pi

:

g.

SiiOTEKA GŁÓWNA

v.v;v

/JO

<&

zwmm

■

.^Èà

. ...-

mm

IÜ1

MM

Sflll

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000299280

; TS

«ß

ifSäs SfgSi

- ,,$Sk

..-&3JI

fi T

Ï S&Brs

eïi

Efts

■Sä

«K

«£

■J«5s

Bg

ÇSSSs?»

*J|

ftzliSä

ZgHfe-Sfc

3-i

U^:;W

-■

iS

ii|M

:-.

»P

fia

.d

iSsSSSl

Sf.;

Ï1

Sg®’!«

ff&Ss

A*//?;

5®

mfj&

âÉS !ssk

#t

’• :

HKM

■gßm

’

• ; V

>

r

i

\

:

i

k • ■'

Allgemeiner Baurathgeber.

Or

.7»

N.

&0*k

(T

Allgemeiner

BAURATHGEBER.

Bemerkungen über die gebräuchlichsten Baumaterialien.

Normale Formate.

11

Gewichtstabelle für Flach- und Breiteisen

Messing

Asphalt.

Fundamentmauerwerk ohne Verputz, ohne Unterschied

V erputzarbeiten.

Fertige Canalbauten mit allen Erfordernissen, exclusive der

Marmorarbeiten.

Deckenconstructionen.

Glockenstühle.

Stalleinrichtungsgegenstände.

8. i w3 gelöschter Kalk sammt Zufuhr zum Object...

Fig. III 103.

328

1§1J|

Granittrottoirpflasterungen.

Versetzen oder Aufstellen von Candelabern und Late

Fussbodenbelegungen und andere Herstellungen.

Körpermaasse.

XXVIII. Cubikcentimeter in Cubikzoll.

21 ! 1176-126

XXVII. Gramm in Wiener „Quent”.

Königreich Grossbritannien.

Mathematische Formeln für die gebräuchlichsten technischen Berechnungen.

Stereometrie.

Widerstand eines prismatischen Körpers gegen den Bruch, wenn die Richtung der einwirkenden Kraft rechtwinkelig gegen die längenachse

Ueber den Gebrauch eiserner Durchzüge zur Verstärkung der Tonnengewölbe.

2 D fp Q

Es ist das kleinere Trägheitsmoment maassgebend, d

Im Einzelnen kann man für die Belastung von Zwisch

Bleibleche

zeigt, dass man das Widerstandsmoment

Bauführung, Kostenubersehläge, Baubedingnisse und Baureehnungen.

Ausführung der Stuccaturarbeiten.

Ausführung von Hafnerarbeiten.

Ausführungen der Maschinistenarbeiten.

VI. Spänglerarb eiten.

Abrechnungen,

S1&

Küchen.

Tabelle II.

XI.

Bauherren und Architekten.

Privatrecht.

Fünfter Abschnitt. '

Neunter Abschnitt.

Fünfter Abschnitt.

Zweiter Abschnitt.

T.

BAURATHGEBER.

Ein Hand- und Hilfsbuch für

Bauherren, Architekten, Bauunternehmer, Baumeister, Bautechniker, Bauhandwerker, Landwirthe und Rechnungsheamte.

Enthaltend :

Die Normen für die Lieferung der Baumaterialien, die Beurtheilung und Ausarbeitung der Kostenüberschläge, die Bauführung, die Baurechnungen etc. sammt allen nothwendigen Tabellen und Regeln der Mathematik und Baumechanik; nebst einem Anhänge über Baugesetze und Baurecht.

Nach amtlichen Quellen zusammengestellt und neu berechnet von

LOTHAR ABEL

Architekt, Ritter des Franz Josef-Ordens, Besitzer der goldenen Medaille für Kunst und

Wissenschaft etc.

Mit 8 Tafeln und mehreren Hundert in den Text gedruckten Abbildungen.

0'

1S0Ï-

WIEN. PEST. LEIPZIG.

A. HARTLEBENS VERLAG.

1893.

KRAKÓW

^ÿ/.chn\ç*^/

Il 6363

i: '

Alle Rechte Vorbehalten.

K. u. k. Hofbuchdruckerei Carl Fromme in

Wien.

A&e. Nr. _

......... i.mtui s

'IW,SA

VORWORT.

N achdem der umfangreiche Gegenstand des vorliegenden Werkes, dem praktisch gebildeten Laien gegenüber, bis jetzt gar nicht oder wenigstens nicht in der nothwendigen Ausführlichkeit behandelt erscheint, so ging das Bestreben des Verfassers nur dahin, durch eine möglichst populäre Darstellung der wichtigsten technischen Fragen des Bauwesens Wahrheit und Klarheit in das heutige Baugeschäft zu bringen; denn es handelt sich hier um ein Gebiet des menschlichen Wissens, welches g'ewiss verdient, populär gemacht zu werden, da es doch immerwährend, Tag für Tag, in das praktische Leben eingreift, und durch ein bewusstes Anstreben der Wahrheit bei allen Bauausführungen unseren Mitmenschen auch in socialer und national-ökonomischer Beziehung sehr viel genützt werden kann. Der Verfasser hat daher diese Arbeit weniger für Architekten und Stadtbaumeister bestimmt, als vielmehr nur für solche Persönlichkeiten, welchen bisher die Erfahrungen auf diesem Gebiete meistens fehlen, wie privaten Bauherren, Herrschafts- und Wirthschaftsbeamten, Landbaumeistern und noch unerfahrenen Bauführern.

Alles, was dem Verfasser eine dreissigjährige Baupraxis und die dabei gemachten Erfahrungen an den verschiedenartigsten Gebäuden in den verschiedensten Ländern gelehrt haben, hat derselbe hier zusammenzustellen versucht. Sicher wäre es aber eine Anmassung gewesen, ausser den behandelten Gebäudeausführungen auch die sehr weit vorgeschrittene Eisenbahn- und Maschinen-technik zu berühren oder diesbezügliche Rathschläge ertheilen zu wollen, weshalb sich die einzelnen Besprechungen nur auf sogenannte Hochbauten beschränken. Aber selbst ausschliesslich damit beschäftigten, erfahrenen Architekten dürfte dieses Werk vielleicht willkommen sein, weil das Publicum auch über das gegenseitige Verhältniss der Bauherren, der Architekten, der Bauunternehmer, der Werkmeister und Lieferanten im Sinne der Wahrheit aufgeklärt wird, wodurch manches Vorurtheil, manches Missver-ständniss und so manches Misstrauen entfallen dürfte.

Ganz besonders wollte aber der Verfasser ausser den oben genannten Herren auch allen soliden Baugewerbetreibenden einen Dienst erweisen, und auf diese Art beitragen helfen, das darniederliegende Bauhandwerk bei einer angenommenen zehnstündigen Arbeitszeit, auf welche sich alle Rechnungen beziehen, möglichst zu heben, damit es wieder seinen alten goldenen Boden gewinnen kann; andererseits muss aber auch das Handwerk seine Schuldigkeit erfüllen, und dürfte es gelingen, die Unsolidität aus dem Baugeschäfte zu bannen, so wird sich auch gewiss die „ehrenwerthe Meisterschaft” wieder mit Stolz erheben können.

Alle Berechnungen dieses Werkes sind in der österreichisch-ungarischen Kronenrechnung durchgeführt. Das Umrechnungsverhältniss ist:

i Krone (ioo Heller) = 50 kr. = 85 Pf. = 1 Fr. 5 Cts. = 10 Pence = 267^ Kop. (Goldwährung).

Genaue Umrechnungstabellen befinden sich auf den Seiten 448 u. ff., 460 u. ff., durch deren Zuhilfenahme die Preisangaben dieses WLrkes leicht in jede andere Währung umzurechnen sind.

e zu

Der Zweck dieses Werkes zielte auch dahin, Rathschläg ertheilen, damit jeder Bau ohne Unterbrechung einen ungestörten Verlauf und in allen Beziehungen auch ein erfreuliches Ende nehme; auch wird jeder Bauherr und Verwaltungsbeamte in den bautechnischen Erläuterungen genügende Anhaltspunkte finden, um die Güte der Baumaterialien und der Bauarbeit selbst be-urtheilen zu können.

Endlich ist aber auch der juridischen Seite dieses Werkes zu gedenken, in welcher die wichtigsten, für jeden Bauherrn unerlässlichsten Rechtsverhältnisse besprochen und die Contracts-bedingnisse auseinandergesetzt werden.

Wenn der Verfasser nun heute dieses Buch der Oeffentlich-keit übergiebt, so fühlt er sich gedrungen, an dieser Stelle allen Herren Mitarbeitern, ferner allen jenen Firmen, welche ihre Preis-courants etc. so bereitwilligst zur Verfügung stellten, sowie dem Herrn Jur. Dr. Max Birkovits für die Redigirung des Baurechtes den verbindlichsten Dank hiermit auszudrücken. Zum aufrichtigsten Danke werden aber auch den Verfasser alle geehrten Fachgenossen verpflichten, sobald sie ihn persönlich von etwa vorkommenden Unrichtigkeiten oder Lücken, welche sich trotz der gewissenhaftesten Aufmerksamkeit vielleicht doch finden könnten, brieflich verständigen wollten, damit bei einer eventuell folgenden Auflage die Berichtigung gleich geschehen könne. Und so möge denn dieses Werk, eine Frucht mühevoller, langer Arbeit, bei allen Denen, die in demselben Rath und Aufklärung suchen, auch die entsprechende Anerkennung finden!

Lothar Abel.

I NH ALT.

Seite

Vorwort..............................

I.    Allgemeines über Kunstbehelfe..................

Darstellung von Getreide-

Darstellung eines Gebäudes durch Zeichnung i. — Baupläne i. — Lage-uud Niveaupläne 2. — Darstellung der Oberflächengestaltung 3. — Uebersiclits-pläne 3. — Darstellung der Grenzen 3. — Zeichnung der Wege und Strassen 4. — Darstellung von Wiesen und Rasenflächen 4. feldern 5. — Zeichnung der Bäume 6. — Flusslinien 8. — Darstellung von Gartenanlagen 9. — Darstellung der Gebäude 9. — Gebräuchliche, Farben auf Situationsplänen 10. — Entwurfszeichnungen 10. — Grundrisse 11. — Originalskizzen 12. — Pläne für Zu- und Umbauten 12. — Reductionsverhältnisse der verschiedenen Darstellungen 12. — Bauzeichnungen für Hochbauten 14. — Darstellung von Rohrleitungen 15. — Normen der Darstellungsweisen auf Baupläne 16. — Detailzeichnungen 18. — Einreichungspläne 18. — Planskizzen 20.

—    Originalpläne 20. — Auftrag des Bauherrn 21. — Motiven- und Erläuterungsbericht 21. — Kunstausdrücke 23. — Aesthetik der Baukunst 23.

24

II.    Bemerkungen über die gebräuchlichsten Baumaterialien ....

Natürliche Steine 24. — Bruchsteine 25. — Hausteine; Quadersteine; Werksteine 26. — Bearbeitung der Quadern 26. — Feldsteine 27. — Spaltsteine 28.

—    Prachtbausteine 29. — Marmorarten 30. — Bildhauersteine 32. — Künstliche Steine 33. — Luftziegel 33. — Gebrannte Ziegel 33. — Ziegelformate 34. — Verkleidungsplatten 35. — Dachziegel 36. — Feuerfeste Ziegel 43. — Klinker 44. Gebrannte Thonarbeiten 46. — Bemerkungen über Plattenpflaster 47.

Messing 107. — Zinn 108. — Glas log. — Ver-

—    Ofenfabrikate 53. — Steinzeugwaaren 60. — Entwässerungsanlagen 61. — Ungebrannte Bausteine 64. — Bauholz 66. — Eisen 73. — Kupfer 97. — Zink 99. — Blei IOI. bindungsmittel in. — Mörtel Hl. — Cemente 122. — Kitte 123. — Asphalt 124. — Holzcement 125.

III.    Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten ...............................

Erdarbeiten 134. — Beton 142. — Gerades Mauerwerk 142. — Gewölbs-mauerwerk 154. — Gesimsmauerwerk 158 — Verputzarbeiten 165. — Weissung und Färbelung 167. — Pflasterungen 169. — Canalherstellung 172. — Abtragen von Mauerwerk 174. — Gerüstherstellungen 178. — Versetzarbeiten 180. —

Ge-

Verbindungen mit n 566. — Reciproke Werthe, Potenzen, Wurzeln, Kreisumfänge und Kreisflächen von 1 bis 1000 567. — Absolute Gewichte verschiedener Baumaterialien 585. — Specifische Gewichte 587. — Eigengewichte der Dächer und anderer Bautheile 591. — Holzberechnungstabellen 592. wichtstabeilen 603. — Tabellen der Normalprofde für Façoneisen 604. — Tabelle der Tragfähigkeit gewalzter und genieteter Träger 609. — Taglohntabellen 623.

VIII.    Bauführung, Kostenüberschläge, Baubedingnisse und Baurechnungen ..........*...................

Bauleitung 626. — Centralbureau 630. — Die specielle Bauleitung 632.— Besondere technische Bestimmungen bei der Vergebung aller im III. Abschnitte angeführten Bauarbeiten 634. — Normen für jede einzelne Lieferung 649. — Kostenüberschläge 726. — Vorausmaass 730. — Verschiedene Methoden der Kostenberechnung 733. — Specieller Kostenanschlag für Neubauten 732. — \ eranschlagung von grösseren Reparaturen und Umbauten 732. — Benützung der Maasseneinheitspreise für das Vorausmaass 734. — Beispiele 737. — Kostenanschlag für die Herstellung einer Gartenanlage 756. — Baujournal 764. — Abrechnungen 766. — Bauübergabe 766. — Baurechnurigen 766. — Bauinventarisation 767.

IX.    Grössenverhältnisse der Bauanlagen und der einzelnen Gebäude-

t heile..........

Oeftentliche Gebäude und Anlagen 770. — Wohngebäude 776. — Landwirtschaftliche Bauten 778. — Industrielle Bauten 798. — Bemerkungen über

625

77 o

Inhalt.

Seite

Fertige Canalherstellungen 184. — Stuccaturarbeiten 190. — Steinmetzarbeiten 195. — Zimmermannsarbeiten 211. — Spänglerarbeiten 259. - Ziegeldeckerarbeiten 270.

Bautischler-

— Scbieferdeckerarbeiten 273. — Kupferschmiedarbeiten 280. —

Anstreicherarbeiten 333. — Glaser

arbeiten 282. — Schlosserarbeiten 312. —

arbeiten 336. - Hafnerarbeiten 339. — Asphaltirerarbeiten 344- —

— Pflasterungsarbeiten 350. — Steinzeug, Thon- und Cha-

Zimmer-

malerarbeiten 347.

mottefabrikate 362. — Brunnenmeisterarbeiten 367. — Gasbeleuchtung 371.

Eisenwaaren 379.

IV.    Summarische Einheitspreise..........

(Aller im III. Abschnitte vorbezeichneten Arbeiten.)

V.    Maass- und Gewichtsverhältnisse.......

385

407

Das metrische Maass 407. — Reductionstabellen verschiedener Maasse 410.

— Hohlmaasse und Gewichte 428. —

Längen-, Flächen- und Cubikmaasse 411.

Maasse verschiedener Länder 445. — Derzeitige Münzverhältnisse 448. — Ver

gleichende Miinztabelle der verschiedenen Staaten 460.

VI. Mathematische Formeln für die gebräuchlichsten technischen

Berechnungen .

464

Trigonometrie 469. — Tabellen der trigonometrischen Linien 474. — Stereometrie 484. — Theorie der Festigkeit 488. — Theorie des Erddruckes und Construction der Futtermauern 507. —• Theorie der Gewölbe 512. — Baumechanik 520. — Stabilität fester Körper 529. — Reibungswiderstände 532. — Theorie der Holz- und Eisenconstructionen 537. — Theorie des Fachwerkes 542. — Statistische Berechnung einfach belasteter Träger und Stützen 546. — Tragfähigkeit gusseiserner Säulen 551. — Schmiedeeiserne Tragsäulen 55g. — Brücken 561. — Eisenbahnschienen 563.

VII. Hilfstabellen

Algebra 464. — Geometrie 467.

Inhalt.

die Grössenverhältnisse einzelner Gebäudetheile 79g. — Anzahl der Geschosse und deren Höhe 805. — Küchen 806. — Speisekammern 809. — Aborte 809.

—    Badezimmer 811. — Stiegen 812. — Centralheizungen 813. — Ventilation 822.

—    Aufzüge 824. — Beleuchtung 828. — Rollbalken 840. — Blitzableiter 842.

X. Ueber die Ermittelung des Bauwerthes und über das Schätzungsverfahren ..............................

Zinshäuser 844. — Speculationsbauten 845. — Capitalsverzinsung 850. — Rentabilität 850. — Ermittelung der Herstellungskosten 850. — Abschätzungen im Versicherungswesen 852. mungen 855. — Abschätzung von Gebäuden nach summarischer Kostenermittelung und Amortisationsbeträge 856.

XI.    Rathgeber bei Neubauten und Gebäudereparaturen.......

Angaben über den Neubau eines Gebäudes 873. — Reihenfolge der Bauausführungen 874. — Bauzeit 877. — Entstehung und Verhütung der Feuchtigkeit in den Wohnhäusern 878. — Ueber den Hausschwamm 883. ist ein Riegelwandbau einem massiven Ziegelbau vorzuziehen? 887. — Anweisung, betreffend die Vorkehrungen zur Sicherheit öffentlicher Gebäude gegen Feuersgefahr 888. — Winke bei Ausführung von Reparaturen 892.

XII.    Bauherren und Architekten

Bauherr 910. — Architekt 912. — Norm der Berechnung des Honorars für Arbeiten des Architekten 917. — Beschaffung von Bauplänen auf dem Wege öffentlicher Concurrenzen 925.

Anhang« Baurecht und Baugesetze..................

Privatrecht 930. — Strafrecht 935. — Gewerbeordnung 939. — Gebäudesteuer 940. — Specielle Baugesetze 943. — Bauordnungen 986.

XI

Seite

844

Gebäudewerth 854. — Gesetzliche Bestim-

873

Wann

910

f

I.

Allgemeines über Kunstbehelfe.

Unter „Kunstbehelfen” versteht man in der Bauwissenschaft eigentlich den Inbegriff aller jener Regeln und Grundsätze, welche die Darstellung eines Gebäudes in Bezug auf Gestaltung und Ausführung durch Zeichnung bezwecken.

Die Baupläne bilden eine Hauptsache für die Verfassung der Kostenüberschläge, auch sind für die wirkliche Ausführung genaue und vollständig bearbeitete Bau- oder Arbeitsrisse, sowie einzelne Detailzeichnungen unbedingt nothwendig, wozu eine nähere Beweisführung gewiss nicht erforderlich sein wird; nur in Bezug auf die Darstellung und Ausführung dieser Pläne sind einige Erörterungen am Platze, weil von vielen Seiten auch der Kunstwerth dieser Zeichnungen in Frage gezogen wurde, und vor Allem die Begriffe von Skizzen und präcise ausgeführten Bauplänen unterschieden werden müssen.

Skizzen sind oft nur mit grosser Flüchtigkeit gemachte Entwürfe, womit sich ein Architekt die Anordnung und Zusammensetzung seines Werkes, welches er in einem glücklichen Momente erfunden, für spätere Zeiten versichern will, und diese Zeichnungen können auch schon mit Licht und Schatten mehr ausgeführt sein. Derartige Handzeichnungen haben aber als Behelfe eines Baues und Kostenüberschlages nur dann Werth, wenn darin alle Maasse selbst eines jeden Theiles eingeschrieben sind.

Baupläne sind hingegen immer mehr oder weniger ausgeführte Zeichnungen in einem verjüngten Maasstabe, aus welchen man von der Form, der Anordnung und Eintheilung des Ganzen und seiner einzelnen Theile einen richtigen Begriff bekommen und darnach ein Gebäude ausführen kann.

Eine formelle Behandlung aller dieser Baupläne vervollkommt in wesentlicher Weise das ganze System der Veranschlagung,

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

weshalb

wir eine directe Anweisung für diese formelle Behandlung

der Entwürfe zu Hochbauten hier mittheilen.

von

berichte versehen und aus dem Voranschläge sammt einer Berechnung der Massen, Materialien und Kosten zusammengestellt.

Die speciellen Projecte zu Hochbauten bestehen gewöhnlich aus den Lagen- (Situations-) und Niveau- oder Höhenplänen, sowie allen erforderlichen Bauzeichnungen mit den Darstellungen Einzelheiten; auch sind sie meistens mit einem Erläuterungs-

Zeichnungen und Pläne.

Die Lage- und Niveaupläne sollen die Oberfläche der Baustelle und deren nächste Umgebung einschliesslich der vorbeiführenden Strassen veranschaulichen und darin müssen die Längen in der Regel nach dem Maasstab i : 500, die Höhen dagegen im zehnfachen Maasstabe der Längen aufgetragen werden. Die Höhenlage ist indessen nur bei sehr unregelmässiger Gestaltung der Oberfläche des Bauplatzes durch besondere Niveaupläne zu verdeutlichen ; für gewöhnlich genügt ein Höhennetz oder auch die Eintragung der wichtigsten Höhencoten in den Lagepla'n, welcher ausserdem auch stets die Nordlinie enthalten muss. In den etwa beizufügenden Höhenplänen wäre auch der bekannte niedrigste, mittlere und höchste Stand des Grundwassers, sowie benachbarter Gewässer zu verzeichnen.

Conventionelle Darstellungsweisen.

Principiell gilt, dass alle Begrenzungslinien, welche den bestehenden Zustand darstellen, in Schwarz, diejenigen, welche sich auf einen neu herzustellenden (projectirten) Zustand beziehen, in Roth ausgezogen werden. Die Begrenzungslinien der Wasserläufe können in Specialplänen blau ausgezogen werden.

Stets ist die Meridianlinie auf der Zeichnung ersichtlich zu machen. Wird aber die Richtung des magnetischen Meridians gezeichnet, so ist dies mit „Magnetischer Norden” anzugeben.

am

Als Zeichen der Zusammengehörigkeit von verschiedenen Kartenblättern werden — insoferne das nicht in anderer W'eise durch die Art der Zeichnung kenntlich gemacht wird — Rande kleine Häkchen mit Buchstaben angebracht.

Maasstäbe mit Angabe des Réductions Verhältnisses müssen aut allen topographischen Plänen und Zeichnungen unbedingt vorhanden sein.

Die Darstellung der Oberflächengestaltung erfolgt am einfachsten durch Einträgen der Begrenzungslinien der in gleichen Abständen gedachten Horizontalschnitte der Erdoberfläche in die Zeichnung, sogenannte Horizontalcurven oder Schichtenlinien, welche zur Unterscheidung von anderen Begrenzungslinien bei farbiger Behandlung braun ausgezogen werden. Jede fünfte Schicht wird durch eine stärkere Linie markirt und die Höhenzahl (m über Normalhorizont) dazu gesetzt.

Zu einer anschaulicheren Darstellung der Terrainformen bedient man sich in Uebersichtsplänen auch der Bergschraffirung nach Streffleur’s Manier zwischen den Horizontalcurven. Die verschieden starke Beleuchtung der Flächen wird durch Schraffir-striche dargestellt, deren Breite mit dem Neigungswinkel der Fläche gegen die verticale Ebene abnimmt.

Die Schraffirstriche müssen aber normal auf den Horizontalcurven stehen. Die Terrainformen der vom Wasser bedeckten Flächen werden ebenfalls durch Horizontalcurven, bei farbiger Behandlung meistens blau angegeben.

Die Charakterisirung der Oberflächenbedeckung erfolgt entweder in Schwarz durch Federzeichnung oder Schraffirung oder durch farbiges Anlegen der Flächen in lichten Farbentönen. Bei Zeichnungen im grossen Maasstabe begnügt man sich mit Anlegen eines breiten, hell gehaltenen Farbenstriches an der Grenzlinie. Auch bei der farbigen Behandlung kann die Charakteristik durch Federzeichnung beibehalten werden.

Die bezüglichen Charakterisirungstypen sind aus den Fig. I bis XXXIX., Seite 5 und 7, zu ersehen; und es sei zu denselben Nachfolgendes bemerkt:

Ueber die Darstellung der Grenzen.

Das erste, was wir von Darstellungen auf Plänen zu geben haben, sind die Grenzen der Grundstücke, als:

1. Mauern. Wenn der Maasstab des Planes so gross ist, dass die Dicke der Mauer noch bezeichnet werden kann, so wird dieselbe durch zwei Linien angegeben, deren Abstand der Dicke der Mauer entspricht, und bei schwarzer Zeichnung dann der innere Raum schräg schraffirt wird. Befinden sich in der Mauer Pfeiler, Thore, Durchfahrten etc., so werden sie im Grundriss ebenfalls ausgezeichnet, wie in Fig. I, Seite 5, angedeutet. Ist der Maasstab aber śo klein, dass die Breite der Mauer nicht mehr genau angegeben werden kann, so wird die Mauer bloss durch eine starke Linie bezeichnet, aber auf die Grundrisse der Thore und Pfeiler Rücksicht genommen. (Fig. II, Seite 5.)

2. Holzplanken werden durch eine Linie nach ihrer Richtung bezeichnet, und in ihrem Verlaufe kleine schwarze Rechtecke gesetzt, als die Grundrisse der Holzsäulen, an welchen in der Natur die Dielen oder Bretter angenagelt sind. (Fig. III,

Seite 5.)

3. Staketen und Gitter werden nach ihrer Richtung ebenfalls durch eine Linie bezeichnet, auf welche in möglichst kleinen Abständen kurze, feine Striche gesetzt sind, ausserdem werden hie und da die Pfeiler als kleine Rechtecke einzufügen sein.

(Fig. IV, Seite 5.)

4.    Lebende Zäune oder Hecken bezeichnet man dadurch, dass man ganz klein gezeichnete Gebüsche möglichst eng nach der Richtung des Zaunes nebeneinander stellt und diese bei farbigen Plänen mit dunkelgrüner Farbe ausfüllt. (Fig. V, Seite 5.)

5.    Verhaue werden durch zwei sich schneidende kurze Linien dargestellt. (Fig. VI, Seite 5.)

Ueber die Zeichnung der Wege und Strassen.

Die Wege werden mit einfachen, parallelen Linien in der wirklichen Entfernung der Wegkanten, also in der Weite der richtigen Wegbreite gezeichnet. (Fig. VII, Seite 5.) Strassen werden ebenfalls nach ihrer Breite gezeichnet und die innere Fahrbahn mit einer zweiten Linienreihe versehen. (Fig. VIII.) Bei farbigen Plänen wird die Strassenbahn mit gebrannter Siena und die Strassengräben mit Sepia angelegt. Alle Gehwege haben auf farbigen Plänen einen braunen Ton zu erhalten.

Ueber die Darstellung von Wiesen und Rasenflächen.

