mmmmmm

«ü ■hhHAI

•:

mm»

*WM.

mm

■■NN

iMHi i MVÄ*

Mflfcmg i »

ésémp* %&

*

mm

■:

f:ÿ:

&i

fc5

■m

ii

::

r.

mm

.‘1:1:1:

ni

ä/

aapW

»WS

1111

II

Wmmmim

mwÊmÊ

mmmmm.

■;

■MBT

w mmn

IHMÉr

I!

■I

iM

'

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000308884

ca

er*

T,

;?%•

Gfi

„V

AUL DEM GEBIETE DER

RCHITEKTUR.

ARCHITEKTUR.

100000308884

RCHITEKTUR.

ERGÄNZUNGSHEFTE

ZUM

HANDBUCH DER ARCHITEKTUR.

Nr. 1.

Die GasofenfHeizung für Schulen.

Von

Guftav Behnke,

Stadt-Baurath zu Frankfurt a. M.

Mit 7 in den Text eingedruckten Abbildungen.

Ergänzungsheft zu Theil IV, Halb-Band 6, Heft 1 des „Handbuchs der Architektur“.

Das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

DARMSTADT 1894.

VERLAG , v o N ARNOLD B E R G S T R Ä S S E R.

Die Innenfeiten des Umfchlages werden der Beachtung empfohlen.

FORTSCHRITTE

AUF DEM GEBIETE DER

ARCHITEKTUR.

ERGÄNZUNGSHEFTE

ZUM

HANDBUCH DER ARCHITEKTUR.

Unter vorftehendem Titel erfcheinen in meinem Verlage — in unmittelbarem Anfchlufs an das

„Handbuch der Architektur“

die Neuerungen auf dem Gebiete des Hochbauwefens in zwanglofen Heften. Eben fo wiedas genannte » Handbuch « umfaffen diefe » Fortfehritte«, fowohl den theoretifchen und gefchichtlichen Theil der Architektur, als auch die mannigfaltigen conftructiven Anlagen unferer Hochbauten und die Betrachtung der verfchiedenen Gebäudegattungen. Es gefchieht dies in zufämmenhängerider und fyftematifcher Weife, fyftematifcher und mehr zufammenhängend, als es naturgemäfs in den Fachzeitfchriften und den fonftigen periodifchen Publicationen vor fich gehen kann.

Hierbei werden verfchiedene Ziele erftrebt:

1)    Die einzelnen Bände und Hefte des » Handbuchs der Architektur « erfahren durch die » Fortfehritte « eine fachgemäfse Ergänzung, indem in den letzteren diejenigen wiffenfchaftlichen Forfchungen und baulichen Anlagen aufgenommen werden, deren Unterbringung im » Handbuch der Architekturi in Folge des gegebenen Rahmens nicht ftatthaft war oder welche' feit dem Erfcheinen der letzten Auflage des betr. Bandes, bezw. Heftes als werthvolle Neuerungen anzufehen find.

2)    Für diejenigen Architekten, denen eine gröfsere Anzahl Fachzeitfchriften, fonftigen periodifchen Veröffentlichungen etc. nicht regelmäfsig zur Verfügung

FORTSCHRITTE

AUF DEM GEBIETE DER

ARCHITEKTUR.

ERGÄNZUNGSHEFTE

ZUM

HANDBUCH DER ARCHITEKTUR.

Nr. 1.

Die Gasofen-Heizung für Schulen.

Von

Guftav Behnke,

Stadt-Baurath zu Frankfurt a. M.

Mit 7 in den Text eingedruckten Abbildungen.

Ergänzungsheft zu Theil IV, Halb-Band 6, Heft x des „Handbuchs der Architektur“.

Das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

D ARMSTADT 1894.

VERLAG von ARNOLD BERGSTRÄSSER.

ÇA

i - U .i k i j L il il

KRAKÓW

*5=A

Zink-Hochätzungen aus der k. k. Hof-Photogr. Kunft-Anftalt von C. Angerer & Göschl in Wien. Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft iw^Stuttgart.

Alke. Nr,

INHALTS-VERZEICHNISS.

i...

■ I;

Seite

1.    Anforderungen an Schulheizungen...............

2.    Gasofen-Heizung zu Karlsruhe................ .

3.    Gasofen-Heizung der U/iland-Schule zu Frankfurt a. M........

4.    Vorzüge der Gasofen-Heizung................

5.    Mängel der Gasofen-Heizung und Abhilfsmittel .    .    . '.......

6.    Allgemeine Befchreibung der Anlage in der Uhiand-Schule zu Frankfurt a. Mj

7.    Anordnung der Gasçôhrenleitung..............

8.    Anordnung und Conftruction der Gasöfen............

9.    Zündvorrichtung der Gasöfen................

10.    Selbflthätige Wärmeregler.................

11.    Anordnung und Conftruction der Abzugsrohren..........

12.    Einzelheiten der Lüftung..................

13.    Betriebsvorfchriften...................

14.    Vergleichende Koftenberechnung...............

Neuere Literatur über »Schulheizung«.............

•5

14

15

17

18

18

19

20

22

24

SCHULBAUWESEN IM ALLGEMEINEN.

Heizung.

Die Frage, in welcher Weife die Schulen am zweckmäfsigften geheizt werden, ift feit zwanzig Jahren eine viel umftrittene ; verfchiedene Heizfyfteme find mit grofsen Erwartungen in Betrieb genommen und wieder aufgegeben worden, und an ihre Stelle find andere getreten, deren Schickfal in einiger Zeit vorausfichtlich das gleiche fein wird.

Anforderungen

an

Schul

heizungen.

Diefer fcheinbare Mifserfolg kann den Kundigen nicht in Erftaunen verfetzen, weil thatfächlich keine Heizung fo viele Schwierigkeiten bietet, fo verfchiedenartigen Anforderungen gerecht werden foll und ihrer Erprobung unter fo ungünftigen Ver-hältniffen ausgefetzt ift, als die Schulheizung, und weil eine durchgreifende Befferung diefer erfchwerenden Umftände als unmöglich erachtet werden mufs.

Es wird von Nutzen fein, die grundfätzlichen Anforderungen, die an eine zweck-mäfsige Schulheizung geftellt werden müffen, und die Schwierigkeiten, die der Auffindung eines allfeitig befriedigenden Heizfyftems entgegenftehen, in das Gedächtnifs zurückzurufen, um daraus die Unterlagen zu gewinnen, die für die Beurtheilung der Heizanlage mafsgebend find. Als beftimmende Einheit und als Hauptbeftandtheil der Schule ift die Lehrclaffe anzufehen, deren Bedürfniffen fich die übrigen Theile, Verwaltungs- und Nutzräume aller Art, unterzuordnen haben.

Für die Heizung der Lehrclaffe find folgende Anforderungen aufzuftellen :

1)    Die Heizung mufs eine ausreichende, in der Höhe und Länge des Raumes gemeffen, möglichft gleichmäfsige Erwärmung erzeugen ; fie mufs von einer Centralftelle aus zuverläffig überwacht, in Betrieb gefetzt und gefchloffen, zugleich aber auch im Inneren der Claffe, dem ftundenweife wechfelnden, nicht nur von Sonne und Wind, von der Zahl der Kinder und von etwa brennenden Gaslampen, fondern auch von den perfönlichen Anfchauungen und von dem körperlichen Befinden des Lehrers abhängenden Wärmebedarf entfprechend, möglichft fchnell regulirt werden können.

2)    Die Heizung mufs rauch- und ftaubfrei fein ; fie mufs eine ausgiebige Zuführung frifcher Luft und eine genügende Befeuchtung derfelben ermöglichen; fie mufs der durch feindfreie Nachmittage, durch Sonn- und Feiertage und durch Ferien vielfach unterbrochenen Benutzung Rechnung tragen; fie mufs durchaus folid conftruirt fein und jede gefahrbringende oder betriebsftörende Schadhaftigkeit ausfchliefsen.

3)    Die Koften der erften Anlage und des Betriebes müffen möglichft billig fein; koftfpielige Bedienung und Unterhaltung mufs vermieden bleiben.

Gasofen-

Heizung

zu

Karlsruhe.

Es verfteht fich von felbft, dafs diefe vielfachen, fich zum Theile widerfprechenden Anforderungen durch Kachel- oder eiferne Oefen wie folche für Schulen bisher im Gebrauch find, in keiner Weife erfüllt werden, dafs hierzu vielmehr nur Sammelheizungen genügen können, welche die Wärme, fei es in Form von heifser Luft, heifsem Waffer oder Dampf, fei es in einer anderen Form, jedem einzelnen Raume zuführen. Die verfchiedenartigen, zur Zeit gebräuchlichen Sammelheizungen, deren Vorzüge gegen einander abzuwägen nicht der Zweck diefer Abhandlung ift, haben jedoch den gemeinfamen Nachtheil, dafs ihre bauliche Anlage eine verwickelte ift, dafs fie eine fachverftändige Aufficht und Bedienung erfordern, dafs fie elementaren Befchädigungen ausgefetzt find und unter allen Umdänden, fowohl für die Verzinfung und Amortifation der Anlagekoden, als auch für die bauliche Inftandhaltung, fehr beträchtliche Geldaufwendungen bedingen. Diefe Aufwendungen kommen befonders für grofse, fchnell anwachfende Städte in Betracht, für welche der Bau umfangreicher Schulen eine alljährlich wiederkehrende Nothwendigkeit ift, alfo das gröfste Intereffe vorliegt, die für Heizung und Lüftung der Schulhäufer entftehende Gefammtausgabe fo weit einzufchränken, als es die Erfüllung der vorher entwickelten gebotenen Anforderungen irgend geftattet.

Es darf wohl zugegeben werden, dafs die Heizungs- und Lüftungsanlagen der Schulen in vielen deutfchen Städten in dem Beftreben nach möglichfter technifcher Vollkommenheit über diejenige Grenze hinausgegangen find, die zur thunlichften Einfchränkung einer ftets wiederkehrenden, fehr beträchtlichen Ausgabe eingehalten werden müffte, und dafs in Folge deffen in neuerer Zeit ein Rückfchlag dahin eingetreten ift, dafs die ftädtifchen Verwaltungen zur Vermeidung ftetiger Koftenfteigerung lieber auf die Verwendung von Sammelheizungen für die Schulhäufer ganz verzichtet und auf die Verwendung eiferner Mantelöfen zurückgegriffen haben — eine Syftems-veränderung, die in gefundheitlicher und adminiftrativer Beziehung unbedingt als eine Verzichtleiftung auf eine mühfam errungene Entwickelung des Heizungs- und Liiftungswefens der Schulen und als ein Rückfchritt anzufehen ift.

