beifpiel für die L-förmig geftaltete Grundrifsform erwähnte chemifche Inftitut der Univerfität zu Heidelberg hat feither einen Anbau von ziemlich beträchtlichem Umfange erhalten und ift theilweife auch umgebaut worden.

Inftitute für reine und analytifche Chemie.

Fig. 77-

A s s i sil e n t

A r b|e its s aal für G al ü b t e

r e =^=

Waage

und

L e s 6 z i ir.

fl

Spectral

jVorbereitungsz.

Art eit s s aal

für

Grosser H i r s a 1 I

Anfänger

Chemifches Inftitut der Akademie zu Münfter.

loOO w- Gr.

Arch. : Gropius à? Schmieden.

⁵⁵) Nach: Scientific American, Bd. 65, S. 262. Fortfchr. d. Architektur. Nr. 7.

Das 1866 von Reufs erbaute chemifche Inftitut der Univerfität zu Würzburg, welches nunmehr zu klein geworden und an deffen Stelle ein Neubau getreten ift, zeigt gleichfalls die L-förmige Grundrifsgeftalt¹).

An das chemifche Inftitut der Univerfität Halle, welches urfprünglich eine rechteckige Grundform erhalten hatte, wurde 1891—93 in Folge der immer mehr ange-

Fig. 78.

r'Ufwwiii

led

HwmmH

T5T

s . a:

( 1 a i t i t i t.

EŒ

3B

Wagen

Hh-h-hh □ u

^ V olîïlsi.

lu - J

Lat o T at.

G-e suai i

hh-h-hhhh

L e II e. e rN

Ul

Vt i -,v.

B,

o-m

lia

]î B

-1

1.

Opt

S E Jl

Erdgefchofs.

Fig. 79.

«-„Tiry

I» a

F-- /, r

r ll t "

f .an

ft

V orr 'ith s

pi

C h. e m i e .

Hi

3D C

at. -

- jJ H

yuui

L ß il I e r

i§n:

If

Trivat

i V 0 t Ti er. Zim.

g a an -1 at o i at rl

=h

Jk

i    I

BwmhhbLJI

£ ! ¥

Sockelgefchofs.

1:500

10 387654321 0

r-H-F-M H¹1 * M¹1¹ h

10

15

20*

Chemifches Inftitut der Cornell-Univerfität zu Ithaca⁵⁵).

Arch. : Osborne.

wachfenen Zahl der Zuhörer und Praktikanten ein Anbau angefügt, wodurch das Gefammtgebäude nunmehr im Grundrifs ebenfalls L-förmig geftaltet ift²).

Den I-förmigen Grundrifs zeigen : das neue chemifche Inftitut der Univerfität zu Jena, der neue Erweiterungsbau am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göt-

A;

«P

B?---'

dBH

::

(! -;s1

'■

i;

S'i

Wm

!

i „ — .__

K;

!■

HH

U2

5ÂS?| •

Wh- .S.) 7i

KiTOüi

si

Ml

.i.

?■

fimd

■ÿ

tÆsmn

R’

Fig. 8o.

Si'

II!

ifgüiü

S IB

fi s il ah If*

r-

gJi

,-'i

ïm

»i

iii

SBÜl?

il

lii

{?

sus

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Wien⁰¹).

Arch. : z'. Ferjlel,

ri

I ps

si

mm

■ ■■

w$\

*»

■ ...

il

m

y?.

m

\-i

...

gs

y,.'

riwi

')

SMßüi

W-

Wr

wm '

.

■'i'

:•• ‘V

'■ y ’ J

■ .'■imm

)f

tingen, 1887—88 von Breymann erbaut⁵⁸), das chemifche Inftitut der Thompjon laboratories am Williams college zu Williamstown (Arch. : Allen ⁵⁹) und die chemifche Abtheilung des Central inftitntion of the city and guilds of London technical inftitute ⁶⁰).

Aufser diefen und den übrigen im Eingangs genannten Heft des »Handbuchs der Architektur« vorgeführten Grundrifsgeftaltungen find hier noch diejenigen in Huf-eifen-(u -) und in i-n-Form zu nennen. In Hufeifenform ift das alte chemifche Inftitut

Fig. 8i.

iGrStlîikraunj^

Terrasse-'

Holz i! und Kohlen

mitKa.min

JC

i s s e 1-Kll s

E i n o lïïn

Priva.tUliora.torium

des

Vorstar.ies

rr

Heizerqang

Ih

Canonen

Vor stand

Waagen I zmmsrl

:ÆLr,.

Ifs tpll i

■ Phy s i ka.1 i s cli e I

J Arbeiten I

aagezimmerp

ÜhüffillJ s

■hoir

G- a n

Sjülr 1«.

.11. LtLuj

3iłli otlieK

Glas-|Spiilraum

;:Tł=4-4 11. „ 1 \L 11 s llflL

I jO ri g ajn i !s c jli ejs I a.ï jo r|a. t ; o iii nim ! ]    «

yl'jjy j’£ j||” j" 'j” jp|

.

* fl As s i s t e n t !

nVerbrewiminjâ-

.siderfc

Raum

cb

Kanon en.!.

‘HT1

LJ

iwaagenziramerj

Assistent

Sammlung

Grosser H i i s u i

TS

987 654321 O

1:500

10

Neues chemifches Inftitut der Univerfität zu Würzburg.

Erdgefchofs GG).

der Univerfität zu Göttingen⁰²) erbaut, und die w-Form zeigt das neue chemifche Inftitut der Univerfität zu Würzburg, deffen Bau 1892 begonnen wurde (Fig. 81 ⁶³).

“⁸) Siehe: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, S. s6r.

⁵⁹)    Siehe : American architect, Bd. 42, S. 128.

⁶⁰)    Siehe: Engng., Bd. 46, S. 596.

⁶¹)    Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1874, Bl. 54.

62)    Siehe: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, Bl. 23.

63)    Nach: Lehmann, K. B. & J. Röder. Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und

Unterricht. Wiesbaden 1892. S. 307.    .

Die Dienftwohnungen find in einem befonderen Gebäude an der Strafse untergebracht, während die Laboratorien mit den nöthigen Hilfsräumen und die Hörfäle mit Zubehör im Hauptbau gelegen find, deffen Erdgefchofs in Fig. 8l dargeflellt ift. Ein gröfseres Kefielhaus mit einem Dampffchornftein und

dem um den letzteren herum gelegten Raum für grofse und übel riechende Arbeiten find in einem dritten Gebäude vereinigt. Alle diefe Abtheilungen find durch Gänge mit einander verbunden ⁶³).

Zum Schluffe fei noch in Fig. 8o⁶¹) das Schaubild des von v. Ferftel erbauten chemifchen Inhibits der Univerfität zu Wien, von dem in Art. 231 (S. 253) eingehend die Rede war und welches dort durch zwei Grundriffe veranfchaulicht ift, hinzugefügt.

Für den Fall, dafs das Gebäude fowohl die für die reine und analytifche Chemie, als auch die für die chemifche Technologie beftimm-ten Räume zu enthalten hat, kann die Scheidung der beiden Zweige, wie Art. 234 (S. 258) auseinanderfetzt, in dreifacher Weife gefchehen. Für das dort unter 7 angegebene Verfahren bietet das neue chemifche Inftitut der technifchen ITochfchule zu Graz, zu Ende der achtziger Jahre von Wifi erbaut, ein treffendes Beifpiel dar; im Erdgefchofs ift der Lehrftuhl für allgemeine Chemie und im Obergefchofs derjenige für chemifche Technologie untergebracht (Fig. 82 u. 83 ⁶⁴).

Das Gebäude befitzt über 1005,eo 1m überbauter Grundfläche durchaus ein Kellerund ein Erdgefchofs, im gröfsten Theile auch noch ein Obergefchofs; die Räume des Keller-gefchoffes find für beide Lehrflühle gemein-fchaftlich. Die 4 Gebäudeflügel umfchliefsen einen Binnenhof von 15,17 X 13,61 m Grundfläche, und die beiden Hauptfronten haben 38,53, bezw. 36,oo m Länge. Es find nur zwei Dienerwohnungen, die eine im Kellergefchofs am Nebeneingang, die andere am Haupteingang im Erdgefchofs, ferner für zwei Affiftenten je ein Wohnzimmer vorgefehen.

Im Erdgefchofs hat das Schüler-Laboratorium für Anfänger 24 Arbeitsplätze,

S c IlüI e i-

Lal oratorium.

Photometer

Pr ä.j ir at en Sammlung

Z i mm e r

15rsa.il

FR

Schiilerlat.I

S3

Wage

Fig. 82.

Wage

Diener

Diener

SR FR

Schüler-

Professor

L all or ato rium.

Soliiilie rial 0jr at. I.

FfFSR

Schwefe s er sto

81W as ff g as.

Di euer!

10 9

Rf

d.Profess

:aterialien

UîrtmiM)

⁰¹¹³ n

27.

Inftitute für mehrere Zweige der Chemie.

T~

Assiste

Obergefchofs.

Fig. 83.