Die Darstellung der Wiesenflächen kann auf die schiedenste Art geschehen. Jene gebräuchliche Art, wo man die Grasbüsche in Situationsplänen nachbildet, giebt zwar den Charakter des Rasens, aber für Baupläne ist diese Methode nicht verwendbar und viel

ver-

ganz

zu zeitraubend. (Fig. IX, Seite 5.) Besser v äre es, die Wiesen nach Fig. X darzustellen, wie nebenbei eine \ ergrösserte Partie gezeichnet ist. Auf Plänen in Farben werden sie einfach mit einem entsprechenden Grün angelegt. WTrd die Zeichnung in Schwarz ausgeführt, so sind Fig. XI und Fig. XII empfehlenswerthe Methoden.

Ueber die Darstellung der Felder.

Ein grosser Theil des culturfähigen Bodens wird als Feld benützt. Aber die auf demselben angebauten Pflanzen wechseln

ar>y

'U⁹U

v-

gllgllp

Fig.Bznr.

■>///

FigHI

Fig.m

a g. xni.

E'Ja

Fig.cn.

Fig.îl.

nr?u

11

mm

Fi{. I.

FiSV.

'Et* U

rZSr—^r-—    r-

Fig. XI.

H_L

jedes Jahr und sind in Gestalt und Farbe sehr verschieden, daher giebt man für die einzelnen Culturen keine eigenen Charaktere an, sondern lässt die Grundrisse dieser Flächen ohne alle Bezeichnung.

Bei farbigen Plänen erscheinen die Felder in der ursprünglichen Farbe des Zeichenpapieres, höchstens kann man ihnen einen lichten Ton von Terra di Siena geben. In schwarzen Zeichnungen charakterisirt man die Felder durch lange, nebeneinander gezogene punktirte Linien, die mehr oder weniger voneinander entfernt sein können. (Fig. XIV, Seite 5.)

Ueber die Zeichnung der Bäume und Pflanzungen.

Bei der Darstellung der Bäume unterscheidet man zunächst Laubholz und Nadelholz. Eine weitere Charakterisirung der einzelnen Gewächse soll in einem „Plan” überhaupt nicht mehr Vorkommen. Ja, wenn der Maasstab sehr klein wird, so fällt sogar diese Unterscheidung weg. Bäume und Pflanzungen dürfen auf einem Plan nur im Grundriss, nie im Aufriss dargestellt werden. Ausnahmsweise kann man sich zwar in Gartenplänen des Aufrisses bedienen, nur muss in diesem Falle unter allen Verhältnissen der Maasstab des Planes mit den gezeichneten Bäumen übereinstimmen, nicht dass etwa die gezeichneten Bäume die wirklichen Höhen derselben um ein Bedeutendes übersteigen, wie man so oft in schlechtgezeichneten Gartenplänen sehen kann, wo die Berücksichtigung des Maasstabes ganz ausser Acht gelassen wurde.

Um nun Bäume zu zeichnen, sind verschiedene Gattungen der Striche welche in Fig. XX, XXI, XXII und XXIII dargestellt, nothwendig, welche Strichformen zu bestimmten Partien verbunden werden. Um eine entsprechende Verbindung zu bewerkstelligen, muss man sich vor Allem den vorg'estellten Umriss in einfachen Linien (Fig. XXIV) aufzeichnen, und denselben in kleine Partien (Fig. XXV) zergliedern. Ferner hat man zu beobachten, ob die Baumpartien aufwärtsstehend (Fig. XXVI) oder herabhängend (Fig. XXVII) darzustellen sind, welches bei dem Aufriss oder in Ansichten bei der Daraufsicht in Grundrisszeichnungen zur Anwendung kommt.

Jeder Laubholzbaum hat mehr oder weniger die Gestalt eines Kugelabschnittes oder eines Abschnittes von einem Sphäro'ide, daher die Schattirung im Aufriss und Grundriss dieser Form entsprechen muss. (Fig. XXVIII und XXIX auf Seite 7.)

2, 3 oder 4 Bäume zu einer Gruppe

man

Den Aufriss eines Laubholzbaumes (Fig. XXIX) erhält man, dass man sich denselben auf einer verticalen Ebene abgebildet denkt. Soll eine ganze Baumgruppe im Aufriss gegeben werden, so vereinigt

von verschiedener Form und Grösse, wobei jedoch die Charaktere jeder Gruppe so nahe aneinander stehen müssen, dass man zwischen den einzelnen Bäumen keine andere Zeichnung mehr anbringen

Fi g. XXV

r^" •-

»1

es

~w

:: 111

;!l

Fig.XXX.

OT!

WjiJÎ

Ff g. XXXVI.

Fi 0. XXXLX.

È'M

f,

Fi« XXI2

®p-! Æ

Hj

fj

ii

:f

■v³^!

Fig.XXm.

iHS -:

mr *&

RgXXW

m-<

Fuj.xxxvm.

1ĘP

Fitf.XXu.

-n

%(.

FigXXMT

"mb y ............iiipl (^Ęp^S

Ud

RfS.XXXlV.

«r

S"

v./'- m\m

R;

Fi«. XXI

rA5

['

Ci

u «.mir

ÏAj^klvj    _

O»

«Ms

'I

Fig.xm.

Vÿ3

Fig.myn.

F « XL

AA

>'.V

r*.

(C

iGÏSEuFf

W¹

Fig.zm.

fi.

mllImSÈ

kann. (Fig. XXXI.) Den Schatten jeder einzelnen Baumgruppe giebt man dann gemeinsam für den Hauptumriss. Der Maasstab des Planes ist auch hier wohl zu beachten. Gesträuche und Stauden werden ebenso, nur ohne Stamm, gezeichnet. (Fig. XXXIII.)

Den Grundriss, respective die Daraufsicht eines Laubbaumes erhält man, wenn man sich den Baum, von oben angesehen, auf eine horizontale Fläche projectirt und gezeichnet denkt. Die Hauptform derselben ist schon in der Fig. XXIX dargestellt. Soll nun eine Gruppe im Grundriss dargestellt werden, so geschieht dies durch eine passende Vereinigung der einzelnen Charaktere, wobei jedoch der Durchmesser der einzelnen Bäume dem Maasstab des Planes entsprechen muss; zuerst zeichnet man sich wieder den Umfang der Gruppe in einfachen Linien (Fig. XXXIV), dann wird derselbe mit den einzelnen Baumcharakteren ausgefüllt (Fig. XXXV); der Selbst- und Schlagschatten aber entweder durch Strichlagen oder Farbe angegeben.

Nadelhölzer können ebenfalls im Aufriss und Grundriss dargestellt werden. Auch hier muss sich die Höhe des Aufrisses oder der Durchmesser des Grundrisses nach dem Maasstab des Planes und den Dimensionen eines wirklichen Nadelholzbaumes richten. (Fig. XXXIV.)

Auf keinem Plan ist aber gestattet, wie schon erwähnt, beide Arten der Darstellung, nämlich Grundriss und Aufriss zu vereinigen. Sind Waldungen zu zeichnen, in welchen Laub- und Nadelhölzer gemischt Vorkommen, so werden Gruppen von beiden Arten nach dem Verhältniss der Mischung in die Fläche eingezeichnet.

Bei Alleebäumen pflegt man in einem kleineren Maasstabe des Planes nur die Dicke des Stammes inf Grundriss darzustellen, damit man die Breite der Gänge deutlicher sehen kann.

Ueber die Darstellung von Wasser.

Bei der Darstellung des Wassers ist vor Allem die Uferlinie mit einfachen Strichen anzugeben und die innere Fläche auszuzeichnen. Dies geschieht gewöhnlich durch ganz feine Linien (Flusslinien), durch welche die Bewegung des Wassers angezeigt werden soll, oder durch feine horizontale Strichlagen, welche stehendes Wasser bezeichnen, wobei man auf die Spiegelung Rücksicht nehmen kann.

Die sogenannten Flusslinien sollen so viel als möglich mit den Uferlinien parallel laufen. Die erste Flusslinie wird ganz nahe (Fig. XXXVII) an die Uferlinie gezeichnet, die übrigen Linien müssen dann gleichmässig mit ihrer Entfernung von den Ufern an Weite voneinander zunehmen.

Stehendes Wasser, Seen, Teiche, Fischweiher werden nach Fig. XXXVIII und XXXIX gezeichnet.

Bei farbigen Plänen werden die Wasserflächen mit einem bläulichen Ton in ähnlicher Art abgetönt.

Ueber die Darstellung von Gartenanlagen nach ihrer Bestimmung.

Man unterscheidet in Bezug auf die Darstellung: i. Gemüse-imd Obstgärten, ferner 2. Ziergärten und Parkanlagen. (Weingärten, Hopfengärten etc. finden in der Zeichnung unserer Pläne seltener eine Darstellung und deren Charakterisirung ist allgemein bekannt.)

Ueber die Darstellung der Gebäude.

Bei Situationsplänen werden entweder die Grundrisse der Gebäude oder deren Dachausmittlungen gezeichnet. So lange der Maasstab des Planes noch genug gross ist, um jedes einzelne Gebäude in seinem Grundrisse genau darstellen zu können, werden dieselben schraffirt, d. h. mit geraden parallelen, gleich starken und gleich weit abstehenden Linien ausgezeichnet (Fig. XIV, Seite 5), oder es wird die innere Eintheilung, wie z. B. Fig. XV andeutet, hineingezeichnet. Bei grösseren Maasstäben des Planes zeichnet man auch oft bloss die Dachausmittlung (Fig. XVI, Seite 5), welche Darstellung besonders auf Gartenplänen vortheilhafter erscheint.

Gewächshäuser und Mistbeetanlagen werden nach Fig. XVII, XVIII und XIX, Seite 5, gezeichnet.

In farbigen Plänen fällt die Schraffirung des Grundrisses ganz weg, derselbe wird dann bloss mit einer Farbe angelegt, nachdem die Hausfläche vorerst mit feinen Linien umgrenzt worden ist.

Je kleiner der Maasstab ist, um so weitergehend muss die Charakterisirung durch Signaturen sein, weil bei Plänen in einem grösseren Maasstabe schon durch Darstellung der natürlichen Form die Bedeutung des Dargestellten oft ohneweiters zu erkennen sein wird. Hieraus und auch aus der Bestimmung der Zeichnungen ergeben sich dann einige Verschiedenheiten in der Ausbildung der Signaturen.

In Uebersichtsplänen (Landesaufnahme) werden alle nicht mit Culturen bedeckte Flächen, mit Ausnahme der Wege (Heiden, Sandflächen, ungepflasterten Plätze, Lager- und Stapelplätze) hellorange angelegt, Lehmgruben mittelstark orange, Sand-und Kiesgruben, trockene Gräben und Flussbette mit Gummigutt; Wege aber je nach ihrer Bestimmung mit gebrannter Siena oder Sepia abgetönt.

In den Sp ecialplänen werden die zu Wohnstätten gehörigen Hofräume grau angelegt. Die Böschungen grün, mit Abschattirung in Schwarz, und zwar oben dunkler, unten heller.

In Kunststrassenprojecten werden die Strassen blassroth angelegt. Wald- und Baumbestände werden, wenn eine Charakteristik der einzelnen Bäume nicht stattfindet, bloss grau nach Maassgabe der Figuren behandelt.

In den Karten der Landesaufnahme werden massive Bauwerke zinnoberroth, nicht massive mit Gummigutt angelegt. In den Specialplänen werden Wohngebäude carmin-hell, öffentliche Gebäude carmin - mittelstark, andere Gegenstände braun angelegt. In Situationen für Projecte (Baulinienpläne etc.) werden bestehende Gebäude in den charakterisirenden Farben stumpf gehalten oder bloss grau, die projectirten Bauwerke aber in helleren Farben angelegt.

Wasser wird preussisch-blau abgetönt, fliessendes Wasser erhält stärkere, stagnirendes Wasser schwächere Lavirung. In den hydrographischen Karten pflegt man die Fläche zwischen den Horizontalcurven verschieden stark anzulegen, und zwar um so dunkler, je grösser die Tiefe ist. Der Stromstrich wird mit blauen strich-punktirten Linien, die Stromrinne mit blauen gestrichelten Linien angegeben. Die Begrenzungslinie des Wasserstandes wird für Mittelwasser oder für den speciellen Wasserstand der Aufnahme eingetragen. Unterirdische Wasserläufe (Drainröhren) werden punktirt (eventuell in Blau), die Nivellementlinien (in Eisenbahn- und Strassenprojecten die Bahn- oder Strassenmitte) werden in kräftigen zinnoberrothen Linien ausgezogen, die Stationirungspunkte mit kleinen zinnoberrothen Kreisen, die Kilometertheilungen mit concentrischen Doppelkreisen versehend

In hydrographischen Plänen werden Marken, Pegel und Fixpunkte roth angegeben ; die Lage der Querprofile wird mit zinnoberrothen Linien bezeichnet.

Die Vermessungslinien werden in Carmin punktirt.

Die Entwurfszeichnungen¹) sind bei Bauanlagen mit einer grösseren Zahl von Einzelgebäuden, sowie bei Bauten von besonders

grossem Umfange, in der Regel im Maasstabe von 1:150, bei Bauten mittleren und kleinen Umfanges jedoch im Maasstabe von 1:100 aufzutragen. Die Entwurfzeichnungen sollen das Bauwerk durch die Grundrisse aller Geschosse und der Fundamente, durch Ansichten, Durchschnitte, Balken- und Sparrenlagen vollständig zur Anschauung bringen. So weit die Deutlichkeit nicht darunter leidet, können Balken- und Sparrenlagen in die betreffenden Grundrisse der Geschosse mit blassen Farben eingetragen werden.    .    .

UmGleichmässigkeit in der Benennung der einzelnen Geschosse herbeizuführen, wird festgesetzt, dass das unterste, theilweise unter der Erdoberfläche liegende Geschoss mit „Kellergeschoss” zu bezeichnen ist, während die darauf folgenden Geschosse mit „Erdgeschoss”, „erstes”, zweites, drittes u. s. w. Stockwerk und schliesslich „Dachboden” zu benennen sind.

In diese Zeichnungen sind die der Bauausführung zu Grunde zu legenden Maasse nach erfolgter genauer Ausrechnung in Metern mit zwei Stellen hinter dem Komma, z. B. 5*34, die Mauerstärken jedoch in Centimetern, z. B. 30; 45 u. s. w. einzutragen, respective zu cotiren.

20*

Die Stärken der Bauhölzer sind in Centimetern, und zwar in Form eines gemeinen Bruches auszudrücken, z. B. ¹⁶/

Die durchschnittenen Theile sind mit hellen, durchsichtigen, das Material kennzeichnenden Farben unter Vermeidung von dunkelblauen und carminrothen Tönen anzulegen (siehe Tafel 1 bis 5).

In die Grundrisse ist die Zweckbestimmung jedes einzelnen Raumes, auchdessenFlächeninhalt deutlich einzuschreiben, ebenso der Umfang, wenn diese Grössen bei Ermittlung der Massen wiederholt einzeln gebraucht werden. Bei Feststellung des Flächeninhaltes und des Umfanges werden die in demselben Geschoss durch Gurtbögen verbundenen Vorlagen, beziehungsweise überwölbten Nischen als volle Mauertheile behandelt.

Ferner erhält jeder Raum zur Benützung im Kostenüberschlage und in der Abrechnung eine fortlaufende, mit Zinnober einzuschreibende Nummer, wobei mit dem Grundriss des untersten Fundamentabsatzes anzufangen und bis zum Dachboden, in jedem Grundriss aber von links nach rechts und von oben nach unten fortzuschreiten ist. In den Grundrissen sind die Linien, nach welchen die Durchschnitte gelegt sind, an ihren Endpunkten mit Buchstaben zu bezeichnen.

Für die zur Verdeutlichung⁻ wichtiger Constructions- oder Architekturtheile erforderlichen Zeichnungen ist ein grösserer Maasstab, und zwar von i : 50, beziehungsweise 1: 20 oder 1:10 zu wählen.

Bei allen derartigen Plänen werden die Contour en in Tusch ausgezogen. Die Charakteristik der Materialien erfolgt im Allgemeinen nur in den durchschnittenenTheilen. Soferne es sich aber um Projecte handelt, welche Aenderungen eines bestehenden Zustandes darstellen, also in Pläne für Um- zu Zubauten, wird alles Bestehende nur schwarz, Neuprojectirtes dagegen roth ausgezogen. In den durchschnittenen Theilen ersteres dunkler und stumpfer, und altes Mauerwerk in Grau (licht und frisch), das neue in Roth angelegt. Zum Anlegen der Durchschnitte sollen, um in den Zeichnungen Aenderungen eintragen zu können, überhaupt nur Lasurfarben, nie Deckfarben benützt werden. Blau und Carmin sollte zum Ausziehen von Begrenzungslinien vermieden werden, da in diesen Farben nur Aenderungen der Revisionsinstanzen angegeben werden.

Wie schon bemerkt, sind durchwegs Maasstäbe mit Angabe des Reductionsverhältnisses einzutragen, denn jedem Plane, mag er was immer für eine bauliche Ausführung darstellen, muss ein richtig gezeichneter und entsprechend ausgestatteter Maasstab beigefügt sein. Dabei sei aber ausdrücklich bemerkt, dass nur bei sogenannten „Originalskizzen” die projectirten Dimensionen mit dem Zirkel oder Maasstab aus der Zeichnung abgenommen und in Rechnung gebracht werden dürfen. Bei allen anderen Bauplänen, besonders bei Grundrissen, müssen die Coten „gerechnet” und mit Ziffern geschrieben erscheinen, da man sich hier nicht auf die Genauigkeit der Zeichnung verlassen darf. Besonders ist darauf zu sehen, dass ein Bauplan alle jene Coten enthält, welche zur Berechnung des Vorausmaasses, sowie zurUebertragung des Planes in die Natur erforderlich sind, und diese nur durch „Rechnung ermittelt” eingeschrieben, nicht aber erst mittelst Maasstab vom Plane entnommen sein dürfen.

Für den allgemeinen Gebrauch sind bei uns folgende Maasstäbe usuell, deren Anwendung, sofern nicht anderweitige Bestimmungen entgegenstehen, auch empfohlen werden können, und zwar dürfen:

a)    Originalkarten der Landesaufnahme 1:25.000.

b)    Für geodätische Arbeiten.

Flächenmessungen: 1:2500 der wirklichen Länge. —

Nivellements : Längen 1: 5000 ; Höhen 1: 500.

c)    Technische Vorarbeiten zu Eisenbahnvorlagen.

Generelle Vorarbeiten: Situation und Längenprofil der Bahnlinie 1:10.000; Höhen 1:500.    — Specielle Vor

arbeiten: Situation und Längen des Nivellements 1:2500; Höhen 1:250. —Aufstellung von Bahnhofsprojecten : Ueber-sichtsplan 1: 5000. — Plan 1:1000 ; Detailirung und besondere Zeichnungen 1:500; 1:200; 1:100.

d)    Situationspläne bei hydrotechnischen Ausführungen. Speciell solche, die nur zur Orientirung über Strassen, Wege, Flussläufe und zur Bezeichnung der Lage der mit solchen in Verbindung stehenden Kunstbauten dienen :

Werden auf Zeichenleinwand 1:5000 hergestellt; auf starkem Zeichenpapier hingegen 1:10.000.

e)    Vorarbeiten bei Landes-Meliorationen. Uebersichtspläne (aus vorhandenen Karten) 1:10.000 bis 1:100.000; Specialkarten 1:5000; Nivellements: Längen 1:5000 bis 1:10.000, Höhen 1:500 bis 1:100; Ueber-sichtsnivellements : Längen sogar 1:50.000

f)    Wege- und Strassenbauten.

Situationspläne für Strassenprojecte : Uebersichts-karten 1: 20.000 bis 1: 200.000 ; specieller Situationsplan 1:5000; bei Darstellung complicirter Verhältnisse (Anlage durch Ortschaften, Bestimmung der Lage grössererBrücken etc.) 1:500 ; Längenprofile : Längen im Maasstabe der Situation (1:5000); Höhen in 2 5mal grösserem Maasstabe (1:200). Querprofile im Maasstabe der Höhen des Längenprofils. Normalprofile der projectirten Strassenconstruction 1:100.

Projecte zu Brücken, Futtermauern, Dienstwohnungen 1:100; für grössere Brücken sind kleinere Maasstäbe zulässig und Details: 1:50; 1:25 und 1:10.

g)    Baulinien- und Bebauungspläne.

Situationspläne 1:1000, 1:2500; zulässig auch Längenprofil im Längenmaasstabe des Situationsplanes; Höhenmaasstab 1:100.

h)    Entwürfe zu Land(Hoch-)bauten.

Situations- und Nivellements-Zeichnungen: Längen 1:500; Höhen 1:50. Grundrisse, Durchschnitte und Ansichten 1:100; Details 1:50, 1:20, 1:10.

Für architektonische Concurrenzen empfehlen sich ausserdem folgende Maasstäbe:

Situationspläne 1:1000; Grundrisse sämmtlicher Geschosse 1:200; Ansichten und Durchschnitte 1:200 oder 1:100. Allen Perspectiven ist ein Grundriss ith Maasstabe 1:200 zu Grunde zu legen und die Bildebene durch die dem Standpunkte zunächst befindliche Ecke des Gebäudes gehend anzunehmen.

Bauzeichnungen zu Hochbauausführungen. Grundrisse 1:100; Ansichten und Durchschnitte 1:50; Details 1:20; 1:10 und 1:5.

Eisenconstructionen aller Art, Maschinenzeichnungen etc. Generelle Zeichnungen 1:100; Constructions-zeichnungen, Detailzeichnungen 1:20; 1:10; 1:5; kleinere Details: Naturgrösse.

Zur Charakterisirung der Materialien: Die Charakteri-sirung der Materialien erfolgt bei Zeichnungen in Tusch durch Linienschraffirung, bei Bodenarten und Holz durch Federzeichnung. Zur Charakteristik verschiedener Materialien ist die Schraffirung in verschiedener Dichte, Strichstärke und Richtung der Schraffirung, mit gebrochenen Strichen oder Kreuzschraffirung zu wählen. Bestimmte Formen haben sich bisher nicht herausgebildet; nur in den Zeichnungen von Eisenconstructionen ist es allgemein üblich, Schmiedeeisen dichter schraffirt zu halten als Gusseisen.

Von diesem Gebrauche ausgehend, könnte ein „System” derart ausgebildet werden, dass die Materialien grösserer Festigkeit dunkler, diejenigen geringerer Festigkeit heller schraffirt werden. Die farbigen Bezeichnungen sind ziemlich allgemein, wie in Tafel 1 bis 5 etc. dargestellt, üblich. Seltener gebrauchte Materialien bezeichnet man möglichst durch Anlegen mit ihrer Naturfarbe.

Bei Luftheizungs- und Ventilationsanlagen werden zur Charakterisirung der Function an den einzelnen Theilen des Systems die Canäle, in welchen die Luftbewegung stattfindet, in verschiedenen Farbentönen angelegt. Man sollte aber dabei consequenter als bisher Vorgehen. Folgende Scala schliesst sich an das Gebräuliche an und gestattet eine weitere Verwendung der Farbentypen für die Charakteristik der Rohrleitungen.

Die Canäle für kalte, frische Luft sollten grün, und jene für warme Luft roth, während solche für eine Mischung von warmer und kalter Luft orange, und der Abzug für verdorbene, abzuleitende Luft durch blaue Farbe gekennzeichnet werden. Rauchrohre werden weiss gelassen oder ganz, beziehungsweise zur Hälfte ^jjj schwarz angelegt.

In den Grundrissen werden die unter denFussboden liegenden, in den Schnitten die in den nicht mit durchschnittenen Wänden enthaltenen Canäle in den Contouren punktirt, und wird die Farbe dann nicht über die ganze Fläche, sondern in parallelen, schräg gelegten Strichen aufgetragen.

Hingegen geschieht die Charakteristik der bei Bauanlagen in Frage kommenden zahlreichen Rohrleitungen (Ent- und Bewässerung-, Gasleitung, Dampfleitung, Rohrleitungen der Wasserheizungen) oft nur mit Bezug auf deren Bestimmung, oft auch nur in Bezug auf das Material; meistens ist es aber nur erforderlich, eine Charakteristik in ersterer Hinsicht zu geben.

Wenn die sämmtlichen in Frage kommenden Leitungen zusammen in einer Zeichnung zur Darstellung kommen müssen, ist eine übersichtliche Charakteristik sehr schwierig; man könnte sich aber eines Systems bedienen, welches darauf beruht, da von den Leitungen verschiedener Bestimmung einige mit grösseren, andere mit kleineren Durchmessern verwandt werden, dementsprechend verschiedene Strichstärken benützt werden.

Für die farbige Darstellung hat sich hier ebenfalls noch kein allgemein gebräuchliches System ausgebildet. Ziemlich allgemein ist besonders bei Stadtentwässerungs-Projecten die Anwendung von blauen Linien für die Entwässerungsleitungen. Für Dampfleitungen gebraucht man vorzugsweise zinnoberrothe oder gelbe Linien; da aber Zinnoberroth vielfach anderweitig benützt wird, so empfiehlt sich die Anwendung dieser Farbe bei Ausbildung eines Systems zur Charakteristik der Rohrleitungen gewiss nicht.

Bei der Einzeichnung sämmtlicher Leitungen in ein Project ergiebt sich folgende Farbenreihe, in welcher die Bedeutung der Farben grün, blau, roth auch in Analogie zu den entsprechenden Farbentypen für die Ventilationsanlagen tritt, nämlich:

Leitung für kaltes Wasser grün; Leitung für warmesWasser violett; Wasserleitung blau (unter Fussboden oderTerrainpunktirt; Wasserheizung roth; Dampfleitung orange oder gelb mit vollen Linien; Condensationswasserleitung orange oder gelb mit vollen Linien punktirt; Gasleitung braun, eventuell unter Benützung ungleicher Strichstärken wie bei der Zeichnung in Schwarz.

In Projectzeichnungen grossen Maasstabes (1:50 und darüber) können die Leitungen zum Theil mit Doppellinien ausgezogen, auch die Verbindungen der Theile (Muffen, Flantsche) angedeutet werden. Ihre Bestimmung ist dann gewöhnlich aus dem Zusammenhänge hinreichend klar, und es bedarf meist nur einer farbigen Charakteristik der Materialien. Man kann dann für Schmiedeisen blaue, Gusseisen violette, Blei grüne, Thon rothe, Cement braune Linien verwenden.

Bevor Projecte und Kostenvoranschläge aufgestellt werden, sind für alle Bauten, deren Kosten mehr als 5000 Kronen betragen, Skizzen anzufertigen und diese unter Beifügung eines Situationsplanes, eines generellen, aber alle wesentlichen Punkte klarstellenden Erläuterungsberichtes, eines Kostenüberschlages (etwa nach Quadratmeter zu verbauender Fläche und nach Cubikmeter des Rauminhaltes zur Revision vorzulegen. Erst darnach wird die Bearbeitung des Projectes in Angriff genommen und umfasst der specielle Bauentwurf:

1.    Die Situations- und Nivellementspläne, sowie die Bauzeichnungen nebst Details ;

2.    den Erläuterungsbericht, und

3.    den Specialkostenüberschlag (Berechnung der Massen, Materialien und Kosten).²)

„Die Situations- und Nivellementspläne sollen die Oberfläche der Baustelle veranschaulichen; für gewöhnlich genügt ein Nivellementsnetz oder nur die Angabe der wichtigsten Höhenzahlen in dem Situationsplane, derselbe muss aber auch die Nordlinie enthalten. Werden Nivellementszeichnungen beigefügt, so ist, wie schon bemerkt wurde, der Stand des Grund was sers, sowie der bekannte niedrigste, mittlere und höchste Wasserstand benachbarter Gewässer zu vermerken.”