Es mufs defshalb als ein wichtiges Ereignifs hervorgehoben werden, dafs die ftädtifchen Behörden in Karlsruhe auf Anregung des verdorbenen Oberbürgermeifters Lauter im Jahre 1887 der Einführung einer Gasofen-Heizung in ftädtifchen Schulen näher getreten find, und dafs es dem Herrn Hofrath Prof. Dr. Meidinger im Verein mit dem Director des ftädtifchen Gaswerkes, Herrn Reichard, gelungen ift, einen Ofen zu conftruiren und durch die War deiner Gruben- und Hiitten-Werke (zu Wardein in Wedfalen) ausführen zu laden, der es ermöglicht hat, diefem in Deutfch-land für Schulen durchaus neuen Heizungsfydem erfolgreichen Eingang zu verfchaden.

Wohl kann man fich darüber wundern, dafs diefer Verfuch fo fpät gekommen id, und dafs das bedeutende Intereffe, welches gerade in Deutfchland, wo fich fo viele grofse Gaswerke im Befitz der Stadtgemeinden befinden, einer ausgiebigen Verwerthung des Gafes zugewendet und durch den Wettbewerb des elektrifchen Lichtes noch gedeigert fein muffte, nicht früher auf diefen Weg gedrängt hat. Es id jedoch eine Thatfache, dafs erd auf der im Jahre 1881 in Frankfurt a. M. datt-gehabten Patent- und Muderfchutz-Ausdellung, und zwar gleichfalls auf Anregung der Direction des Karlsruher Gaswerkes, Gas-Heizkörper allgemeiner bekannt geworden find, und dafs fich erd feit diefer Zeit die deutfchen Gaswerke die Aufgabe gedeih haben, durch öffentliche Vorträge und durch Wanderausdellungen ein gröfseres Publicum mit Gas-Heiz- und Kocheinrichtungen vertraut zu machen.

Die Verfuche, Gas-Heizkörper zu fchaffen, folgten zunächft faft ausfehliefslich dem in Belgien, England und Frankreich gebräuchlichen Vorbild der Kaminöfen, und es mag in der für deutfehe Verhältniffe mangelhaften Verwendbarkeit diefer Kaminöfen der Grund zu finden fein, dafs der Gedanke, die Gasheizung für gröfsere Nutzbauten, wie Schulen und Verwaltungsgebäude, zu verwenden, noch für längere Zeit nicht aufkommen konnte. Auch das Beftreben, mit den älteren Ofenmodellen die Heizkraft des Gafes im Intereffe der Betriebskoften-Erfparnifs allzu fehr auszunutzen, und der hierdurch bedingte Nachtheil einer beträchtlichen und bei mangelhafter Conftruction der Abzugsrohren geradezu gefährlichen Wafferabfcheidung ift der weiteren Verbreitung mit Recht hinderlich gewefen.

Erft mit Schaffung des fog. Karlsruher Schulofens durch Meidinger war die Möglichkeit einer umfangreichen Anwendung der Gasofen-Heizung für die vorgenannten Zwecke gewonnen, und der Erfolg in Karlsruhe beweist, dafs fich dort das neue Heizfyftem, der andauernd günftigen Bewährung entfprechend, immer mehr Bahn bricht.

Nachdem der erfte Verfuch im Jahre 1887 mit zwei Lehrclaffen gemacht war, find kurz darauf in zwei neuen ftädtifchen Schulen 37 Gasöfen, ferner im Jahre 1889 in der ftaatlichen Kunftgewerbefchule 37 und in zwei ftädtifchen Schulneubauten 63 Gasöfen aufgeftellt und aufserdem viele Amtsräume mit Gasofen-Heizung verfehen worden. Der Erfolg ift durchweg ein fo befriedigender gewefen, dafs für die im Bau begriffene Oberrealfchule und eben fo für künftige Schulneubauten in Karlsruhe die gleiche Heizung zur Anwendung beftimmt worden ift.

Es konnte nicht fehlen, dafs diefer erfolgreiche Verfuch von anderer Seite beachtet wurde. Der Verfaffer hat bereits im Jahre 1889 im »Handbuch der Architektur« (Theil IV, Halbband 6, Heft 1, Art. 48, S. 38) auf die Bedeutung des neuen Heizfyftems hingewiefen; das Gleiche ift 1892 in der »Zeitfchrift für Schulgefundheitspflege« und 1893 in Häfecke s Sonderfchrift »Die Schulheizung, ihre Mängel und deren Befeitigung« und an anderen Stellen gefchehen.

Viele ftädtifche Verwaltungen haben die Gasofen-Heizung in Karlsruhe an Ort und Stelle ftudiren laffen und haben fich, wie z. B. die Stadtverwaltungen von Ansbach,

Barmen, Elberfeld, Frankfurt a. M., München, Nürnberg, Regensburg, Zürich u. a. m., zur probeweifen Einführung entfchloffen.

Gasofen-

Heizung

der

U/iłand-Schule

zu

In Frankfurt a. M. ift dies auf Antrag des Verfaffers gefchehen und für den Verfuch eine nach dem Entwurf des Herrn Stadtbauinfpectors Koch im Bau begriffene 16-claffige Bürgerfchule — die UhlandSc\ui\e — ausgewählt worden. Es erfcheint zweckmäfsig, gerade diefen Verfuch zum Gegenftand einer eingehenden Erörterung zu machen, weil derfelbe nicht nur die bis jetzt mit der Gasofen-Heizung in Karlsruhe Frankfurt a M-gewonnenen Erfahrungen verwerthet, fondern zugleich mit der Heizung eine dem praktifchen Erfordernifs des Schulbaues angepaffte Lüftung verbunden hat und befonders bezweckt, der Gasofen-Heizungs- und Lüftungsanlage in der Anordnung und im Betriebe den Charakter einer Sammelheizung aufzuprägen.

Der Verfaffer glaubt defshalb, mit einer Befchreibung der Gasofen-Heizung der UhlaudSc\m\e den Stand der heutigen technifchen Erfahrung in einem praktifchen Beifpiel vorführen und damit für die Beurtheilung diefer in finanzieller Beziehung für die ftädtifchen Verwaltungen äufserft wichtigen Frage, die eine fchnelle Fortentwickelung in allernächfter Zukunft ficher erwarten läfft, eine Unterlage bieten zu können.

Einen besonderen Anlafs, mit der Veröffentlichung nicht zu zögern, hat der Verfaffer darin gefunden, dafs Meidinger Soeben in der »Badifchen Gewerbe-Zeitung (Band 27)« unter dem Titel »Gasheizung und Gasöfen« eine eingehende Abhandlung über die gefchichtliche Entwickelung und die wiffenfchaftliche Begründung der Gasofen-Heizung ge Schrieben hat, und dafs es für ftädtifche Verwaltungen, Schulbehörden und Architekten nicht ohne Werth fein wird, an einem gröfseren Schulneubau gewiffermafsen die Probe zu machen, in wie weit die von Meidinger entwickelten Anfchauungen ihre Anwendung gefunden haben.

4.

V orzüge der

Gasofen-

Heizung.

Mängel

der

Gasofen-

Heizung

und

Abhilfsmittel.

Bevor auf das gewählte Beifpiel näher eingetreten wird, Scheint es zweckmäfsig, kurz hervorzuheben, welche Vorzüge eine allgemeine Verwendung der Gasofen-Heizung für Schulen rechtfertigen, welche Bedenken entgegenftehen und in welcher Weife letztere gemindert oder befeitigt werden können.

Die Gasofen-Heizung hat folgende wesentliche Vorzüge:

1)    Der Wärmeträger — das Gas — kann mit geringen Koften in durchaus zuverläffiger Weife bis an die Gebrauchsftelle geleitet, die Gaszuführung kann an der Controleftelle Sofort nach Schlufs des Unterrichtes abgefchloffen und aufserdem an jedem Ofen nach Belieben vermindert oder ganz aufgehoben werden.

2)    Die Gasheizung ermöglicht eine äufserft Schnelle Hochheizung und die Erhaltung der Zimmertemperatur auf jedem beliebigen Wärmegrad.

3)    Die Erwärmung des Raumes ift eine Sehr gleichmäfsige, weil die Zimmerluft am Fufse des Ofens zugeführt und die Strahlende Wärme des dicht über dem Fufs-boden liegenden Flammenkranzes für die Heizung nutzbar gemacht wird.

4)    Jede Ueberheizung kann durch Einfchaltung eines felbftthätigen Wärmereglers verhindert werden.

5)    Das Gas verbrennt bei ordnungsmäfsiger Bedienung und richtiger Anordnung der Abzugsrohren ohne Übeln Geruch und ohne Rauch und Rufs.

6)    Die Frifchluft- Zuführung kann an den Sockel jedes Ofens angefchloffen und dort geregelt, überdies, wie bei jeder Sammelheizung, an einigen Stellen im Kellergefchofs vereinigt und bequem handlich gemacht werden.

Die Gasofen-Heizung ift bei richtiger Ausnutzung der vorgenannten Eigenschaften mit einer Zimmerofen-Heizung in keiner Weife zu vergleichen, vielmehr durchaus als eine Sammelheizung befter Art anzufehen; fie hat überdies den Vorzug, in jedem mit Einzelöfen verfehenen alten Gebäude ohne wesentliche bauliche Veränderungen Schnell und billig eingerichtet werden zu können.

Als Mängel der Gasofen-Heizung find namhaft zu machen: die WafferabScheidung bei der Heizung, die Roftbefchädigung, die Explosionsgefahr, die Verbreitung von Gasgeruch durch Oefen und Röhrenleitung, die hohe Temperatur der Heizflächen des Gasofens, die Abhängigkeit der Lüftung von der Heizung und die verhältnifsmäfsig hohen Koften des Gasverbrauches.