Profess. I all 0 r at.

’rofessor

T r if ai al e

||Materi.aljyjPrg.Verv|

■.....’

J OOOCXXXXXXX

87654321 0

Vorheieit.

Zimmer

.sv

VV

ssi stent

v ohmiiiü

>v

Erdgefchofs.

1:500

10

|o O O Q|

fl ö r s a. a 1

15

₂₀m

Chemifcbes Inftitut

der technifchen Hochfchule zu Graz⁶⁴). Arch.: Wifi.

61) Nach: Mitth. d. Verb, ehern. Grazer Techniker. Bd. II, S. 9.

welche von beiden Langfeiten des Saales erhellt werden. Der grofse Hörfaal itt für die Zuhörer vom erften Treppenlauf aus zugänglich; diefer Saal ift nicht überbaut. Im Obergefchofs kann der Hörfaal unmittelbar vom Treppenvorplatz erreicht werden⁶⁵).

Kl bei diefem Inftitutsgebäude die Scheidung der beiden darin untergebrachten Lehrzweige eine wagrechte, fo ift fie bei dem im Bau begriffenen chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Darmftadt eine lothrechte; der öftliche Theil des in Hufeifenform geplanten Gebäudes ift für die reine und analytifche Chemie beftimmt; im weftlichen Theile werden neben der chemifchen Technologie und Elektrochemie auch noch einige Räume für die Pharmakognofie untergebracht.

Bezüglich des in Art. 249 (S. 271) befchriebenen chemifchen Inftituts des Polytechnikums zu Zürich fei auf die inzwifchen erfchienene, unten⁰⁶) näher bezeichnte Sonderfchrift über diefes Bauwerk hingewiefen.

Fig. 85.

Fig. 84.

BOITRAKD

Pr

S-

[gj T-. ■I'~an —

AD BJCS

r-—i

. ,00,

IL^l^ -.....,

lit

apvii

□ Hi

!=JJ , cop

j^rj

*VE

>03

MMÉljË 'dTjJ&iid^d d;dooD|Ddo

"RYB GRA-ND’/IL’L'H;

1:1500

20

so

annum -—i

«0

nom

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

A.    Laboratorien.

B.    Grofser Hörfaal.

C.    Sammlungsraum.

D.    Laboratorium.

E.    Bibliothek.

F.    G. Sammlungsräume. H. Gewächshaus.

7. Vorraum.

J. Wagezimmer.

A.    Laboratorium.

B.    Hörfaal.

C.    Grofser Hörfaal.

D.    E} F, G. Laboratorien.

I, j. Laboratorien für Anfänger.

K.    Gewächshaus.

L.    Pförtner.

M.    Laboratorium. iV, O. Wagezimmer.

F. Laboratorium.

Chemilches Inftitut der Stadt Nancy⁶⁷). Arch. : Jaffon.

Schliefslich fei noch als einfchlägiges Beifpiel das chemifche Inftitut der Stadt Nancy, welches mit der dortigen Faculté des fciences vereinigt ill und Ende der achtziger Jahre von Jaffon erbaut wurde, vorgeführt. In diefem Gebäude waren vorzufehen : Räume für unorganifche und organifche Chemie, Räume für chemifche Technologie und Räume für Agricultur-Chemie.

Für die unorganifche und organifche Chemie wurden verlangt: 2 grofse Laboratorien für die Profefforen mit Wagezimmer an den beiden Gebäudeecken an der Rue Grandville ; ein Laboratorium für den Vorftand ; ein grofser Arbeitsfaal für 40 Praktikanten im Gebäudeflügel an der Rue Sellier und mehrere Laboratorien, theils im Sockel-, theils im Obergefchofs, welche für vorgerücktere Schüler beftimmt fein füllten.

®⁵) Nach ebendaf, S. 28.

6ß) Bluntschli, F., G. Lasius & G. Lunge. Die chemifchen Laboratorien des Eidgenöffifchen Polytechnikums in Zürich. Zürich 1889.

⁶") Facf.-Repr. nach: I.a conftruction moderne, Jahrg. 5, PI. 47.

Für die chemifche Technologie füllten vorgefehen werden: ein Laboratorium für den Profeffor mit Wagezimmer, 2 Analyfenräume und 2 Laboratorien für 32 Praktikanten im Gebäudeflügel nach der Place Bo ff rand.

Die Räume für die Agriculturchemie waren im Mittelflügel unterzubringen und füllten ümfaffen : das Laboratorium des Profeffors mit Wagezimmer, einen Analyfenraum und einen Arbeitsfaal für die Praktikanten ; ein möglichfl frei flehendes Verfuchs-Gewächshaus, welches thunlichft an allen Seiten von der Sonne befchienen wurde.

Fig. 86.

T?

SaBwBS

•;P

i.

i'mm

V:-

wà

Vffißk

l/m

ff": '

:;y

gËg|||

11»

fite,,

«J

i*

sVvj

mm

-, -,

PI

TO

: ::p

mm.

KL

«WS*

(lüv

utfi

ES

1,1

Mz4w-

'//

Tj

liâ

WM il

tTTt t -'ll lÜfftr l:ir*^rT ' ’ 'H

HS

MIMIV.¹ '■ T-r-r-ł

mi rn

gasffg

I|L;J

T_

pap

V-’ 'j

kn

ÆÊmmMsSMmrnÆ*

'V-

Schaubild.

Fig. 87.

Erdgefchofs.

läE

¹/250 w. Gr.

EShïI

Fig. 88.

Obergefchofs.

ZŁ

Laboratoriums-Pavillon zu Paris, Avenue de Neuilly⁶⁹). Arcb. : Sédille.

Endlich war an Räumen für die Allgemeinheit vorgefchrieben : ein grofser Hörfaal für 80 bis 90 Zu hörer mit Vorbereitungszimmer, welch letzteres durch eine Treppe mit den im Obergefchofs gelegenen Sammlungsräumen verbunden ift ; ein zweiter Hörfaal mit 50 Plätzen , für die Vorträge über Agricultur-Chemie bellimmt ; Arbeitsräume im Obergefchofs an den Ecken nach der Rue Grandville ; Sammlungsräume, von denen bereits die Rede war ; 2 Wohnungen -für die Laboratoriumsdiener, im Dachgefchofs über dem Mittelrifalit unterzubringen; Vorrathsräume, Werkflätten und verfchiedene andere allgemeine Gelaffe.

Das Gebäude befteht hiernach im Wefentlichen nur aus Keller-, Erd- und Obergefchofs; die Vertheilung der Räume in beiden letztgenannten Stockwerken ergiebt fich aus den Skizzen in Fig. 84 u. 85 e7).

28.

Im Kellergefchofs, welches 3,o m hoch ift, find gröfsere Arbeitsräume, Magazine, Verbrennungsraum, Eiskeller etc. gelegen, ferner die Einrichtung für die Niederdruck-Dampfheizung. Das Erdgefchofs hat 5,o m und das Obergefchofs 5,5 m Höhe erhalten⁶⁸).

Privat-

In Art. 132 (S. 158) des Eingangs genannten Heftes des »Handbuchs der Laboratorien. Architektur« wurde gefagt, dafs dort von nicht zu Hochfchulen gehörigen chemifchen Inftituten, insbefondere von Privat-Laboratorien abgefehen werden mliffte. Da an diefer Stelle eine gleiche Einfchränkung nicht in demfelben Mafse geboten ift, wurde in Fig. 86 bis 88 ⁶⁹) ein architektonifch glücklich gelöstes Bauwerk der letzteren Art aufgenommen.

Daffelbe ift im Anfchlufs an ein von Sédille in der Avenue de Neuilly zu Paris ausgeführtes Wohnhaus errichtet und enthält im Erdgefchofs einen Raum für chemifche Arbeiten mit Nebengelafs und im Obergefchofs eine photographifche Arbeitsftätte. Durch die angewandten Haufteine, die Backfteine und die glafirten Terracotten, durch die iichtbaren Holztheile, die farbigen Schieferdächer etc. wurde eine fehr heitere Farbenwirkung erzielt. Das Gebäude koftete 24000 Mark (= 30000 Francs⁶⁹).

Neuere Literatur

über »Chemifche Inftitute«.

Wist, J. Der Neubau der k. k. technifchen Hochfchule in Graz. Das chemifche Laboratorium: Mittheilungen des Verbandes ehemaliger Grazer Techniker. Bd. II. Graz 1888. S. 28.

Koch, H. Einrichtungsgegenftände neuerer Conftruction im chemifchen Laboratorium der technifchen Hochfchule in Charlottenburg. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 401.

Tunzelmann, G. W. The Central Infiitution of the City and Guilds of London Technical Inßitute. — The Chemical department. Engng., Bd. 46, S. 596.

Bluntschli, F., G. Lasius & G. Lunge. Die chemifchen Laboratorien des Eidgenöffifchen Polytechnikums in Zürich. Zürich 1889.

Chemifches Inftitut I zu Berlin: Pistor, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheits-wefens in Preufsen. Berlin 1890. S. 44.