„Die B auzeichnungen müssen ein projectirtes Bauwerk durch die Grundrisse aller Geschosse und der Fundamente, durch Ansichten, Durchschnitte, Balken- und Sparrenanlagen vollständig zur Anschauung bringen. So weit die Deutlichkeit nicht leidet, können aber Balken- und Sparrenlagen in die betreffenden Grundrisse der Geschosse mit blassen Farben eingetragen werden; auch kann Pausleinwand zur Darstellung der Fundamentgrundrisse verwendet werden.”

Für Deutschland gelten nämlich folgende Normen:

„Die durchs chnitt en enTh eile sind mit charakteristischen Farben anzulegen (Tafel 4). In die Grundrisse ist die Zweckbestimmung jedes einzelnen Raumes und dessen Flächeninhalt und Umfang einzuschreiben. Bei Feststellung des Flächeninhaltes werden durchgehende Vorlagen in Abzug gebracht,

Nischen aber nicht zugezählt. Ebenso werden bei Berechnung des Umfanges nur durchgehende, nicht aber durch Bogen etc. verbundene Vorlagen berücksichtigt. Behufs Bezeichnung im Kostenüberschlage und in der Abrechnung erhält jeder Raum eine in Zinnoberroth einzuschreibende Nummer, wobei mit dem Grundrisse des Kellers anzufangen und bis zum Dachboden, in jedem Grundrisse aber von links nach rechts und von oben nach unten fortzuschreiten ist. Die Durchschnittslinien sind an den End-, beziehungsweise Brechpunkten mit Buchstaben zu bezeichnen.”

„Siehe Anweisung für die Behandlung der Entwürfe zu fiskalischen Landhauten und deren Veranschlagung vom 21. Juli 1881, Berlin, Ernst 8c Korn. Auch über die formelle Behandlung von Projecten zu Eisenhahnanlagen und Landesmeliorationen.”

„Den an die Behörden zu richtenden Baugesuchen sind gewöhnlich die hiefür vorgeschriebenen Pläne u. s. w. in doppelten Exemplaren beizufügen;*) dieselben müssen von allen betheiligten Personen (Bauherr, Unternehmer) zur Anerkennung unterschrieben werden. Ausser der Beschreibung des projectirten Baues, nebst Angabe des Grundstückes und seines Eigenthümers müssen der Bauanzeige folgende Pläne beigefügt werden:”

„i. Ein Situationsplan über den Bauplatz und seine Umgebung, enthaltend die Bezeichnung des Grundstückes im Grundbuch, die Grundstückgrenzen, festgestellte Baulinien, die umliegenden Bauten (bis auf 20 m Entfernung), mit Angabe ihrer Bestimmung, Höhe, Bauart und Eigenthümer, anstossende Strassen und Wege, Wasserläufe und Entwässerungen nach Richtung und Gefällen. Die Situationspläne sind nach einem Maasstabe von 1 :500, die Nivellementpläne in der Länge nach demselben, in der Höhe aber nach fünffachem Maasstabe, also 1:100, aufzutragen.”

„2. Stockwerksgrundrisse mit Angabe der Rauchfänge, der lichten Weite und Querschnittsform der Schornsteine und der Bestimmung der einzelnen Räume; ferner eine Darstellung der Strassenfront und mindestens ein Höhendurchschnitt, ausser den Mauerstärken, Brandmauern u. s. w. müssen das vorhandene Terrain, die Normalhöhe der Strasse und die Grundwasserstände ersichtlich sein. Diese Bauzeichnungen sind im Maasstabe 1:100 zu fertigen.”

„3. Pläne über unterirdischeEntwässerungen, insoferne solche nicht in den vorgenannten Zeichnungen zur Darstellung

*) Nach der Bauordnung für die k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien aber in drei Exemplaren.

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.    2

kommen, namentlich für bestehende Gebäude, im Maasstabe von 1:100, enthaltend sämmtliche projectirte Leitungen mit allem Zubehör und maassgebenden Bautheilen.”

„_p Detailzeichnungen, so weit erforderlich, insbesondere über Vorbauten in das öffentliche Eigenthum, Vorkehrungen zur Entwässerung, Eisenconstructionen, ungewöhnliche Baugegenstände, nebst erläuternden Beschreibungen und statische Berechnungen der auszuführenden Constructionen.”

„Für einfache Bauten, namentlich auf dem Lande und in abgesonderter Lage können die Pläne unter 3 und 4 wegfallen und durch Erläuterungen oder Skizzen auf dem Situationsplane ersetzt werden. Für Veränderungen an bestehenden Bauten ist eine Zeichnung des betreffenden Bautheiles, wie derselbe zur Zeit ist und wie er werden soll, erforderlich.”

„In allen Plänen sind die wesentlichen Dimensionen in Zahlen einzuschreiben, Maasstäbe anzugeben, bestehende und beabsichtigte Baulichkeiten durch Farben zu unterscheiden.”

„Der Situationsplan muss durch einen staatlich anerkannten Feldmesser, beziehungsweise Geometer angefertigt und unterschrieben oder wenigstens beglaubigt sein. Wo amtliche Karten in entsprechendem Maasstabe vorhanden sind, genügt ein auf den neuesten Stand richtig gestellter Abdruck derselben. Die übrigen Pläne können von beliebigen Personen angefertigt, müssen aber von denselben unterzeichnet werden. Die Unterzeichner sind für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Pläne und der eingetragenen Maasse, sowie für die Uebereinstimmung der Doppelexemplare verantwortlich.”

„Diese Bestimmungen sind auch für Staats- undCommunalbauten maassgebend, jedoch mit der Modification,, dass die betreffenden Behörden die Pläne und Bauzeichnungen nur in je einem Exemplar der Baupolizeibehörde zur Aeusserung darüber vorzulegen haben, ob gegen Fluchtlinie, Höhenlage oder sonst wie polizeilich etwas zu erinnern ist. Tritt dieser Fall ein, so sind die Bedenken vor dem Beginne des Baues zu erledigen.”

Ueber die Ausstattung, denMaasstab etc. derBaupläne, respective Einreichung’spläne normirt bei uns die „Wiener Bauordnung-”:

„Inhalt des Bauplanes für Wien”.

§ iS. Der in drei Exemplaren vorzulegende Bauplan hat zu

halten :

1.    Die Situation des Baues nach allen Seiten, so weit sie zur richtigen Erkenntniss und Bestimmung der Stellung desselben erforderlich ist, jedenfalls aber mit Darstellung der auf dem Bauplatze befindlichen Gebäude, der anstossenden Häuser oder Grundstücke, unter Angabe der Eigenthümer derselben und der Hausnummern, ferner der angrenzenden Höfe, der gegenüberliegenden Strassen- oder Gassenlinie, dann der Breite und der Namen der angrenzenden Strassen oder Gassen.

2.    Die Grundrisse und den Durchschnitt aller Geschosse des Gebäudes sammt Keller und Dachboden unter Ersichtlichmachung der Deckenconstructionen aller Geschosse.

Im Kellerplane müssen die Hauscanäle und Wasserläufe, Senk- oder Düngergruben und der Brunnen, wo ein solcher beantragt wird, dann der in der Strasse oder Gasse vorbeiführende Hauptcanal, in welchen die Hauscanäle einmünden sollen, mit den bezüglichen Profilen gehörig dargestellt werden.

In dem Dachbodenplane ist das sämmtliche Dachbodenmauerwerk einschliesslich der Brandmauern, sowie das System der Bodenabtheilungen und Dachbodenrinnen ersichtlich zu machen.

3.    Die Façade des Gebäudes und, wenn bei Eckgebäuden wechselnde Façaden beabsichtigt werden, die verschiedenartigen Façaden in solcher Ausdehnung, als zur Beurtheilung nothwendig erscheint

4. Die Darstellung von Eisenconstructionen gewöhnlicher Art.

Besondere Constructionen sind jedoch im grösseren Maasstabe im Detail genau darzustellen, und ist die Berechnung über deren Tragfähigkeit beizusetzen.

Beim Ansuchen um die Bewilligung zur Vornahme von Aenderungen an bestehenden Gebäuden (§ 14) können sich die Pläne auf die Darstellung desjenigen beschränken, was zur Beurtheilung der Zulässigkeit des Ansuchens erforderlich ist. Auf Verlangen der Baubehörde müssen jedoch auch diese Pläne vervollständigt werden.

,,Maasstab der Pläne für Wien”.

§ 19. Die Situationspläne sind in dem Verhältnisse von 1 : 360 der natürlichen Grösse, die Niveaupläne bezüglich der Längen nach demselben Verhältnisse und bezüglich der Höhen mit fünffacher Vergrösserung (x : 72) anzufertigen.

Bei den Grundrissen, Façaden und Durchschnitten ist das Verhältniss 1 : 100 der natürlichen Grösse anzunehmen.

Sämmtliche Pläne müssen auf haltbarem Zeichenpapiere oder auf Leinwand verfasst, vollständig cotirt und ausserdem müssen die Detail- und Constructionspläne in einem, der möglichsten Deutlichkeit entsprechenden grösseren Maasstabe angefertigtwerden.

§ 20. „Der Bauplan muss von dem Bauführer, und falls eine andere Person als Verfasser des Planes bezeichnet wird, auch von dieser, dann von dem Bauwerber unterfertigt werden

Allgemeines über Baupläne.

Die Aus sens eite, die Façade eines Gebäudes, wird gewöhnlich in der Art aller Bauzeichnungen überhaupt als orthogonaler Aufriss dargestellt. In diesen Zeichnungen müssen alle Höhen und Breiten der einzelnen Theile einer Hausansicht genau angegeben erscheinen, damit diese Zeichnung den einzelnen Werksleuten als beständige Richtschnur dienen kann, nach welcher Fenster und Thüren, das Dach, die Rauchfänge etc., sowie auch alle Verzierungen im Grossen, respective im Detail ausgearbeitet werden können.

Die Planskizzen für irgend ein Bauobject sollen bei entsprechender zeichentechnischer, anständiger und netter Ausführung doch schon alles enthalten, was zum Verständniss des ganzen Baues unumgänglich nothwendig und zur Verfassung eines approximativen Kostenüberschlages direct erforderlich ist, damit man eine allgemeine Uebersieht gewinnen kann. In solchen Skizzen haben constructive Details keinen Werth, da sie meistens nur die Uebersicht stören und voreilig ausgearbeitete Details nur zu oft dann später verworfen werden müssen.

Originalpläne sollten von einem Verfasser eigentlich nie aus seinen Händen gegeben werden, und dies bezieht sich auch auf Berichte und Kostenberechnungen. Original entwürfe sind daher bloss nur in den Contouren mit Tusche auszuziehen, aber genau zu cotiren. Bei acceptirten Originalentwürfen werden davon alle Ausführungs-, Anschaffungs* und Detailspläne entnommen und diese können dann in beliebiger künstlerischer Ausstattung ausgeführt erscheinen, nämlich schraffirt oder colorirt behandelt sein. An keinen Auftragsgeber wären demnach Originalpläne auszufolgen, sondern bloss die Copien, welche allerdings entsprechend gezeichnet und ausgeführt sein müssen, damit sie eventuell selbst für einen Laien verständlich sind. Heutzutage ermöglichen die vielfachen Arten von Vervielfältigungsmethoden für Schriften und Zeichnungen eine rein mechanische und praktische Art von Copien.

Alle Bauzeichnungen sind nur mit wenigen Farben zu coloriren, wodurch die Verständlichkeit gehoben wird, und in Tafel i bis 4 geben wir die gebräuchlichste Manier davon. Die richtige Anwendung der Farben ist besonders bei „auswärtigen” Bauten für die Baupraxis von grosser Wichtigkeit. In Situationsplänen und Eisenbahnprojecten haben aber die Farben eine ganz besondere Bedeutung, wie schon besprochen wurde.

Jeder zur wirklichen Ausführung bestimmte Bauplan kann aber doch nur nach einem gegebenen Programm ausgearbeitet werden, welches den Projectanten dictirt wurde, denn kein Praktiker, der doch immer nur einzig die Absichten des Auftraggebers im Auge haben soll, befasst sich mit sogenannten Luftschlössern. Vor Allem sind die Situationsverhältnisse, die Lage gegen die Himmelsgegenden und bestimmte Terraingestaltungen für den Entwurf maassgebend, Baupläne, die für ideale Gegenden entworfen oder sogenannten „Musterbüchern” entnommen sind, kommen hier gewiss nicht in Betracht und zur Sprache. Einen nicht genug zu berücksichtigenden Programmpunkt für das herzustellende Gebäude bildet die vollkommen klare Bezeichnung und Darstellung des ästhetischen Charakters. (Siehe Literatur darüber.)

Was die Situations Verhältnisse anbelangt, so erfordern sie zuerst gewisse Vorstudien des Terrains, welche sich dann in den genauen Aufnahmen des Bauplatzes darstellen, und nicht nur schon für generelle Entwürfe, sondern für die Detailausarbeitung ganz besonders unerlässlich sind.

Bei allen Baulichkeiten, welche irgend eine unserer Staatsoder Gemeindebehörden zur Ausführung bringt, wird jetzt auch ein sogenannter Motiven- oder Erläuterungsbericht verlangt, welcher den Zweck hat, die Motive klarzulegen, die bei Abfassung des Programmes und bei der Ausführung des Projectes leitend waren. Diese Art Berichte, welche hauptsächlich den Zweck verfolgen, Gemeinderäthen, Landtags- oder Reichsrathsabgeordneten den Zweck und die Bedeutung des Baues klarzulegen, hätten für einen privaten Auftraggeber selbstverständlich keine eigentliche Bedeutung; aber es erscheint in der Privatpraxis doch immer wünschenswerth, dass diese, nicht besonders zeitraubende Arbeit bei jedem Baue durchgeführt wird, indem sich dadurch die Gelegenheit bietet, den Auftrag des Bauherrn zu Papier zu bringen, mithin zu fixiren, wodurch später allen Missverständnissen, auch allen Vorwürfen leicht vorzubeugen ist. Ein derartiges Schriftstück muss aber dann die Schilderung der bestehenden Verhältnisse, die gegenwärtige Sachlage und die kritische Beurtheilung derselben umfassen, ferner den Zweck der projectirten Bauherstellung enthalten, und schliesslich kann eine allgemeine Schilderung der ganzen Arbeiten, durch welche eine geplante Aenderung oder Verbesserung erreicht werden soll, zum „ewigen Gedächtniss” aufbewahrt bleiben.

Ein amtlicher Erläuterungsbericht muss in Deutschland folgende Angaben enthalten:

„i. Die dienstliche Veranlassung zur Aufstellung des Projectes (Anziehung der Verfügung unter Bezeichnung der Behörde, welche dieselbe erlassen hat).

2.    Das Bauprogramm (Bestimmung; Raumbedarf).

3.    Beschaffenheit der Bauplatzes (Wahl des Bauplatzes, Stellung des Gebäudes, Zugänglichkeit des Grundstückes, Rechte der Nachbargrundstücke, wie Traufenrecht, Lichtrecht; Terrainregulirungen, Anlagen für Wasserzuführung und Entwässerung, Beseitigung der Fäcalien etc.), und

4.    Die Beschaffenheit des Baugrundes, Tragfähigkeit, Befestigung derselben, Grundwasserstand und sonstige Wasserverhältnisse.”

Bei den sogenannten Kunstbehelfen zur Verfassung von Kostenüberschlägen müssen aber diese Behelfe vor Allem auch ein vollständiges Ganze bilden und in keiner Hinsicht irgend eine Lücke zeigen oder ein Bedenken aufkommen lassen, das specielle Aufklärungen erfordert und nicht durch die Baubeschreibung behoben wird; dabei kann es nicht von irgend einem Belang erscheinen, ob sich die Pläne als einfache Skizzen oder schön ausgeführte Zeichnungen darstellen.

Ein zur Ausführung bestimmter Bauplan darf keinen wie immer gearteten Zweifel zulassen, vor Allem über den Ort der Baustelle, über die Niveauverhältnisse, dann auch über die innere und äussere Anordnung; dies alles muss in unzweideutiger Weise dargestellt sein, denn nur so ist es möglich, die Kosten richtig angeben zu können und die Absichten eines versirten Architekten klarzustellen. Die Kosten eines derartigen Bauelaborates sind aber thatsächlich bedeutende und schwanken selbst bei einem generellen Projecte zwischen 1 bis 3 Procent der Bausumme, auf welche sie Bezug haben. Viele Bauherren wollen solche bedeutende Kosten selten wagen, wenn sie nicht im vorhinein die vollkommene Gewissheit haben, dass das auszuführende Gebäude ihnen conveniren und die veranschlagte Summe nicht überschritten wird.

Auch eine Kenntniss der technischen Kunstausdrücke ist nothwendig. Ein Laie, welcher ein Gebäude betrachtet, sieht an demselben gewiss ganz dieselben Theile, die auch einem Fachmanne in die Augen fallen, aber was er sieht, kann er eigentlich nicht immer beschreiben, weil alles in eine unförmliche Masse zusammenfliesst und er das Einzelne nicht so leicht beurtheilen kann, während der Fachmann vermittelst der technischen Ausdrücke alle diese Begriffe voneinander abgesondert auffasst und sie auch so sieht, folglich ein Gebäude seiner Beurtheilung vollkommener unterziehen kann. Es ist daher ein bautechnisches Wörterbuch,³) welches ausser den Begriff in Wort und Schrift, denselben auch in klarer Zeichnung behandelt und darstellt, ein wichtiger Kunstbehelf.

Schliesslich bildet auch die Aesthetik der Baukunst, d. i. die Wissenschaft, welche sowohl die allgemeine Theorie als auch die Regeln dieser Kunst aus den Begriffen vom guten Geschmack herleitet, einen wahren Kunstbehelf. Das Wesen der Baukunst, insoferne sie die Frucht eines vom Geschmack geleiteten Genies ist, besteht eben nur darin, dass jedem Bauwerk jene äthetische Vollkommenheit gegeben wird, welche dasselbe seiner Bestimmung nach zu geben im Stande ist. Ordnung, Zweckmässigkeit der inneren Eintheilung, Schönheit der Form, ein entsprechender Charakter und guter Geschmack in allen Verzierungen sind die Haupteigenschaften, welche man immer bestrebt sein soll, jedem Gebäude zu verleihen, auch muss man die Bedeutung dieser Eigenschaften kennen, um ein richtiges Urtheil fällen zu können.⁴)

IL

¹

Mit Bezug auf die Entwurfszeichnungen siehe: G. Benkwitz, Die Darstellung der Bauzeichnung. Verlag J. Springer, Berlin.

²

Nach den deutschen Normen.

³

Wie z. B. das illustrirte Baulexikon von Baurath O. Mothes. Leipzig,

O. Spamer.

⁴

Siehe: „Das elegante Wohnhaus” von Lothar Abel. Wien, Pest, Leipzig,

A. Hartleben’s Verlag.

Bemerkungen über die gebräuchlichsten Baumaterialien.

Alle zur Ausführung eines Gebäudes nothwendigen Stoffe, welche man insgesammt Baumaterialien nennt, sind entweder sogenannte Constructions- oder die dazu erforderlichen Verbindungsmaterialien. Zu ersteren gehören alle Arten von Bausteinen, dann Holz und beziehungsweise auch Eisen; während die letzteren alle Bindemittel, also die verschiedenen Mörtel, Kitte u. s. w. umfassen. Sämmtliche Baumaterialien können aber nur eine ihren speciellen Eigenschaften entsprechende Anwendung finden, weshalb dieselben hier einer Besprechung unterzogen erscheinen. Die Bausteine selbst werden wieder in natürliche und künstliche unterschieden.

Natürliche Steine.

Alle Gebirgsformationen, von dem Urgebirge angefangen bis zum angeschwemmten Lande, liefern brauchbare Steine für Bauzwecke.

Das Urgebirge liefert zwar die dauerhaftesten und vortrefflichsten Bausteine, welche aber in Folge ihrer meistens zu grossen Härte seltener Verwendung finden können, da sie sehr schwer zu bearbeiten sind. Steine dieser Formation sind: Granit, Granulit, Gneis, Syenit, Grünstein, Porphyr, Serpentin, Basalt, Thonschiefer, Glimmerschiefer und sogenannter körniger Kalkstein.

In der Uebergangsformation beginnt bereits der dichte Kalkstein mächtig aufzutreten und auch conclutinirte Fossilien finden sich schon darin vor. Einen Hauptbestandtheil dieser Formation bildet die Grauwacke, diese ist aber schwer zu bearbeiten, weshalb ausser dem „Ue b ergangskalk”, den verschiedenen Marmorarten und den Gips stein kein anderes Mineral dieser Formation bautechnische Verwendung findet.

Das Flötzgebirge, welches in der Regel in verschiedenen Schichten gelagert erscheint und eine ausserordentliche Menge von Versteinerungen, auch ausschliesslich die brennbaren Fossilien enthält, liefert nun die brauchbarsten Steine für Bauzwecke, nämlich alle Quadersandsteine.

Das Tertiärgebirge, welches auf der Erdoberfläche erst mit der Bildung eines Festlandes beginnt, besitzt sehr viele werthvolle Bausteine; in seinen jüngeren Schichten die plastischen Thone, die Bausteine von Paris, die Sandsteine von London, jene von Belgien, die Pyra-midensandsteine von Mocattam etc., während die älteren Gebilde dieser Zeit den sogenannten „Leithakalk” und andere Gesteine maritimen Ursprunges liefern.

Das angeschwemmte Land, welches hauptsächlich Becken ausfüllend auftritt, ist hauptsächlich durch mechanische Niederschläge aus Gesteinen älterer Formationen gebildet.

Diese neogenen Ablagerungen sind besonders in den österreichischungarischen Ländern sehr reich an technisch wichtigen Mineralien, wie Braunkohle, Salz etc., aber speciell für Bauzwecke dienen Schotter, Gerolle und Sand, unter welchen Geschieben sich gewöhnlich eine Schicht von Letten, Tegel oder Lehm befindet.

Die oberste Schicht der Erdrinde bildet dann die Ackererde.

Inmitten aller dieser Formationen befinden sich noch vulcanische Bildungen, die gleichfalls eine grosse technische Bedeutung haben, indem sie einestheils zur Cementbereitung, wie Puzzuolanerde, Trass und Santorinerde oder directe als Bausteine, wie Tuffstein, Bimstein u. a. verwendet,werden.

Betrachtet man die natürlichen Steine in rein bauwissenschaftlicher Beziehung, so werden dieselben theils nach der Art ihrer Gewinnung, theils nach der Art ihrer Bearbeitung und Verwendung classificirt, weshalb man Bruchsteine, Hausteine, Feldsteine, Spaltsteine, Quadersteine und Bildhauersteine unterscheidet.

Bruchsteine werden ohne weitere Bearbeitung, wie sie aus dem Steinbruche kommen, vermauert; sie sind meistens sehr unregelmässig, besonders ist dies bei den Steinarten der Urgebirgsformation der Fall; während das Flötzgebirge und die Tertiärformation die lagerhaftesten Bausteine liefern.

Der Preis der Bruchsteine ist sehr verschieden, einerseits richtet sich derselbe nach der Beschaffenheit des Steinbruches und andererseits nach den Bringungs- und Zufuhrskosten. Durchschnittlich kann man für I ni3 8 bis io Kronen rechnen, während man den Werth in den Bergen höchstens mit 4 Kronen annehmen kann.

Was die Erzeugung der Bruchsteine selbst anbelangt, so erfordert i m³:

1.    Bei zu Tage liegendem weichen, verwitterten oder dünn geschichteten, oder stark zerklüftetem Gestein, wie z. B. Feldspath, Thonschiefer, Kalkmergel oder sogenannten Atzgersdorferstein, welche Steine mit Spitzhauen, Krampen und Beihilfe von Keilen und Brechstangen gebrochen werden können:

0-30 Steinbrechertage;

o-6o Handlangertage und

V₁₀ für Werkzeuge.

2.    Bei weichem, zu Tage liegenden klüftigen, theils auf die früher bezeichnete Art, theils mit Pulver zu sprengendem Gestein, wie z. B. weicherer Kalkstein, Sandstein, Grauwacke etc. :

O’öo Steinbrechertage;

0*50 Handlangertage;

*/i₀ für Werkzeuge;

0‘2 5 Kilog. Pulver.

3.    Bei mittelhartem, zu Tage liegenden, wenig klüftigem, mit Pulver zu sprengendem Gestein, wie z. B. Kalkstein, harter Sandstein, Hornblende, Granit, Gneis etc.:

1*05 Steinbrechertage ;

0*25 Handlangertage;

V₉ für Werkzeuge;

0-35 Kilog. Pulver.

4.    Bei sehr hartem, zu Tage liegenden, compacten Gestein, wie z. B. Porphyr, Quarz, Basalt, festen Granit, Grauwacke, Grünstein, Glimmerund Kieselschiefer etc.:

1*35 Steinbrechertage;

0-30 Handlangertage;

’/₈ für Werkzeuge;

o⁻4 2 Kilog. Pulver.

Sollten sich diese Gesteine in einer „unteren” Schicht liegend befinden, so muss der sogenannte „Abrahm” besonders berechnet werden, und zwar nach Cubikmeter der Erdausgrabung sammt Verführung.

I »³ lagerhafter Bruchsteine kostet in Wien loco Bauplatz (in Figuren aufgeschlichtet) Kronen 6-oo bis 8*00.

Hausteine, Quadersteine oder Werksteine werden durch Behauen von Bruchsteinen in eine regelmässige, meistens Parailelopipede-form gebracht, wenn sie zur Herstellung von Mauern benützt werden sollen; die rohe Herrichtung dieser Steine geschieht meistens schon im Steinbruche selbst, nur soll man für die zu bearbeitende Fläche das sogenannte „Arbeitsmaass”, d. i. circa 5 cm bei der Bestellung, hinzurechnen. Z. B. hat man die Längen, Breiten und Höhen der einzelnen Steine nach den Zeichnungen festgestellt, so muss man für jede daran zu bearbeitende Fläche für das Hauen oder Sägen des Steines 2 '/₂ cm mehr rechnen, daher wird ein von allen Seiten bearbeiteter Stein nach diesem Maasse zu berechnen sein. Ein Beispiel, wie die Bestellung der Steine dann zu erfolgen hat, giebt die Tabelle des Handbuches für Bauanschläge von C. Schwatlo, welche auf Seite 27 folgt.