Die beim Verbrennen des Gafes unvermeidlich eintretende Wafferabfcheidung, die nach Meidinger etwa l¹ für jedes Cub.-Meter verbrannten Gafes beträgt, ift dadurch unfchädlich zu machen, dafs die Feuergafe mit ziemlich hoher Temperatur — nicht unter 65 Grad und beffer mit 100 Grad C. — in die Abzugsrohren geführt werden, dafs letztere aus ummauerten, gegen Abkühlung möglichst gefchützt liegenden, glafirten Thonröhren hergeftellt und am tiefften Punkt mit einem Wafferfammelgefäfs verfehen werden und dafs alle Verbindungen, Sowohl im Ofen als in der Abzugsrohre, geeignet conftruirt find, um die Wafferdurchfickerung zu verhindern und die unfchäd-

liche Herunterleitung des Waffers zu ermöglichen. Es- erscheint zweckmäfsig, den vom Ofen nach der Abzugsrohre führenden, aus Eifenblech herzuftellenden Rohr-ftutzen mit einer geringen, abwärts gerichteten Neigung in die Abzugsrohre einzuleiten, damit etwaiges Niederfchlagswaffer nicht in dem Ofen, fondern in der Abzugsrohre herunterfhefst.

Zum Schutz gegen das Durchroften find alle vom brennenden Gas berührten Eifenflächen der Oefen und Röhren zu verbleien oder zu verzinken.

Die Explofionsgefahr, welche durch Bildung von Knallgas bei unrichtigem Entzünden des Gafes entliehen kann, erfcheint durch die von Meidinger für den Karlsruher Schulofen erfonnene fog. Schiit z c a n a 1 - Conftruction, die das Gas zwifchen zwei concentrifchen Blechcylindern in einen äufserft befchränkten Raum eintreten läfft, ferner durch die ausfchliefsliche Verwendung von Eifenblech für die Ofenwandungen und befonders durch die fmnreiche Conftruction der Zündflamme des Karlsruher Schulofens, die jedes zufällige und fahrläffige Entzünden des Gafes zu unrichtiger Zeit unmöglich macht, völlig ausgefchloffen; jedenfalls ift he nicht gröfser als bei jedem mit Holz oder Kohlen geheizten Zimmerofen und kann in ihrer Wirkung zu gröfserem Schaden niemals einen Anlafs bieten.

Die Verbreitung von Gasgeruch durch das Brennen der Oefen ift, wie die langjährigen Erfahrungen in Karlsruhe beweifen, bei richtiger Conftruction und befonders dann nicht zu befürchten, wenn hell brennendes Gas zur Heizung verwendet und der Heizeflect der Oefen nicht tibermäfsig ausgenutzt wird, wenn die Feuerzüge nicht abwärts geführt und die Abzugsrohren richtig angelegt werden; gegentheilige fchlechte Erfahrungen find lediglich den älteren mangelhaften Conftruc-tionen der Oefen und Abzugsrohren zur Laft zu bringen.

Die Verbreitung von Gasgeruch durch die Röhrenleitungen und Hähne kann bei fachgemäfser Anordnung und forgfältiger Ausführung auf ein unfchad-liches Mindeftmafs eingefchränkt werden; es mtiffen zu diefem Zweck die Gasröhren überall frei liegend angebracht und ftets lothrecht aufwärts, auf möglichft kurzem Wege, zu den Oefen geleitet und die Hähne dicht fchliefsend hergeftellt und gut eingefettet erhalten werden. Da die Heizung in Schulen mehrere Stunden am Tage aufser Betrieb ift, fo kann jede Gasentweichung an den Gasmeffern erkannt und bei Nachweis gröfserer Undichtigkeit fofort das Ableuchten der Leitungen und das Ausbeffern veranlafft werden. Keinesfalls kann die Gasentweichung in Folge der unvermeidlichen Undichtigkeiten der Röhrenleitungen und Hähne bei Gasheizung gröfser, als bei jeder Gasbeleuchtung fein; fie kann vielmehr befonders in einem Schulhaufe, wo die unverdeckte Lage der Röhren keinen Nachtheil bietet und die Anordnung der Röhrenleitung zu den in den verfchiedenen Gefchoffen genau über einander flehenden Oefen eine fehr einfache ift, in ganz unfchädlichen Grenzen gehalten werden.

Die hohe Temperatur der Heizflächen des Gasofens ftellt ein Bedenken dar, welches im gefundheitlichen Intereffe nicht von der Hand gewiefen werden darf, nachdem durch die Untersuchungen v. Fodods als erwiefen anzunehmen ift, dafs die in der Luft fchwebend mitgeführten Staubtheilchen auf Heizflächen von höherer Temperatur als 150 Grad C. verfengt und in einer für die Athmungsorgane läftig fallenden Weife zerfetzt werden. Zur Vermeidung oder wenigftens zur thun-lichften Einschränkung diefes Vorganges mufs die Ueberhitzung der Heizflächen der Gasöfen möglichft verhindert und zu diefem Zweck das Verhältnis des Flammenkranzes und der Heizwirkung deffelben zum Querfchnitt des Ofens und der äufseren Ummantelung richtig und befonders vorfichtig bemeffen werden.

Die Abhängigkeit der Lüftung von der Heizung, d. h. der Nachtheil, dafs die Frifchluft-Zuführung mit der fchwacheren Heizung des Zimmers abnimmt, ift bei der Gasofen-Heizung in gleicher Weife, wie bei vielen anderen Sammelheizungen zu bemängeln. Auch bei Anwendung von Feuerluft-, Waffer- und Dampfheizungen ift diefer Nachtheil nur durch Einrichtung abgetrennter Lüftungs-Heizungen, mittels deren die Frifchluft auf eine mäfsige Temperatur von etwa 20 Grad C. vorgewärmt und dem Zimmer zugeführt wird, zu befeitigen. Eine folche Anlage ift jedoch nicht nur in der Herftellung, fondern auch im Betriebe fo koftfpielig, dafs fie für Schulen keine regelmäfsige Anwendung finden wird; auch dürfte eine fo weit gehende Vorforge der Lufterneuerung für Schulen minder geboten fein, weil bei milderem Wetter, wenn die Heizung nicht in vollem Betriebe fleht, die Lüftungsflügel der Fenfter geöffnet werden können und weil überhaupt die Lüftung der Lehrclaffen während der Zwifchenpaufen für die Luftverfchlechterung eine Abhilfe gewährt. Es könnte übrigens mit dem Gasofen nach Meidingers Vorfchlag eine ftärkere, von der erforderlichen Heizwirkung des Ofens minder abhängige Lüftung erzielt werden, wenn man den Ofen noch mit einem zweiten Mantel umgeben wollte, der für die Luftzuführung einen gröfseren Querfchnitt bietet und zugleich die Wärmeftrahlung des Ofens zurückhält; es könnte auch eine Vorwärmung der Luft in den Frifchluft-kammern durch Aufhellung von Gasöfen erzielt werden. Es erfcheinen jedoch derartige Vorkehrungen, als über das zweckentfprechende Mafs hinausgehend, kaum rathfam und für Schulzwecke wohl entbehrlich.

Die Ko ft en des Gasverbrauches find, da die Gasöfen, befonders zur Erwärmung von Lehrclaffen mit Frifchluft-Zufiihrung, viel Gas erfordern und das Gas zumeift hoch im Preife fleht, nicht billig; man kann annehmen, dafs die Koften der Gasofen-Heizung im Vergleich zu den Koften gewöhnlicher Kohlenöfen, wenn der Preis des Gafes lediglich nach dem Verhältnifs des Kohlenpreifes berechnet wird, fich mindeftens doppelt fo hoch flehen.

Der Gasverbrauch für Schulheizungen hat fich in Karlsruhe in den erden Jahren auf ungefähr 5 cbm jährlich für jedes Cub.-Meter voll geheizten Luftraums geheilt, er hat fich jedoch allmählich, der wachfenden Betriebserfahrung entfprechend, noch vermindert und id für das Jahr 1892—93, bei drenger Winterkälte, auf durch-fchnittlich 4,42 cbm und für das Jahr 1893—94, bei mildem Winter, auf 3,70 cbm zurückgegangen. Für den etwaigen Vergleich diefer Verbrauchsziffer id zu bemerken, dafs die mittlere Wintertemperatur zur Tageszeit — vom 1. October bis 1. April der Jahre 1889—91 berechnet— in Karlsruhe 4,5 Grad C. beträgt, ferner dafs die Gänge und Treppenhäufer der Schulen nicht geheizt und dafs die Lehrclaffen mit Doppelfendern nicht verfehen find, dafs die Frifchluft-Zuführung jedoch nur knapp bemeffen id. Die Brennkoden dehen naturgemäfs in unmittelbarem Verhältnifs zum Preife des Gafes, der in den einzelnen deutfchen Städten, je nach dem Preife der Steinkohlen, nach den zwifchen den Stadtgemeinden und den Gasgefellfchaften bedehenden vertragsmäfsigen Vereinbarungen oder nach fondigen Fedfetzungen der Gemeindeverwaltungen fehr verfchieden id.

In Karlsruhe, wo das Gaswerk der Stadt gehört, wird das Steinkohlengas zu Heizzwecken an Private mit 12 Pfenn. für 1 cbm berechnet; Kohlenpreis 85 Pfenn. für den Centner. In Frankfurt a. M., wo die Gaswerke im Befitz von Actien-

Gefellfchaften flehen, wird für Steinkohlengas derfelbe Preis gefordert; Kohlenpreis 85 — 90 Pfenn. für den Centner. Es hat jedoch die Englifche Gasgefellfchaft für die Heizung der Ukland-SchuXz eine Herabminderung des Preifes auf 10 Pfenn. für 1 cbm eintreten laffen ; fie ift dabei gewifs von der Erwägung geleitet gewefen, dafs die möglichfte Preisherabminderung zur Steigerung eines Verbrauches, der aus-fchliefslich bei heller Tageszeit flattfindet, alfo ohne jede Mehrbelaftung der Röhrenleitung und ohne irgend eine andere Koftenaufwendung von dem Gaswerke gedeckt werden kann, im dringenden finanziellen Intereffe der Gefellfchaft liegt.

Die gleiche Erwägung trifft überall zu, fo dafs es befonders dann, wenn die Gaswerke ftädtifches Eigenthum find, durchaus zweckmäfsig ift, den Gaspreis für die Beheizung der Schulhäufer wefentlich unter die vorgenannten Verkaufspreife herunterzufetzen; es wird alsdann, da die Selbftkoften z. B. in Karlsruhe auf 6 Pfenn. für 1 cbm angegeben werden, für das Gaswerk immer noch ein erheblicher Nutzen verbleiben können.