Chemifches Inftitut II zu Berlin: Ebendaf., S. 60.

Chemifches Inftitut zu Bonn: Ebendaf., S. 177.

Chemifches Laboratorium zu Göttingen : Ebendaf., S. 254.

Breymann & Kirstein. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Göttingen. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, S. 561.

Inßitut chimique de la ville de Nancy. La conßruction moderne, Jahrg. 5, S. 426, 437.

The new chemical laboratory of Cornell univerßty. Scientific American, Bd. 65, S. 262.

Chemifches Inftitut zu Würzburg: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 306.

WiETHOFF. Statiftifche Nachweifungen betreffend die in den Jahren 1881 bis einfchl. 1885 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. IV. Berlin 1892. — VII bis X, A, a : Hörfaal-, Inftituts- und Akademie-Gebäude. S. 76.

Lorenz & WiETHOFF. Statiftifche Nachweifungen betreffend die im Jahre 1890 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. V. Berlin 1892. — VII bis IX, A: Gebäude für akademifchen und Fachunterricht. S. 14.

Pavillon-laboratoire, avenue de Neuilly, a Paris. La femaine des confir., Jahrg. 17, S. 404, 427.

The Thompfon laboratories for Williams college, Williamstown. American architect, Bd. 42, S. 128.

Das chemifche Inftitut der Univerfität Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 154.

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Strafsburg: Strafsburg und feine Bauten. Strafsburg 1894. S. 456. Das Chemiegebäude zu Zürich: Feftfchrift zur Feier des 25jährigen Beftehens der Gefellfchaft ehemaliger Studirender an der Eidgenöffifchen polytechnifchen Schule in Zürich. Zürich 1894. S. 74.

⁶⁸)    Nach ebendaf., S. 426 u. 437.

⁶⁹)    Nach: La femaine des conßrJahrg. 17, S. 404 u. 427.

3. Kapitel.

Mineralogifche und geologifche Inftitute.

Dem in Art. 250 bis 260 (S. 275 bis 290) des Eingangs genannten Heftes des Handbuchs der Architektur« über die in der Ueberfchrift genannten Inftitute Mit-getheilten feien an diefer Stelle zwei weitere Beifpiele angefchloffen.

Zunächft das mineralogifche Inftitut der Univerfität zu Leipzig, von welchem bereits im vorliegenden Ergänzungsheft (Art. 5, S. 13) die Rede war, da es mit

dem phyfikalifchen Inftitut in einem nach den Plänen Müller s errichteten Gebäude vereinigt und von letzterem durch das Treppenhaus getrennt ift. Fig. 89 u. Fig. ii (S. 13 ⁷⁰) zeigen die Grundrifsanordnung im Erd- und I. Obergefchofs.

Im Kellergefchofs find Räume für praktifche und fynthetifche Arbeiten und Vorrathsräume vorhanden. Im Erdgefchofs find der Hörfaal mit Vorbereitungszimmer, das Zimmer des Profeffors, 2 Arbeitsräume und ein Sammlungszimmer untergebracht. Das I. Obergefchofs enthält einen einzigen grofsen Sammlungsfaal, und im II. Obergefchofs ift eine Wohnung für den Profeffor vorgefehen, die indefs vor Kurzem noch für die Zwecke der geologifchen Landesanftalt und der Bodenunterfuchung benutzt wurde.

Ein felbftändiger Bau von rechteckiger Grundrifsform mit dreireihiger Raumanordnung ift das mineralogifche Inftitut der Univerfität zu Kiel (Fig. 90 bis 92), deffen Pläne im preufsifchen Minifterium der öffentlichen Arbeiten ausgearbeitet und mit deffen Bauausführung Friefe beauftragt war; letztere wurde 1892 vollendet.

Das Grundftück, auf dem der aus Keller-, Erd- und Obergefchofs beftehende Inftitutsbau errichtet ift, liegt in der Nähe der übrigen Univerfitätsgebäude, zwifchen Schwanenweg und Kirchftrafse, und hat ziemlich ftarkes Gefälle. In Folge letzteren Umftandes erhebt fich an der Süd- und Weftfeite der Fufs-boden des Sockelgefchoffes bis zur Höhe des umgebenden Erdbodens, fo dafs dafelbft 2 Nebeneingänge und die Wohnung des Dieners vorgefehen werden konnten. Unter den rückwärtigen 3 Sammlungsräumen des Erdgefchoffes (Fig. 91) liegen der Raum für die Gaskraft- und die Schneidemafchine, das Schleifzimmer, I Packraum und 1 Raum für photographifche Reproductionen ; an die Nebentreppe ftofsen im Sockel-gefchofs der Schmelzraum und die Aborte ; nach vorn zu befinden fich noch Kohlengelafs, Keflelraum und Dienerkeller.

Wie der Grundrifs in Fig. 91 zeigt, ift das Erdgefchofs im Wefentlichen zur Aufnahme der

Vort.Zim.

Mineralog.

Inftitut

zu

Leipzig.

Fig. 89.

>>

. f , ■leiten

—».

'Professor

Opt.

A r 1 eiten

1:500

10

Sammlung

15

20"

10 987 6543210

I ' 1¹1 ■ 1¹1¹1¹1 M ' 1¹1¹1

Mineralogifches Inftitut der Univerfität zu Leipzig.

Erdgefchofs TO).

Arch. : Müller.

3°-

Mineralog.

Inftitut

zu

Kiel.

1°) Nach: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 187.

Sammlungen beftimmt ; die betreffenden Räume find rings um die Halle gelegt worden ; die letztere ift vom Haupttreppenhaus durch eine Glaswand gefchieden. Im Mittelpunkt des Obergefchoffes (Fig. 92) befindet fich (über der Halle) das Vorbereitungszimmer, welches fein Licht von oben erhält (Fig. 90) ; im Uebrigen find in diefem Stockwerk der 50 Sitzplätze enthaltende Hörfaal und Arbeitsräume vorgefehen.

Fig. 90.

Querfchnitt.

2    3*5

-H-+-H 4

ff 7

1:250

nsi

~!ëï-

i:---2.1,-Ą

El

nmi

*-S9 'z-5t

1]

8    9    10    11    12    13 U 15m

ł-H

Fig. ₉i.

Fig. 92.

Paläontol og.lPętrograph.

Sam ml.

S a m ml.

Mineral o § ~ S a m m l.

Lab of at. fl.Direct.

D a ri keil z i m.

Jßliy î ( kil. n Lab.

G u ubl eilen

Ralle

Provinz. S amml.

pffeneu Chem.i BlallelVorräthe’

Vorbereit. Z i m.

R ö r s aal

Docenił für Poläentollogie

Geolog. S a m n 1.

Ch.Laborat. I.Stud.

Assistent]

(leiderAbllDunkelzim.

M i k r o s c ..Z i mH

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

4:500

« 987654321 0

10

s-

20™

Mineralogifches Inftitut der Univerfität zu Kiel.

Die Gefchofshöhen, von und bis Fufsboden-Unterkante gemeffen, betragen im Sockel-, Erd- und Obergefchofs bezw. 3|30, 4,59 und 4,35 m ; doch reichen Hörfaal und Vorbereitungszimmer noch um 65 cm in den Dachbodenraum hinein, fo dafs für diefe Räume die Stockwerkshöhe 5,oom beträgt. Die Erwärmung der Unterrichts- und Arbeitsräume gefchieht durch Ofenheizung; die Sammlungsräume werden vorläufig nicht geheizt ; doch foil fpäter eine Niederdruck-Dampfheizung eingerichtet werden. Das

Aeufsere zeigt Backftein-Rohbau mit zum Theile glafirten Bändern und Gefimfen, fo wie mit Gramtiockel ; das Dach befitzt Schieferdeckung auf Schalung und Pappe.

Der Bau war (ohne Nebenanlagen und innere Einrichtung) zu 123800 Mark veranfchlagt ; bei 441 qm überbauter Grundfläche ergiebt dies 267 Mark für 1 qm; auf 1 cbm umbauten Raumes entfallen 19,16 Mark Baukoften.

Zu den Anlagen mit rechteckiger Grundrifsform ift auch das mineralogifche Inftitut der Univerfität zu Königsberg (Fig. 93 bis 96) zu zählen; daffelbe wurde

1890—91 nach den im preufsifchen Minifterium der öffentlichen Arbeiten entworfenen Plänen von Knappe ausgeführt.

Diefes Gebäude befteht aus Keller-

31-

Mineralog.

Inftitut

zu

Fig. 93-

Fig. 94.

Königsberg.

Fl

El

Assis t.

PT

Minerale

Kurien

9-

2 Obergefchoffen und Attika-

Kiste n

I geolog.

S iramlu n g

Ostpre ufs. S aal

Sammlung

P e t r 0 g r a p tt, S a. m m 1 u n .9

II. Obergefchofs.

Attika-Gefchofs.

Fig- 95-

Fig. 96.

=■

Praktikum

- Analyse

■jH an d-l Klei der-/Sammll abl.