Die Bearbeitung der Quadern, Gesimse u. s. w. geschieht jetzt, wie schon bemerkt, im Bruche selbst, wodurch bedeutende Kosten erspart werden, da der Stein im feuchten Zustande sich leichter bearbeiten lässt und die Arbeitslöhne vielfach niedriger sind, als an der Verwendungsstelle, auch die Anlieferungskosten wegen der geringeren Massen sich ermässigen. Selbstverständlich fällt in diesem Pralle die vorberechnete Maasszugabe weg, d. h. die Werkstücke werden in ihren grössten Abmessungen berechnet, wobei die Gliederungen, Unterschneidungen als voll gelten. Die Quadern werden nach Quadratmetern der verblendeten Fläche, die Gesimse nach laufenden Metern und die Fenstergewände, Säulen u. s. w. nach Stückzahl in Ansatz gebracht. Für feinere Gliederungen und besonders gute Arbeit wird aber ein Bearbeiten des Steines auf der Baustelle vorzuziehen sein, da der trockene Stein immerhin eine sorgfältigere Bearbeitung zulässt.

In der Regel verdingt man die Werksteine einschliesslich der Ablieferung auf dem Bauplatze. Dieselbe richtet sich zu Lande natürlich sehr nach der Form und Grösse der Steine, je nachdem Taue, Ketten, Hebezeug u. s. w. erforderlich sind, und je nachdem die Werkstücke von

Z. B. Vorausmaass für den Cubikinhalt der Werksteine aus

Karststein.

n>

Gegenstände

Anzahl der Steine Meter Ctm.

Meter

/.

!

der Steine

Rohes Maass der Steine

Länge

Breite

Höhe

Cubikinhalt

Länge

Breite

Höhe

Cubikinhalt

Ctm.

Meter

Ctm.

einzeln

zus.

Cubik- Cubik-meter meter

Meter

Ctm.

Meter

Ctm.

Meter

Ctm.

einzeln

zus.

Cubik- Cubik-meter meter

I. Plinthe.

An der Façade . Desgl.....

to

1    42 1

2    02-

11

94

02

3-15

7-15

1    47: I

2    07 —

05 I

99 i

CO

10 o rOOO

12-53

11-90

II. Säulen.

In der Halle ,    .

Desgl.....

50

I 50 1

50

5°,

30-—

09

9’—

2 05 ¹ 55

55 2

55 2

w Gm Gm

32-41

10-28

39’-

42-69

In reinen Maassen rund, in rohen Maassen vier-eekig gerechnet.

u. s. w.

zerbrechlicher Form oder schon bearbeitet sind, und umsomehr Vorsicht beim Transporte erfordern.

Für eine Fuhre auf ungepflasterten Wegen kann man 0-30 bis 0-50 »t³ Werksteine rechnen, auf gepflasterten Wegen 0-75 bis 1 w³, je nachdem der Stein ein dichter oder weicher ist.

Hausteine, welche pro Stück nicht über 7₂ w³ messen und keine besonderen Formen besitzen, wie z. B. Quadern, Stufen, Thür- und Thorgewände, Geländersäulen, Grenz- und Schutzsteine kosten an Arbeit pro Cubikmeter :

1.    Bei weichem Sandstein, Kalkmergel, Thonstein:

3- 60 Steinbrechertage;

7,o Werkzeuge.

2.    Bei hartem Sandstein, Kalkstein und feinkörnigem Granit:

4 Steinbrechertage;

V₉ Werkzeuge,

3.    Bei hartem, grobkörnigen Granit oder Porphyr:

4- 60 Steinbrechertage;

% Werkzeuge.

Bei Werkstücken, welche xj₂ w³ übersteigen, muss man zu diesen angegebenen Kosten mindestens 5 Procent mehr rechnen.

Feldsteine nennt man jene meistens rundlich geformten Steine, die man in Gebirgsbächen, in Flüssen und auf den Feldern findet. Unter den Namen „Lesesteine”, „Klaubsteine”, „Rollsteine”, „Geschiebsteine” kommen sie in den verschiedensten Dimensionen auch zu einer baulichen Verwendung. Da sich ihre rundliche Form zu einem haltbaren Mauerverbande nicht eignet, so werden sie meistens zerschlagen oder selbst gesprengt. In diese Steinkategorie gehören auch die grossen eratischen Granitblöcke von bedeutenden Dimensionen, die vielfache Verwendung bereits gefunden haben.

Die kleineren Klaubsteine werden zum Pflastern von Strassen, Höfen, Vorplätzen und Stallungen benützt, vielfältig aber ausschliesslich nur zur Erzeugung von Schotter zur Erhaltung der Strassen verwendet. Das sogenannte Schlögeln erfordert:

1.    Bei weicheren Steinen, wie Flötzkalk, weicherem Granit, Gneis und Phonolit (Porphyrschiefer) für I m³ in cro2 m grosse Stücke O'go Handlangertage mit Inbegriff des Aufladens.

2.    Bei härteren Steingattungen, in der Voraussetzung, dass dieselben als Gerolle Vorkommen, z. B. Grauwacke, Quarz, Hornblendeschiefer, Porphyrschiefer, harten Granit, Gneis und Kieselschiefer für I m³ in 0’02 m grosse Stücke l*8o Handlangertage.

3.    Bei dem härtesten Gestein, wie z. B. Basalt oder Serpentin in o⁻o2 m grosse Stücke 3 Handlangertage.

I m³ geschlägelter Rundschotter, die Stücke in der Grösse eines Hühnereies, kostet sammt Zufuhr auf den Bauplatz in Wien Kronen 5.60 bis 6.—.

Spaltsteine sind Gesteine, die gleichfalls aus einem Steinbruche gewonnen werden, aber die Eigenschaft besitzen, sehr leicht spaltbar zu sein, deren Spaltflächen keiner weiteren Nacharbeitung bedürfen und schon eben und glatt aus dem Bruche kommen. Die bekanntesten sind Quarzschiefer, Porphyrschiefer, Chloritschiefer, Kalkschiefer und Thonschiefer. Die zwei letzteren finden vielfache Anwendung.

Die Kalkschiefer von Solnhofen sind allgemein bekannt und liefern ausser den besten Lithographiesteinen auch die sogenannten „Kehlheim erplatten”, ein bevorzugtes Material für Pflasterungen im Inneren der Gebäude.

Diese Kehlheimerplatten kommen in verschiedenen Sorten und Grössen bei uns im Handel vor und kosten loco Bauplatz in Wien:

1. Halbgeschliffene Kehlheimerplatten mit 3¹/₀cm bis 5 cm

Dicke:

a)    IOO Stück mit 316 mm Quadratseite 56 bis

b)    IOO

c)    IOO

60 Kronen

80 „

85

„    395 mm

„    474 mm

2. Feingeschliffene, ausgesuchte Kehlheimerplatten in derselben Dicke wie die früheren:

124

130

a)    100 Stück mit 316 mm Quadratseite 84 bis

b)    IOO

c)    IOO

Ausser diesen Grössen werden aber von dem Solnhofer Actienverein noch quadratische Platten mit einer Seitenlange von 220 mm, 24.3 mm, 268 mm, 328 mm, 365;»;», 438 mm und 584 mm geliefert.

Dachschiefer. Im Thüringerwalde, im Erzgebirge, in den schlesischen Gebirgen, am Harz, in den w'estphälischen Rheingegenden, in England und

„    395 mm

„    474 mm

88 Kronen

126    „    130

19°    »    *95

in Frankreich kommen verschiedene Varietäten von Thonschiefer vor> welcher besonders zum Eindecken von Dächern verwendet wird.

Die Eigenschaften, welche ein Thonschiefer besitzen muss, um als Dacheindeckungsmaterial brauchbar zu sein, sind folgende: i. Muss er sich in dünne Platten spalten lassen, diese Platten müssen auch vollkommen eben und frei von allen Quersprüngen sein, ebenso darf er keine eingesprengten Mineralien enthalten. 2. Sollen sich diese Platten gut lochen, behauen, schneiden und einsäumen lassen, ohne zu zerspringen und 3. muss er wetterbeständig und feuersicher sein.

Im Thonschiefer sind häufig vorkommende fremde Bestandtheile, das Eisenoxyd, der Schwefelkies und der Kohlenstoff. Letzterer befördert die Vegetation der Moose auf den Dachflächen, wodurch der Schiefer schnell zugrunde geht. Kommt aber in dem Schiefer Kalkerde vor, so ist derselbe für Dacheindeckungen ganz unbrauchbar.

Handelsformate rechteckiger und sonstiger Schablonenschiefer. Englische Schiefer (die gangbarstenFormate sind die in den ersten neun Zahlen angegebenen): ⁶⁶/₄₁, ⁶⁶/₃₈, ⁶¹/₃₆, ⁶¹/₃₁, ⁵⁶/₃₁, ⁵⁶/₂₈, ⁵¹/₂₅, ⁴⁶/₂₅, ⁴⁶/23> ⁴¹/25, ⁴¹/23, 4lAo, S6/S1,    ⁸⁶/₂0, ³⁶/l8, ³³/₂5, ³³/l8, ³¹/20, ³¹/l5, ²⁸/l4,

²⁵/io cm.

Blaue französische und desgleichen grüne Rimogner: ⁶⁰/₃6, ⁶%o?

⁵⁶/₃0, ⁵%5, ⁴³/25> ⁴7*3, ⁴%5, ⁴%0, ³⁶/25, “/*>, ³⁶/l8, ³%8, ³%5, ²⁶/l8

Rothe und violettrothe (St. Anne Fumay): ⁶%₀, ⁵⁰/₂₈, ⁵⁰/25j ⁴%5> ⁴%3>

⁴%5, ⁴⁰/₂₀, 3ß/25, ³⁶/20> ³⁶/l8, ³³/l8

Deutsche Schiefer: 6l/₃₆, ⁶¹/₃₁, ⁵⁶/₃₁, ⁵⁶/₂₈, ⁵¹/₂₅, ⁴⁶/₂₃, ⁴⁶/₂₃, 4l/₂5₅ ⁴723,

⁴V20> ³⁶/si, ³⁶/:8, ³³/l8» ³³/i5, ³V20) ³¹/l5, ²⁵/l8, ²⁵/l5, ²⁵/l3

Hiervon werden die grösseren Sorten nur auf Latten, die übrigen auf Schalungen bei Mansarden, Thürmen u. s. w. gebraucht, wo grosse Tafeln sich schlecht ausnehmen würden und sich auch vielfach gar nicht verwenden lassen.

Ausser diesen rechtwinkeligen Sorten bezieht man besonders aus England schuppenförmige Schiefer in verschiedenen Grössen. Ueberhaupt ist es stets am rathsamsten, den Schiefer zu den verlangten Formen im Bruche selbst zurichten zu lassen, da er dort noch weich ist und die Arbeit in Folge dessen viel sauberer und billiger hergestellt werden kann.

Die Platten von 36 cm Breite und 63 cm Länge, etwa 5 mm Stärke sind aber die gebräuchlichsten.

Es dürfte sich für die Rechnung am meisten empfehlen, folgende Maasse der Schieferplatten anzuwenden: 60cm Länge, 33¹/₃ cm Breite, wobei zu l»² Dach, bei 10 cm Ueberdeckung der dritten und ersten Schicht, 13 Stück Schiefertafeln erforderlich sind. Mit diesen, sowie mit den anderen grossen Sorten deckt man ein vollständiges Doppeldach wie mit Dachziegeln auf Latten ein. Die Lattung bietet den grossen Vortheil dar, dass das Holz derselben frei und luftig liegt, daher auch längere Dauer hat als die Schalung, auf welcher einmal eingedrungene Feuchtigkeit immer Fäulniss erzeugt. (Fig. II 1.)

Prachtbausteine. Darunter versteht man alle Steinsorten, aus welchen die architektonischen Bestandtheile eines Gebäudes hergestellt werden. Diese Steine dürfen sich nicht zu schwer bearbeiten lassen und auch nicht zu dicht sein, ebenso müssen sie sich auch wetterbeständig erweisen. Die gebräuchlichsten sind dichte Kalksteine, wie die sogenannten Istrianer-oder Karststeine* weisse (Carraramarmore) oder gefärbte Marmorarten und selbst Granite; im Inneren der Gebäude, besonders für kleinere Gegenstände, auch Onix, Serpentin und Alabaster.

Der Farbe und dem Orte nach unterscheidet man viele Marmorsorten, deren wichtigste in ihrer gebräuchlichsten Bezeichnung hier angeführt werden :

Marbre africain ist rothbraun mit weissen Adern.

Marbre dAuvergne ist rosenroth, dabei mit violett, grün und gelb gemischt. Marbre de Balcavair ist grünlich, mit rothen und auch weissen Flecken. Marbre Balzato ist braun, ohne Flecken, mit weissen feinen Streifen, die grau werdenden Haaren gleichen.

Marbre de Barbanzon ist schwarz und weiss geadert.

<w

6d

Fig. II i.

Marbre de Saint bäume ist weiss und roth, mit gelb gemischt.

Marbre bigio nero oder gris noir ist ein dunkelgrauer antiker Marmor.

Marbre blanc ist ein glänzend weisser Marmor aus den Pyrenäen.

Marbre blanc veini ist ein weisser, grau geaderter Marmor aus Carrara, gewöhnlich Carrara Nr. 2 genannt.

Marbre bleu turquin ist ein blauer Marmor mit eingesprengten, verschiedenfarbigen Sternchen, der in der Nähe von Genua gefunden wird. ,

Marbre de Boulogne ist ein wolkichter Marmor von verschiedenen Farben mit grossen Flecken.

Marbre de Bourbonnais ist roth mit graublauen und gelben Adern.

Marbre de Bresse ist gelb mit weissen Flecken und findet sich bei Brescia in Italien.

Marbre Brocatelle ist gelb, roth, grün etc. schattirt oder wolkicht.

Marbre de Caën ist blassroth mit starken weissen Adern und Flecken.

Marbre de Çampan ist roth, weiss und grün gemischt, mit Adern und Flecken. Marbre de Carrara ist sehr weiss (der bekannte Bildhauerstein).

Marbre de Champagne sieht dem Brocatello ähnlich, nur kommen auch blaue, runde Flecke darin vor.

Marbre Cipolin ist weiss mit blass- oder meergrünen Wolken.

Marbre de Dinan ist vollkommen schwarz.

Marbre fior di Persica ist mit rothen und weissen Flecken, die ins Gelbe verlaufen.

Marbre de gauchenet ist rothbraun, mit etlichen w'eissen Flecken und Adern. Marbre de Givet ist schwarz mit etwas weissen Adern.

Marbre de Griotte ist roth und weiss.

Marbre de hon ist graulich und weiss mit etwas rothen Flecken, wie mit Blut vermischt.

Marbre Jaspe ist ein grüner Marmor auf Jaspisart.

!É::

.! *■ I .

.tM

ji:

HÉjjj

fil

Wl-di.

'é

WÊSM

Fig. II I a.

Fig. II I b.

Marbre jaune ist Isabellengelb ohne Adern, ähnlich dem Onix.

Marbre de Languedoc ist lebhaft roth mit grossen weissen Adern und Flecken. Marbre de Laval ist schwarz mit einigen weissen Adern.

Marbre de Leff ist blassroth mit grossen weissen Flecken und weissen Adern. Marbre Lumachello hat graue, weisse und schwarze Flecken, in Schneckenlinien gewunden.

Marbre de Margosse hat weissen Grund und braune Adern, wie Eisenrost. Marbre de St. Maximin ist schwarz mit gelben Adern und frisch von Farbe. Marbre de Nanmr ist schwarz, doch nicht so schön als der von Dinan. Marbre noir antique ist ein schwarzer griechischer Marmor, Luculleum genannt. Marbre occhio di pavone hat rothe, weisse und blaue Flecken, die den Augen in einem Pfauenschweif etwas gleichen.

Marbre de Paros ist schön weiss und wurde von den Römern sehr geschätzt, derselbe findet sich auf der Insel Paros im Archipel.

Marbre piccinisco ist gelblich, mit weissen Adern.

Marbre de Porta fanta hat grosse röthliche Flecken und Adern auf gelben und grauen.

Marbre Portor ist schwarz mit gelben Flecken und Adern.

Marbre de Rance ist schmutzig roth mit weissen und blaulichten Adern gemischt.

Marbre de Roque brue ist roth mit grossen runden weissen Flecken.

Marbre de Savoie ist roth mit verschiedenen Farben gemischt.

Marbre de Serancolin ist grau, gelb und blutroth, an einigen Stellen durchsichtig.

Marbre de Sicile ist rothbraun, weiss und Isabellfarbe, und hat längliche viereckige Flecken.

Marbre de Signan ist grünbraun mit rothen Flecken.

Marbre de Suisse ist schieferblau, wolkicht bis bleichweiss.

Marbre de Tray ist gelblich, weiss, grau und auch roth gefleckt.

Marbre de Theu ist schön schwarz glänzend, und leicht zu bearbeiten. Marbre vert ist ein antiker grasgrüner Marmor mit schwarzen Flecken von ungleicher Grösse und Gestalt.

Marbre de Vescovo hat grünliche und weisse Adern, welche sich durchkreuzen.

In neuerer Zeit hat die Granitindustrie einen besonderen bautechnischen Rang eingenommen, indem die von den alten Aegyptern vor Jahrtausenden geschaffenen und der Nachwelt so gut erhaltenen Baudenkmale ein so beredtes Zeugniss für die Güte dieses Bausteines abgeben.

Granit de Egypte oder der Thebaicum Marmor, wie er von den alten Italienern genannt wurde, kommt an Härte dem Porphyr gleich, lässt sich aber leichter schleifen und poliren. Die Farben der heute verwendeten Granite sind sehr verschieden, in Schweden findet man z. B. grünlich-rothen in Lysekil, ganz grünen inWarberg und dunkelrothen inWirbo, während der alte ägyptische Granit nur in einer violetten Farbe vorkommt.

Porphyr ist ein rother, mit kleinen weissen Quarzkrystallen gesprengter Eruptivstein von grosser Härte. Zu Säulenschäften, Postamenten, Vasen und anderen architektonischen Formen fand er von altersher vielfache Ver

wendung.

Serpentin ist meist von dunkelgrüner oder bräunlicher Färbung, oft auch gefleckt oder geadert. Frisch gebrochen lässt er sich leicht bearbeiten, und wird zu Schalen, Vasen, Säulen etc. verwendet. Im sächsischen Erzgebirge entwickelten sich neuestens grosse Serpentinindustrien besonders für chemisch-technische Gebrauchsgegenstände.

Bildhauersteine. Bei der Auswahl dieser Steine hat man auf ein

vollkommen gleichartiges Gefüge und eine gleiche Farbe, ebenso auf Dauerhaftigkeit und Schleifbarkeit zu sehen. Die gebräuchlichsten Arten hierzu liefern die Sandsteine und die feinkörnigen Kalke, vor Allem der weisse Marmor.

Ein Cubikmeter für den Bildhauer nach bestimmten Maassen zugerichteter Werksteine kosten in Wien pro Cubikmeter mittelharten Sandstein (Eggenburger) bei Stücken in der Grösse bis zu i nP iio bis 120 Kronen, bis zu 3 ms 150 bis 180 Kronen, über 3 m³ bis zu 200 Kronen, wobei Fuhrlohn und Frachtspesen inbegriffen sind. Carrara- oder Laaser Marmor stellt sich aber viel höher.

Künstliche Steine.

Es giebt verschiedene Arten künstlicher Bausteine, nämlich Ziegeloder Backsteine, und sogenannte künstliche Quader, welche aus Cement oder Kalk, in Verbindung mit Sand und kleineren Steinkörnern oder Schlacke bestehen.

Die wichtigeren künstlichen Steine sind:

Die sogenannten ägyptischen Ziegel oder Lehmpatzen. Diese bestehen aus Lehm, welcher mit Wasser gemengt, geknetet, in Formen gebracht und an der Luft getrocknet werden (ist der Lehm zu fett, so wird demselben Gartenerde, auch Häcksel, Flachs- und Hanfspreu etc. zugesetzt). Diese Luftsteine sind von geringer Festigkeit und gewöhnlich grösser als sonstige künstliche Steine. In Ungarn sind z. B. Lehmpatzen von folgenden Grössen gebräuchlich:

Länge

Breite 20 cm

16 „ 15 » 13 »

Stärke 16 cm

14    »

15    » 13 »

Gewicht

i m³ enthält 81 Stück

18-5

Kilog.

9 bis 9-5 „

8*5 » 9    «

6*5 » 7    «

Luftziegel oder ungebrannte Ziegel werden aus Lehm gefertigt, welchem in einzelnen Gegenden, wie bei der früheren Sorte, schwarze Erde zugesetzt wird. Die Steine erhalten meistens das Format der gebrannten Ziegelsteine, so dass sie zwischen diesen vermauert werden können. Die Steine haben die Farbe des Lehms, werden aber auch mit geeigneten Zusätzen gefertigt, in welchem Falle sie ein fast weisses Aussehen erhalten und selbst ohne Verputz in Aussenwänden lange Zeit Bestand haben.

Die Grösse ist in Uebereinstimmung mit dem Normalformat der gebrannten Steine.

cm

228

Diese Luftziegel werden aber auch mit Hilfe von Pressen bloss aus rohem Lehm ohne Wasserzusatz gepresst.

Gebrannte Steine, Ziegel. Ziegelsteine, Mauer- oder Backsteine geben ein für das Bauwesen sehr wichtiges Erzeugniss. Die Ziegel werden aus Lehm oder Thon aus der Hand gestrichen oder aber mit Maschinen gefertigt, und letzteres namentlich in Ziegeleien mit grosser Production. Das Material wird im Herbst ausgeworfen, dem Frost überlassen, auch im Winter wohl noch umgestochen. Es zerfallen hierdurch alle grösseren Klumpen, die Masse erscheint bröcklig und gleichmässig durchnässt, es scheiden sich manche schädliche Stoffe aus und man kann den Lehm oder Thon dann leicht in verschiedene Sorten theilen, wenn dieses nicht vorher schon geschehen sein sollte.

Später wird der Thon eingesumpft, d. h. in flache Gruben gebracht, hier mit Wasser übergossen und, nachdem er gleichmässig angefeuchtet ist, mit Hacken durchgearbeitet und dann so lange mit Füssen getreten, bis sich eine hinreichend plastische Masse gebildet hat.

Diese Arbeit wird bei Ziegelmaschinen immer maschinell, aber bei Handformerei sehr oft erst durch die sogenannten Ziegelschläger ausgeführt.

Die geformten Ziegel werden dann in der Luft oder in geheizten Räumen, oft auch beides zugleich, vollständig ausgetrocknet und hierauf in geeigneten Oefen gebrannt.

Gute Ziegel müssen beim Anschlägen einen hellen Klang geben, ohne Risse und grössere Beimischungen sein, eine reine und gleichartig muschelige Bruchfläche zeigen, auch ein gleichmässiges Format mit glatten Flächen und scharfen Kanten haben, Wasser nicht lebhaft aufsaugen und schliesslich stark erhitzt und in Wasser abgekühlt, nicht zerspringen.

Mauerziegelformate verschiedener Länder.

Länge

Breite

Dicke

Oesterreich (die Wiener Bauordnung vom 17. Januar 1883 schreibt Abmessungen vor, von): Ungarn. Die Formate sind sehr verschieden und variiren von .............. . .

cm

cm

cm

29

14

6'5

bis

32

16

28

7'5

Italien. Verschiedene Formate ...    . . . .

Frankreich Sogenannte „briques de Bourgogne”, „briques de Vaugirard”, „briques de Passy” Vornehmlich in Nord- und Mittelfrankreich ist ein Format in Gebrauch von.........

England. Sehr verschiedene Formate.....

Belgien und Niederlande. Dort sind im Gebrauche :

Mercilbecks und Brabanter . . .......

Derdelings.................

Waalsteine ..................

Pflasterziegel..............

Schweiz. Sehr zahlreiche Formate. Nach Beschluss des Schweizer Architekten- und Ingenieurvereines soll die Einführung des Formates angestrebt werden von...............

22—33

r3'5 ii -17

22

24

27

22

26

M M .1H l-i M

Oj t-t O

5 5. 6 u. 7

6 u. 5‘5 7 u. 6

22

15

22

24

25

11 u. 1-05    6 u. 5

7'3

3-8

10-5

12

12

6 u. 6'5

Es giebt in Wien verschiedene Gattungen gebrannter Ziegel:

1.    Gewöhnliche Mauerziegel in dem patentmässigen Formate von 29 cm Länge, 14 cm Höhe und 6¹5 bis‘7 cm Breite, mit welchen Steinen die glatten Mauern aufgeführt werden.

2.    Pflasterziegel im Formate von 26 cm Länge, 15¹80» Höhe und und 4 cm Breite für die Pflasterungen auf Dachböden.

3.    Gewölbsziegel (parallelopipedförmige) im Formate von 23¹7 cm Länge, 15¹80» Höhe und 70» Breite, in denselben Maassen auch hohle.

4.    Gewölbsziegel (keilförmige) im Formate von 28¹9 cm Länge, 13¹80» Höhe und 5¹5 mit 6¹6 cm Breite und sogenannte Brunnenziegel im Formate von 20¹5 mit 23¹7 cm Länge, 15¹8 cm Höhe und 7 cm Breite.

5.    Gesimsziegel (parallelopipedförmige) in verschiedenen Dimensionen: 47 cm Länge, 22¹50» Höhe und gern Breite; 55 cm Länge, 22¹50« Höhe und 10 cm Breite; 65¹00« Länge, 25¹00« Höhe und 10 cm Breite; 700« Länge, 27¹50« Höhe und wo cm Breite; das grösste Format mit 800« Länge, 27¹50« Höhe und 11 ¹ ocm Breite.

6.    Profilirte Gesimsziegel¹) und Verkleidungsplatten in den verschiedensten Dimensionen und Formen ohne bestimmte Normalprofile.

Verkleidungsplatten zur Herstellung von Ziegelrohbau-Façaden werden von der Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft unter folgenden Normen hergestellt:

Die grossen Anforderungen, welche derzeit an eine Ziegelrohbau-Façade gestellt werden, das vielfach betonte Bedürfniss, dieselbe in verschiedenen Farbentönen durchführen zu können, um auch eine polychrome Décoration der Mauerflächen zu erzielen, hat der obigen Actiengesellschaft Anlass zur Erzeugung von Verkleidungsplatten im Wiener Ziegelformate gegeben, welche es ermöglichen, das fertig hergestellte Mauerwerk aus gewöhnlichen Ziegeln von beliebigen Dimensionen, in schöner und dauerhafter Weise zu verkleiden.

Die so hergestellte Wandverkleidung ist die dauerhafteste unter allen bisher bekannten, sie trotzt dem Einflüsse aller Atmosphärilien und überdauert jeden Ziegel oder Stein. — Solche Wandflächen lassen sich mit Wasser, mit Säuren und Alkalien reinigen und erhalten damit jedesmal wieder ihre ursprüngliche Farbe und Schönheit.