Wenn durch eine folche, in beiderfeitigem Intereffe zweckmäfsige Preisherabminderung die Koften des Gasverbrauches für die Schulheizung ganz wefentlich vermindert werden können, fo ift weiter zu berückfichtigen, dafs fich im Uebrigen die Betriebskoften der Gasofen-Heizung im Vergleich zu anderen Sammelheizungen fehr günftig ftellen, weil die Koften der erften Anlage, der Inftandhaltung und Erneuerung viel geringere find und weil keine Bedienungskoften erwachfen ; überdies gewährt die Gasheizung noch den mittelbaren Nutzen, dafs die Hauptröhren auch für die Gasbeleuchtung, die fich für längere Zeit in Schulen gegen die elektrifche Beleuchtung behaupten wird, und für die Waffererwärmung in den Schulbädern mitverwendet werden können.

Eine vergleichende Koftenberechnung wird fpäter mitgetheilt, es kann jedoch fchon hier ganz beftimmt ausgefprochen werden, dafs die Gasofen-Heizung, wenn das Gas zu einem die Herftellungskoften nur wenig überfteigenden Preife berechnet wird, auch in finanzieller Beziehung gegen jede andere Sammelheizung mit Erfolg concurriren, alfo in jeder Stadt, in welcher das Gaswerk in ftädtifchem Befitz fteht, mit grofsem Nutzen angewendet werden kann.

Es foll nunmehr eine Befchreibung der für die Uhland-Schule zur Ausführung projectirten Gasofen-Heizungs- und Lüftungsanlage gegeben und hierbei im Einzelnen die Zweckmäfsigkeit der gewählten Anordnung und Conftruction für Oefen und t,er An,ase Abzugsrohren, für die Lüftung und für fonftiges Zubehör erörtert werden.

Die Uhland-Schule ift eine ftädtifche Bürgerfchule für Knaben und Mädchen.

Sie enthält im Erdgefchofs und in 3 Obergefchoffen je 4 Lehrclaffen für je 60 Kinder mit getrennter Kleiderablage für jede Claffe und ferner:

im Kellergefchofs 2 Schulbäder mit Ankleideräumen ;

im Erdgefchofs 2 Zimmer für Schuldiener und Kartenfammlung, 2 Aborte für Lehrer und Lehrerinnen ;

im I. Obergefchofs 1 Rectorzimmer, 1 Conferenz- und Lehrerzimmer; im II. Obergefchofs 1 Zimmer für Lehrerinnen, 2 Zimmer für Sammlungen, und im III. Obergefchofs 1 Zeichen- und Singfaal.

Zur Schule gehört eine Turnhalle von 20m Länge und 10m Breite mit zwei feitlich angebauten, vom Schulhaufe unter bedeckten Gängen erreichbaren Bedürfnifs-anftalten.

Allgemeine

Befchreibung

in der

Uh/and-Schu]e

zu

Frankfurt a. M.

Das Schulhaus, deffen Erdgefchofs-Grundrifs nebft Turnhalle und Bedürfnifs-

e*

A il kl e i ier

Baie

Raum

Kelle

iV

■L u f t k a i m e r | J | j

Keller

■ -y \

Fig. i.

fUf

tsjisi

1SÎS3

mm

..Keller

Luft k a. in m e r f f f f~f|

A n. k i e i leraum

O i,

wMmm

Baie

Raum

UL

y-

Luftkammer |j j j

Kellergefchofs.

Uhland-Schule zu

Geiïtlie r a u m

K n. a ü e TL

[O O

H)

E il r

öTötötö

-r

Fig. 2.

ftpïtlauiin

oToTo

wm

Für M i 1 t 1 i i

oJolo|oLo|olo]ol

Classe

Classe

or

nr

Kr><ia es

Ali 1 aVe

KVi a e r

Ail

fl fi

g.:

■ ■■■

S cliul di e nei

[XaitLnzimme

Erdgefchofs.

Frankfurt a. M.

10 3 0 [fF+fw+f-

0    7    8    9    10®

7.

Anordnung

der

Gasröhren

leitung.

anftalten Fig. 2 darftellt, hat 585qm bebaute Grundfläche; die lichte Gefchofs-höhe beträgt 4,oom; die Lehrclaffen haben im Erdgefchofs eine Länge von 10,oom und eine Breite von 6,25 m, alfo einen Luftraum von 250cbm. Die Fenfter der Lehr-claffen find theils nach Norden, theils nach Süden gerichtet und erhalten keine Doppelfenfter.

Der Luftraum der auf 18 bis 20 Grad C. zu beheizenden Lehr- und Verwaltungsräume beträgt 5330 cbm, der auf 12 Grad zu beheizenden Kleiderablagen, Gänge und Treppenhäufer des Schulhaufes, mit Hinzurechnung der Turnhalle und der Bedürfnifsanftalten 4280 cbm.

Die Heizung ift fo bemeffen, dafs alle Lehr- und Verwaltungsräume, bei zwei- bis dreimaliger Erneuerung des Luftraumes in der Stunde, auf -j- 20 Grad C., alle übrigen Räume, und zwar Kleiderablagen, Gänge, Treppenhäufer, Turnhalle und Bedürfnifsanftalten, auf-j- 12 Grad C. erwärmt werden können; in den letztgenannten Räumen ift eine Frifchluft-Zuführung als entbehrlich erachtet worden.

In jeder Lehrclaffe find zwei Gasöfen aufgeftellt, die in den Ecken an der Gangmauer ihren Platz gefunden haben. Es ift diefer Aufhellung vor der Anordnung eines einzigen gröfseren Ofens der Vorzug gegeben, weil die kleineren Oefen durch ftrahlende Wärme weniger läftig fallen und weil die Heizung im Herbft und Frühling an vielen Tagen mit einem der beiden Oefen bewirkt und hiermit, im Vergleich zum Gasverbrauch des gröfseren Ofens, eine Erfparnifs erzielt, auch im Nothfalle, wenn ein Ofen plötzlich dienftuntauglich werden füllte, der zweite Ofen als Referve benutzt werden kann.

Die Heizung der Kleiderablagen, Gänge und Treppenhäufer erfcheint zweck-mäfsig, um den Schülern den Aufenthalt dafelbft während der Zwifchenpaufen bei fchlechtem Wetter angenehmer zu machen; überdies wird durch diefe Vorwärmung die gleichmäfsige Erwärmung der Lehr- und Verwaltungsräume erleichtert und die Möglichkeit gegeben, mit der Claffenheizung einige Tage im Jahr fpäter anfangen oder früher aufhören zu können. Im II. und III. Obergefchofs find auf den Gängen, in Berückfichtigung der Wirkung der aus den unteren Gefchoffen auffteigenden Wärme, keine Oefen aufgeftellt.

Zur Frifchluft-Zuführung für die Lehr- und Verwaltungsräume find im Kellergefchofs (Fig. 1) 8 Luftkammern abgetrennt, aus denen aufwärts zu jedem Ofen ein Luftcanal führt.

Zur Erhaltung des erforderlichen Feuchtigkeitsgrades der Luft, die übrigens gerade bei der Gasofen-Heizung am wenigften Schwierigkeiten bietet, ift in jedem Ofen ein Waffergefäfs angebracht.

Zur Luftabführung ift in jedem Lehr- und Verwaltungsraum ein gemauerter Abzugscanal vorgefehen, der dicht über dem Fufsboden und unter der Decke Oeff-nungen hat, die mit eifernen Jaloufie-Klappen verfchliefsbar sind. Sämmtliche Abzugscanäle münden auf dem Dachboden in Aufmauerungen von ungefähr 1 m Höhe, mit feitlichen, durch Drahtgitter verfchloffenen, lothrecht geftellten Oeffnungen ; zur Lüftung des Dachbodenraumes dienen zwei Saugköpfe (Deflectoren) mit grofsen jaloufie-artig geöffneten Seiten wänden.

Die Röhrenleitung ift, wie aus dem Grundrifs des Kellergefchoffes in Fig. 1 hervorgeht, fo angeordnet, dafs das zu He izzwecken beftimmte Gas getrennt für

ä) die Zimmer des Rectors und des Schuldieners,

b) die übrigen Lehr- und Verwaltungsräume,

Fig- 3-

i5

c)    die Kleiderablagen, Gänge und Treppen-häufer, und

d)    die Turnhalle und die Bedürfnifsanftalten durch die Gasmeffer geführt werden kann, welche im Kellergefchofs an einer von beiden Treppen leicht erreichbaren Stelle ihren Platz finden.

Die Abtrennung zu a ift erforderlich, damit die Dienftzimmer auch aufserhalb der Schulzeit, unabhängig von der Hauptheizung des Schulhaufes, erwärmt werden können; die Abtrennung der Leitungen c und d erfcheint gleichfalls wünfchenswerth, zu c, weil es Vorkommen kann, wie früher dargelegt, dafs die Kleiderablagen, Gänge und Treppenhäufer einige Tage vor Inbetriebfetzung oder einige Tage nach Aufser-betriebfetzung der Schulheizung geheizt werden follen, und zu d, weil die Turnhalle zu anderen Zwecken als für Ertheilung des Turnunterrichtes benutzbar bleiben foll und die Bedürfnifsanftalten auch aufserhalb der Schulzeit heizbar fein müffen.

Für die Hauptheizung des Schulhaufes find mehrere Gasmeffer zu je ioo Flammen hinter einander aufgeftellt, von denen jeder für fich aus der Leitung auszufchalten ift, damit letztere im Falle der Untauglichkeit eines Gasmeffers betriebsfähig bleibt. Die Stellung der Haupthähne ift vom Gang aus deutlich fichtbar gemacht, fo dafs die Contrôle, ob die Hähne offen oder ge-fchloffen find, jederzeit ficher erfolgen kann.

Die Röhrenleitungen find von den Haupthähnen aus nach Bedarf unter dem Kellergewölbe mit leichter Steigung entlang und alsdann mit lothrecht aufwärts abgezweigten Röhren zu den Oefen geführt; alle Röhren werden frei liegend, un verdeckt und bequem zugänglich an der Wand geführt. Die einzelnen Standleitungen find im Keller mit befonderen Abfperrhähnen verfehen, um fie im Falle einer Schadhaftigkeit getrennt ausfchalten zu können.