Dunkel-

Kam.

gefchofs

Gefchofs, und die Raumvertheilung ift derart getroffen, dafs das Erdgefchofs (Fig. 95) alle für die Vorlefungen nothwendigen Räume enthält, dafs das I. Obergefchofs (Fig. 96) dem mineralogifchen Praktikum gewidmet ift und dafs im II. Ober- und im Attika-Gefchofs (Fig. 93 u. 94) die Sammlungen untergebracht find ; letzteres Stockwerk hat keinerlei feitliche Fenfter; die Erhellung findet durch Decken-, bezw. Dachlicht ftatt. Im Kellergefchofs find die Wohnung des Dieners, Kohlen-Vorrathsräume , die Werkftätte und ein Raum für Geftein-Analyfe angeordnet.

Lehr-Samml.

Praktikum

Packstube

Director

F=1

Erdgefchofs.

1:500

I. Obergefchofs.

Die Stockwerkshöhe (von und zu Fufsboden-Oberkante gemeffen) beträgt im Kellergefchofs 3,io m> im Erdgefchofs 4,30 m, im I. Obergefchofs 4,00 m und im II. Obergefchofs 3,6o m; die lichte Höhe der Räume im Attika-Gefchofs ift zu 3,00 m bemeffen.

Sämmtliche Mauern find aus Back-

fteinen aufgeführt ; die Aufsenfeiten zeigen Backftein-Rohbau, unter Anwendung von Verblend- und Formfteinen. Mit Ausnahme des Attika-Gefchoffes, welches mit Balkendecken überdeckt ift, find alle Räume überwölbt; das Dach ift mit Holzcement eingedeckt. Die Treppe befteht aus auf Wangen gefetzten Granitftufen. Die Heizung gefchieht theils durch eiferne, theils durch

in s » 7

M-M

MM' -Bf

10

15

20™

Mineralogifches Inftitut der Univerfität zu Königsberg.

Kachelöfen.

Die gefammten Baukosten haben 130240 Mark betragen, fo dafs auf 1 qm überbauter Grundfläche 321,2 Mark und auf 1 cbm umbauten Rauminhaltes 17,50 Mark entfallen.

Neuere Literatur

über »Mineralogifche und geologifche Inftitute*.

Das mineralogifche Mufeum der Univerfität Kiel. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 75.

Inftitute für Phyfik und Mineralogie: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 187.

WiETHOFF. Statiftifche Nachweifungen betreffend die in den Jahren 1881 bis einfchl. 1885 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. IV. Berlin 1892. — VII bis X, A, a : Hörfaal-, Inftituts- und Akademie-Gebäude. S. 80.    «

Mineralogifches Inftitut der Univerfität zu Strafsburg: Strafsburg und feine Bauten. Strafsburg 1894. S. 477-

32.

Botanifche

Gärten

und

Pflanzenhäufer.

4- Kapitel.

Botanifche Inftitute.

Als Haupttheile der botanifchen Inftitute, von denen in Art. 268 bis 289 (S. 294 bis 312) des Eingangs genannten Heftes des »Handbuchs der Architektur« eingehend die Rede war, wurden dafelbft das fog. Lehrgebäude oder das Haus für den akademifchen . Unterricht und der botanifche Garten mit den zugehörigen Pflanzen-häufern, Aquarien etc. bezeichnet. Wenn man von den kleineren botanifchen und fog. Schulgärten abfieht, die gerade in neuerer Zeit vielfach für Schulen und Seminare angelegt werden und welche dann unter der Leitung eines Lehrers ftehen oder die hie und da naturforfchende Gefellfchaften auf eigene Koften zu unterhalten pflegen, fo find die botanifchen Gärten in erfter Linie als Hochfchul-Inftitute zu betrachten. Die wiffenfchaftliche Leitung diefer Gärten liegt defshalb ftets in den Händen eines Profeffors der Botanik, der fleh zwar nicht um die Culturen kümmern kann, aber dafür forgt, dafs der Garten feine wichtigfte Aufgabe erfüllt, welche in der Lieferung des Materials für den botanifchen Unterricht an der Hochfchule beftehen foil.

Die Aufftellung, bezw. Cultur der Pflanzen in den botanifchen Gärten erfolgt nach verfchiedenen wiffenfchaftlichen Grundfätzen, fo weit nicht die Lebensbedürfniffe einzelner Pflanzen Ausnahmen nöthig machen. Von gröfster Wichtigkeit ift die in jedem derartigen Garten vorhandene fyftematifche Abtheilung, welche, fo weit dies in unferem Klima überhaupt möglich ift, während der warmen Jahreszeit im Freien eine Ueberficht über die meiften Familien des Gewächsreiches bietet und die verwandtfchaftlichen Beziehungen der verfchiedenen Pflanzen unter einander veranfchaulicht. In der fyftematifchen Abtheilung find die Pflanzen nach Familien, Gattungen und Arten angeordnet. Von gröfserem Intereffe, als die fyftematifche Anordnung find für den Laien die pflanzengeographifchen Anlagen und Gruppen.

Während im Sommer die botanifchen Gärten durch ihre im Freien befindlichen Anlagen die Befucher fefleln, find es im Winter die dann durchweg gefüllten Pflanzenhäufer, die das Intereffe in Anfpruch nehmen. Wo fich dies mit der Cultur vereinigen läfft, findet man auch in den Glashäufern Pflanzen, welche die gleiche Heimath haben, vereinigt, fo die Pflanzen der füdeuropäifchen und der neu-holländifchen Flora. Wo die meiften Vertreter grofser Pflanzenfamilien, wie befonders Palmen, Orchideen, Cacteen und Farne, gemeinfchaftlich gut gedeihen, find für diefelben befondere Pflanzenhäufer vorhanden 7 !).

Zu den neueren Gefammtanlagen für den akademifchen Unterricht in der Botanik gehört das botanifche Inftitut zu Leipzig.

Dafelbft wurde 1875—78 nach Schenks Grundgedanken der botanifche Garten angelegt und in demfelben drei getrennte Bauten errichtet : das Gebäude für den akademifchen Unterricht, die Gewächshausgruppe und ein kleines Wohnhaus für den Garteninfpector. Das erftgenannte Gebäude wird noch in Art. 33 befchrieben werden. Die Gewächshausgruppe befteht aus zwei gröfstentheils in Eifen conftruirten, parallel nach Süden gewendeten Hallen, welche in 11 Abtheilungen verfchiedener Höhe gefchieden und durch 2 überbaute Gänge mit einander verbunden find. Durch die 2 Hallen und die beiden fenkrecht dazu flehenden Verbindungsgänge wird ein grofser, rechteckiger Hof begrenzt, in welchem das achteckige Warmwafler-Aquarium, welches mit dem Palmenhaufe verbunden ift, lieht.

⁷¹) Nach: Vom Fels zum Meer 1893—94, S. 328.

Zu S. 6l.

foXkCA^ioAX

/\2£/W, AXZ\A<lĄV&,0k<X⁴\XV5C%\QAX (B\OAXzW&WU tyfawW&Vïtâxb

/^U/

a)5

riVvecvt - ri| vuvuijtüciv

.cfc-

<£\ba.ôiv>wx%\c

a6,«i£atvjtaftan'

SS

*■>*

/&.

IsA^drno^a/Lvvv

M*

ïv

§jr1%

'?7p

'3

vtl

-__>j

i__

4§$0Jgè-

âk.

‘ '-Vx^-’

TET

5T.-

ê*

r&Ę à

rym

tr

A.

il

"i

-»(g»

ÄW * * «SV^-X m»

.SP

' rf.

*$&

Jll #i7^ -â-

'Vjâg

ïÜ

v⁻'

«w »g

#7ir a

c6?^t Ga. r-v? fcccftc

tj «

Ékr#

%\

*\ *

;i

*a «ifi \

K# ,€4^

<śL'&

M

\%

■#

\i

Ä/ /    v

Jv* s|p\ \J» J«

♦»jP*

, \ X* i

"■sr'ès:—ifc-^s

à» S*

w w *\r,

\    .    St.\ \\lCS>:    *>.

W>

À:.

è=s

» ¥^s\

■a

«J

m\ ■* à

•vV.;.

.-Ä

-'.is?

#/

7/#

®V

,#

"â

vS>

0f

%\

03

*?•

łl* ,^~V5    ^

Jlv# 'W

«a

\ «<

k-2

li *\u

i*

.Al .A i ’

,rj

!r

'0

5Vs

d r * fe

w «HP

<7

SS

rpl'i

^7*v

• IIÄJÄV

Ai

-, •

âfir

' I w*

&<>

•3

- öwn^KVc«.'.

Kte

q{ =

==c

oî>^

»N

ÄS

VÙi

.ri

a t-

/&

QT^

»

'■m

■ :'v

pJ» „

tjg Æ/Z

-Â"

Aj.

-^fcV

c.