Die ausserordentliche Härte und Glätte des Materiales bietet die möglichste Garantie gegen zufällige und absichtliche Beschädigungen. Es eignet sich diese Art der Wandverkleidung daher in vorzüglichster Weise zur Herstellung von Façaden an Palais und Zinshäusern, an Villen und Riegelwandgebäuden, an Nebengebäuden, wie Pferdestallungen, Wagenremisen und Waschküchen, ferner zur Verkleidung von Gebäuden und Gartenmauersockeln, von Wänden in Küchen, Aborten und Stallungen anstatt der glasirten Kacheln, von Fabriks- und Maschinenräumen, zur Herstellung von Fussbodenpflasterungen u. s. w.

Sie ist ferner, weil, wie schon erwähnt, unabhängig vom Ziegelformate, vorzüglich geeignet zur Herstellung von Rohbaufaçaden an Oertlichkeiten, wo die Beschaffung von Rohbau- und Verkleidungsziegeln schwierig oder ganz unthunlich ist, da die verpackten Platten ein relativ geringes Volumen einnehmen und nur unwesentliche Transportkosten verursachen.

Es werden in dieser Fabrik Façadeverkleidungsplatten in nachstehenden Dimensionen und Farben erzeugt (siehe Seite 36).

Mit diesen Formaten lassen sich alle, bei der Verkleidung von Wandflächen vorkommenden Fälle leicht lösen; die Art der Eckbildung aber geht aus den beiden Figuren II 1 a und II 1 b (Seite 31) hervor, woraus ersichtlich, dass die mit l/₄ Rundstabe versehene Platte Nr. 4 die Abdeckung der Eckfuge ermöglicht.

Das Versetzen der Platten geschieht nach Ausführung der Mauerung bei offenen Fugen mittelst Portlandcement- oder hydraulischem Kalkmörtel. Die Fugen des Verkleidungsmateriales sind mit 8 mm Breite angenommen und sollen, im Interesse einer guten Wirkung der Fuge, mit tiefliegendem Mörtelband verbrämt werden. Hierzu bedient man sich eines Mörtels aus gewöhnlichem Weisskalk, Ziegelmehl (anstatt Sand) und etwas gebrannter Terra-Siena, Kienruss etc. als Färbemittel.

Für die Herstellung 1 m- zu belegender Fläche werden 85 Stück solcher Platten, Format Nr. 1, benöthigt.

Das Gewicht 1 nt¹ Platten beträgt beiläufig 36-5 Kilog. und können daher 260m'¹- (22.500 Stück) Platten in einen Waggon von 10.000Kilog. Tragkraft verladen werden.

Nr. I.

-< 67 y

-<.........142.........>-

Nr. 2.

217

Nr. 3.

-< 67

Nr. 4.

•< 67 V

beiläufig 20”% dick .

Beiläufiges

Gewicht pro 100 Stück

. . 41 Kilog.

• • 57

. . 20

braunroth; naturgelb ;

■ schwarzbraun; weiss ;

sandsteinfärbig.

• • 43

-C.........142........>- 20.

Derzeit notiren:

Façadeplatten Nr. i mit Kronen 12.50, Nr. 2 mit Kronen 17.—, Nr. 3 mit Kronen 9. —, Nr. 4 mit Kronen 13.— für 100 Stück.

Dachziegel. Der Bruch guter Dachziegel muss feinkörnig und gleich-massig erscheinen. Es dürfen darin grössere Sandkörner und Kalkstücke ebensowenig Vorkommen, wie Risse und Sprünge. Sie müssen beim Anschlägen einen hellen, reinen Klang geben. In Wasser getaucht sollen sie Wasser lebhaft, anziehen, aber bald nach dem Herausziehen wieder trocken erscheinen. Die Ziegel müssen auch möglichst leicht sein, dabei Wetterbeständigkeit haben und sich nicht werfen oder ziehen. Die Formen der Dachziegel sind sehr mannigfacher Art.

Am meisten im Gebrauch sind die Biberschwänze, Flachziegel, Zungensteine, Ochsenzungen, Plattziegel etc. genannten. Dieselben haben meistens 35 bis 40 cm Länge, 15 cm Breite und 1*5 bis 2*2 cm Stärke, und hängen mit Nasen auf den Dachlatten entweder sind sie unten abgerundet, mit gebrochenen Ecken oder nach einem Spitzbogen abgegrenzt.

Ferner sind halbe Biberschwänze oder Ortziegel in halber Breite wie die vorigen zum Abschluss der einzelnen Reihen an den Dachkanten in Verwendung.

Auch gehören zum Dache First- oder Hohlziegel. Dieselben haben 38 bis 42 cm Länge, bilden einen nicht ganz vollen halben, abgestumpften Hohlkegel und sind an der einen Seite 18 bis 21 cm, an der anderen 13 bis 1.6 cm weit. Diese Ziegel dienen zum Eindecken der Firste und; werden ausserdem zur Herstellung des sogenannten Prinzendaches benützt, wobei die Ziegel, Nonnen und Mönche genannt, an entsprechenden Stellen mit Nasen versehen sein müssen, mit denen die ersteren auf der Lattung hängen, die anderen sich aber gegeneinander stemmen.

Andere Dächer werden.aus den sogenannten Passziegeln gebildet, welche die .Form eines liegenden S haben und ineinander, greifen, mit Nasen auf die Latten gehängt und in etwa 50 cm Länge und 24 bis 32 cm Breite angefertigt ..werden.

.Ebenso werden die.Dachpfannen oder Breitziegel. in verschiedenen Gegenden vielfach zur Eindeckung der Dächer. benütst.. Die Form dieser

ist den vorigen ähnlich, aber weniger gekrümmt. Die „Ostseepfannen” sind circa 40 cm lang und 26 cm breit. Die kleineren holländischen Pfannen haben 34 cm Länge und 25 cm Breite, und die rheinischen Pfannen nur 32 cm Länge und 21 cm Breite. Die Stärke dieser sämmtlichen Pfannen ist durchschnittlich 1-2 bis 1*5 cm.

Zu erwähnen sind dann noch die „römischen” Dachpfannen und die Quadratziegel. Erstere sind flach, an den Langseiten rundlich aufgebogen. Dieselben liegen auf den Latten und die Fugen werden durch kleine Hohlziegel bedeckt. Die anderen sind quadratisch mit 26 bis 30 cm Seite, haben an der Ecke zum Anhängen an die Latten eine Nase oder Löcher zum Aufnageln wie die Schiefer. Häufig sind auch die Ecken gebrochen.

Die verschiedenen Dachziegelfabrikate der Wienerberger Ziegel-fabriks- und Baugesellschaft in Wien sind Fig. II 2 bis II 8 gezeichnet:

Fig. II 2. Flacher, gewöhnlicher Handstrichziegel mit Nase.

Fig. „ 3. Flache, fein geformte Dachplatte.

Fig. „ 2. Wellenförmiger gewöhnlicher Dachziegel.

Fig. „ 4. Italienischer gewöhnlicher Dachziegel.

Fig- ?) 5 und 6. Gewöhnlicher Handstrichbiberschwanzziegel.

j Kleine, fein geformte Biberschwanzziegel.

Fig. „ 4 a.

Fig. „ 4 b.

Fig- » 5 a* ’

Fern geformte Biberschwanzziegel mit Abschrägung.

Fig. „ 5 b.

Fig. „ 5 c. b ig. 5) 5    *

Fig. „ 6 a. 7 und 8. Gewöhnlicher Handstrichfirstziegel.

Fig. „ 7 a. Italienischer gewöhnlicher Handstrichfirstziegel.

Fig. „8 a.

Fig. „8 b.

Fig. „ 8 c. J.Fein geformte Firstziegel mit Nase.

Fig. „ 8 d.

Fig. „ 8 e.

Hierzu treten dann die Falzziegel, welche in neuerer Zeit in den verschiedensten Formen gefertigt sind. Dieselben haben Nuthen und Rippen in solchen Formen, dass sie dicht zusammenpassen. Sie werden mit Nasen auf Latten gehängt, erfordern eine sehr genaue, nur mit Maschinen ausführbare Form und liefern ein leichtes, gut aussehendes und haltbares Dach.

Dachfalzziegel. Diese höchst wetterbeständigen Dachfalzziegel werden seit dem Jahre 1873 aus den allerbesten und reinsten Schichten der berühmten mächtigen Thonlager am Wienerberge von der Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft in Wien in zwei grossartigen Fabriksanlagen mittelst verbesserter Maschinen erzeugt und bieten gegen das gewöhnliche Schiefer- und Ziegeldach, bei mindestens gleicher Haltbarkeit und bei sehr gefälligem Aussehen, bedeutende Vortheile.

1.    Das F'alzziegeldach ist fast um die Hälfte leichter als das gewöhnliche, doppelt gedeckte Ziegeldach.

2.    Wegen seiner eigenthümlichen Construction und dem Ineinandergreifen der Falze braucht der Dachstuhl nur eine Neigung von 20 bis 30° zu erhalten und wird nur auf eine Weite von 33 bis 35 cm gelattet. Es

c?

•^50

Fig. II 4.

Fig. II 5-

Form der Dachfalzziegel, Fig. II i O, II ii, II 12. Am Zusammenlaufe des Firstes mit zwei, drei oder vier Walmen (Graten) wird eine passende Glocke aufgestülpt, welche die Enden der einmündenden Walm-ziegel, sowie der Firstziegel in sich aufnimmt und so diese Stelle ab-schliesst. Zugleich kann diese Glocke als Träger einer Spitze oder einer mehr oder weniger ausgebildeten Kreuzblume dienen.

Solche Glocken werden als Abschluss in jeder gewünschten Form und passend für die Dachneigung im Style des Gebäudes angefertigt. Die gebräuchlichsten Formen hiefür sind in Fig. II g dargestellt.

Bei dem Eindecken mit Dachfalzziegeln hat man zu berück

sichtigen :

I. Die Dachneigung. Die Oberfläche der Falzziegel liegt bei circa II Procent Dachneigung horizontal. Es giebt dies für iO>» Sparrenlänge eine Firsthöhe von i'iom. Was über i• io m an Firsthöhe dazu kommt,

macht den Fall des Daches aus.

So wird bei 15 Procent Dachneigung der einzelne Ziegel 14 mm Fall haben, was sehr wenig ist, aber für offene Schuppendächer bei Sparren-

ergiebt sich hieraus eine Ersparniss an Dachstuhl, Lattung und einzudeckender Fläche bis zu 20 Procenten gegenüber dem gewöhnlichen Ziegeldach.

3. Das Falzziegeldach ist von jedem, auch ganz ungeschulten Arbeiter leicht und sehr schnell einzuhängen, soll in der Regel nicht mit Kalk verstrichen werden und ermöglicht eine bedeutende Ersparniss an Dachdeckerarbeit.

4.    Das Dach wird sehr dicht gegen Regen und Schnee und bedarf nahezu gar keiner Reparatur. Besonders das Modell C (Patentfalzziegel) bietet grosse Sicherheit gegen Windschaden.

5.    Wegen seines geringen Gewichtes und der damit verringerten Transportkosten eignet sich der Falzziegel auch für jene Gegenden, wo gute, wetterbeständige Dachziegel nicht leicht zu beschaffen sind, und wo solche auf weite Distanzen zugeführt werden müssen.

<?

465

-370-

Fig. II 2.

Fig. II 3.

<*■ -

■4?0-

0"'

längen von 4 oder 5 m als Minimum gelten kann. Bei so kurzen Sparren kann eine Dachneigung von 20 Procent schon als eine ganz zweckmässige angehen, während man bei Sparren von über 7 m Länge nicht unter 25 bis 30 Procent herabgehen sollte.

£>..

Os.

<- -10Q--

PS

♦-120 >

- -

s.S

CS

QD

og

•V

<• -160- •-»

.. ; *

o / flÜK'

CM i I Sjggl

%e.

;'Y

-,

il

o>

Fig. II 6.

T'.

Y»

-Q

CO

<-Ç8-»

Fig. II 7.

/ --*------003 ■"

q7

‘A

'à

03

V.....002----»

°s

•J!

Ijf!

<iS>

Bei der Ausmittelung des Ziegelbedarfes für eine einzudeckende Dachfläche rechnet man unter Berücksichtigung von Bruch beim Transporte und der Manipulation, der unvermeidlich ist, mit vollster Sicherheit 15 Dachfalzziegel für 1 m¹ Dachfläche; bei grossen Dachflächen wird man unter normalen Verhältnissen jedoch nie diese Zahl erreichen.

Es wiegen:

nach Modell

.    .    3120    2750    2375 Kilog.

•    •    4370    38*30    34-40    „

.    .    157-20    138-50    123-70    „

1000 Stück Dachfalzziegel .

1 ni¹ Dachfläche ....

1 Quadratklafter ....

Man ladet in einen Waggon von

10.000 Kilog. Tragkraft.....3200    3600    4200 Stücke

sammt dem nöthigen Zugehör (Halben-, First- und Walmziegeln, Dachfenstern etc.).

Auf gut erhaltenen Strassen kann man als Ladung für ein Paar guter Pferde 700 Stück Dachfalzziegel rechnen.

*-420->

Ci

J.

<y-

**0

< 120 >;

V..A

c.

/N

8d

Fig. II 8.

3- Die Anleitung' für das Latten und Decken. Auf ioo wr Dachfläche sind 300 laufende Meter Ziegellatten und kaum 3 Kilog. Nägel zu rechnen. Sorgfältiges Latten ist das hauptsächlichste Erforderniss für dichtes

Decken.

Bevor gelattet wird, sollten die Giebel zugemauert und die Dachvorsprünge verschallt sein.

Es werden zu unterst zwei Latten (also doppelte Dicke) in genau gerader Richtung aufgenagelt. Hierauf wird die zweitunterste Latte so gelegt, dass ihre obere Kante von der Unterkante der Doppellatte absteht:

bei Modell

7J

Grenzen von 33 bis 34 cm, bei Modell C zwischen den Grenzen von 34¹/4 bis 34 ’/j, cm verändert werden. Wenn irgend möglich, sollte die Lattung von 33V2cm bei Modell A und B und von 34¹/icm bei Modell C beibehalten werden, weil sich so die Ziegel am besten decken. Die übrige Sparrenlänge theilt man so ein, dass die letzten Ziegelreihen an den First von beiden Seiten des Daches her nahe zusammen kommen, am besten für Modell A

. ____

I i;r|

Fig. II 9.

und B auf 2 cm, bei Modell C auf 4 cm von der Firstlinie. Höchstens dürfen sie bis zu 10 cm auseinander stehen, da der Firstziegel nicht mehr überdecken kann. Noch besser wäre es jedenfalls, wenn die Sparrenlängen so gewählt würden, dass beim Latten für die günstigste Ueberdeckung kein Rest bliebe. Ihre Längen ergeben sich aus nachstehenden Formeln:

Fi

Rauten-Falzziegel Modell B

Fig. II li.

Rippen-Falzziegel Modell A

Fig. II 10.

Patent-Falzziegel Modell C

Fig. II 12.

Modell A: Sparrenlänge = (n—1) 33A -j- 3¹ *5 + 2 = («—1) 33-5 + 34-5 4-2 = («—O 34-2 5 + 30-5 + 4

Für Rippenziegel,

„ Rautenziegel „ Patentfalzziegel wenn n die Anzahl der Ziegelreihen bedeutet.

Aus diesen Formeln ergeben sich nachstehende Sparrenlängen in

B:

C:

Metern :

n , as 1 egelmässige Einlatten ist ein Haupterforderniss für das nachherio-e ec-en. Je sorgfältiger und schöner gelattet ist, desto leichter und schneller

äir ecka>‘ die einzelnen Ziegel fallen von selbst in ihren Schluss und das Dach wird dicht und sauber.

zuerst.

Anzahl

der

Ziegelreihen n

Sparrenlänge für jede Dachneigung bei

Sparrenlänge für jede Dachneigung bei

Anzahl

____ der    ______

Modell A \ Modell B Modell C Ziegelreihen n Modell A Modell ßl Modell C

hO OOVI ObCn 44 OJ

MtmususäBurs

10 ,4 m t—l m

b®»    w ,o u H H H

ssrszsus    àtüds

g ^ 0 p; p. & % £ g.'g £ o

NNCOCOOOCtCiOibbbHHHŃilh;^

WWMWIH. WMMWMM

Cb ro CO 01 VO o Ob pC O ro IN

O O o H h h f-l ri rö frj

f-.

Z/

'S.

V-

Soll eine Hängerinne aus Blech (Fig. II 13) oder ein Blechsaum mit Saumrinne (Fig. II 14) angeordnet werden, so geschieht diese Arbeit

Man beginnt das Decken mit Ziegeln von rechts nach links, von der Traufe nach dem First blickend. An der rechten Seite unten wird angefangen und staffelförmig schräg nach links und oben fortgedeckt, so dass die unteren Reihen immer voraus sind und die oberen nachrücken.

An dem Patentfalzziegel, Modell C, befindet sich eine durchbohrte Nase, welche es ermöglicht, mittelst eines weichen (ausgeglühten) Drahtes den Ziegel an die Latte auf solchen Dächern, die dem Sturme allzusehr ausgesetzt sind, anzubinden (Fig. II 15). Es genügt vollkommen, wenn im Bereiche eines jeden Quadratmeters drei Ziegel angebunden werden.

Dort wo eine Saumschalung, auf welcher die Ziegellatten voll aufliegen, das Anbinden der Patentfalzziegel hindert, werden diese vorerst an einer geeigneten Stelle durch Bohren oder Dornen mit zwei Löchern versehen und dann angenagelt.

Die Falzziegel eignen sich auch in vorzüglicher Weise zum Abdecken von Mauern an Stelle der Rollschaar. In diesem Falle werden die Ziegelsaat in Mörtel gelegt.

8. Feuerfeste Ziegel sind gebrannte Steine, welche nur zur Herstellung von Feuerungsanlagen benützt werden. Dieselben haben meistens schon die für den Bau vortheilhaften Dimensionen, und zwar liefert die k. k. privilegirte Erste Floridsdorfer Chamotte-, Steinzeugröhren- und Thon-waarenfabrik Lederer&Nessényi, Floridsdorf und Wien, I. Operngasse 14, Chamotte- (feuerfeste) Fabrikate in erprobten Qualitäten zur Verwendung bis zu den höchsten Feuergraden. Für Dampfkesselmauerung, fürKohlen-und Oelgasöfen, Glas-, Cupol-, Schweiss-, Hoch-, Kalk-, Puddling-, Siemensund Martin-Schmelzöfen. Für die Einmauerung von Braupfannen, Malzdarren, für Backöfen, Spodiumfabriken etc. und für Heizungsanlagen überhaupt.

¹

In Deutschland existiren besondere Normen für Formziegel, die sich bei uns nicht Bahn brechen konnten.

Normale Formate.

Chamotteziegel Fig. II 16.

gerade Nr. I.

keilförmige Nr. 2, 3 und 4

Länge

Breite

Stärke

pro Stück ca. schwer

Länge

Breite

Stärke

pro Stück ca. schwer

Millimeter

Millimeter

125

Millimeter

125

Millimeter

Kilogramm

Millimeter Kilogramm

65/52 80/52 65/52 80/65

Ausser diesen normalen Formaten werden alle in dieses Fach einschlagenden Fabrikate in allen Formen und Grössen erzeugt.

Millimeter

250

265

290

316

132

145

158

65

80

65

80

3'¹

46

4-8

6-5

237

265

290

316

132

145

185

2-8

4'2

Chamotteplatten I. Qualität Fig. II 17.

scharfkantig und genuthet Nr. 5 und 6

Länge

Breite

Stärke

pro Stück ca. schwer

Länge

Breite

Stärke

pro Stück ca. schwer

Millimeter

Millimeter

Millimeter

Kilogramm

Millimeter

Millimeter

Millimeter

Kilogramm

316

316

26

316

316

3i6

632

632

3i6

3i6

40

632

800 I

52

40

395

395

52

10

800

800

52

80

50

100

475

395

475

52

52

52

12-5

800

800

100

16

23

1000

1000

100

125

200

Chamotte-Radien Nr. 7 Fig. II 17.

und Chamotte-Ringe zur Ausführung von Herden,Fig. II18

Innerer

Durch

messer

Fleisch

stärke

Ziegel

höhe

Nr.

Stückzahl auf einen Kreis

pro Stück ca. schwer

Nr.

Durchmesser

äusserer innerer

Höhe

434

IOO

100

475

263

95

80

10

13/a

210

ioo

70

224

600

60

75

800

US

120

57

100

12

175

i 11 0-50

I3/b

13/c

320

190

150

190

200

IOO

12

1000

120

IOO

12

4‘5

14/f

470

285

22

3I5

145

300    250

210

9. Hohle (gelochte) und poröse Ziegel. Diese Ziegel werden nur bei Mauern angewendet, welche das möglichst geringste Gewicht haben sollen.

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Fig. II 16.

Nr. 5.

Nr. 5.

Nr. 6.

Fi g. II 17.

:::i|

Nr. 22.

Nr. 13/b.

Nr. 14/f.

Nr. 13/a.

Fig. II 18.

Auch als Gewölbssteine finden sie vielfache Anwendung. Die Hohlziegel werden nur mittelst Maschinen gepresst, während die porösen Ziegel auch aus gewöhnlichem Lehm, welchem eine grosse Quantität Sägespäne zugesetzt wurde, geschlagen werden können. Die Sägespäne verbrennen und die Ziegel werden dadurch porös und leichter.

Die Formate sind jene der gewöhnlichen Mauerziegel.

IO. Klinkerziegel. Diese Steine widerstehen allen vorkommenden Einflüssen und werden erzeugt, indem man sie bei grosser Hitze halb verglasen lässt, wodurch sie eine grosse Härte erlangen. Die holländischen Klinker werden aus einem Thon gebrannt, welcher an den Ufern der dortigen Canäle gegraben wird, und sich in Folge seines grossen Quarzgehaltes beim Brennen sehr leicht verglast. Die Formate sind aber viel kleiner als die Mauerziegel.

Die k. k. privilegirte Erste Floridsdorfer Chamotte-, Steinzeugröhren-und Thonwaarenfabrik Leder er & Nessényi, Floridsdorf und Wien, liefert Klinkerplatten und Stöckel zur Plasterung von Trottoirs, Höfen, Fabriksräumen, Schlachthäusern, Perrons, Rampen, Stallungen, Waschräumen, dann für Räume, in welchen mit Wasser, Säure oder Fett manipulirt wird, ferner für Wandverkleidungen (dieselben besitzen einen derartigen Härtegrad, dass die Oberfläche selbst mit Stahl nicht geritzt werden kann), in folgenden Formaten Fig. II 19 und II 20.

Nr. I 4-, 8- oder çkuppige Platten, grau oder

gelb............

„ I 4-, 8- oder gkuppige Platten, roth und

braun...........

„ I 4kuppige Platten, gelb......

„ II abgefasste Stallstöckel, mit glatter Oberfläche grau und gelb.......

mm stark cm lang cm breit

28—30    16

28—30

33—35

O VO

50    17

16

Nr. I, 4kuppig. ! I

.1

if 1

Nr. I, Okuppig.

FÎ

Fig. 11 19.

Nr. H, glatt

Nr. IT/a, 2theilig

Nr. Il/b, 3thci!ig

Fig. II 20.

„ Il/a abgefasste Stallstöckel, mit 2tlieiliger Oberfläche, grau und gelb .

„ Il/b abgefasste Stallstöckel, mit 3theiliger Oberfläche, grau und gelb .

„ II abgefasste Stallstöckel, mit glatter Oberfläche, grau und gelb ......

„ II abgefasste Stallstöckel, mit glatter Oberfläche, braun .    .    .    .    .    .

50    17

50

17

65    17

65

„ III gerippte Diagonalplatten, gelb .    .    . 20—22

„ IH/a

gelb und grau,

Gewicht der 18—20 20—22 28—30 33—35 50—65 mm starken Klinker

2 farbig.....

Glatte Platten, naturfärbig, gelb

20—22 18—20

circa 43

48    65

80

125 145 kg pro m²

Auf 1m² werden 38 Stück, 16/16 cm grosse Platten gerechnet.

i „lii,

i -,

98    „    17/6 „

42    „    óeckige Platten

Stöckel

19

ii. Gebrannte Thonarbeiten sind:

Terracotten. Figuren, Vasen, Gartenverzierungen und Bauornamente in vorzüglichster Ausführung aus wetterbeständigem Thonmateriale in gelber, weisser und rother Farbe.

Majoliken nach Art der Lucca della Robbiawaare oder in moderner Technik, mehrfarbig decorirte Wandplatten, glasirte Dachziegel in allen Formen und Farben.

Mosaikfussbodenbelegplatten in allen Farben und Dessins von vorzüglichster Haltbarkeit und Schönheit (Mettlacher Art).

Ofenfabrikate. Weisse Emailschmelzkachelöfen, Bauernöfen und altdeutsche Kachelöfen, braun und grün glasirt oder in Majolikafarben ausgeführt,

o-'

j.-o

W

Wbb

SÄ

RÎ

c;

sono

MS>

-■>

(»¥■?

Æav

f^K

u™

Ilia

iSWjj

G?

VI

k_J

il

■V

.öS?' /

J,

tr

wm

rt

13

VI

" --!fe V“;}

4. y/

'V]

„A

!(

US

f'/>

</

Ife-aw^

JM

Dm

A

fi J

5AT VR

Fig. II 21, 22.

Rococo- und dessinirte Salonöfen (Meissner Art) in weisser oder Elfenbeinfarbe, Oefen für Gasheizung.

Badewannen und Wandverkleidungsplatten, Herdkacheln etc.

Steinzeugwaaren. Wasserleitungsröhren in allen Weiten, Abortschläuche, Schornsteinaufsätze, Pferdemuscheln, Futterbarren, Jaucherinnen etc. Chemische Apparate, Gefässe für Vergolder, Photographen etc. aus vollkommen säurebeständiger Masse.

Poterien und Glashausheizrohre, Warmluftcanäle, Thermometerziegel.

Poröse Drainage röhren etc., welche vielfache Verwendung im Bauwesen finden.

Terracotten. Für feinere Terracottawaaren, Fig. II 21, 22, muss der Thon sehr fein geschlemmt werden und nachdem er die erforderliche Verbindung erfahren hat, wird er erst geformt.

Grössere, reich profilirte Gesimsziegel und Architekturstücke werden in Gipsformen ausgedrückt, "wobei, um die Herstellung nicht zu vertheuern, das Einsetzen von Keilstücken und Verschneidungen in den Formen so viel wie möglich zu vermeiden sind. Zur Erhöhung der Festigkeit und Erhaltung der ursprünglichen Form wird der geschlemmte Thon mit Sand, auch mit Chamotte versetzt.

Majoliken. Sind eigentlich eine Specialität der italienischen Fayenceindustrie, die in neuerer Zeit als Façadendecoration vielfach Verwendung finden, indem sich diese mit Glasur überzogenen Thonwaaren durch ihre Schönheit und Mannigfaltigkeit von Formen und Farben besonders auszeichnen.

Mosaikplatten für Fussbodenbelag der Thonwaarenfabrik zu Inzersdorf am Wienerberg:

Allgemeine Bemerkungen über Mosaikplatten als Fussbodenbelag.