Wie früher bereits erwähnt, ift für die Beheizung der Uhland-Schule das bewährte Syftem des Karlsruher Schulofens zur Anwendung beftimmt; es find jedoch auf Grund der Erfahrungen, welche die Warftein er Gruben- und Hiitten-Werke durch eingehende Verfuche mit diefen von ihnen verfertigten Oefen gefammelt haben, einige Abänderungen und Ergänzungen vorgenommen, welche die Heizwirkung und Zweckmäfsigkeit der Oefen

Si

lr

-t

8.

Gas-Schulofen

der Warfteiner Gruben- und Hiitten-Werke. !/i₅ w. Gr.

- kalte Luft.

---- — erwärmte Luft.

Anordnung

und

Conftruction

der

Gasöfen.

noch wefentlich erhöht haben und im Ganzen als erhebliche Verbefferungen anerkannt werden können.

Die neue, von den genannten Werken zum Patent angemeldete Con-ftruction ift aus der Durchfchnitts-zeichnung in Fig. 3 erfichtlich. Die Gröfse der Oefen richtet fich nach dem zu beheizenden Luftraum; das für die Lehrclaffen der Uhla7tdSc\m\Q in Anwendung kommende Modell »K 1¹/2« hat eine Höhe von l,eo m, einen Durchmeffer von 0,4om, eine Heizfläche von 3.6 9 m und genügt für einen Luftraum bis zu 150 cbm. Es ift dabei angenommen, dafs 1 cbm Heizgas im Mittel 5500 Wärmeeinheiten entwickelt.

Rofcrstu-tzeu

1:15

Hi

tut jp

14 cm

VlO w. Gr.

Von dem im Sockel des Ofens angebrachten Ringbrenner fteigen die Heizgafe in dem fog. Ring-fchlitzcanal, der durch zwei concentrifch in einander gefleckte Blechcylinder gebildet wird, lothrecht aufwärts; die früher angewendete fchraubenförmige Führung ift aufgegeben. Aus dem Ringfchlitzcanal, der fich zur Befchränkung der Verbrennungsluft von einer unteren Breite von 15 mm auf eine obere Breite von 8mm verengt, treten die Verbrennungsgafe in den fehr eng gehaltenen Sammelraum R und werden von dort, wie Fig. 3 u. 4 zeigen, durch den mit einem Gefälle von 1:15 angeordneten Blechflutzen 5 in die Abzugsrohre geführt; diefe Einführung ifl fehr forgfältig mittels eines Blechringes und Thonverftreichung verdichtet.

Der Heizcylinder ifl in einem Abfland von einigen Centimetern von einem Blechmantel umgeben, welcher die flrahlende Wärme mindert und zugleich einen ringförmigen Hohlraum bildet, in welchen am Fufse des Ofens die Zimmerluft eintritt.

An den inneren Hohlraum des Heizcylinders fchliefst fich, wie in Fig. 5 dargeflellt, der Frifchluft-Canal, deffen Querfchnitt bei dem Modell »K F/2« auf 330 X 190 befitzt, wie die mit 250

dafs der Blecbcanal, welcher den Anfchlufs vermittelt, fich dicht über dem Fufsboden des beheizten Raumes öffnet und im Fall der Abflellung der Frifchluft-Zuführung eine wirkfame Umlaufheizung ermöglicht.

mm

bemeffen ifl, alfo die gleiche Gröfse im Geviert angelegten Frifchluft-Canäle. Die Klappenflellung ifl fo eingerichtet,

mm

Fig. 5-

Stellstang e

TT

Klappe

! 1T\e i s cHuft-Cmil

\

33 X 19

Fris chliift-C a n a. 1 25 X 25

w~ą

BE

wm.

Der innere Hohlraum des Ofens hat als neue Zuthat einen .Einfatz erhalten, der aus zwei fich lothrecht durchfchneidenden, jedoch nicht durch die ganze Höhe hindurchführenden Blechtafeln gebildet ift. Die Wände diefes Einfatzes theilen den inneren Hohlraum in vier Theile ; fie bewirken dadurch eine gleichmäfsigere Aufwärtsbewegung der Luft, verhindern die Selbftbeftrahlung der Heizfläche und vermehren die letztere, fo dafs diefe Hinzufügung zur Vergröfserung der Heizwirkung des Ofens, zugleich aber auch zur Vermeidung einer nachtheiligen Ueberhitzung der Ofenwandungen in wirkfamer Weife beitragen wird.

Die dem inneren Hohlraum entfteigende heifse Luft wird nicht mehr, wie früher, lothrecht aufwärts durch Oeffnungen im Deckel des Ofens, fondera feitwärts durch einen durchbrochenen Kranz unter dem Deckel herausgeführt, und zwar fo, dafs der Luftaustritt nur auf ³/4 des Umfanges ftattfindet und das den Wänden des Zimmers zugekehrte Viertel gefchloffen und eine zwecklofe Erwärmung der Wandflächen vermieden bleibt. Im Sockel des Ofens find, den Flammen gegenüber, kleine mit Glimmerfcheiben verfchloffene Oeffnungen vorhanden, welche die Beobachtung der Ziind- und Brennflammen ermöglichen und eine wirkfame Strahlung gegen den Fufsboden hervorrufen.

Alle Innenflächen des Heizcylinders, des Rohrftutzens und des Waffergefäfses find gegen das Verrollen durch Verzinkung gefchtitzt.

Für das Entzünden der Oefen ift gleichfalls die eben fo finnreiche, als bewährte Conftruction der Zündflamme des Karlsruher Schulofens beibehalten und eine kleine

Aenderung nur dahin vorgenommen, dafs das Ziindröhrchen mit zwei feitlich geftellten Spitzflämmchen verfehen werden foll, die beffer auf den Flammenkranz des Ofens treffen und eine fichere Entzündung der Heizflammen gewährleiften. Das Ztindflammröhrchen, deffen Anordnung durch die Theil-zeichnung in Fig. 6 erläutert wird, ift fo conftruirt, dafs fein Eindrehen in den Ofen und eben fo fein Herausdrehen dem Ofen nur bei gefchloffenem Brennhahn möglich ift.

Zur Inbrandfetzung des Ofens wird die Zündflamme angefteckt, das Ztindflammröhrchen in den Ofen hereingedreht und alsdann der Brennhahn mittels eines Steck-fchlüffels geöffnet.

Während der Dauer des Unterrichtes bleibt die Zündflamme ftets brennend, fo dafs die Regelung des Ofens im Aufträge des Lehrers einfach durch Oeffnen und Schliefsen, Gröfser- und Kleinerftellen des Brennhahnes erfolgt. Es ift jedoch nicht nöthig, die Zündflamme während der Heizperiode unausgefetzt brennend zu halten; es kann vielmehr jedesmal beim Schlufs des Unterrichtes an jedem Ofen nicht nur der Brennhahn gefchloffen, fondern auch die Zündflamme gelöfcht und dem Schuldiener die Mühewaltung übertragen werden, Vor- und Nachmittags vor Beginn des Unterrichtes die Zündflammen wieder anzuftecken. Da es ohnehin unerläfslich ift, dafs der Schuldiener Vor- und Nachmittags rechtzeitig vor Beginn des Unterrichtes fämmtliche Räume der Schule begeht, um die Brennhähne der Oefen und die Luft-Abzugsklappen zu öffnen, fo ift das Anftecken der Zündflammen eine geringe Mehrarbeit, die im Intereffe der Koftenerfparnifs durchaus zu auch zur Vermehrung der Contrôle und der Sicherheit des Betriebes beiträgt.

Zum Anftecken der Zündflamme kann mit Vortheil ein elektrifcher Anzünder benutzt werden, der jede Feuersgefahr und jede Befchmutzung der Schulräume meiden läfft. Als Beifpiel eines folchen elektrifchen Anzünders ift das Syftem O. Behrend (R. Blänsdorf in Frankfurt a. M.) zu nennen, welches durch Druck auf einen Contactknopf ein Platinaftreifchen mittels tragbaren Accumulators zum Glühen bringt. Derartige Anzünder find in den ftädtifchen Theatern in Frankfurt a. M. feit mehreren Jahren mit Erfolg im Betrieb; der Accumulator reicht für etwa 300 Ziin-

Fortfchr. d. Architektur. Nr. i.

9-

Zündvorrichtung

der

Gasöfen.

Fig. 6.

in Betrieb.

aus

aufser Betrieb

Zündvorrichtung. i|i₀ w. Gr.

empfehlen ift, übrigens

ver-

10.

Selbftthätige

Wärmeregler.

11.

Anordnung

und

Conftruction

der

Abzugsrohren.

Cm

düngen aus und kann für einen Geldvverth von io Pfenn. neu geladen werden. Die Koften für Anfchaffüng des Anzünders betragen 18 Mark.

Zur Vermeidung einer Ueberheizung der Räume und einer Gasverfchwendung bei unachtfamem Betriebe ift das Anbringen felbftthätiger Wärmeregler fehr zu empfehlen, die in verfchiedenen Syflemen, z. B. R. Kutfcher in Leipzig (C. A. Porges) und 0. Böhm in Stuttgart erhältlich find. Beide Syfteme beruhen auf dem Gedanken, den Querfchnitt der Zuführungsröhren mittels eines durch die Zimmerwärme bewegten Mechanismus einzufchränken. Der Wärmeregler wird auf die gewünfchte Höchft-temperatur eingeftellt und verhindert dann durch Einfchränkung des Gasverbrauches jede Ueberfchreitung. Für die beiden Oefen einer Claffe ift ein Wärmeregler von entfprechender Gröfse angebracht. Bei hier angeftellten Verfuchen mit dem fehr zweckmäfsig nach dem Grundgedanken der ungleichen Ausdehnung verfchiedener Metalle conftruirten Böhm fchen Wärmeregler ift ermittelt, dafs zur Erwärmung eines Raumes auf 18 Grad C. bei Weftwind nur ⁴/s der bei Oftwind erforderlichen Gasmenge verbraucht wurden; es kann alfo in diefem Falle der Minderverbrauch als die durch den Wärmeregler erzielte Gaserfparnifs bezeichnet werdeft.