,<0

-s»-

rii

ti-

fSS,

ufecGy. .«j. va» <3». •» a O« ■MB SJ» LM. «, «. -'3- -W. fcü. Sfr

&r*-

ooß ■&&><(& te'äb $*>

■»• VÄ ,,

-iôt;--'v3i———-'jÿ

■f £IÊ-TJ3«Îfi<vßn/ /Itvit &ivłiva5S«^»łt^5 vöiiicfUun^

"^-Q    •mit (£Uia|2«vttuxłv.V

—-----..ri.    ^

-------Oriv^^cvaC’ITuJi, ( cTtu.uLi.ivv^

B ckriia t.i mriv? -------- (^cvsicUuwÿ

Fortfchr. d. Architektur. Nr. 7.

¹

)    Siehe darüber: Lehmann, K. B. & J. Röder. Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht. Wiesbaden 1892. S. 307.

²

)    Siehe darüber: Centralbl. d. Bativerw. 1894, S. 154.

Eine Anlage aus noch fpäterer Zeit iE der auf der neben flehenden Tafel dar-geftellte botanifche Garten der Univerfität zu Kiel.

Derfelbe liegt an der Düfternbrooker Allee und am Schwanenweg in unmittelbarer Nähe der' Föhrde und nimmt eine Bodenfläche von 2,684 ha auf der Kuppe und den Hängen eines Diluvialhügels ein. Auf der höchften Erhebung der Kuppe, 25 m über dem Wafferfpiegel, fteht ein alter Pavillon, deffen Plattform einen prächtigen Rundblick darbietet. Von der Kuppe aus fenkt fich das Gelände nach Nord-weft und Südweft mit geringem Gefälle gegen das Gebiet der akademifchen Heilanftalten, fällt hingegen mit beträchtlichem Gefälle nach Nordoft und Südoft gegen die Düfternbrooker Allee und den Schwanenweg. • * An erfterer ift der Zugang für Fufsgänger gelegen; in Folge der ftarken Steigung war die Anlage von Freitreppen bei a, b und c geboten; für Fuhrwerke dient ein in Windungen bis zur Höhe empor-fteigender, gepflafterter Zufuhrweg.

Auch hier find drei getrennte Bauten errichtet : das botanifche Inftitut oder Lehrgebäude, welches bereits in Art. 282 (S. 304) befchrieben und in zwei Grundriffen dargeftellt worden ift; die Pflanzenhausgruppe, beftehend aus den in Hufeifenform ausgeführten Gewächshäufern und dem daran ftofsenden Vermehrungshaus, und dem Wohnhaus des Gärtners. Die allgemeine Anordnung ift fo getroffen, dafs der füdweftliche Hang des Gartens von den Gewächshäufern, den Frühbeeten, dem Lehrgebäude und zwei Verfuchsfeldern, die fonnige Kuppe vom Syftem der perennirenden und einjährigen Pflanzen und der nordöftliche Hang vom Arboretum eingenommen wird, während fich im Parterre am Schwanenwege noch die Abtheilung der Arznei pflanzen, ferner an der Düfternbrooker Allee- Gruppen der oftafiatifchen und nordamerikanifchen Flora erftrecken ; an den nordöftlichen Rand der noch der vollen Sonne ausgefetzten Kuppe wurde eine aus ziemlich ausgedehnten Steinhügeln gebildete Anlage zur Cultur von Hochgebirgspflanzen gelegt. Am Schwanenweg befinden fich noch eine Wiefe mit moorigem Untergrund, ferner zwei Teiche, welche zur Cultur von Moor-, Sumpf- und Waffergewächfen dienen. In der nördlichen Gartenecke ift ein Geräthefchuppen aufgeftellt; auch find Erdmagazin und Plätze zum Unterbringen von Kalthauspflanzen im Sommer dafelbft untergebracht.

Alle Wege des Gartens find, dem abfchüffigen Gelände entfprechend, beteiligt und mit einem durch Rinnfteine gebildeten Entwäfferungsfyftem verfehen, welches das Regen- und Schmelzwaffer in die Teiche führt, welch letztere einen regelbaren Abflufs nach dem Hafen befitzen. Die Bewäfferung des Gartens gefchieht durch ein vom ftädtifchen Wafferwerk gefpeistes Röhrennetz, welches zahlreiche Zapf-ftellen und Ausläffe aufweist⁷²).

Fig. 98.

Fig. 97.

nr

rann

30000

HHHHHHHHHHHI \ f

lanonoDEJoooi

ip

Seitenanficht.

Fig. 99.

'1

lé

Längenfchnitt.

Hors

Botanifches Inftitut der Akademie zu Münfter.

¹/-250 w. Gr.

Grundrifs.

Nach: PiSTOR, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheitswefens in Preufsen etc. Berlin 1890. S. 327.

33-

Lehrgebäude.

Für die Gefammtanordnung der botanifchen Lehrgebäude oder botanifchen Inftitute im engeren Sinne wurden an der vorhin genannten Stelle vier Grundrifs-Typen unterfchieden. Es gilt dies für die entwickelteren Anftalten diefer Art ; fobald

Fig. IOO.

E_j

H o r s aal

Hl

VOTA . Z.

J H

: []□;

Dunkel-) I Zim.

Z i m ..

Kl 1 en?..

Zim

10 0*7654321 0

1:500

2 i m..

10

Mi ki o s . CU □

3 Ł a. 1

L a. Ti 0 I - I r a t .

15

20"'

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Leipzig. Erdgefchofs ⁷³).

Arch. : Müller.

die Zahl und Art der erforderlichen Räume eine kleinere ift, wird die Gefammtanordnung eine andere. Eine der einfachften Anlagen ift das botanifche Inftitut zu Münfter, da daffelbe im Wefentlichen nur aus einem Hörfaal von 0,53m Breite,

7.10    m Tiefe und 4,40 m Höhe befteht; die Arbeitsräume fcheinen in einem anderen Gebäude untergebracht zu fein. .

Zu Ende der achtziger Jahre wurden für den akade-mifchen Unterricht in der Botanik erbaut : ein Kalthaus von

37.10    m Länge, an deffen beiden Stirnenden in je 2 Gefchoffen Geräthekammern vorgefehen find ; ferner ein Palmenhaus von 32,54 m Länge mit halbachteckigem Vorbau, an deffen Rückfeite fich die Arbeitszimmer des Gärtners befinden und an deffen einer Stirnfeite die Wohnung des Gärtners angefchloffen ift; endlich ein Warmhaus von 12,49m lichter Länge, an deffen rückwärtiger Giebelfeite fich der Hörfaal erhebt (Fig. 97 bis 99).

Der letztere ift, eben fo wie das Warmhaus felbft, unterkellert; der Abfchlufs nach oben ift durch ein flaches Holzcementdach bewirkt.

Fig. iox.

j:

Zum Grundrifs-Typus III (fiehe Art. 281, S. 304) gehört das botanifche Inftitut der Univerfität zu Leipzig (Fig. 1007S), welches nach Müllers Plänen erbaut worden ift.

Das Gebäude befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs. Im Sockelgefchofs befinden fich Werkftätten, Vorrathsräume und die Wohnung des Mechanikers und Hausmanns; nach Norden ift

Grosses

Bili.

v 1 I s u H I c. 3

II 1037

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Würzburg.

I. Obergefchofs H).

*1500 w- Gr-

13) Nach: Leipzig und feine Bauten, Leipzig 1892. S. 192.

ein Erdhaus für phyfiologifche Unterfuchungen angebaut. Das Erdgefchofs enthält die aus Fig. 100 erfichtlichen Räume; der 150 Zuhörer faffende Hörfaal reicht durch zwei Stockwerke hindurch und wird durch hohes Seitenlicht, fo wie durch Deckenlicht erhellt. Im Obergefchofs find Herbarien und die Wohnung des Directors untergebracht.

Nach dem Grundrifs-Typus IV ift das botanifche Inftitut der Univerfität zu Würzburg (Fig. 101 ⁷⁴) ausgeführt.

Fig. 102.

îï

tcr*»fe

CD

srt-

11

rfflh.

iaoiai

mm

: -11—-I

iBBB

EE

?»

IDBE31

IE3I3E3I

1 7!!r

□r

IjcsaciKsdl

rE3BE==Hl

5=çy

tili

IBseii

il

3,00

4'

TA

dfl

ggf

ÏL

F;

V-;

Bf

17'

Hïïl

'€M

y^ĘS,

püS

j/

K\V

-t-*»

4-«

4:250

7    8    9    10    11    12    13 U 15m

I. i I ł_l_₄_..|    1--|—H—I—)--«—|

■JO^sasI:

L.

Pflanzenphyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Breslau. Schnitt.