Die Mosaikplatten zur Fussbodenbekleidung (sogenannte Mettlacher Platten) bestehen aus besonders hart gebrannter Steinmasse. Härter als Stahl, an dem sie Funken geben, vertragen diese Platten ohne Nachtheil die lebhafteste Frequenz und widerstehen ebenso jeder Abnützung durch den Gebrauch wie allen Witterungseinflüssen im Freien. Sie sind also der vorzüglichste Belag von FussbÖden in Kirchen, Schulen, Theatern, Bahnhöfen, Versammlungs- und Fabrikslocalitäten, Verkaufsläden, Restaurationen, Küchen, Bade- und Waschräumen, Corridors, Altanen, Veranden, Gewächshäusern, Maschinenstuben, Gähr- und Malzlocalitäten.

Stärkere Sorten sind für Trottoirs, Hofräume, Durchfahrten, Pferdestallungen etc. bestimmt. Die Mosaikplatten finden aber auch immer mehr Aufnahme zur Bekleidung von Wandflächen, besonders aber zur decorativen Behandlung von Aussenfaçaden, für die auch glasirte Mosaikplatten in prächtigen Farbentönen geliefert werden.

Die einfarbigen (Uni) Platten werden in zwei Sorten hergestellt:

a)    in Naturfarbe, gelblich bis braunroth (billigste Sorte);

b)    in diversen Farbentönen, die durch Auflegen von Farbmassen erzielt werden.

Die dessinirten Platten zeigen auf ihrer Oberfläche stylgerechte Muster in Zeichnung und Farbe, welche nicht durch blossen Farbenauftrag, sondern durch Einlegen der das Muster darstellenden farbigen Theile auf eine Tiefe von 3 bis 4 mm in den Plattenkörper hergestellt sind.

Ihrer Form nach sind die Platten vier-, sechs- oder achteckig und unterscheiden sich in:

a)    Normalplatten von circa 22 mm Dicke;

b)    Trottoirplatten von circa 35 mm Dicke, und

c)    Pflaster platten von circa 50 mm Dicke.

Von allen viereckigen (quadratischen) Platten dienen 36 Stück zum Belegen der Fläche eines Quadratmeters, von sechseckigen Platten sind hierzu 30 Stück, von achteckigen Platten 25 Stück mit ebensoviel viereckigen Einlageplättchen erforderlich.

Im Allgemeinen wird der zu belegende Fussboden in Felder getheilt, die mit dem sogenannten Fondmuster ausgelegt und mit dem passenden Friesmuster umrahmt werden.

Bei Bestellungen auf diese Platten erbittet sich die Fabrik einen Plan der zu belegenden Fläche. Es ist nicht erforderlich, dass dieser kunstgerecht nach dem Maasstabe aufgezeichnet sei, wohl aber müssen die Maasse in Metern genau in Zahlen eingeschrieben sein. Thür- und Fensternischen, sofern sie ausgelegt werden sollen, sind nach Lage und Dimensionen kenntlich zu machen.

Die Bestellung nach Legeplan ist die zuverlässigste, ausserdem können aber Bestellungen nach Stückzahl der Platten aufgegeben werden, und ersuchen wir in diesem Falle um Angabe:

a)    der Anzahl Friesplatten und Eckstücke (sind ausspringende Winkel vorhanden, denen der Fries folgen soll, so sind auch diese besonders zu bemerken);

b)    der Anzahl der Platten für den inneren Raum, den sogenannten Plan oder Fond;

c)    bleiben an den Seiten Streifen übrig, die breit genug sind, dass sie einfarbig dunkel ausgelegt werden können, muss hiefür die nöthige Anzahl solcher Platten ermittelt werden, wobei etwa sich ergebende y₂, '/₃, ²/₃ Platten besonders anzugeben sind.

Das Theilen der Platten. Theile von Mettlacher Platten werden durch Trennung ganzer Platten hergestellt und gleichfalls geliefert. Die

_ . Platten sind leicht und mit grosser Sicherheit nach allen

cv

Fig. II 23.

Richtungen in gerader Linie spaltbar. Um diese Spaltung zu bewerkstelligen, zeichnet man mittelst eines Bleistiftes und Lineales auf der Vorder- und Rückseite genau den gewünschten Riss vor. Handelt es sich z. B. darum, die Platte in zwei Dreiecktheile zu trennen, so zieht man auf der Vorder- und Rückseite die Linie a b (Fig. II 23). Hierauf wird die Platte mit der Rückseite auf eine 10 mm starke, etwas grössere Kautschukplatte gelegt und führt man mittelst eines scharfen, sehr hart gestählten Steinmeisseis und Hammers zuerst bei a, dann bei b auf der Vorderseite in der Richtung der gewünschten Theilung zwei ziemlich kräftige Hiebe und ritzt dann mit 3 bis 4 Meisseihieben die ganze Linie durch. Nun dreht man die Platte um und verfährt genau so mit der Rückseite. Ein etwas kräftigerer Hieb in der Plattenmitte und in der Richtung der aufgerissenen Linie trennt nun die Platte scharf in der gewünschten Weise. Bei nur einiger Uebung gelangt man bald zu dem Gefühle, wie kräftig die nöthigen Schläge sein müssen. Ein halbwegs geschickter Lehrling theilt pro Stunde leicht 20 bis 25 Platten. Ist von einer Platte nur ein Stück abzuhauen, so stellt man die Platte erst hochkantig und haut ein Stück nach dem anderen ab, bis man fast die gewünschte Gestalt erhält, und stellt dann auf der flach auf das Knie gelegten Platte mit Hammer und Meissei die scharfe Kante her.

Das Legen der Platten. Nicht allein das schöne Aussehen, auch die Dauerhaftigkeit eines Mosaikbodens hängt von der Unterlage und dem guten Verlegen der Platte ab; dieses ist daher mit grösster Sorgfalt auszuführen. Erstes Erforderniss ist hierbei eine geebnete, wagerechte Unterlage. Diese lässt sich auf verschiedene Weise herstellen; wir führen drei der gebräuchlichsten Arten an:

1.    Pflasterung von gebrannten Ziegeln in Kalkmörtel oder guter Beton von 5 bis 6 cm Dicke für Böden, die der Feuchtigkeit und der Witterung ausgesetzt sind ;

2.    Estrich aus einem gut durchgearbeiteten Gemisch von Kies, Schlacken, Bauschutt u. dgl. mit gewöhnlichem Kalkmörtel von 3 bis 5 cm Dicke für Böden unter Dach;

3.    eine festgestampfte Lage Sand von 3 bis 4 cm Höhe für trockene, sehr geschützte Räume;

4.    beim Verlegen auf Holzunterlage ist ein Cementstrich und im Freien noch eine Asphaltdeckung zu geben. Unmittelbares Verlegen auf Holz ist nicht zu empfehlen.

Als »Mörtel zum Verlegen der Platten wählt man am besten eine Mischung von ein Theil Portlandcement und zwei Theilen scharfkörnigen (reschen) Flusssand. Er wird in einer Höhe von 1 cm, und zwar unmittelbar

er

r»

Fig. II 24.

vor dem Verlegen jeder Platte, auf eine solche Fläche aufgetragen, die genau nur zum Binden einer Platte genügt. Ehe das eigentliche Verlegen beginnt, hat der Arbeiter den Raum erst einzurichten. Ein rechtwinkeliges Viereck (Fig. II 24) bietet hierbei wenig oder gar keine Schwierigkeiten. Die Mitte der Hauptachse a bis b in nebenstehender Zeichnung ist auch die Mitte des Raumes. Durch diesen spannt man rechtwinkelig zu a bis b die Schnur c bis d. Dies giebt die Richtung für die erste zu legende Plattenreihe. Von der Achse a bis b aus legt man nach beiden Seiten hin so viel Platten, als Platz finden; als Endplatten bei g, respective e nehme man Friesplatten. Auf diese Weise bleiben, wenn nicht zufällig ganze Platten ausreichen, auf beiden Seiten gleiche Streifen übrig. Sind diese nur sehr schmal, so füllt man sie mit Cementmörtel; betragen sie aber die Breite einer drittel Platte oder darüber, so werden sie mit einfarbig dunklen Plattenstücken ausgelegt. In der Zeichnung reichen die ganzen Platten bis zu Punkt g, respective e. Hierauf spannt man zu beiden Seiten des Raumes die Schnüre g bis h und e bis f, welche, so lange die Arbeit dauert, fest stehen bleiben. Die Mittel-

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

achse (Schnur a bis b) kann jetzt fortgenommen werden, sie ist bei der Arbeit nur hinderlich.

Der Arbeiter setzt nun an jeder Seite drei bis vier Steine Fries genau an die Schnur g bis h, respective e bis f als sogenannte „Lehre”, worauf dann nach der Schnur die inneren Platten Reihe für Reihe folgen.

Arbeiter, welche zum erstenmal verlegen, sind leicht geneigt, den Fries bei Anfang der Arbeit vollständig auszulegen; dies ist durchaus zu widerrathen.

Ist so die eine Hälfte des Raumes fertig (in die letzte Reihe gehören selbstverständlich wieder Friesplatten), so wird ganz in derselben Weise die andere Hälfte in Arbeit genommen. Nur indem man in der Mitte anfangend nach allen vier Seiten hin in vorbeschriebener Art verfährt, erreicht man, dass die entgegengesetzten Seiten des Raumes symmetrisch abschliessen, und dies ist ein Haupterforderniss eines guten Belages.

In einem nicht parallelseitigen Raume zeichnet man sich das grösst-mögliche Rechteck ein und verfährt sonst wie obfen erläutert. Die schie-

czzx

fen Winkel werden mit einfarbigen dunklen Platten ausgelegt.

Bevor eine Platte festgelegt wird, hat der Arbeiter durch probeweises Anhalten derselben an das Pflaster zu prüfen, ob sie sich in Farbenton, Grösse etc. willig anreiht, ₁ ~ und ist dies der Fall, sie zuvörderst von Staub und Schmutz zu reinigen und dann erst festzulegen. Die Platten werden mit Hohlfuge von I bis 2 mm aneinander gereiht.

Fig. II 25 und II 26.

Nach Vollendung einer grösseren Fläche des Pflasters von circa 20 m¹ werden die von Staub und Sand gereinigten Fugen mit dünner Cementmilch (bester Portlandcement in Wasser aufgerührt ohne Sandzusatz) ausgefüllt, indem man dieselbe über die Fläche ausschüttet und mittelst eines Besens verbreitet. Damit alle Fugen sich schliessen, muss dieses Verfahren nach einiger Zeit wiederholt werden. Noch vor dem Erhärten des Cementes wird das Pflaster mittelst aufgestreuten Sandes oder Sägespäne und eines scharfen Besens, unter Schonung der Fugen, rein abgekehrt.

Erst nachdem der Cement genügend erhärtet ist, was in circa drei bis vier Tagen geschieht, wird der Boden mit scharfem Sand und Lauge gewaschen und kann das Pflaster in Gebrauch genommen werden. Lässt sich das Begehen desselben während dieser Zeit nicht vermeiden, so müssen zum Schutze Bretter aufgelegt werden. Manchmal zeigt sich auf der Oberfläche eines fertigen Bodens ein grauer Anflug, der vom Cementaufgusse herrührt. Durch Waschen und Reiben mit scharfem Sande und Wasser verliert sich derselbe bald. Auch Soda und Seife, wenn nöthig, mit Wasser sehr verdünnte Salzsäure (1 Theil Säure auf 5 Theile Wasser) helfen leicht nach. Auf Oel- und Firnissflecke streicht man schwarze Seife, lässt sie eine Zeit lang darauf stehen und wäscht mit Lauge hinterher; Tintenflecke verschwinden nach Behandlung mit Salz- oder Salpetersäure.

Zum Belegen von Wänden verwendet man Portlandcementmörtel auf der rauh geputzten oder besser unverputzten Fläche des Ziegelmauerwerkes mit offenen Fugen. Wand und Platten sind vor dem Ansetzen gut anzufeuchten.

Um den Fussböden Glanz und den Farben erhöhte Wirkung zu geben, feuchtet man einen Leder- oder Tuchlappen mit wenig Oel an und verreibt dieses gründlich und gleichmässig in die Platten, so dass nirgends Oel sitzen bleibt.

Bei Frostwetter können Platten in unheizbaren Räumen nicht verlegt werden.

An Materiale zur Herstellung 1 m² Fussbodenpflasters sind erforderlich:

1.    Für die Unterlage:

a)    Liegendes Ziegelpflaster: 25 Stück gewöhnliche Mauer- oder Pflasterziegel, O’Oi w³ gelöschten Kalk, O'O3 «d Sand;

b)    Beton von 5 bis 6 cm Dicke: 15 Kilog. hydraulischen Kalk, 0'035 w³ scharfen Sand, 0‘02 5 w³ Kies.

2.    Für die Pflasterung:

10 Kilog. Cement, o*oi m* scharfen Sand, (d. i. 1 Theil Cement und 2 Theile Sand) und 3 Kilog. Portlandcement zum Ausfugen.

Formate und Gewichte der in Inzersdorf erzeugten Platten.

Fig. II 25 und II 26.

T ormat

Benennung der Platte

Dimension

Millimeter

Stückzahl pro 1

Seite

Dicke

genaue

ange

nommene

Gewicht pr. iooStück (Kilogramm)

1    Quadratische Normalplatte

2    Sechseckige

3    Achteckige

166

110

82

4    Rhombische „    ...

5    Quadratische glatte Trottoirplatte

110

166

6    Quadratische gerippte

7    Sechseckige glatte

8    Achteckige glatte

9    Quadr. Pflastersteine mit 4 Feldern

„ 6

166

HO

82

I66

IO

I66

Cn Cn CD CD CD CD tO tO 10 10 O O cn Di Cn Di tO tO tO 10

CD CD tO (O CD CD CO 10 tO CO

4> 4*. 4*. vo 4* 4* 004* hO 4* Uri Uri

CD CD U CD CD CD (O CD CD Oh OhUn O Oh Oh O Un O Oh

t—i t-<    1—(

D i    OD

OOO

50

220

W CD U U fO D tO 4* 4* IO O Ln O Uri

Thonplatten und Fliesen. Mettlacher von Villeroy & Boch:

zu i66-6 mm » 144

Geriffelte Trottoirfliesen

Fussb 0 denflies en

3-3 cm stark

mm

2*0 cm

4*

Sinzig er aus der Sinziger Mosaikplattenfabrik. Quadratische von 17 cm Seitenlange; achteckige in verschiedenen Grössen bis 20 cm breit und lang.

Saargemünder von Utzschneider und Jaunez. Quadratische mit i6 cm und 20 cm Seitenlange; achteckige mit 20 cm Breite und Länge und quadratischen Einsatzstücken von 6*5 cm Seite. Sechseckige glatt von 10 cm

Spsss

jaunis

;-.;L

»9«

TV

Sm

—iS

3Sl

Fig. II 27.

Fig. II 28.

Fig. II 29.

Ilpfgj

r.

SgKäg

•. . - :

1 ' ¹ I i \ \ \ .    . ' ; I ¹ : 1 1 1 I S 1 ; 1 1 ' Ö *

' = ,r' =

f.s

IBBS

llÜ

mm

Wmmm

; L.-.y

ü§

»

ÉÉÉi

Fig. II 30.

Fig. II 31.

Fig. II 32.

Seitenlange (17 cm Breite, 20 cm Höhe). Sechseckige geriffelt von g‘2 cm Seitenlange (16 cm Breite, 18-5 cm Höhe).

Holländische Porzellanplättchen zu Wandbekleidungen; quadratisch mit 13 cm Seitenlange.

Die k. k. privilegirte Erste Floridsdorfer Chamotte-, Steinzeugröhren-und Thonwaarenfabrik Lederer & Nessényi liefert Fond- und Bordürendessins in einfachen und reichen Farb enaustührungem Plattengrösse 16 X 16 cm, Stärke circa 2 cm, Fig. II 27 bis II 32.

Ofenfabrikate.

Die schwedischen Oefen sind aus grösseren Theilen zusammengesetzte, theihveise durchbrochene, meistens weiss glasirte, glatte Thonöfen, welche besonders in Folge ihrer sehr raschen Erwärmung noch immer bei uns Anklang finden.

Fi?' II 33, II 34 und H 35 geben Muster, wie selbe die Ofenfabrik zu Inzersdorf am Wienerberge erzeugt.

Nr. 2

Nr. i.

in

•■i

l| ^ l|tl mim    II HI i 1 > llll» M11 Ili i i i I'.l ; i ; ; 1! h. il ! ! H11

• .....

ftr

JÉË

mm

ifiti

~i~m~

'S

Si

fei

~~

II

LJ

gg||j ......

ES

Fig. II 33-

Fig. II 34.

Fig. II 33 (Nr. i) und Fig. II 35 (Nr. 4) werden in Dimensionen von 475 mm bis 775 mm Sockelbreite und 4001;»« bis 620 mm Sockeltiefe bei entsprechender Höhe hergestellt.

Fig. II 34 (Nr. 2) wird in Dimensionen von 575 mm bis 725 mm Sockelbreite und 480 mm bis 580 mm Sockeltiefe geliefert.

Alle schwedischen Oefen haben über den mit Rost und Aschenfall versehenen Feuerkasten einen unterteilten Aufsatz, welcher aus ein oder mehreren senkrechten und horizontalen Röhren besteht, durch welche der heisse Rauch, ehe er in den Rauchfang entweicht, ziehen muss.

Kachelöfen.¹) Dieselben werden aus Thonplatten, welche imAeusseren glasirt, auf der inneren Seite mit rings herumlaufendem Thonwulst verstärkt sind, hergestellt. Letztere ist deshalb erforderlich, um die einzelnen Kacheln mit Draht, Eisenklammern und Lehm- oder Chamottemörtel verbinden zu können. Damit die dünnen Kachelwandungen durch die Hitze nicht leiden und zerspringen, werden dieselben mit Dach-, Mauersteinen oder Chamotteplatten ausgefüttert, wodurch gleichzeitig eine grössere Wärmeaufspeicherung erzielt wird. Man unterscheidet nach der Herstellung der

Nr. 4.

HI

matt

ctrrnr

fei

....

'■vÄa'

III

■ i}

NR!

IUI

il

Fig. II 35-

Glasur Begusskacheln und Schmelzkacheln. Erstere werden in der Weise hergestellt, dass die aus feuerfestem Thon geformten Kacheln mit einer farbigen oder weissen Thonschicht in ungebranntem Zustande begossen und mit einer durchsichtigen Glasur aus Feldspat oder Bleiglätte überzogen und dann gebrannt werden. Schmelzkacheln erfordern einen doppelten Brand, einmal ohne Glasur und das zweitemal, nachdem die gebrannten Kacheln mit einer sogenannten Schmelzglasur •— einer fein gemahlenen Schlemme aus einer gesinterten Mischung von Bleiglätte mit Zinn-, Kupfer-, Manganoxyd

u. s. w. je nach der zu erzielenden Farbe, ferner mit Sand, Feldspat und Salz — übergossen worden sind.

Die Begusskacheln stehen den Schmelzkacheln in Farbe und Feinheit der Glasur bedeutend nach, erhalten mit der Zeit auch die sogenannten

r;

!:b:"

T-

i-E :

ff

ÄS

ptm

iüu

mm

Wt

Fig. II 36.

kalkhaltiger Thon

Haarrisse, welche die Fläche unansehnlich machen, während Schmelzkacheln davon meistens verschont bleiben, namentlich wenn ein fein geschlemmter, zur Herstellung verwendet wird.

Derselbe findet sich bei uns in den oberen Donaugegenden in vorzüglicher Güte und die besten, namentlich Schmelzkachelöfen, werden in Budweis und in der Inzersdorfer Thonwaarenfabrik gefertigt.

Die Grösse der Kacheln ist nicht überall gleich; meistens sind die Kacheln 21 cm breit und 23*5 cm hoch. Die abgerundeten Eckkacheln haben einen Flügel von einer Kachelbreite und einen solchen

von 7 Kachelbreite,

einen \ erband durch Versetzen der Stossfugen zu ermöglichen. Die \ erzierungen der Kachelöfen, nämlich die Gesimse, Friese, Aufsätze, Einsatzstücke, Einfassungen, welche früher glasirt wurden, werden jetzt bei weissen Oefen meistens ohne Glasur verwendet, in der Farbe des gebrannten Thones

um

'■M

11

1«

1!

SH

.....

ih

SU

P*

I-.-

l!)n»niiin>

_L_

Fig. II 37.

oder mit W achsölanstrich versehen, vielfach farbig und bronzirt. Die Ornamente treten aut diese Weise viel schärfer hervor, da sie nicht durch die Glasur verschmolzen werden.

Auszug aus den Normalien des Vereines „Berliner Baumarkt” über die Classificirung der Kachelöfen.

Der \ erein „Berliner Baumarkt” hat in seinem Marktberichte die Qualitätsunterscheidung der Oefen in „fein weiss”, „weiss”, „halbweiss”,

„bunt’ u. s. w. als eigentlich undurchführbar aufgegeben; er führt statt jener nur drei Classen, nämlich: Weiss: L, II. und III. Qualität auf.

d|§g§§||ggl

WSÊÊmÊL*,

Ti’.

•MET

IH«1

NM

p'

QÜigg?;:;: -4

ia

_____ 7^____■' >'

maem

IWbSM

Fig. II 38.

Fig. II 39.

a) Das Material betreffend:

1. Die Kacheln der äusseren Umkleidung müssen in Thon und Glasur möglichst gleiches Schwindmaass haben, damit sich keine Haarrisse bilden. Das Material muss eben durchgeschliffen und nicht windschief sein. Bei der äusseren Erscheinung kommen in Betracht: Farbe, Glanz

und Reinheit, chemische Bestandtheile und Processe bleiben dabei unberücksichtigt.

2. Feuerkasten und Zugdecken sind mit möglichster Vermeidung von sogenannten Ofeneisen, aus Chamotte, beziehungsweise Chamotteplatten herzustellen.

b) Das Setzen umfasst:

i. Sorgfältige Zusammenstellung der Farben; 2. correctes Behauen und Schleifen der Kachelkanten; 3. gründliches Abreiben des Materiales

I l:

Hi!

■H

(I¹

!j

!a«l

SSff

il

i !'

/ • 1 •' 1 1 f i

![J !f.fl

'u iijd

f//i %

Mi

'f?

P-

;i

,Vi

!|

llli

!j

all

IM1

IJ

jt|l

i. / ; '•

•|l>

hl'

[k

• ■fl'

ft

i'ji

jj

lii mm

[777a

lL

12;

_r- • - ■-

Fig. II 40.

vor dem Setzen mit feuchtem Lehm; 4. genaue Innehaltung der Setzwage und des Bleilothes, sowie des sachgemässen Verbandes.

c) Unterscheidungen der drei Classen von Oefen.

Ein Ofen erster Classe darf keine Haarrisse zeigen und muss gleichmässig in der Farbe sein. Farbennüancen, die sich auf alle Kacheln gleichmässig erstrecken, gelten nicht als fehlerhaft; dagegen müssen Glanz und Reinheit des Materiales untadelhaft sein. Die Fugen müssen durch sorgfältiges Behauen und Schleifen — und zwar ohne Unterbrechung —

scharf, in wagrechter und senkrechter Richtung gleichmässig breit, hergestellt sein.

Ein Ofen zweiter Classe kann entweder durch eine Auswahl aus dem Materiale der ersten Classe oder aus solchem hergestellt werden, dessen Glasur durch geringeren Zinngehalt eine weniger vorzügliche ist. Haarrisse dürfen hier nur unbedeutend sein; das Material ist möglichst von gleicher Farbe, wenn auch gerade nicht absolut gleichfarbig; wie bei der ersten Classe sind Farbennüancen, die allgemein Vorkommen, gestattet. Der Glanz muss mittelstark sein, farbige Pünktchen dürfen die Reinheit nicht zu sehr trüben. Die Fugen sollen möglichst gleichmässig und eng sein.

Ein Ofen dritter Classe kann ebenfalls, entweder durch Auswahl weniger guten Materiales aus solchem erster und zweiter Classe oder aus besonders fabricirtem Materiale hergestellt werden. Haarrisse dürfen nur in

r~

i_______________..... . .. ...

issii

.______

—,

wSBsak

118

II

Igji

uiiiiisiimtiac

15 • r ;

fifig

g;

I' '

Fig. II 41.

beschränkter Weise Vorkommen. Die Farbe darf keine auffallenden Verschiedenheiten zeigen. Gleichmässige Farbennüancen sind wie bei den Oefen der ersten und zweiten Classe statthaft. Der Glanz braucht nur matt zu erscheinen; Verunreinigungen dürfen das Materiale höchstens hellgrau erscheinen lassen. Beim Setzen müssen auch hier die Kanten behauen und geschliffen werden; doch ist keine so exacte Ausführung wie bei den Oefen der ersten und zweiten Classe zu fordern; indessen müssen alle Fugen gleich-massige Breite haben.

Grössenbestimmung der Kachelöfen. Die Grösse von gewöhnlichen Ofenkacheln beträgt 21 und 23*5 bis 24 cm. Dieselbe lässt die in folgender Tabelle angegebenen Combinationen der Ofengrössen und Formen zu.

In der Tabelle ist gleichzeitig auch die sich ergebende Heizfläche verzeichnet, und als solche ist nur diejenige des Ofens in Betracht gezogen,

welche oberhalb des Rostes liegt: Sockel, Bekrönung und obere Abdeckung sind selbstverständlich davon ausgeschlossen. Die in der dritten Spalte der Tabelle verzeichneten Angaben über den Zimmerraum, welcher durch > I m² Heizfläche eines Kachelofens heizbar gemacht werden soll, beziehen sich auch nur auf den Fall, dass der betreffende Raum an drei Seiten eingebaut ist. Unter anderen Umständen reduciren sich selbstverständlich die Zahlen der Spalte 3. (Näheres hierzu findet sich im Abschnitte über Heizung, Band IV, des „Handbuches der Hochbaukunde”, welches von den Herausgebern der „Deutschen Bauzeitung” bearbeitet wurde.)

Ofengrösse in Kacheln (21 cm breit, 24 cm hoch)

breit

tief

hoch

Berechnung der Heizoberfläche des Ofens

il»¹ Heizfläche erwärmt

m²

i«³

to to

OJOJ D D D fi) D h) D 10 D D D D

N5 IO »IO »O IC IO~L_ tO~ 10 ' ïo~~tcT" 10

SO O CO 00 CS

MMMMMM MM M

mOmOmOOmOOO

2 (0-53 + 0-42) i'59 2 (0*53 + o-42) 2-05 2 (0-63 + o'53) 2-05

2 (0-63 -r 0‘53) 2-29

₂ (073 -f 073) 2-29 2 (073 - 0'53) 273 2 (0-83 + 0'53) 2-29 2 (0-83 4- 0-53) 273 2 (0-83 + 0-53) 277 2 (0'93 + 0-53) 2-29 2 (0-93 + 0-53) 2-53 2 (0-93 4- 0‘53) 277 2 (ro4 + 073) 2-53 2 (1-04 + 073) 277 2 (1-04 + 0-63) 273 2 (1-04 + 0-63) 277

2-98

3-90

476

5-31

57 7

6'37

6-23

6-88

7'53

6-69

7'39

8-09

7'94

870

8- 45

9- 25

10

10

II

12

15

18

18

20

22

20

22

24

24

27

27

30

Alle hier angeführten Oefen können entweder ausserhalb oder innerhalb des zu erwärmenden Raumes geheizt werden und beide Methoden haben ihre eigenen Vortheile und auch eventuell ihre Nachtheile.