Ueber die Nothwendigkeit, zur Ableitung der Verbrennungsgafe, befonders des beim Anheizen des Gasofens fich bildenden Wafferdampfes, und zur Vermeidung der Luftverfchlechterung durch die Gasflammen die Oefen mit Abzugsrohren zu verfehen, befteht kein Zweifel; dagegen fehlt für die zweckmäfsigfte Anordnung und für die BemelTung der nothwendigen Weite diefer Röhren noch die ausreichende Erfahrung. Nach Meidingers Anficht ift es vorteilhaft, die Röhren möglichft eng anzulegen und jedem Ofen ein eigenes Rohr zu geben, das mit 10cm Durchmeffer grofs genug bemeffen fein foll ; nach den Verfuchen der War ft einer Gruben- und Hüttenwerke genügt ein Rohrdurchmeffer von 12cm für 2, von 14cm für 3 und von 16 für 4 Oefen des Warfteiner Modells »K i¹^«.

Da es jedoch aufser Zweifel fteht, dafs ein Gasofen, deffen Feuerzüge nicht abwärts gerichtet find, eines künftlichen Zuges zum Brennen überhaupt nicht bedarf, und dafs fleh Achtbare Verbrennungsgafe, wenn die Temperatur der abziehenden Heizgafe nicht allzu fehr ermäfsigt wird, nur beim Anheizen der Oefen und allenfalls bei Verbrennungsftörungen bilden, fo ift die Folgerung gerechtfertigt, dafs die Anordnung und die Weite der Abzugsrohren auf die Verbrennung und auf die Heizwirkung ohne wefentlichen Einflufs bleiben werden.

Aus diefer Erwägung und weil die Anordnung einer befonderen Abzugsrohre für jeden Claffenofen, da die Oefen zweckmäfsiger Weife ftets auf einer und derfelben Stelle flehen müffen, in viergefchoffigen Schulhäufern bauliche Schwierigkeiten bietet, ift für die Uhland-Schule die Anordnung dahin getroffen, dafs je 2 an gleicher Stelle der Claffe im Erdgefchofs und I. Obergefchofs und eben fo je 2 im II. und III. Ober-gefchofs über einander flehende Oefen in eine gemeinfame Abzugsrohre von 14 cm Durchmeffer eingeleitet werden. Die Abzugsrohren find, wie die Rauchrohren gewöhnlicher Feuerungen, über Dach geführt und münden in gemauerten Schornftein-köpfen durch feitliche Oefifnungen ins Freie.

Auf befondere Luftzuführung zu den Abzugsrohren behufs Einfchränkung der Wafferbildung in den Röhren ift verzichtet worden, weil die Heizgafe der Warfteiner Oefen mit ziemlich hoher Temperatur — 100 Grad C. — abziehen und weil die Abzugsrohren fämmtlich in Innenmauern liegen, eine nachtheilige Abkühlung der Röhren alfo, da auch die Gänge geheizt find, nicht zu befürchten ift.

Fig. 7-

Die Abzugsrohren find bis in das Kellergefchofs heruntergeführt und dort mit je einer verfehliefsbaren Putzöffnung verfehen, in die, wenn fich dies als nöthig erweist, ein YVafferfammelgefäfs eingefetzt werden kann.

Die Abzugsrohren müffen, wie früher fchon hervorgehoben, nach ihrer Con-ftruction geeignet fein, das in ihnen fich etwa bildende Niederfchlagswaffer unfchädlich

abzuführen; fie find zu diefem Zweck aus dicht ummauerten glafirten Thonröhren hergeftellt, die mit aufwärts gekehrten Muffen verfetzt werden (fiehe Fig. 4).

Die Umfaffungswände der Luftkammern im Keller find aus Rabitz-Maffe hergeftellt; die Decken find glatt geputzt, die Fufsböden cementirt und mit Wafferablauf verfehen, fo dafs die Kammern leicht und gründlich gereinigt werden können. Die Oeffnungen, durch welche die Luft in die Kammern eintritt, find mit feinen Drahtgittern verfehen und mit eifernen Jaloufie-Klappen verfchliefsbar, die vom Kellergang mittels je einer Zugftange geöffnet und gefchloffen werden können. Zu gefieberter Luftzuführung ift es zweck-mäfsig, die Lufteintrittsöffnungen an zwei verfchiedenen Seiten anzuordnen; es konnte jedoch hierauf im vorliegenden Falle zur Vereinfachung der Anlage und zur Koftenerfparnifs verzichtet werden, weil die Uhland-Schule auf einem Innenhofe eingebaut ift und fonach eine heftige einfeitige Windftrömung, die den Lufteintritt in die Kammern beeinträchtigen könnte, nicht zu befürchten ift. Die Anordnung der Luft-Zuführungskammern und der Frifchluft-Canäle ift aus Fig. 7 erfichtlich.

Aus den Kammern aufwärts führt zu jedem Ofen ein Luft-Zuführungscanal, der mit einem lichten Querfchnitt von 25cm im Geviert fauber gemauert und glatt ausgefugt ift; die Zuleitung zu den Oefen wird, wie Fig. 6 zeigt, durch eine leichte Schrägführung der Canäle vermittelt, fo dafs die Oefen in den Claffen auf einem und demfelben Platze ftehen können und auch die Nothwendigkeit einer Aenderung des Ofenmodells für die Einführung der frifchen Luft vermieden bleibt. Die Frifchluft-Zuführungscanäle, deren Anfchlufs an die Oefen früher fchon befchrieben ift, find mit Stellklappen verfehen, die in bequem erreichbarer Höhe mittels Flandgriff geöffnet und nach Bedarf eingeftellt werden können.

Während des Anheizens der Zimmer bleiben die Jaloufie-Klappen der Luftkammern im Keller und eben fo die Klappen der Luft-Abzugscanäle gefchloffen; vor Beginn des Unterrichtes werden diefe Klappen durch den Schuldiener geöffnet und dürfen in der Regel erft bei Schlufs des Unterrichtes gefchloffen werden. Die FVifchluftklappen an den Oefen bleiben in der Regel ftets geöffnet; nur ausnahmsweife, wenn bei ftrenger Kälte die Erhaltung der normalen Temperatur von 18 Grad C. fchwierig wird, darf die Frifchluftklappe am Ofen und eben fo die untere Jaloufie-Klappe des Luft-Abzugscanals zeitweilig kleiner geftellt oder gefchloffen werden.

Bei eingetretener Ueberheizung eines Raumes wird die obere Jaloufie-Klappe des Luft-Abzugscanals geöffnet, mufs jedoch fofort nach Wiederherftellung der normalen Temperatur wieder gefchloffen werden; diefe oberen Klappen bleiben im

12.

FC

Einzelheiten

der

Lüftung.

jjQ

jjä

É&

« li

TN

Luf I-Ka.mm.er

ww

35 X 25

v/y.

Anordnung der Frifchluft-Cartäle.

^200 w- Gr.

13-

Betriebs-

vorfchriften

und im III. Obergefchofs 60 X 25 cm; die Canäle

cm

Uebrigen während der Heizperiode dauernd gefchloffen; fie werden dagegen zur Lüftung im Sommer dauernd offen gehalten. Der Querfchnitt der Luft-Abzugscanäle für die Lehrclaffen beträgt im Erdgefchofs 40 X 25 cm, im I. Obergefchofs 44 X 25 cm, im II. Obergefchofs 51 X 25 find, in gleicher Weife wie die Frifchluft-Canäle, glatt gemauert und fauber ausgefugt.

Die Querfchnitte der Luft-Zu- und -Abführungscanäle find fo berechnet, dafs bei Annahme eines Temperaturunterfchiedes von 10 Grad C. und einer Nutzhöhe der Abführungscanäle von mindeftens 5 m die Luft in den Lehrclaffen zweimal in der Stunde erneuert werden kann.

In jeder Claffe ift in Kopfhöhe ein Thermometer aufgehängt, das zur Contrôle der Temperatur und der Handhabung der Heiz- und Lüftungsanlage benutzt werden mufs.

Das Waffergefäfs, welches mit einem Faffungsraum für etwa 5 ¹ im Obertheile der Oefen angebracht ift und zur Befeuchtung der Zimmerluft dient, mufs vom Schuldiener nach Bedarf gefüllt werden; die Höhe des Wafferftandes ift an einem Wafferftandsglafe erkennbar, das mit zwei Marken den zuläffigen höchften und den erforderlichen niedrigften Wafferftand angiebt.

Eine forgfame Beordnung des Betriebes ift für die Gasofen-Heizung vorzugsweife wichtig, weil der Gasverbrauch unter allen Umftänden fehl* koftfpielig ift und eine finanziell giinftige Ausgleichung diefer grofsen Ausgabe nur dann möglich wird, wenn die Vortheile, welche die Gasofen-Heizung gerade für die Deckung des kurzzeitigen, vielfach unterbrochenen Wärmebedarfs der Schulhäufer darbietet, voll ausgenutzt werden.

Beifpielsweife mag darauf hingewiefen werden, dafs jede Zündflamme ftündlich etwa 30 ¹ Gas verbrennt, dafs alfo, wenn 50 Oefen eines Schulhaufes von 4 Uhr Nachmittags bis 6 Uhr Morgens aufser Betrieb liehen, durch das zeitweilige Auslöfchen der Zündflammen eine Erfparnifs im Gasverbrauch von 21 chm, alfo bei einem Gaspreife von 10 Pfenn. für 1 cbm, eine tägliche Koltenerfparnifs von mehr als 2 Mark erzielt werden kann.

Es ift defshalb befonders nothwendig, dem Schuldiener aufzugeben, jedesmal mit Schlufs des Unterrichtes die Haupthähne der Heizgasleitungen, fo wie die Jaloufie-Klappen der Luftkammern zu fchliefsen und nicht früher vor Wiederbeginn des Unterrichtes zu öffnen, als es die Aufsentemperatur behufs Erzielung der nöthigen Temperaturen in den Lehr-, Verwaltungs- und Nutzräumen der Schule erfordert.

Ferner müffen die Lehrer verpflichtet werden, die Regelung der Oefen unter forgfamer Beachtung der Zimmertemperaturen zu veranlaffen und jedesmal mit Schlufs des Unterrichtes die Brennhähne der Oefen und die Jaloufle-Klappen der Luft-Abzugs-canäle fchliefsen zu laffen.

Endlich ift der Rector zu verpflichten, die ordnungsmäfsige Handhabung der Gefammtanlage unter feiner perfönlichen Contrôle zu halten.