Daffelbe ifl aus einem älteren Gebäude durch Auffetzen zweier Stockwerke im Jahre 1870 und durch Anbau eines Hörfaales im Jahre 1885 entflanden. Das Erdgefchofs enthält neben der Dienerwohnung das Herbarium, welches zugleich Gefchäftszimmer des botanifchen Gärtners ifl, ferner die Kleiderablage und endlich im Anbau den Hörfaal, der noch in das I. Obergefchofs hinaufragt. Letzteres umfafft die in Fig. 101 angegebenen Räume, von denen das zu Vegetationsverfuchen dienende Zimmer mit einer Wärmevorrichtung zur Cultur niederer Pilze verfehen ifl. Im II. Obergefchofs find für praktifche Arbeiten junger Mediciner und Pharmaceuten ein grofser Arbeitsfaal, Zimmer für experimentelle Unter-fuchungen, ein Saal für Mikrofkopir-Uebungen, ein Zimmer zur Aufbewahrung gröfserer phyftologifcher Apparate, ein kleines Dunkelzimmer und das Arbeitszimmer des Affiflenten untergebracht. Im Dachgefchofs behnden fich 2 Zimmer zum Photographiren, Zeichnerzimmer, Spülküche und Sammlungsräume für Spiritusexemplare, trockene Gegenftände und grofse Demonflrationstafeln.

"h Nach: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht etc. Wiesbaden 1892. S. 296.

Den beiden Grundriffen des pflanzenphyfiologifchen Inftituts der Univerfität zu Breslau (fiehe Art. 287, S. 309) wird hier in Fig. 102 ein durch diefes Gebäude von Süd nach Nord geführter Schnitt zugefügt.

Darin ill an der Südfeite der fchon erwähnte Erker, welcher für Pflanzen beftimmt itt, an denen Verfluche vorgenommen werden follen, zu erfehen ; im daran ftofsenden Raume erblickt man die Wendeltreppe, welche zu dem darüber gelegenen Gewächshaus führt.

Diefer Inftitutsbau wurde 1886—88 errichtet. Die Gefammtbaukoften betragen 205134 Mark; bei 724,3 üm überbauter Grundfläche entfallen 218,9 Mark auf 1 qm und bei 13 291 cbm Rauminhalt 11,9 Mark auf 1 cbm.

Zum Grundrifs-Typus IV gehört auch das 1887—89 nach den Plänen Kortüvïs ausgeführte botanifche Inftitut der Univerfität zu Göttingen.

Der Grundrifs ift im Wefentlichen hufeifenförmig geftaltet, und der grofse Hörfaal nimmt den einen Flügel ein ; im anderen Flügel befinden fich hauptfächlich die Sammlungen. Das Inftitut befteht aus Keller-, Erd- und Obergefchofs mit Stockwerkshöhen von bezw. 2,7, 4,5 und 4,o m ; der grofse Hörfaal ift 5,87 m hoch.

Der Bau ift mit Ausnahme der Fundamente in Ziegeln ausgeführt; im Aeufseren haben die Mauern Rappputz erhalten ; nur die Architekturtheile beftehen aus Sandftein. Sämmtliche Räume find überwölbt ; die Treppe befteht aus frei tragenden Sandfteinftufen ; in den Sammlungsräumen ift der Fufsboden aus Gypseftrich gebildet ; das Dach ift mit Holzcement eingedeckt. Die Heizung gefchieht mittels Lönhold'fcher Regulir-Füllöfen.

Die Baukoften beliefen fich auf 91 843 Mark, wovon auf 1 qm überbauter Grundfläche 183,7 Mark und auf Icbm umbauten Raumes 14,10 Mark entfallen. In der Baufumme find die Koften der inneren Einrichtung (20681 Mark) mitinbegriffen.

Neuere Literatur

über »Botanifche Inftitute.«

Botanifches Mufeum zu Berlin : Pistor, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheitswefens in Preufsen. Berlin 1890. S. 13.

Botanifches Inftitut: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 192.

Botanifches Inftitut zu Würzburg: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 296.

WlETHOFF. Statiftifche Nachweifungen betreffend die in den Jahren 1881 bis einfchl. 1885 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. IV. Berlin 1892. — VII bis X, B, b : Mufeen. S. 94.

Lorenz & WlETHOFF. Statiftifche Nachweifungen betreffend die im Jahre 1890 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. V. Berlin 1892. — VII bis IX, A: Gebäude für akademifchen und Fachunterricht, S. 14.

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Strafsburg: Strafsburg und feine Bauten. Strafsburg 1894. S. 465.

5. Kapitel.

Zoologifche Inftitute.

34-

Zoolog. Inftitute der

Für die zoologifchen Inftitute der Hochfchulen, welche in Art. 290 bis 303 (S. 312 bis 323) von Theil IV, Halbband 6, Heft 2 des »Handbuchs der Architektur« befprochen worden find, wurde dort (Art. 300, S. 319) als erftes und befonders Univerfitaten. kennzeichnendes Beifpiel die betreffende Anlage an der Univerfität Kiel vorgeführt.

Als befonders eigenartig wurde der nach den Angaben von Möbius angeordnete und eingerichtete grofse Sammlungsfaal bezeichnet; um die Geftaltung des letzteren und einiger anderer 'wichtigerer Inftitutsräume in thunlichft anfchaulicher Weife vorzuführen, find in Fig. 103 u. 105 zwei Schnitte durch das Gebäude wiedergegeben.

Fig. 103.

IJL

335

K-

ÏI

SH

wn

■0

fFH

bis nn

riE|p

i 11

t _lj---j*"'    "

[QQi

HSa

m 111

iminn

e:

HP»

m

3BB

r-

”i

|jg

Æ1 ?i L-J

I g, ' -j

ïï;

|v

Zoologifches Inflitut der Univerfität zu Kiel. Querfchnitt.

¹,I2B0 w. Gr.

Fortfchr. d. Architektur. Nr, 7.

1 ,-

?!

il

IlEÉi

ÜJ

ao

są

SI

HiSSSi

000

cm

11 ftP

Fig. 104.

MM

g=p=

;3-:

P|

, §

Baj :

--

ILIUIJ i.

icägluöigä

---i

?

CC-

- :

Anficht.

Fig. 105

qcjd

i\

roy

□□

OP ajPOlaiOOIPiOPM

Mm

ia[_1

iOri

M lit

r.j”r

PSfl

HHH

id m

□IH

rs

$ f UIIÏ__I II II m    ft

i:J

p!

/<

EZ=!

Li;

£r

}3

■i

Längenfclinitt.

1:250

13 U 15¹®

I ¹ I •' I

Zoologifches Inftitut der Univerfität zu Kiel,

11

In der Flurhalle des Erdgefchoffes (fiehe Fig. 248, S. 318), welche mit Geweihen und Gehörnen gefchmückt ill, find Schränke zum Unterbringen der Wandtafeln und Kleiderftänder für die Befucher der Vorlefungen aufgeftellt. Aus dem Hörfaal führt eine eiferne Wendeltreppe in das Aquarium hinab. Im grofsen Praktikantenraum, der an den Hörfaal ftöfst und 9 Arbeitsplätze enthält, finden zugleich die mikrofkopifchen Demonftrationen nach den Vorlefungen llatt. Das daneben befindliche kleinere Arbeitszimmer, welches nur 3 Arbeitsplätze hat, ift für junge Zoologen bellimmt, welche darin wiffenfchaftliche Unterfuchungen anftellen; dafelbft befinden fich auch in befonderen Schränken die mikrofkopifchen Präparate, die Vorräthe an Chemikalien, Mikrofkopen und Glasfachen, Luftpumpe, Gebläfe etc. Arbeitszimmer des Directors führt eine Thür in die untere Sammlung, welche in erfter Linie für die Zwecke der Vorlefungen bellimmt ill; hier find von jeder Thierclaffe die für die Demonftration wichtiglten Vertreter in volllländigen Exemplaren und möglichll auch in zootomifchen Präparaten aufgellellt ; die trockenen Präparate find in Schaupulten, die Spirituspräparate in Wandfehränken hinter Glas untergebracht.

Vom

Auf dem Fufsboden des grofsen, im Obergefchofs gelegenen Sammlungsfaales find 8 grofse Schränke, die oben und an den Seitenwänden verglast find, aufgeftellt ; Platz für weitere 4 Schränke ill vorhanden. Frei im Saal lieht das Skelett eines bei Sylt gellrandeten Wales; über demfelben, etwa in der Höhe der zweiten Galerie, hängt an eifernen Stangen der Schädel eines fehr grofsen Exemplares von Balaena myflicetus Cuv. Die den Saal umgebenden kleineren Sammlungsräume find nicht fo hoch, wie der erltere ; doch ill über zweien derfelben noch je ein Raum mit Deckenlicht zum Unterbringen einerfeits der Reptilien und Amphibien, andererfeits der Fifche und der grofsen Skelette gefchaffen worden. Die Anfichtsflächen der Sammlungsfchränke meffen im grofsen Saal 322 und in den Nebenräumen 197i zufammen 519 üm-

Im Aquarium des Sockelgefchoffes liehen auf 5 grofsen Tifchen etwa 20 gröfsere und kleinere Becken, meilt mit Seewaffer gefüllt; mittels eines Trommelgebläfes, welches mit der Wafferleitung in Verbindung lieht, wird durch ein Röhrenfyftem Luft in die Becken geprefft ; eine Einrichtung für Zu-und Abftrömen des Waffers ift nicht vorhanden. Aus diefem Stockwerk führt ein Fahrlluhl in alle

Gefchoffe des Gebäudes. Durch zwei Thüren gelangt man in den an der Weftfeite des Inllituts gelegenen Hof, auf dem ein grofser, mit Glaswänden verfehener, eiferner Bleichfchrank und ein Macerirkaften für grofse Skeletttheile angebracht find.