Die Ofenfabrik zu Inzersdorf am Wienerberg erzeugt weisse Kachelöfen nach den Formen Fig. II 36 und Fig. II37, dunkle Kachelöfen nach den Formen II 38, II39 und II40, auch Kamine und Säulenöfen nach den Formen II41, II42 und II43 in den verschiedenen Farben von Grün, Braun und bunt.

Steinzeugwaaren. Die glasirten Steinzeugröhren finden bei Luft-, Säure-, Wein-, Petroleum- und Kabel-

Abort

Canal

->

Wasser

leitungen, ferner bei Eisenbahndurchlässen, bei Drahtzügen an Zugbarrieren, Weichenstellungen etc. heute vielfache Anwendung und werden in den verschiedensten Formen und Dimensionen erzeugt.

Gerade Röhren mit festen Muffen (Fig. II44):

Lichter Rohrdurchmesser in Millimeter: 50, 75, IOO, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, IOOO.

Fleischstärke in Millimeter: 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 26, 28, 32%, 32%, 33, 35, 40, 50.

Gewicht pro Currentmeter in Kilogramm: io*2, 13, 18, 22, 28, 34, 37» 42, 49» ⁶4» 80, 95, 114, 129, 170, 240, 330.

Bogen- und Kniestücke (Fig. II45):

In Stücken von circa 50 bis 70 cm Länge.

Einfache Zweigröhren und T-Stücke (Fig. II46):

In Stücklängen bis 60 cm.

Doppelte Zweigröhren und Kreuzstücke (Fig. II47): In Stücklängen bis 60 cm.

II

,i

fl|

ifra

®j5=§

Y]

ii™=

IÜ

y§& -

H

ist

IÜ

■ 'BŚE

‘

—MB

"tel

-V;>

■/ b:

m*

mÆ

' ==    ¹ :<a gtE

HT

^nasag

Fig. II 43-

Fig. II 42.

Die k. k. privilegirte Erste Floridsdorfer Chamotte-, Steinzeugröhren-und Thonwaarenfabrik Lederer & Nessényi, Wien, liefert auch vollständige selbstthätige Hausentwässerungsanlagen aus glasirten Steinzeugröhren (Fig. II48 und Fig. II49).

Die Entwässerung wäre nach diesem Plane aus sämmtlichen Aborten, von der gesammten Dachfläche, dem Lichthofe, aus den Badezimmern,

Waschtischen und der Waschküche selbstthätig wirkend durchgeführt. Dieser Rohrcanal ist mit solchen Vorrichtungen versehen, dass derselbe jederzeit leicht zugänglich ist, für den Fall eine Revision des Rohrnetzes nothwendig werden sollte.

Drainage- und Thonröhren. Drainageröhren werden häufig zur Ent- und Bewässerung von Feldern, Wiesen, Kellerfussböden u. s. w. verwandt und bestehen aus unglasirten Thonröhren von 4 bis 8 cm innerem Durchmesser.

Aus I w³ gereinigten Thon können hergestellt werden:

900 Stück Röhren von 4 cm Durchmesser im Lichten „    8 cm

und die entsprechenden Muffeln zu den Röhren.

450

II

gl

-■•it

Fig. II 44.

Fig. II 45-

■f-

Nr. I.

Nr. H.

Nr. III.

T-Stück.

Fig. II 46.

i;'

Nr. L

Nr. I mit Putzöffnun^.

Nr. IL

Nr. III.

Fig. II 47.

Die Röhren werden wegen dieses Schwindmaasses beim Brennen Si'/₂cm lang, die Muffeln 11 cm lang geformt, wodurch sie nach dem Brande die richtigen Abmessungen von 30 cm, beziehungsweise 10 cm erhalten.

Thonröhren müssen scharf gebrannt, wenigstens innen glasirt werden und haben an einem Ende eine muffenartige Erweiterung, mittelst welcher die Röhren ineinander gesteckt und mit Lehm, Cement, Asphalt u. dgl. gedichtet werden können. Die einzelnen Röhren sind nach der Stärke verschieden lang und werden darnach auch berechnet.

Die Verwendung der Röhren ist eine sehr mannigfache bei Dunst- und Rauchrohren, Entwässerungen u. s. w.

Rauchfangaufsätze

aus glasirtem Steinzeuge werden gleichfalls in den verschiedensten Dimensionen und Formen erzeugt. Im lichten Durch-

Grundriss.

JLichlhof.,

I!

i! i

?

s:

jÜ

1

«O

i:

::

^ trTvii

M;

!■!

a'A

cv

::zm

p!

üi

wimm

mmSgiĘk

si

j\

L.--'

taschkûch

Fig. II 48.

SrJvnitt.

11

g IP

■«es

Sl

/N

"i

Wmm

Fig. II 49.

106 bis 316 mm und in der Höhe von 630 bis 1800 mm.

messer von

Einige Handelsformen sind in den Fig. II 30 bis II55 angegeben.

Ausser diesen bereits angeführten Gegenständen werden auch vielfach Deckplatten für Schornsteine und Ventilationsschläuche, dann Mauerdeck-

platten, Balusterdeckplatten, Saumsteine als Sockel für Gittereinfassungen, Randsteine für Trottoirs, verschiedene Ausgussmuscheln, eine Unzahl Apparate für chemische Zwecke und auch Pferdemuscheln (Patent Lederer & Nessényi, Fig. II56) und Futterbarren aus glasirtem Steinzeuge angefertigt.

ft

111

¹

Siehe C. Schwatlo’s Handbuch zur Beurtheilung und Anfertigung von Bauanschlägen. Karlsruhe 1890.

11

IMI

Fig. II 50 bis 55.

||

fo:o7j

t_________0’30________-

mBL

011

‘ f ____//

SS

LJ

’l

___0-64.

Fig. II 56.

Verschiedene ungebrannte Bausteine.

Hierher gehören alle Arten von künstlichen Quadern und das sogenannte Pisémauerwerk.

Künstliche Quader. Das Material dazu besteht gewöhnlich in einem ausgezeichneten hydraulischen Kalkmörtel und aus Steintrümmern. Die Grösse dieser Kunststeine muss vollkommen bestimmt sein. Macht man z. B. in der Erde Gräben von einem gegebenen Profil und theilt man dann diese Gräben der Länge nach durch Pfosten ab, welche Abtheilungen der Länge eines Steines entsprechen, so kommt in diese Vertiefungen eine Mörtelschicht, eine Steinlage etc., bis die obere Fläche erreicht wird, man darf aber nie zu viel Mörtel geben. Ist dies alles geschehen, so schüttet man über diesen Graben Erde und lässt diese ein bis drei Jahre liegen. Der Mörtel enthält zwei Volumtheile vortrefflichen gelöschten Kalk, acht Theile reinen

Sand und fünf Theile kiesigen Schotter, das Ganze muss aber gut vermengt werden und gleich breiartig dick sein. Die Zeit der Erhärtung dieser Kunststeine ist verschieden, gewöhnlich sind aber drei Jahre dazu erforderlich.

Kalkpisémauerwerk besteht aus magerem Kalkmörtel, der ebenso wie die gewöhnlichen Erdpisémauern durch Druck innerhalb fester Formen die nöthige Festigkeit erlangt.

Es gehören dazu:

oder: ioo Theile

25

20

grober Sand ioo Theile Mittelsand feiner Sand .

10

Kalk .    .    .

143 Theile

oder: 135 Theile,

welche im Ganzen aber doch nur 100 Theile geben, da der feine Sand und der Kalk immer die Zwischenräume des groben Sandes ausfüllen.

Auch wären hierher die sogenannten Schwemmsteine und die Korksteine einzubeziehen.

Schwemmsteine werden aus Bimssteinsand, der im Neuwieder Thaïe am Rhein in grossen Massen sich abgelagert hat, und aus Trierschem Kalk hergestellt, ähnlich wie künstliche Quader. Dieselben eignen sich wegen ihrer Leichtigkeit namentlich zur Ausmauerung von Fachwänden, Scheidemauern auf Trägern u. s. w. Für Aussenmauern eignen sich aber diese Schwemmsteine nicht, ausser sie werden verkleidet.

Korksteine werden jetzt von mehreren Firmen angefertigt und bestehen ausschliesslich aus zerkleinertem Kork, welcher hauptsächlich durch Kalk gebunden, eine harte weisse Masse bildet. Sie zeichnen sich besonders durch das leichte Gewicht aus. Dasselbe beträgt ’/₂ Kilog. für den Stein im gewöhnlichen Ziegelformate. Wegen des geringen Leitungsvermögens für Wärme eignen sie sich besonders für Isolirungen und finden hauptsächlich Verwendung für Eiskelleranlagen, gegen feuchte und kalte Wände, für leichte Zwischenwände, als innere Bekleidung von Wellblechhäusern. Gegen Wasser sind aber diese Steine zu schützen. Sie lassen sich wie gewöhnliche Steine verarbeiten, selbst nageln, sägen und schneiden.

Die gewöhnlichen Steine werden im Normalformat hergestellt, aber ausserdem auch noch in Platten 30 X ²5 cm gross.

Cementsteine. Die Firma J. Matscheko & Schrödl, k. k. a. privilegirte Cementsteinfabrik in Wien, erzeugt Cementsteine von besonderer Güte.

Die bedeutenden Fortschritte, welche die Technik der Anwendung mit diesem k. k. a. privilegirten Cementsteine nach verschiedenen Richtungen genommen hat, giebt angenehme Veranlassung, die Aufmerksamkeit der sich für Baufragen interessirenden Kreise auf die gewiss hochinteressante Verwendung dieses ausgezeichneten Materiales zu lenken.

Seit Bestand dieses Etablissements erfreut sich der k. k. a. privilegirte Cementstein immer steigender Verwendung, theils zur Ausführung ganzer Façaden, theils für Reconstructionen, sowie für Herstellung von Bauornamenten.

Die damit hergestellten Façaden sind, wie der Augenschein lehrt, den mit Naturstein verkleideten und mit Bildhauerarbeiten aus Naturstein

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

geschmücktenFaçaden täuschend ähnlich. Die Wetterbeständigkeit des Materiales hat sich vollkommen bewährt; man kann daher mit voller Berechtigung darauf hinweisen, dass allen Bauinteressenten ein den theueren Naturstein vollkommen ersetzendes, wesentlich billigeres Materiale geboten wird, welches gegenüber der Anwendung mancher Natursteine noch den nicht zu unterschätzenden Vortheil der steten Gleichmässigkeit, grösserer Härte und Wetterbeständigkeit hat.

Dieser Cementstein kommt als plastische mörtelartige Masse zur Anwendung, und zwar in Form von Anwurf- oder Zugarbeit, welche nach dem Erhärten vom Steinmetze auf dem Baue selbst, gleich dem Natursteine bearbeitet, gekröndelt, gespitzt, gestockt, gehobelt oder aber auch geschliffen und polirt wird; oder in der Art, dass die Masse in Model gepresst und nach dem Erhärten auf dem Baue versetzt wird.

Die oben geschilderte Art der Verarbeitung des Cementsteines als plastische Masse bietet auch den grossen Vortheil, dass sich derselbe zu allen Arten von Steinreconstructionen ganz vorzüglich eignet. Beschädigte Bestandtheile von Steinarchitekturen, Statuen, Büsten etc. können in so vollkommener Weise ergänzt werden, wie dies auf keine andere Art bisher möglich war. Eine genügende Menge von Cementstein wird im plastischen Zustande und in entsprechender Farbe auf die zu ergänzende beschädigte Stelle aufgetragen und nach dem Erhärten vom Steinmetze oder Bildhauer bearbeitet. Da die Masse sich mit dem Natursteine so vollkommen verbindet, dass sie mit demselben ein homogenes Ganzes bildet, so ist es leicht begreiflich, dass — die richtige Farbe vorausgesetzt — die Ausbesserung eine so vollkommene ist, dass selbe in den meisten Fällen gar nicht erkannt werden kann. Die Verunstaltung und Schwächung durch die bisher übliche Einsetzung von Steinvierungen kann daher vermieden werden.

Diese Art von Reconstruction erhält besonders da erhöhte Bedeutung, wo es sich um die Ausbesserung alter Steinbauten, von Palästen, Kirchen, Denkmälern u. dgl. handelt. Auch verwitterte Werkstücke aus nicht wetterbeständigem Steinmateriale können, wenn die Zerstörung nicht zu weit vorgeschritten ist, durch einen Ueberzug von Cementstein vor weiterer Zerstörung geschützt werden.

Die Bauornamente, welche ebenso wie der patentirte Steinanwurf dem Natursteine in Farbe und Structur sowohl als auch in Härte und

Dauerhaftigkeit vollkommen gleich hergestellt werden, verdienen schon in Folge dieser letzteren Eigenschaften den Vorzug vor allen anderen Surrogaten.

Die zwreckmässigste Verwendung können die aus diesem k. k. a. privilegirten Cementsteine hergestellten Ornamente auch bei allen Steinbauten finden, wo durch die grossen Herstellungskosten der letzteren aus Naturstein die Ausführung des ganzen Steinbaues oft in Frage gestellt oder doch sehr vertheuert wird. Durch die Verwendung dieser Ornamente werden sowohl die Baukosten als auch die Zeit der Bauausführung wesentlich verringert.

Bauholz.

Das Holz ist eines der ältesten und verbreitetsten, zur Ausführung von Bauten benützten Materiale, und wenn dasselbe auch jetzt in seiner Anwendung durch polizeiliche und andere Vorschriften vielfach beschränkt ist, so bleibt es bei der Herstellung der Decken und Fussböden, der Dächer und sehr vieler anderer Bautheile unentbehrlich.

Die bei Bauten in verschiedener Stärke und Länge zur Anwendung kommenden Baumstämme müssen vor Allem gesund und von gutem, geradem Wüchse sein. Ob diese beiden Eigenschaften die eine oder andere Baumart haben kann, wird dadurch bedingt, ob sie auf einem für sie geeigneten Boden und in einem ihr angemessenen Klima aufgewachsen ist oder nicht. Birken und Kiefern z. B. gedeihen am besten auf ebenen Sandstrichen, während ein fetter Boden Tannen zur Fäulniss bringt. Die Fichte, der Lärchenbaum, die Wintereiche finden ihr entsprechendes Terrain nur auf gebirgigen Strecken von ziemlicher Höhe, während Ahorn, Buche, Ulme und Tanne auf mittleren Höhenzügen im erwünschtesten Bestände gedeihen. Eichen, die auf sehr fettem Boden wachsen, liefern trotz aller scheinbaren Ueppigkeit kein so gutes Holz, als wenn sie auf trockenem Boden stehen. Wie viel aber der Standort auf die innere Beschaffenheit des Holzes einwirkt, geht z. B. daraus hervor, dass das Holz von Erlen auf feuchtem Boden sich rothbraun, auf trockenem aber gelblich färbt; ebenso einflussreich wirkt die Lage des Standortes nach den Himmelsgegenden, indem Bäume, die auf der Nordseite der Gebirge wachsen, erfahrungsmässig bei grösserer Schlankheit meistens festeres und überhaupt besseres Holz haben, als die von der Südseite. Sind einzeln stehende Bäume dem Sturme sehr ausgesetzt, so verlieren sie hierdurch ebenfalls an Tauglichkeit als gutes Bauholz ; denn das Holz wächst dann auch innerlich in Windungen empor und erscheint nicht lang gestreckt genug. Ueberhaupt geben das beste Bauholz nur solche Bäume, die bis zum Eintritt ihrer Schlagfähigkeit in geschlossenen Beständen gestanden sind.

Ein sehr wichtiger Punkt ist die richtige Fällungszeit des Bauholzes. Je wesentlicher die Forderung ist, dass das Bauholz stets die gehörige innere Trockenheit habe, desto strenger ist darauf zu achten, dass dasselbe nur zu passender Zeit, d. h. in den Wintermonaten gefällt worden sei, am besten im December und Januar. Ausnahmsweise auch im Februar und in sehr kalten Wintern, selbst auch Anfangs März. Das vom 15. December bis 10. oder längstens 15. Januar gefällte Holz ist am em-pfehlenswerthesten.

Eichenholz kann längere Zeit mit der Rinde im Walde liegen, ohne dass dadurch Nachtheile entstehen. Andere Hölzer müssen aber möglichst bald von der Rinde befreit aus dem Schlage transportirt und trocken gelagert werden, weil sich sonst Stock und später Fäulniss einstellen.

Um die Fäulniss des Holzes zu verhindern, ist dasselbe vor der Anwendung gut auszutrocknen und so zu verwenden, dass dasselbe möglichst frei der Luftcirculation zugänglich ist, dass überhaupt Feuchtigkeit keinen Zutritt zu dem Holze hat, oder wenn dieses nicht vermieden werden kann, ein möglichst rasches Abtrocknen herbeigeführt wird, und damit der Saft oder der Saftstoff nicht in dem Holze bleibt, um der Fäulniss entgegen zu wirken, sollte schliesslich das Holz mit geeigneten Stoffen möglichst vollständig imprägnirt werden.

Das Austrocknen geschieht meistens auf natürlichem Wege und namentlich bei grösseren Hölzern an der Luft selbst und ist dann nie vollständig,

5*

weshalb es bei kleinen Hölzern, welche zur Herstellung von Tischlerwaaren benützt werden, in eigens dazu hergerichteten Trockenkammern geschieht. In dem letzteren Falle wird der Process wesentlich beschleunigt, wenn das Holz vorher eine längere Zeit in fliessendem Wasser gelegen hat. Die Luft-circulation und Abhaltung der Feuchtigkeit können aber nur durch die Bau-construction herbeigeführt werden.

Um den Saft aus grösseren Hölzern zu entfernen, muss ein Auslaugen derselben eintreten. Bei Flösshölzern erfolgt dieses Auslaugen innerhalb gewisser Grenzen von selbst, und kann befördert werden, wenn das Holz längere Zeit im Wasser gehalten wird, und zwar so, dass das Wurzelende gegen den Strom gekehrt ist. Auslaugen mit kochendem Wasser und Dampf führen allerdings rascher und vollständiger zum Ziele, erfordern aber meist complicirtere Vorrichtungen.

Das Imprägniren des Holzes giebt diesem, besonders wenn dasselbe abwechselnd der Nässe und Trockenheit ausgesetzt ist, eine um 5 bis 15 Jahre verlängerte Dauer, und das Imgrägniren empfiehlt sich demnach in vielen Fällen. Man verwendet dazu vorzugsweise Kupfervitriol, Quecksilbersublimat, Kreosot und Zinkchlorid.

Anstriche für Hölzer, um einen Schutz vor Fäulniss herbeizuführen, bilden bei allen nicht ganz ausgetrockneten Hölzern ein sehr zweifelhaftes Sicherungsmittel, weil dadurch das weitere Austrocknen mehr erschwert wird.

Die Gesundheit eines noch auf der Wurzel stehenden Baumes zeigt sich an dem frischen, kräftigen, bis zur Krone gleichmässigen Laube und an den wohlgestalteten Blättern aller Zweige, deren Grün bis zum Spätherbst ausdauert. Ebenso erfreuliche Zeichen sind schlanker, gerader Wuchs, in allmählicher Verjüngung nach oben hin; eine nach Verhältniss des Alters glatte, nicht durch Querrisse verunstaltete Rinde. Letztere darf selbst bei älteren Bäumen nicht zu stark mit Moos und Flechten überdeckt sein.

Zeigt sich dagegen die Krone eines Baumes abgestorben, die Farbe der Blätter verblasst, ihre Form unregelmässig, die Rinde zerfressen und besonders nach der Wurzel hin leicht abschälbar, durch lange Striemen verunstaltet, und bei Nadelhölzern mit Harzbeulen u. dgl. am Hauptstamm, und mit kleineren Spalten zwischen den Aesten bedeckt, so ist auf Krankheit des Baumes zu schliessen und derselbe als Bauholz nicht zu wählen.

Nadelholz und weiches Laubholz leidet nicht selten an der Kernfäule. Diese verräth sich an dem Schimmeln der Wurzeln und an dem Rothwerden des Stammes. Da bei anderen alten Bäumen die Kernfäule nicht unten, sondern oben am Stammende beginnt, so muss man, um ihre durch eine abgedörrte Krone und Mangel an Laub sich verrathende Krankhaftigkeit näher zu untersuchen, den Stamm unten über der Wurzel anbohren. Bereits geschlagenes Bauholz zeigt aber^manchmal Fehler, die vorher an dem noch stehenden Stamme nicht bemerkbar waren; namentlich auf eine verdrehte Richtung der Fasern, welche das sogenannte Werfen bewirkt, ist besonderes Augenmerk zu richten.

Die Hauptkrankheiten des Holzes sind das Springen der Rinde, wobei der äussere Splint fault und allmählich auch die innere Festigkeit der Faser zerstört wird; die Stockfäule, welche durch Absterben der Pfahlwurzel bei zu flachem Nahrungsboden entsteht. Die Kernfäule in Folge zu hohen Alters des Baumes oder als Fortsetzung der Stockfäule, die Wipfeldürre beim Absterben von der Spitze, endlich die Windrisse, welche sich durch Abtrennung der Jahresringe in Folge Einwirkung von Sturmwinden kennzeichnen. Ausserdem kommen noch Frostrisse und die sogenannten Kernrisse vor.

Um das Holz in einem Gebäude möglichst lange zu erhalten, dienen folgende Mittel:

Gute Austrocknung vor der Verwendung. — Luftzuführung um das Holz herum. — Abhaltung jeder Feuchtigkeit. — Entfernung der Saftstoffe aus dem Holze. — Tränkung mit antiseptischen, d. h. Fäulniss verhindernden Stoffen.

Von den Bauhölzern unterscheidet man:

Blockholz, den untersten Theil eines Baumstammes in einer Länge von 4-00 bis 7-50 m, aus welchem Pfosten, Bretter und Latten geschnitten werden.

Rundholz, das gewöhnliche Bauholz in verschiedener Länge und Stärke, zu Sparren, Säulen, Streben u. dgl. verwendbar.

Hat man die Durchschnittsfläche eines Stammes am Wipfelende nach zwei parallelen, vom Mittelpunkte gleich weit entfernten Flächen beschlagen, so berechnet man die grösstmöglichste Breite des Balkens, indem man das Quadrat der Entfernung beider parallelen Flächen von dem Quadrat des Durchmessers am Zopfende abzieht und aus dem Rest die Quadratwurzel zieht. (Die zu findende Breite des Balkens ist die Kathete eines rechtwinkeligen Dreiecks, dessen eine Kathete die gegebene Höhe des Balkens und dessen Hypothenuse der Durchmesser des Stammes ist. Es sei z. B. ein Stück Rundholz 52 cm am Wipfel stark und 37 cm hoch auf beiden Seiten beschlagen, so ergiebt sich die Breite des Balkens aus folgender Rechnung:

V52²—37²= [/2704—1369 = I/1335 = 3⁶‘5¹

Der grösstmöglichste vollkantige Balken aus einem 52 cm am Zopf starken Stamme bei 37 cm Höhe also 36-5 cm Breite.

Bequemer ist es, sich untenstehender Tabelle¹) zu bedienen.

1. Aus derselben die Breite eines Holzes zu finden, wenn der Durchmesser des Stammes und die Stärke gegeben sind.

Man multiplicirt die gegebene Stärke und den Durchmesser je mit sich selbst, zieht die Producte voneinander ab, sucht die gefundene Zahl unter Rubrik B, so steht daneben unter A die gesuchte Breite. Z. B. man hat einen Stamm, der 42 cm am Wipfel im Durchmesser stark ist und auf zwei Seiten in einer Stärke von 31 cm beschlagen ist:

42²—31² = 1764 — 961 = 803;

letzterer Zahl kommt in der Spalte B der Tabelle die Zahl 812¹25 am nächsten, die danebenstehende Zahl 28¹5 giebt also die gesuchte Breite des Holzes in Centimeter an.

2. Aus vorstehender Tabelle die Stärke des Rundholzes für einen Balken von gegebener Breite und Stärke zu finden.

Man summirt die Quadrate der Breite und Stärke, und sucht die am nächsten stehende Zahl unter Spalte B, so steht der Durchmesser des gesuchten Rundholzes daneben unter Spalte A.

Tabelle.

Die Breite der Hölzer nach gegebenen Stärken aus einem Rundstamme, sowie die Durchmesser der Rundhölzer nach der gegebenen Breite und Höhe der Balken zu finden.

10

100

10-5

11

110-25

24-5

600-25

121

25

625

25-5

650-25

1521

1560-25

1600

Ir5

12

132-25

26

676

1640-25

144

12-5

156-25

26-5

13

169

27

27-5

702-25

729

756-25

1681

I3-5

182-25

28

784

14

196

I4-5

15

210 25

28-5

812-25

1722-25

1764

1806-25

1849

225

29

841

29-5

I5-5

240-25

16

30

870-25

1892-25

1936

53'5 i 2862-25

54    , 2916

54- 5    2970-25

55    ! 3025

55- 5 . 3080-25

56    ¹ 3136

56- 5 ; 3I92-25

57    ! 3249

57‘5 ! 3306-25

58    I 3364

58-5    3422-25

68

16-5

256

30-5

900

930-25

1980-25

272-25

31

961

17

289

I7'5

18

306-25

31-5

32

18-5

324

19

342-25

32-5

33

36i

I9-5

33‘5

380-25

20

34

20-5

400

21

420-25

34’5

21-5

441

35

35'5

462-25

22

36

484

22'5

23

506-25

36-5

992-25

1024

1056-25

1089

1122-25

1156

1190-25

1225

1260-25

1296

2025

2070-25

2110

2162-25

2209

2256-25

2304

2352-25

1332-25

59

595

60

605

61

3481

3540-25

3600

366025

3721

23-5

529

37

37-5

552-25

38

1396

1406-25

24

576

38-5

1444

1482-25

2401

2450-25

2500

2550-25

2601

2652-25

2704

2756-25

2809

61- 5 , 3782-25

62    3844

62- 5 i 3906-25

63    ¹ 3969

63- 5    : 4032-25

64    [ 4096

64- 5 ' 4160-25

65    : 4225 655 : 4290-25

66    4356

66- 5    4422-25

67    4489

67- 5    4556-25

4624

68- 5 i 4692-25

69    : 476I

69- 5    4830-25

70    49OO

70- 5    4970-25

71    , 504I

7r5    5112-25

72    ! 5184

72- 5 , 5256-25

73    5329

73- 5    5402-25

74    , 5476

74'5    5550-25

75    ! 5625 75'5 : 5700-25

76    5776

76- 5 i 5852-25

77    , 5929

77- 5    6006-25

78    6084

78- 5    6162-25

79

6241

79-5    6320-25

80 I 6400

3Ó² -)- 38² = 2740.