Bei der baulichen Anlage ift im Voraus darauf Rückficht zu nehmen, die Ausübung diefer Functionen in allen Theilen fo bequem wie möglich zu machen; es erfcheint auch zweckmäfsig, elektrifche Fernmeldungen herzuftellen, welche die Aufsentemperatur, die Temperatur der beheizten Räume und die Stellung der Zündflammenhähne an den Gasöfen auf Zeigerftellen, die im Dienftzimmer des Schuldieners angebracht find, abzulefen.

Sehr vortheilhaft endlich erfcheint es, den Schuldiener durch Zufage eines Antheils an der gegen die regelmäfsige Veranfchlagung zu erzielenden Erfparnifs der Koften des Gasverbrauches zu befonderer Achtfamkeit im Betriebe anzufpornen.

Nachftehend find die Entwürfe für Dienftanweifungen mitgetheilt, welche die für ordnungsmäfsige Handhabung der Heiz- und Lüftungsanlagen wichtigen Punkte hervorheben und zugleich den Gang des Betriebsdienftes, wie diefer für die Witterungsverhältniffe in Frankfurt a. M. als angemeffen erachtet ift, erkennen laffen.

I. Dienftanweifung für den Schuldiener.

Morgen eines jeden

am

i) Der Heizdienft beginnt, je nachdem die Aufsentemperatur es erfordert, Schultages und zwar :

bei Aufsentemperaturen bis zu 0 Grad C. abwärts 1¹/₂ Stunden,

bei Aufsentemperaturen von 0 bis 5 Grad C. 2 Stunden und

bei kälteren Aufsentemperaturen 2^2 Stunden vor Anfang des Unterrichtes.

2)    Der Schuldiener hat zu diefer Zeit die Haupthähne der Heizgasleitungen zu öffnen, fodann fämmtliche zu beheizende Räume zu durchgehen, die Ztindflaminen anzuzünden und in die Oefen einzudrehen und die Brennhähne zu öffnen. Sofort nach der Entzündung ift jeder Brennhahn fo zu regeln, dafs die Flammen des Ofens voll brennen, jedoch nicht rufsen. Zum Anftecken der Zündflammen darf nur der elektrifche Anzünder benutzt werden.

3)    Jede Schadhaftigkeit an den Rohrleitungen, Oefen oder Hähnen, fo wie jede Störung der Zündvorkehrung, die durch eigene Wahrnehmung oder durch fonftige Meldung zur Kenntnifs des Schuldieners kommt, ift dem Rector fofort anzuzeigen.

4)    Bei Aufsentemperaturen von -j- 5 Grad C. aufwärts ift in den Lehrclaffen nur 1 Ofen, und zwar in der Regel der neben dem Lehrerfitz flehende, in Brand zu fetzen.

5)    Die Oefen follen für das Hochheizen der Räume ftets mit voller Flamme brennen und klein geftellt oder gelöfcht werden, fobald die für die Lehr- und Verwaltungsräume auf —j— 18 Grad C., für die Kleiderablagen und Gänge, für die Turnhalle und für die Bedürfnifsanftalten auf 12 Grad C. beftimmte Normal-Temperatur erreicht ift.

6)    Eine halbe Stunde vor Anfang des Unterrichtes hat der Schuldiener fämmtliche zu beheizende Räume abermals zu durchgehen, um fich von dem Stande der Temperatur zu überzeugen und nach Bedarf die Brennhähne der Oefen zu regeln. Diefe Vorfchrift gilt auch für den Nachmittags-Unterricht; follte jedoch bei fehr kalter Aufsentemperatur eine zu grofse Abkühlung der Räume während der Mittags-paufe zu befürchten fein, fo ift die Begehung der Räume und die Inbetriebfetzung der Oefen entfprechend früher vorzunehmen. Auch kann in folchen Ausnahmefällen auf befondere Anordnung des Rectors die Heizung während der Mittagspaufe im Betriebe erhalten bleiben.

7)    Bei der Begehung vor Anfang des Unterrichtes hat der Schuldiener die untere Klappe des Luft-Abzugscanals zu öffnen und fich davon zu überzeugen, dafs die Klappe des Frifchluft-Canals am Gasofen offen fleht. Ift letzteres nicht der Fall, fo hat er auch diefe Klappe zu öffnen und den Vorfall, unter Angabe der Nummer des betreffenden Raumes, im Controlebuch zu vermerken.

8)    Die Jaloufie-Klappen der Frifchluftkammern im Keller find jedesmal, Vor- und Nachmittags, beim Anfang des Unterrichtes zu öffnen und beim Schlufs des Unterrichtes zu fchliefsen.

9)    Sofort nach Schlufs des Unterrichtes, fowohl Vor-, als Nachmittags, hat der Schuldiener die Haupthähne der Heizgasleitungen zu fchliefsen und alsdann fämmtliche beheizte Räume zu begehen, um die etwa ordnungswidrig offen flehenden Brennhähne zu fchliefsen und die Zündflammen herauszudrehen, fo wie die etwa offen flehenden Klappen der Luft-Abzugscanäle und die Fenfter zu fchliefsen. Die Vorgefundenen Verfehlungen find im Controlebuch zu vermerken.

Die Regelung der Oefen in den Gängen des Schulhaufes und in den Bedürfnifsanftalten ift lediglich Sache des Schuldieners.

10)    Der Schuldiener hat die in den Gasöfen befindlichen Waffergefäfse nach Bedarf gefüllt zu erhalten. Das erforderliche Nachfüllen mufs, nach vorgängiger Reinigung der Waffergefäfse und der Wafferftandsröhren, an jedem Mittwoch und Samstag Nachmittag vorgenommen werden.

11)    Jeder in der Schule wahrgenommene Gasgeruch ift dem Rector fofort zu melden; an jedem Montag Morgen ift das Controlebuch dem Rector vorzulegen.

12)    Zur Contrôle der Dichtigkeit der Röhrenleitung hat der Schuldiener im Monat October und Januar je einmal an einem Samstag Nachmittag nach Verfchlufs aller Brenn- und Zündhähne die Gas-mefferftände der Heizgasleitungen abzulefen und in das Controlebuch einzutragen ; in gleicher Weife ift vor Wiederöffnen eines Brenn- oder Zündhahnes nach Ablauf von 2 Stunden zu verfahren. Die Haupthähne find während diefer Controlezeit offen zu erhalten.

II. Vorfchriften für die Handhabung der Gasöfen und der Lüftungsanlage.

a) In den Lehrclaffen.

1)    Der Lehrer hat zu veranlaffen, dafs heim Anfang und Schlufs des Unterrichtes, fowohl Vorais Nachmittags, die Temperatur an dem in der Claffe aufgehängten Thermometer abgelefen und in das Controlebuch der betreffenden Claffe, unter Angabe der Zeit der Ablefung, eingetragen wird.

2)    Zeigt das Thermometer weniger als 18 Grad C., fo find die Oefen in Brand zu fetzen und zu diefem Zweck die Brennhähne zu öffnen. Bei einer Aufsentemperatur von mehr als -f- 5 Grad C. ifl nur ein Ofen, und zwar abgefehen von Betriebsflörungen der neben dem Lehrerfitz flehende, zu entzünden.

3)    Falls die Zündung des Ofens, welche durch die Scheiben im Sockel deutlich fichtbar ift, nicht fofort nach dem Oeffnen des Brennhahns erfolgt, fo ift letzterer unverzüglich wieder zu fchliefsen und der Schuldiener zu benachrichtigen. Der Vorfall ift im Controlebuch zu vermerken.

4)    Zeigt das Claffen-Thermometer 18 Grad C. oder darüber, fo find die Brennhähne der Oefen zu fchliefsen; finkt die Temperatur dann wieder unter den genannten Grad, fo ift nach Vorfchrift unter Ziffer 2 zu verfahren.

5)    Beim Schlufs des Unterrichtes, fowohl Vor- als Nachmittags, hat der Lehrer zu veranlaffen, dafs die Brennhähne der Oefen gefchloffen und die Zündflammröhren herausgedreht werden; der Steckfchlüffel des Brennhahnes ift alsdann in forgfältige Verwahrung zu nehmen.

6)    Wenn der Wafferflandszeiger des im Obertheil der Oefen befindlichen Gefäfses die ungenügende Füllung des letzteren erkennen läfft, fo ift der Schuldiener zu benachrichtigen und der Vorfall im Controlebuch zu vermerken.

7)    Beim Beginn des Unterrichtes, fowohl Vor- als Nachmittags, während der Winterzeit foll die untere Jaloufie-Klappe des Luft-Abzugscanals und eben fo die Klappe des Frifchluft-Canals am Gasheizofen offen flehen; ift dies nicht der Fall, fo hat der Lehrer das Oeffnen der Klappe zu veranlaffen und den Vorfall im Controlebuch zu vermerken. Diefe beiden Klappen dürfen während des Unterrichtes nur im Nothfall, wenn bei kaltem Wetter die normale Temperatur nicht erreicht werden kann, gefchloffen werden und find alsbald wieder zu öffnen, wenn die normale Temperatur überfchritten wird.

8)    Beim Schlufs des Unterrichtes, fowohl Vor- als Nachmittags, ift die untere Klappe des Luftabzugscanals zu fchliefsen.

9)    Während der Winterzeit darf die obere Jaloufie-Klappe des Luft-Abzugscanals nur ausnahmsweife und nur für die Dauer einer etwa eingetretenen Ueberheizung geöffnet und mufs alsbald nach Herflellung der normalen Temperatur wieder gefchloffen werden. Während der Sommerzeit ifl die obere Klappe des Luft-Abzugscanals dauernd offen zu halten.

10)    Die Controlebiicher find dem Rector an jedem Samstag Mittag vorzulegen.

b) In den übrigen Verwaltungs- und Nutzräumen.

Für die Heizung und Lüftung der übrigen Verwaltungs- und Nutzräume finden die Vorfchriften zu a finngemäfse Anwendung.