An der angezogenen Stelle wurde auch die Aufsen Architektur diefes Inftitutsbaues befchrieben ; die Façade ill, wegen ihrer äufserll charakteriftifchen Durchbildung, in Fig. 104 dargellellt.

Die gelammte innere Einrichtung hat 48 000 Mark gekollet ⁷⁵).

Ein weiteres Beifpiel einer Anlage, bei der die Sammlungen eine hervorragende Rolle fpielen, bietet fich im zoologifchen Inftitut der Univerfität zu Strafsburg (Fig. 106 u. 107 7Ü) dar, welches nach dem von Goette aufgeftellten Programm durch Warth erbaut worden ift. In diefem Inftitutsbau fpielen die Sammlungen eine hervorragende Rolle, da die beiden Obergefchoffe und das Dachgefchofs zum Unterbringen derfelben dienen, und nur das Ehdgefchofs für den Unterricht und die wiffenfchaftliche Forfchung beftimmt ift.

Die Sammlung (das zoologifche Mufeum) gehört der Stadt Strafsburg und ift dem Publikum zugänglich; für letzteres ill defshalb ein befonderer Eingang am Nicolausring vorgefehen, während die Unterrichtsräume von dem nächll der Univerfitätsftrafse an der Gartenfeite befindlichen Eingang erreicht werden.

Links und rechts von letzterem find die beiden Hörfäle gelegen (Fig. 106) und anfchliefsend an diefe Vorbereitungszimmer und Räume für die Unterrichtsfammlung. An der Nordfeite befinden fich die Arbeitsräume des Directors, des Zeichners, des Affiftenten und der Praktikanten , nach Ollen die Laboratorien des Confervators und feines Affiftenten, fo wie ein Präparirzimmer, das Seminar und die Bibliothek. Im Binnenhof, den das Gebäude einfchliefst, find an der Well- und Nordfeite eine in Glas und Eifen hergeftellte Arbeitsgalerie und ein eben folches Terrarium angebaut.

Im Kellergefchofs find aufser den Heiz-, Kohlen-, Pack- und fonftigen Nebenräumen ein. Theil der Aquarien, die Macerir- und Präparirräume, Räume für Skelette, Werkllätten und die Gelaffe für die Mafchinen zum elektrifclien Betriebe der Beleuchtung und Wafferverforgung untergebracht.

7B) Nach: Pistor, M. Anhalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheitswefens in Preufsen. Berlin 1890. S. 333.

⁷⁶) Nach: Strafsburg und feine Bauten. Strafsburg 1894. S. 481 u. ff.

Erdgefchofs.

S a m m 1 u il g

Sammlung

Sammlung

Zimmer

Vo ib er eitung s

Hörs aal

krrarieji.

HÜr s ia.1

Extraor dinarius.

Sjrecb

Zim.

Zoologifches Inftitut der Univerfität zu Straisburg ⁷⁶).

Arch. : Warth.

L 8 G 01

-Ä

Ass islLenten. "Wo imlu ji g

Director nZekhMinLaboratomiiinAssisteiit

Fig. 106.

Sons ervator

Hnnareioą?'

[AssisteJit

îrâpamions

Zimmer

S omimar

Laboratorium

1: 500

Fi

T?

I. u. II. Obergefchofs.

ammlung

UL

Fig. 107.

i™!¹

fi

IL

JL

fi

Die Hörfäle und die Arbeitsräume haben Einrichtungen für Gasbeleuchtung und für elektrifches Licht erhalten ; die erfteren können verdunkelt werden. In den Sammlungsfälen find an geeigneten Stellen Stöpfel zum Anfchlufs tragbarer elektrifcher Lampen angebracht. Für die Speifung der Aquarienkaften ifl im Inftitut ein Brunnen gebohrt, deffen Waffer auf elektrifchem Wege in einen 12 cbm faffenden Behälter gepumpt wird, der im Flurgang des Erdgefchoffes aufgeftellt itt ; von diefem führt eine Vertheilungsleitung das Waffer in die Aquarienkaften des Kellergefchoffes. Der Behälter für Seewaffer, 6 cbm grofs, befindet fich über den Aborten des Nordflügels und ift einerfeits durch Meffingröhren mit der unter dem Keller-fufsboden gelegenen Cifterne, andererfeits durch Hartgummiröhren mit den Kalten der Aquarien-Galerie in Verbindung gebracht ; eine an die Leitung gleichfalls angefchloffene inoxydirte Pumpe befördert das Seewaffer der Cifterne in den Behälter.

Die Anordnung der Mufeumsräume im I. und II. Obergefchofs ift aus Fig. 107 erfichtlich ; nach dem Hofe zu find auch im Dachgefchofs Sammlungsräume vorgefehen worden. Der gröfste Theil der Ausftellungsgegenftände ift in Glasfchränken untergebracht.

Das ganze Gebäude ift mit einer Niederdruck-Dampfheizung verfehen ; die Mufeumsräume werden auf 10 Grad C. erwärmt. Vier mechanifche Aufzüge erleichtern die Beförderung der Sammlungs-gegenftände von einem Gefchofs zum anderen.

Für die Proteuszucht und die Beobachtung von Wafferthieren verfchiedener Art find im Garten zwei Wafferbecken und ein Teich angeordnet, deffen Wafferfpiegel etwa 3 m über dem Grundwafferfpiegel gelegen ift. Das Waffer wird von dem im Inftitutsgebäude gebohrten Brunnen aus, theils in Röhren, theils in einem offenen Graben, dem Teiche zugeführt; letzterer faflft ca. 150 cbm und ift, um die einzelnen Thierarten trennen zu können, in fünf Buchten gefchieden. Damit die hier beobachteten Thiere in ihrer Lebensweife keinerlei Einfchränkung zu erfahren haben, ift bei der Geltaltung des Teiches und feiner Umgebung auf die Exiftenzbedingungen diefer Thiere möglichfte Rücklicht genommen worden.

Im Garten find auch ein kleines Stallgebäude mit Laufplätzen, ein Stand zur Beobachtung von Bienen und ein Raupenhaus aufgeführt.

Das Inftitutsgebäude felbft hat einen Baukoftenaufwand von 6x5000 Mark, d. i. 16,20 Mark für 1 cbm umbauten Raumes, verurfacht ; die Koften der inneren Einrichtung betrugen 200 000 Mark und jene für die Umwehrungen, Gartenanlagen und Thierftälle 30000 Mark⁷⁶).

Durch Fig. 108 u. 109 ¹) wird die Raumanordnung in dem 1888 — 89 erbauten zoologifch-zootomifchen Inftitut der Univerfität zu Würzburg veranfchaulicht. Das-felbe unterfcheidet fich von den beiden vorhergehenden Inftitutsbauten wefentlich dadurch, dafs es mehr für den Unterricht und für wiffenfchaftliches Forfchen, als für Sammlungen beftimmt ift.

Das Sockelgefchofs enthält: die Werkflätte des Präparators, in welcher fehr grofse Objecte montirt werden können ; ferner 3 Aquariumsräume, welche die ganze Oftfeite in einer Gefammtlänge von 30 m einnehmen und in denen auf durchlaufenden Wandfteintifchen zahlreiche kleinere Becken und frei flehend eine Reihe von gröfseren Zuchtaquarien, fo wie von Käfigen aufgeftellt find; weiters in einem niedrigen Anbau ein Warmhaus, worin ein ringsum laufender heizbarer Betonkalten für Pflanzenzüchtungen und zum Aufftellen von Aquarien und Terrarien, fo wie ein gleichfalls heizbares Wafferbecken vorhanden find und welches durch zahlreiche Tropenpflanzen und Bewäfferungseinrichtungen den Eindruck einer Tropen-landfchaft macht; endlich in einem zweiten Anbau Präparir- und Macerirräume. Aufserdem find in diefem Stockwerk Dienerwohnung und Vorrathskeller untergebracht.

Im Erdgefchofs befinden fich, wie der Grundrifs in Fig. 108 zeigt, mit Ausnahme des Pförtnerzimmers und eines Sammlungsfaales, Räume für wiffenfchaftliche Arbeiten, zunächft jene der Docenten, dann folche für vorgefchrittenere Studirende, an die das Lefezimmer und das Bibliothekzimmer, welches zeitweife an felbftändig arbeitende Forfcher als Arbeitsraum abgetreten wird, fich anreihen.

Das Obergefchofs (Fig. 109) enthält die für den Unterricht beftimmten Räume. Der Saal für die Unterrichtsfaminlung ift mit dem darunter gelegenen Sammlungsraum durch eine Lauftreppe verbunden; der grofse Hörfaal faßt 120 Studirende und ift mit den beiden tiefer gelegenen Stockwerken durch einen Aufzug (zum Befördern der Demonftrationsgegenftände) verbunden ; beide Säle haben eine gröfsere Flöhe, als die übrigen Räume des Obergefchoffes.