III. Vorfchriften für die Contrôle des Betriebes.

1) Der Rector ifl verpflichtet, die Handhabung des Betriebes der Heiz- und Lüftungsanlage und die Beachtung der ertheilten Betriebsvorfchriften Seitens der Lehrer und des Schuldieners unter perfönlicher Contrôle zu halten. Er hat fich zu diefem Zweck befonders von der richtigen Stellung der Haupthähne der Heizgasleitungen und der Luftkammer-Verfchlüffe, fo wie von der richtigen Handhabung der Brenn-und Zündhähne und der Luft-Abzugsklappen innerhalb der Lehr-, Verwaltungs- und Nutzräume zu überzeugen ; er hat wöchentlich einmal die Controlebücher der Lehrer und des Schuldieners durchzufehen, etwaige Verfehlungen zu rügen und deren Wiederholung zu verhindern.

2) Jede betriebsftörende Befchädigung der Heiz- und Lüftungsanlage, befonders der Brenn- und Vergleichende Zündhähne, fo wie jeder Gasverlufl, falls folcher während des Betriebes der Heizung merkbar wird Koften-

berechnung

oder bei der vorgefchriebenen vierteljährlichen Prüfung (vergl. Ziffer 12 der Dienflanweifung des Schuldieners) in gröfserer Höhe als 20 ¹ wahrgenommen werden follte, ifl unverzüglich bei der Hochbau-Infpection, unbefchadet fonfliger amtlicher Zuftändigkeit, zur Anzeige zu bringen.

Da der durch den Gasverbrauch entfliehende hohe Koftenaufwand das einzige ernfthafte Bedenken ift, welches der Verwendung des Gafes zu Heizzwecken bei dem heutigen Stande der Wiffenfchaft und Erfahrung entgegen geftellt werden kann,

fo wird eine vergleichende Koftenberechnung von Intereffe fein, welche beurtheilen läfft, in wie weit diefes Bedenken bei richtiger Vergleichung fämmtlicher für Verzinfung und Amortifation der Anlagekoften, für Inftandhaltung, für Bedienung und für Brennftoff erwachfenden Ausgaben begründet bleibt, oder um die Frage für die Verwaltungen gröfserer Städte praktifch zu ftellen, bei welchem Gaspreife die Anwendung einer Gasofen-Heizung finanziell als unbedenklich oder fogar als vortheilhaft erachtet werden kann?

Zum Vergleich mit der für die UIlland- Schule zur Ausführung beftimmten Gasofen-Heizung ift eine Mitteldruck-Wafferheizung gewählt worden, weil diefes Heizfyftem anerkanntermafsen für Schulzwecke äufserft brauchbar ift und weil gerade eine folche Heizung fich in Frankfurt a. M. in einer Bürgerfchule von gleicher Gröfse feit dem Jahre 1886 im Betriebe befindet und fich fowohl in der Unterhaltung als im Brennftoffverbrauch als fparfam erwiefen hat.

Vergleichende Koftenberechnung für die Heiz- und Lüftungsanlagen der Uhland-Schule zu Frankfurt a. M.

Jahresausgabe

Lauf.

Nr.

Benennung

Mitteldruck- Gasofen-Waffer- Heizung heizung

Die Herftellungskoften der Heiz- und Lüftungsanlage des Schul-haufes mit Kleiderablagen, Gängen und Treppenhäufern, der Turnhalle und der Bediirfn ifsanftalten betragen:

I) für Mitteldruck-Wafferheizung:

a)    für Keffel und Heizkörper mit Zubehör .    .    20000 Mark

5000

b)    für Röhrenleitung u. a. m

Summa I 25 000 Mark

II) für Gasofen-Heizung:

a)    für die Oefen und Wärmeregler..... 9000 Mark

5000

b)    für Röhrenleitung u. a. m. .

Summa II 14000 Mark

CO

vo

Für Verzinfung der Herftellungskoften jährlich 3¹/² Procent .

Für Inftandhaltung der Gefammtanlage............

Für Amortifation der Herftellungskoften

jährlich 4 Procent der Koften zu a.........

und jährlich 1¹/2 Procent der Koften zu b........

Zur Bedienung der Wafferheizung 1 Heizer jährlich 180 Tage zu je 3 Mark

Für Schlacken- und Afche-Abfuhr zur Wafferheizung.......

Für Brennftoff der Wafferheizung im Jahresdurchfchnitt......

Für Gasverbrauch der Gasofenheizung :

"5330 cbm Luftraum der Lehr- und Verwaltungsräume zur Vollheizung mit 4,5 cbm jährlich 4280cbm Luftraum der Gänge und Treppenhäufer, der Turnhalle und Bedürfnifsanftalten zur Halbheizung mit 2,7 cbm jährlich =

825

400

800

75

540

100

2000

490

200

360

75

. . 23 985cbm

.    11 556 cbm

3554

zufammen 35 540 cbm zu 10 Pfenn.

Koftenfumme

4740

4679

Mark

Wenn diefe Koftenberechnung auch unter anderen Vorausfetzungen in Einzelheiten anfechtbar fein mag, fo bleibt fie doch im Ganzen zutreffend und liefert den Nachweis, dafs die für Herftellung, Unterhaltung und Betrieb einer Gasofen-Heizungsund Lüftungsanlage erwachfende Gefammtausgabe fich im Vergleich zur Mitteldruck-Wafferheizung bei einem Gaspreife von io Pfenn. für das Cub.-Meter fchon finanziell durchaus günftig ftellt. Wollte man zum Vergleich eine Niederdruck-Dampfheizung heranziehen, fo würde fich die Ausgabe für deren Herftellung etwas billiger, dagegen für die Inftandhaltung und für den Betrieb voraus-fichtlich etwas theurer, im Ganzen aber ungefähr gleich hoch ftellen.

Es kann alfo überall da, wo bisher für Schulbauten Geldmittel verfügbar find, die den Betrieb von Waffer- oder Dampfheizungen mit Frifchluft-Zuführung geftatten, die Verwendung einer Gasofen-Heizung, befonders dann, wenn das Gaswerk fich im Befitz der ftädtifchen Verwaltung befindet und der Herftellungspreis des Gafes viel niedriger als io Pfenn. fteht, finanziell als durchaus unbedenklich erachtet und bei zweckentfprechender Anlage und fparfamen Betrieb fogar mit finanziellem Vorth eil angeordnet werden.

Zur Prüfung diefer für Stadtverwaltungen wichtigen Frage einiges Material erbracht zu haben, ift der Zweck der vorftehenden kleinen Arbeit gewefen.

Neuere Literatur über »Schulheizung

Luftheizungsanlage der Volksfchule am Moorkamp in Hamburg. Gefundh.-Ing. 1890, S. 73.

Reichard. Heizung mit Leuchtgas und der Karlsruher Schulofen. Journ. f. Gasb. u. Waff. 1890, S. 2. Lange, W. Die Heizung der Lübeckifchen Schulhäufer durch Sammelheizungen nach Syftem Jungfer.

Baugwks.-Ztg. 1891, S. 635.

Luftheizung für Schulen. Deutfche Bauz. 1891, S. 629.

Kästner. Ueber die Heizungsanlagen der neueren Leipziger Schulen. Gefundh.-Ing. 1891, S. 105. Central- oder Einzelheizung in den Hamburger Schulen? Gefundh.-Ing. 1891, S. 812.

Beraneck, H. Ueber Lüftung und Heizung insbefondere von Schulhäufern durch Niederdruckdampf-Luftheizung. Wien 1892.

Handel , C. Heizungs- und Lüftungsanlage nebft Braufebad für die 24-klaffige Sophienfchule in Braun-fchweig. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1892, S. 680.

Beraneck, H. Ueber Lüftung und Heizung von Schulhäufern. Zęitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1892,

S. 17, 33. 49. 53-

Gasheizung und Gasöfen. Zeitfchr. f. Schulgefundheitspfl. 1892, S. 270.

Haesecke, E., Die Schulheizung, ihre Mängel und deren Befeitigung. Berlin 1893.

Meidinger. Gasheizung und Gasöfen. Bad. Gwbztg., Bd. 27 (1894), S. 5.

Osbender, A. Die Gasheizung, beurtheilt vom Fachmanne. Deutfche Bauz. 1894, S. 247.

Meidinger, H. Ueber Gasheizung. Deutfche Bauz. 1894, S. 262.

Osbender, A. Zur Frage der Gasheizung. Deutfche Bauz. 1894, S. 284.

S. 61-P

Zink-Hochätzungen aus der k. k. Hof-Photogr. Kunft-Anftalt von C. Angerer & Göschl in Wien. Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

1000003H8884

ftehen, wird in jedem diefer Ergänzungshefte eine Ueberficht über die Neuerungen auf einem beftimmten Gebiete geliefert.

3)    Da eben fo, wie im »Handbuch der Architektur«, auch in den » Fortfehritten « jedem abgehandelten Stoffe ein Verzeichnis der einfehlägigen (natürlich neueren) Fachliteratur beigefügt ift, fo werden die Lefer der »Fortfehritte« nicht allein von dem unterrichtet, was das betreffende Heft derfelben unmittelbar bietet, fondera es wird ihre Aufmerlcfamkeit auch auf andere literarifche Erfcheinungen, welche fich mit dem gleichen Gegenftande be-faffen, gelenkt.

4)    In den » Fortfehritten « finden auch folche Unterfuchungen, Anlagen etc. Platz, deren Aufnahme in die neueren Auflagen der einzelnen Bände, bezw. Hefte des »Handbuchs der Architektur« nicht beabfichtigt wird, letzteres aus dem Grunde, weil dadurch der Rahmen des genannten »Handbuchs« überfchritten werden würde.

Die Bearbeitung gefchieht in den Fortfehritten« in derfelben (bewährten) Weife, wie im »Handbuch der Architektur« ; auch die Ausftattung ift die gleiche.

Jedes einzelne Heft der »Fortfehritte« umfafst in der Regel nur wenige Bogeir, und es wird darin nur ein Gegenftand bearbeitet, oder es wird darin über eine Gruppe von verwandten Conftructionen, Gebäudeanlagen etc., die auch im ■Handbuch der Architektur« zu einem Kapitel, Abfchnitt etc. vereinigt find, berichtet.

Jedes Heft der »Fortfehritte« ift einzeln käuflich.

Sobald eine Anzahl von Heften der »Fortfehritte« erfchienen fein wird, welche den gefammten, in einem Bande, bezw. Hefte des »Handbuches der Architektur behandelten Stoff betreffen, fo werden diefelben zu einem Ergänzungsbande vereinigt werden.

Darmftadt, im Juli 1894.

Arnold Bergfträfser.

Biblioteka Politechniki

Krakowskiej

111-306482

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000308884