Im geräumigen Dachboden werden Gläfer und Materialien aufbewahrt; auch befindet fich dafelbft ein Taubenfchlag. Für Thiere, welche fich in gefchloffenen oder befchränkten Räumen nicht züchten

35*

Zoolog.

Stationen.

laffen, client der an der Südfeite fich erftreckende Garten ; die Abwaffer zahlreicher Becken und des Warm-haufes vereinigen fich in einem etwa 100 meffenden Teiche, worin fich niedere Thiere aufhalten.

Die Gefammtkoften cliefes Gebäudes haben, einfchl. der inneren Einrichtung, 177000 Mark betragen⁷⁷).

Den Mittheilungen über die Entwickelung der zoolo-gifchen Stationen, welche das mehrfach genannte Heft des »Handbuchs der Architektur«

(Art. 305, S. 323) enthält, fei hier noch das Nachftehende hinzugefügt.

Gegenwärtig beftehen aufser Neapel nahezu 30 folcher Stationen, von denen 6 auf das Mittelländifche Meer allein entfallen, nämlich Trieft am Adriatifchen Meer, Villafranca,

Cette, Marfeille und Banyuls an der franzöfifchen Küfte und eine in Algier an der afrikanifchen Küfte. An der fpanifchen Nordküfte liegt die Station von Santander. Norwegen hat vor ff^

Kurzem eine Station in Bergen eröffnet II und bereitet eine zweite bei Chriftiania    ff

vor. Schweden hat am Kattegat die    11

Station von Chriftineberg und Däne- fff mark in Jütland bei Hellebaeck. Rufs- ^ land befitzt fowohl im Weifsen, wie im Schwarzen Meere je eine Station, erftere im Klofter von Solowietzky, die andere in Sebaftopol. In Japan befteht im Zufammenhange mit der Univerfität zu Tokio eine Station, und in Melbourne, Sydney und Neufeeland werden fortgefetzt Verfuche gemacht, zu einer anfehnlichen Anftalt diefer Art zu gelangen. In den Vereinigten Staaten wurden zu Newhaven von Agdffiz, zu Woods Hall von Whitman und zu Cheafapeake von der yohn-Hopkins-Univerfität Marine - Laboratorien gegründet; andere werden in New-Jerfey von der Pennfylvania-Uni-verfität, in Californien und auf den Bahama-Infeln von einer Gruppe ameri-kanifcher Zoologen angeftrebt.

In neuerer Zeit fängt man auch an, in den Binnengewäffern ähnliche Stationen zu errichten, bezw. anzuftreben, um die fehr ungenügende Kenntnifs der Ernährungsund fonftigen Lebensbedingungen der Süfsw'afferfifche zu vermehren. So ift es den

ZU3 0 3N

w o li n u n 3 \\

Grosser Hör s aal

i!

Li

S- -

Fig. 109.

Fig. 108.

Sammlung

former

il

Assistent en

und

- Z 1 in.

1:500

Obergefchofs.

Kleiner

Ho r s ul

Kurs

S-¹-

der Univerfität zu Würzburg⁷⁷).

“ÖXÖ

■c

BiTilio UieX

Zoologifch - zootomifches Inftitut

P4

Erdgefchofs.

fi

:«3

ce;

Bemühungen von Zacharias gelungen, 1891 eine biologifche Station am Grofsen Plöner See (Fig. no²) in das Leben zu rufen.

Fig. no.

/- ...

Ei

CA

ggf, • J

ijl ²⁵⁸

§r|G-

Biologifche Station am Grofsen Plöner See 7S).

BlÜLiSIEKA PDLITE(ii;ii;ti?Sa

KR A K ó w

Neuere Literatur

Wenn auch die Plöner Station vorläufig nicht fo reich ausgeftattet ill, um ihre Aufgabe in grofsem Umfange zu erfüllen, fo wird fie doch in der Lage fein, werthvolle Aufklärungen über die Lebens-verhältniffe, die natürliche Fortpflanzung, die Züchtung der nutzbaren Süfswafferfifche, deren Parafiten, Krankheiten etc. zu geben.

über »Zoologifche Inftitute«.

Zoologifches Inftitut zu Kiel : PiSTOR, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheitswefens in Preufsen. Berlin 1890. S. 333.

Arbeiten des zoologifch - zootomifchen Inftituts zu Würzburg. Bd. X: Das neue zoologifch - zootomifche Inftitut zu Würzburg. Von A. Schuberg. Wiesbaden 189¹ •

Kleinwächter, F. Das Mufeum für Naturkunde der Univerfität Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1891, S. 1.

Zoologifches Inftitut in Leipzig: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 188.

Zoologifch-zootomifches Inftitut zu Würzburg: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheits-pflege und Unterficht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 298.

Annual report of the curator of the mufeum of comparative zoology at Harvard college to the prefulent and fellows of Harvard college for i8çi—Ç2. Cambridge 1892.

Zoologifches Inftitut der Univerfität zu Strafsburg: Strafsburg und feine Bauten. Strafsburg 1894. S. 485.

K

Y on den

FORTSCHRITTEN

AUF DEM GEBIETE DER

ARCHITEKTUR

iff bisher erfchienen :

Heft Nr. i: Die Gasofen-Heizung für Schulen. Von Stadt-Baurath G. Behnke zu Frankfurt a. M. (Preis i M. 60 Pf.)

Heft Nr. 2: Verglaste Deeken und Deckenlichter. Von Reg.-Baumeifter A. Schacht zu Hannover und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt zu Darmftadt. (Preis 2 M. 40 Pf.)

Heft Nr. 3 : Ueber die praktifehe Ausbildung der Studirenden des Baufaches während der Studienzeit. Von G. Barkhaufen und W. H. Lauter. (Preis 1 M.)

Heft Nr. 4: Hoehfehulen (Univerfitäten und Technifche Hochfchulen) mit befonderer Be-rüekfichtigung der indireeten Beleuchtung von Hör- und Zeichenfälen. Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt zu Darmfladt. (Preis 3 M.)

Heft Nr. 5 : Heizung, Lüftung und Beleuchtung der Theater und fonftiger Verfammlungs-räume. Von Profeffor H. Fifchcr zu Hannover. (Preis 2 M.)

Heft Nr. 6: Sociale Aufgaben der Architektur. — I.: Die Architektur focialer Wohlfahrts-Anhalten. Von Landes-Bau-Infpector Th. Goecke zu Berlin-Charlottenburg. (Preis 2 M. 40 Pf.)

Heft Nr. 7: Naturwiifenfehaftliehe Inftitute der Hoehfehulen und verwandte Anlagen.

Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt zu Darmfladt. (Preis 4 M. 60 Pf.)

Zink-Hochätzungen aus der k. k. Hof-l'hotogr. Kunft-Anftalt von C. Angerer & GöSCHL in Wien. Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000308885

flehen, wird in jedem diefer Ergänzungshefte eine Ueberilcht über' die Neuerungen auf einem beftimmten Gebiete geliefert.

3)    Da eben fo, wie im »Handbuch der Architektur«., auch in den »Fortfehritten« jedem abgehandelten Stoffe ein Verzeichnis der einfehlägigen (natürlich neueren) Fachliteratur beigefügt ift, fo werden die Lefer der » Fortfehritte« nicht allein von dem unterrichtet, was das betreffende Heft derfelben unmittelbar bietet, fondern es wird ihre Aufmerkfamkeit auch auf andere literarifche Erfcheinungen, welche fich mit dem gleichen Gegenftande be-faffen, gelenkt.

4)    In den »Fortfehritten« finden auch folche Unterfuchungen, Anlagen etc. Platz, deren Aufnahme in die neueren Auflagen der einzelnen Bände, bezw. Hefte des »Handbuchs der Architektur« nicht beabfichtigt wird, letzteres aus dem Grunde, weil dadurch der Rahmen des genannten »Handbuchs« überfchritten werden würde.

Die Bearbeitung gefchieht in den » Fortfchriiten « in derfelben (bewährten) Weife, wie im '»Handlmch der Architektur« ; auch die Ausflattung ift die gleiche.

Jedes einzelne Heft der »Fortfehritte« umfafft in der Regel nur wenige Bogen, und es wird darin nur ein Gegenftand bearbeitet, oder es wird darin über eine Gruppe von verwandten Conftructionen, Gebäudeanlagen etc., die auch im »Handbuch der Architektur« zu einem Kapitel, Abfchnitt etc. vereinigt find, berichtet.

Jedes Heft der » Fortfehritte« ift einzeln käuflich.

Sobald eine Anzahl von Heften der »Fortfchntte« erfchienen fein wird, welche den gefammten, in einem Bande, bezw. Hefte des »Handbuches der Architektur« behandelten Stoff betreffen, fo werden diefelben zu einem Ergänzungsbande vereinigt werden.

Darmftadt, im Juli 1894.

Arnold Bergfträfser.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

111-306483

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000308885

¹

) Nach: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht etc. Wiesbaden 1892. S. 298.

²

) Facf.-Repr. nach: Vom Fels zum Meer 1890—91, S. 377.