Z. B. man sucht ein Rundholz für einen Balken von 36 cm Breite und 38 cm Stärke.

Die nächste an 2740 grenzende Zahl in der Tabelle ist 2756-25. Neben der Zahl 2756-25 unter der Spalte B steht die Zahl 52-5. Das gesuchte Rundholz muss also 52-5 cm Durchmesser am Zopfende haben, um einen Balken von 36 cm und 38 cm zu liefern.

Das Trennen der Hölzer zu Halb- und Kreuzhölzern wird ebenso wie bei Sägeblöcken und bei einer sehr grossen Zahl von Hölzern durchschnittlich mit ungefähr 0-15 Kronen für den Meter berechnet.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Hölzer zu Halbholz getrennt einen Schnitt, zu Kreuzholz getrennt zwei Schnitte gebrauchen. Demnach giebt ein Holz von 12 m Länge mittelst eines Schnittes 24 Längenmeter Halbholz, mittelst zweier Schnitte 48 Längenmeter Kreuzholz, woraus erhellt, dass es ein ganz falsches Ergebniss liefern würde, wenn man den Preis des Schnittes nach der Länge der gewonnenen Hölzer, nachdem sie vom Gerüst heruntergebracht sind, berechnen wollte.

Wenn Sägeblöcke auf den Mühlen getrennt werden, so kostet jeder

Schnitt :

bei Kiefernholz crio Kronen „ Eichenholz Cr 15    „

Pfosten und Bohlen, man nennt so die aus den Blöcken geschnittenen Bretter, wenn sie mindestens 40 mm dick sind; es giebt deren aber auch bis 105 mm dicke, 31 bis 52 cm breite und 3*75 bis 7*5 m lange.

Bretter oder Dielen, sie sind von 25 bis 40 mm dick, ebenso breit und lang wie die Pfosten (siehe Tabelle Seite 78).

Latten; diese sind 52 bis ’jgmm breit, 25 bis 40 mm dick und in verschiedener Länge bis 5-70 m.

Schindel; man hat sie gewöhnlich von 36 bis 50 cm Länge, 10 cm Breite, 6‘5 bis 13 mm Dicke.

Pfosten und Bretter müssen aus gesundem Holze auf beiden Seiten eben geschnitten sein, durchaus gleiche Dicke und wenig Splint haben. Sie sollen möglichst astfrei und geradschlächtig sein, dürfen keine Risse, Sprünge und blaue Flecke haben.

Bretter, aus Kernholz geschnitten, sind dem Wurmfrasse nur in geringem Grade unterworfen, saugen wenig Wasser ein und sind fest und dauerhaft.

Nach der forstwirthschaftlichen Eintheilung unterscheidet man Nadel-und Laubholz.

Nadelholz. Dieses wird im Allgemeinen auch weiches Holz genannt, ist unser gewöhnliches Bauholz und als solches ausgezeichnet durch leicht mögliche Bearbeitung, bedeutende Länge, geraden Wuchs, specifische Leichtigkeit, Elasticität und Harzgehalt.

Die Tanne. Das weisse, elastische und leicht zu bearbeitende Holz eignet sich vorzüglich zu innerem Ausbau, zu Brettern, Latten u. dgl. Wegen seines geringen Harzgehaltes hat es im Freien und an feuchten Orten eine geringe Dauer.

Die Fichte. Sie ist besonders im Splinte sehr harzreich. Ihre Verwendung im Bauwesen ist der des Tannenholzes ähnlich. Auch im Wasser hält sich Fichtenholz gut.

Die Kiefer (Föhre) hat viel Harz und ist daher sowohl im Freien als unter Wasser dauerhafter als die Tanne und Fichte. Das gesunde Kernholz der Kiefer erträgt sogar den Wechsel von Trockenheit und Nässe. Man verwendet das Holz der Kiefer zu Brunnen- und Wasserleitungsröhren, Wellen, Pfählen, Brettern u. dgl.

Der Lärchenbaum wird unter die besten und schönsten Bauhölzer gezählt. Sein von äusserst flüssigem Harze durchdrungenes Holz ist fest, elastisch und leicht spaltbar. Es dauert im Freien, in der Erde und bei wechselnder Nässe und Trockenheit sehr lange. Beständig unter Wasser ist es fast unvergänglich. Es wirft sich nicht und wird von Würmern nicht angegriffen.

Die Schwarzföhre ist als Bauholz der Lärche fast gleichzustellen.

Laubholz. Die Eiche. Diese giebt das vorzüglichste Bauholz, wo es auf Dauer und Stärke ankommt, den Wechsel von Nässe und Trockenheit hält das Eichenholz lange ohne Schaden aus. Da es wenig Elasticität hat, so ist es in horizontaler Lage zum Tragen grosser Lasten nicht sehr geeignet. In verticaler Stellung hingegen hat es eine sehr bedeutende Tragfähigkeit. Eichenholz, welches im Trockenen verwendet werden soll, muss vorher wohl ausgetrocknet sein, da es sich sonst leicht wirft und aufreisst.

Die Erle, und zwar die schwarze Erle hat an der Luft eine geringe Dauer, das Holz wirft sich leicht und leidet viel durch den Wurmfrass. Im Wasser aber hat die Erle eine bedeutende Ausdauer. Man verwendet sie daher zu Wasser- und Fundamentbauten, sowie auch zum Ausdielen von Viehställen, Düngerbehältern, zu Canaldeckeln u. dgl. Eine weitere Anwendung findet die Erle wegen ihrer sich weitverzweigenden Wurzeln auch häufig dort, wo es sich darum handelt, Ufer durch Baumanpflanzungen zu schützen.

"Wenn der Sägeblock bei 7 m Länge im Zopf stark ist

Centimeter

Es enthält das Brett im Durchschnitt

an Breite Centimeter

an Inhalt Quadratmeter

Kistenbretter rll₂ Cm. stark

Stück

Kistenbretter 2 Cm. stark

Stück

Tischlerbretter 3 Cm. stark

Stück

ss s 2 s-s ■a« -as 2 a ï 2 3 s    a* $ & 11 -g s ■sss %% 2 s 2 “

5-6

9—io

io

io

IO—II

7-8

ii

ii

ii

12

12

12

13

13

13

13—14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

'O cO 'O vO

MMMMM M t—1

12 -13

13

Aus dieser Tabelle kann man auch nach Verhältnisszahlen den Flächeninhalt für kürzere Bretter ermitteln, da die Anzahl der Bretter bei einer gewissen Stammstärke immer dieselbe bleibt.

Die weisse Erle hat festeres und weisseres, aber weniger dauerhaftes Holz, wird daher vorzüglich nur zu Tischlerarbeiten verwendet.

Die Buche. Ihr Holz ist nicht sehr fest, schwindet und wirft sich im Freien und unterliegt dem Wurmfrasse. Im Wasser hält es sich gut.

Die Rüster (Ulme) wird von Würmern nicht angegriffen und hält sich sowohl im Trockenen als auch im Wasser wie Eichenholz.

Die Schwarzpappel und die Weisspappel werden im Bauwesen hauptsächlich nur zu Fussbodenbrettern verwendet.

Die italienische Pappel (Pyramidenpappel) soll, wenn das Holz ein Jahr vor dem Fällen abgeschält und dann im Trockenen verwendet wird, eine Dauer wie Tannen- und Fichtenholz haben.

Die Weide. Sie ist zum Hochbau nicht verwendbar, die Zweige derselben sind dagegen als Faschinenmateriale für den Wasserbau sehr geschätzt.

Eisen.

Bekanntlich findet das Eisen im Bauwesen vielfache Verwerthung. In der Biegsamkeit, Elasticität, in der Stärke und Festigkeit des Eisens liegen die sehr natürlichen Ursachen, dass die Anwendung dieses Materiales einen immer grösser werdenden Umfang erlangte.

Man baut heute nicht nur ganze Schiffe, sondern auch ganze Häuser, Magazine u. s. w. von Eisen, und selbst bei uns werden statt der bisher gebräuchlichen Deckenconstruction von Holz vielfach jetzt eiserne Balken nebst dazwischen gespannten leichten Gewölben angewendet; an die Stelle des bisherigen hölzernen Dachgebälkes treten immer häufiger leichtere, wohlfeilere und feuersichere Dachconstructionen von Schmiedeeisen, so dass das immer theuerer werdende Bauholz durch letzteres ersetzt wird. Fline Hauptfunction bildet heute die zunehmende Verwendung des Gusseisens in Form von Trägern und Säulen in Verbindung mit grossen Spiegeltafeln für die Herstellung lichter Verkaufslocale in den Erdgeschossen der Wohngebäude volksreicher Städte.

Das Eisen macht nämlich durch seine Bildungsfähigkeit beim Guss eine solche Vertheilung seiner Massentheilchen möglich, dass mit dem geringsten Aufwande jedwede Stücke von bestimmter Festigkeit angefertigt werden können. Man giesst die eisernen Säulen hohl und giebt den Balken, respective Trägern ein sehr hohes T-förmiges Profil, da bei solcher Vertheilung der Masse die relative Festigkeit derselben (siehe bei Titel Festigkeit), unter Berücksichtigung der möglichsten Raum- und Kostenersparniss, vermehrt wird. Auf die Construction der eisernen Träger wird noch näher eingegangen; es sei hier nur angeführt, dass es bei ihnen, da sie nach dem Gewicht bezahlt werden, auf die zweckmässigste Form und die nur gerade erforderlichen Stärkeabmessungen ankommt, um mit dem geringsten Materiale die grösst-möglichste Festigkeit zu erzielen. Allerdings bieten Träger von Schmiedeeisen bei gleichem Querschnitte eine viel grössere Tragfähigkeit, sind aber auch bedeutend theuerer.

Die Herstellung feinerer Architekturtheile, Geländer, Treppenstufen, Ornamente, Brücken etc. von Gusseisen beweist die Mannigfaltigkeit der Anwendung des letzteren im Bauwesen.

Gusseisenbestandtheile.

Die Fürst Salm’sche Blanskoer Eisengiesserei erzeugt z. B. gusseiserne Auflagerplatten, Grund- und Deckplatten, glatte oder

t-----3S0'm m---\

W\

!pv-

Ml

11

i:

tSSm

Si!

II

ri

:!

'ij

WOm/m2l

1!

nooRt-—»

i'

■Wmm

P;

SH!

fi

:::

.2£„

il

jj

--*

ZTO^Arv

280 K*?

Fig. II 6o.

verzierte Säulen nach den Modellen, wie Fig. II 57, 58, 59, 60 und 61, verzierte Säulen mit Consolen nach den Modellen, wie Fig. II 62 und 63, in allen gewünschten Dimensionen; ferner Abfallrohrständ er, Fig. II 64 und 65,

Fig. II 57.

Fig. II 58.

420 K?

Fig. II 59.

volle und durchbrochene Beleg- und Trittplatten für Canäle, Gänge, Fussböden, Treppen und Baikone etc. nach Modellen, wie Fig. II 66, 67, 68, 69 und 70; Radabweiser; Einlauf- und Canalgitter mit und ohne Geruchsperre; Einsteigschachte sammt Deckel, Fig. II 71; Abort-

/soo 7iu

* - /95 mm—>_

—r290m/

^nio

|ffl

»t;

^vr 99.0

y'

IS

/f.lnwv'

>•*

SŻOmmi

C\

lis?

90 mm/

ii!!

mi

iiü,

mi

mm.

2 75 Juter

.!<

/2Î nun/

El

riyn/.

If V20 mnt/l

il

wo

Ä,

fl

. 190)

K

mm

VfOm

..1

j..

-- 3S5 mm/.

191 mm..

210 Kilo

Säule 155 Kilo. 2 Console 65    »

Fig. II 62.

160mm.

Säule 220Kilo. 2 Console 40 -

Fig. II 63.

Fig. II 61.

schlauche sammt Gainzen in verschiedener Weite; Wendeltreppen und Stiegen mit geraden Stufen in allen Dimensionen; Gitter für Baikone, Veranden und Gänge nach den Modellen, wie Fig. II 72 und II 73; First- und Krönungsgitter, wie z. B. Fig. II 74 und II 75; Einfriedigungsgitter für Gärten und Höfe sammt Durchzugssäulen, wie

z. B. Fig. II 76 und II 77, und Parkgitter, wie z. B. Fig. II 78 und II 75; Geländerstäbe, Stiegengriffsäulen und Stiegenanläufe in den verschiedensten Formen, wie z. B. Fig. II 80, 81, 82, und 83; Fenstergitter und Thürfüllungen, wie z. B. Fig. II 84 und II 85; Candelaber, wie z. B. Fig. II 86, 87 und 88; auch Laternenträger, Aufschrilt-ständer, gusseiserne Fenster finden in Fabriksgebäuden, Magazinen, Stallungen selbst in Arbeiterwohnungen häufige Anwendung, Fig. II 8g zeigt die gebräuchlicsten Formen dieser Fensterrahmen, specielle Stallfenster sind Fig. II 90, 91 und 92, auch Dachfenster und Aussteigöffnungen werden aus Gusseisen angefertigt.

LUT

m-y

*"*!

■ tjost '

63 kg.

Fig. II 64.

98 kg.

Fig. II 65.

Die verschiedenartige Verwendung der gusseisernen Röhren bedingt auch sehr variable Dimensionen, siehe Tabelle Seite 77.

Gusseiserne Stalleinrichtungen.

Die Anerkennungen, welche den Stalleinrichtungen des „Eisen- und Emaillirwerkes der Firma R. Ph. Waagner in Wien” von sehr geschätzten Sportsmen zutheil wurden, veranlassen uns, deren gusseiserne Bestandtheile hier nur kurz anzuführen, selbe sind: Gusseiserne Säulen zu Stand- und zu Boxwänden, z. B. Fig. II 93 und 94; Futtermuscheln und Krippen in verschiedenen Formen; Jauchenrinnen und Jauchetöpfe; gusseiserne Aufsätze für hölzerne Standsäulen, Fig. II 95 und 96; sogenannte Nationaltafeln; gusseiserne Stallthürbänder nach Fig. II 97 und 98 für Pferde-

Gusseiserne Normal-Flanschen und Muffenröhren

wie selbe von dem Vereine Deutscher Ingenieure und dem Vereine der Gas- und Wasserfachmänner Deutschlands aufgestellt wurden.

pro 1 m Baulängc incl. Muffe

to to

O d ^t*NO O Cl Cl ONCO NNNONO w d ^ł- 00 00 MD O rj-rhiOM o O CI CO MD m m m m d d CI ro ro rf tO NO IN CC O m d ro ^ to N CN O ro NO O CC Cl m m

MMMMMMMMdddrOrOrO^h tONO

Muffenröhren

Flanschenröhren

to

.s

.H

der Muffe

der

Muffe

pro i m Rohr excl. Muffe

0J0UUI

200

26

315

Cl O O    ■'d- O w    rO    d    d    Cl    ro    m O    O CMn    't    r^) M    NfO    O    cf“ IN

Nf^O CC    rOO^O    ro    ro    ro    m    C'    (M^    O O Cl    N    ro irj    *ńJ-NO    Cn tJ-

ro to to b>. 00 O d "śl-MD O h IN O    ’d-Ni^rOfO't't^- i^OO

m    m    w    w    m    d    Cl Cl    rc rc CC rt-    rh IT)\0    IN 00    CN O    rOMD

M M M

tO

iccc vo OmoO d tooo w no m O O Nic-t i^\o O ^f-oo Inoo O Inno Owo N LO ri m cl rO rc O rc O C'VO ro O 00 NO OO m O CC vû Cn d NO d CN m 00 O cc b ćo toóc b d óo vb ^ł- d m m d rod d    md to d    roMD w t^t^d b

m m m m ci d d co    to no inoo on o h d ro inoo h ^nh ^t- cc i^md

MMMMMMMMdddCOrOCO^-LO

ö    IN O d ro NO CC m ri- In CN O w cl ^-icO N O O w d ^MD ON Cl ic N On t O

5 In IN cc cccccCccONCNONONOOOOOOOOMMMMMMddddro^h

G    MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

ON M    m M    d    d    rOOO 1-0 M CC »t    M    IN cO CO ^ h CO ro ON to M rO iC    N    C' d    OC rh

MD CC    CNO    m    cl    ro to OC m rO NO    ON    m NO On Cl ^ N O d to O tO    O    «O m    MD MD IN

m    m    m    m m m d d d    d    rorororo'sh't^’tio to no MD    IN    INOO    CC On O

sSwem-en g

•m;y L—9

•J 0^oip e

-PU^,W C

01PAV

0^31^

Gewicht

d d rororororoforofofororororororororororororororororororororo

y> to

00 00 do 00 CN CN ON

y>

O O O W MMMM

S.II

y>

tO tO    tO IO to to

d d fOro^-^-^t-^-tO tOMD MD INCO ON O W d ^±* MMMM MMMMMMMMMMMdCldCl

OOOOOOOtoOtoOtoOtoOtoOtoOtoOtoOOOOOOOOO G ^-tONO INCC CNO d tOlNO d lONO d ICN O Cl lONO ÎOO to O lOO O O g    m m m m cl Cl Cl d rOrOrOrO't't'^-'t'iO toNO NO ININCC CN C

pro 1 m Baulänge

pro

Flansch.

jîro

Rohr

kg

kg

kg-

aSu^xn^a S

Schrauben

Durchm.

m*z

Flansch-

Dicke

Cn rh'O 00 rOOO NO 9 y-Np o Cl rO'O

m ro N O m rJ-MD ^ rod Cl Cl rO mvO M M M M d d Cl CO *3" tONO IN 00 o O

M

120' I

r^y>No y> y>Np pp 0990099

m to CN CN 00 rO 00 io O w o LO inno ro <3- to MD 00 O m 1-0 cc d MD O to ou to M M m m m cl d d M ro ro 't rł- ic^O

ri NÇNyï y⁻ md o NpoNNpcNr^dCNyjisOyiyiNor^

d d d d ro    ioMD CC CN Ôn M ci ro t^OO m d Tf ND do O ON d ro O rO00 rj-NO

m m m m m d d ci d d ro ro ^ io too in cn

to d in ce

m to Cl MD^ M ce MD ce d OOO Ng OC rONO ro MD^ to MD ^ On Cl ^ £7 £7^ ^^-ON'o't^ Cl Cl rO ro NO NO ^    h-T d C? cT ro ro rO *3“    totoNO IN 00 CN O m d tOCC

MMMMM

Cl Cl d d rororororororororororororororororororororororororororo

to to to

5 rototoioioioONONONONONONONONONd d d d d d d d md md md md md on on o

R mm MMMMMMMMMMMMMdddddddddddddddd

to to to to to

y) to to yc to to to to

mm

mm

•ui;y L—9 'i ³V>!P    |

“PU'B ,\A

rj-'^"<^-’^“^’rJ-rl-'^t"N0'O'OvOCC00CC

O O O O

MMMM

d d ^f-MD cc cc o O ci 't

MMMMMMddCld

COCO ON ON O O O W d d ro ro to to NO MD IN 00 00 ON O ro ro ro ro cO MD MD MD MMMMddddddddddddddddddcorororororororoco

O O to to    O    to    O O    OO OO O to O O OOtoOOtoOOOOO    O OOO

to no in cc    o    m    roND    on d t^ n O d io cn d io n o ro toco ^ł~ cc rh o    tod d d

m m m m    cl    Cl    Cl d    d rororo^’t^-'tioio lOVO nû nû nû In t^co Cn    On

lO IT)

CC CC CC CC CN CN CN

1-T)

O O O w

MMMM

S.ii

12

S.zi

13

i3'5

to to 10 io

■^“'ct-'sJ-rJ-tOiONONb IN GO CN O w Cl *vf-:—IMMMMMMMMMMdddd

g S.8„§g.₍g&gffS>iegffS,K8ffS>K8tfS,K8S>8 8>8 8>8 8 8

aiqoi'j ßi    m M m m Cl Cl Cl Cl ro ro rc ro C-    to iONO Nû IN INCC CN O

Stallungen. Auch liefert diese Firma vollständige Stalleinrichtungen, z.

B. nach

Fig. 11*99 und II 100 für Pferde, Fig. II 101 für Rinder, Fig. II 102 für Schweine und Fig. II 103 für Hunde.

Wa

.......HT 9.i£ O

////y

KX//,

1.

26 Kilogr.

Fig. II 66.

MfflBBBfBfflBlfli

il

raut

Ml

m

ira

tf ’ 89 9

m

mli

in

iBłraawMWig

->

......- - O Sââ,~*l..............

20- Kilo^r. 18 "Vm stark.

Fig. II 67.

I yT^3r^3LS^'^

1 JC3&3C

|(|"^T~w>r^

gj

r^r_^r~^rj^rTaT

gj

gj

031OJK.

$ Igl Tgl T©I

^îfiôiSr^

äCSnÜv

^gfjferp:

f®Yj|

gj

IO

0.3Z0M.

6m/m stark

04J0M.

3 5 Kilogr.

Fig. II 68.

$ T©T fol Î^,M

*...................... Û4SQÆ-...........................⁴

Fig. II 69.

Bei allen Bauconstructionen, welche Lasten zu tragen haben, verdient das Gusseisen als „zu tragender” Körper unbedingt den Vorzug, während

man zu allen Hängewerken nur

Schmiedeeisen verwenden soll, weil es zäher

ist, dem Zerreissen einen besseren Widerstand bietet und auch der zufälligen Wirkung eines Stosses standhält.

Schmiedeeisenbestandtheile.

Schmiedeeisen, Stabeisen und Walzeisen enthält o⁻2 bis 0‘6 Procent Kohlenstoff, wird aus Gusseisen durch den Frisch- oder Puddlings-process hergestellt, dasselbe schmilzt erst bei einer Temperatur von über 2000 Grad C. Dieses Eisen wird unter Hämmern oder in Walzwerken in die handelsmässigen Formen gebracht, und zwar in Form von Stangen oder Stäben mit den verschiedensten Profilen, ferner als Blech, Draht etc. Die Firma R. Ph. Waagner (Wien) hat folgende Gewichtstab eilen für Rund- und Quadrateisen, für Flach- und Breiteisen zur leichteren Bestimmung der Profile von Bauconstructionen veröffentlicht, welche wir hier mittheilen.

Gewichtstabelle für Rund- und Quadrateisen.

(Kilogramm pro laufenden Meter.)

Durchm. event. Seite in Millim.

Rund

eisen

Quadrat

eisen

Durchm. event. Seite in Millim.

Rund- Quadrateisen eisen

Durchm. event. Seite in Millim.

Rund- Quadrateisen eisen

Durchm. event. Seite in Millim.

Rund- Quadrat-eisen eisen

⁵ °'¹⁵1

0'20

0’28

078

050

0-63

078

25

26

27

28

29

30

383

488

55

18-53

4-14

4'47

4-80

5'iS

5'5i

5-27

5-69

612

56

58

60

19-21

20'6l

0-94

I"I2

1-32

¹'53

r57

1-76

2"00

177

18

1-99

2'2I

2-25

²'53

2-82

²'45 270 2-97 3'24 3’53

3-12

3'44

378

4'I3

4'49

54 j I7'⁸⁶

656

7-02

7'99

9-02

9-56

1010

1126

12-48

1376

1510

15- 80

16- 51

I7'97 19-50 21 09

2275

62

64

65

66

68

70

72

74

75

76

78

80

85

90

95

100

2205

23-55

25-09

25- 88

26- 69 28-33 3002 31-76

33- 55

34- 46

35- 38 37-27

39-21

44-26

49-62

55-29

61-26

23-60

2446

26-24

28- 08

29- 98

31- 95

32- 96

33- 98 36-07 38-22 4044 4271 43-88 45-05 47-46 4972

56-36

63-18

70-40

7800

105

HO

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

67-54

74-13

8l'02 88-21 95 72 I03-53 111-65 120-07 128-80 I37'84 147-18 156-83 16678 177-04 187-61 198-49 209-67 221-15

232-95

245-04

86'oo 94-38 103 16 112-32 121-88 131-82 142-16 152-88 164-00 I75-50 187-40 199-68 212-36 225-42 238-80 252-72 266-96 281-58 29660 31200

NB. Die Gewichtsangaben beziehen sich von 7*800 ; bei Flusseisen sind die

Gewichtstabelle für Flach- und Breiteisen

in Kilogramm pro laufenden Meter.

Aus dieser Tabelle können die Gewichte sämmtlicher schwächeren Sorten, welche hier nicht separat angegeben sind, entnommen werden, indem man das Gewicht der iomal breiteren Sorte durch io dividirt.

Dicke in Mm.

Breite in Millimeter

100 | 110

120

130    140    150 I 160    170 [ 180

190

H Cl fO LO

0-78

1-56

2'34

3-12

3-90

o-86

1-72

2’57

3'43

4-29

0-94

1-87

2‘8i

374

468

'O r^oo ch

4-68

5-46

6-24

7'02

5-15

6'0i

686

772

5-62

6-55

7-49

8-42

O    h ci rorhm vo i>»00 Ch o

M    MMMMM    m m m m m

7-80

8-58

9-36

I'OI

2'03

3- 04

4- 06

5- 07

6- o8

7- 10

8- ii

9- 13 10-14

1- 09

2- i8

3- 28

4- 37

5H6

6-55

7-64

8-74

9-83

10-92

1-17

2'34

3-51

4-68

5-85

7- 02

8- 19

9-36

10- 53

11- 70

1-25

2- 50

3- 74

1-33

2-65

3-98

4‘99

6-24

7‘49

8-74

5-30

6-63

1-40

2'8i

4- 21

5- 62 7’02

1-48

2-96

4-45

5’93

7-41

8- 58

9- 36 10-14

10- 92

11- 70

12- 48

13- 26

14- 04

14- 82

15- 60

9'44

10- 30

11- I5 I2'OI

12- 87

13- 73

14- 59

15- 44

16- 30

17- 16

12- OI

13- IO

14- 20

15- 29

16- 38

17- 47

18- 56

19- 66

20- 75

21- 84

9-98

11- 23

12- 48

13- 73

14- 98

l6"22

17- 47

18- 72

23- 4O 24-96

12-87

14- 04

15- 21

16- 38

17- 55

7-96

9-28

1061

11-93

13-26

8-42

9-83

11- 23

12- 64 14-04

8-89

10- 37

11- 86

13- 34

14- 82

16- 30

17- 78

19- 27

20- 75 22-23

2371

25- 19

26- 68

28- 16

29- 64

200 210

220    230    240    250    260 j 270    280

290

M M ro ^ UO NO C^CO On

MMMMM M

en -fu fcO m O

'S £$«2-3-

m    i^ ôn b h ^ to Kôo b h io

HWWH

1-64

3-28

4-91

6-55

819

9-83

11-47

13- 10

14- 74 16-38

1-72

3'43

1-79

5-15

6-86

8-58

O M Cn OO M

gô 4^ Ch^-i 00

Ch sO ts>    i

1030

I2'0I

IO73

I5-44

17-16

1076

1276

I4-35

16- 15

17- 94

11-23

13- 10

14- 98 16-85 18-72

16    2496

17    I 26-52

18    ; 28-08

19    2964

20    ! 3120

i8⁻02

1966

2129

22-93

24-57

26-21

27-85

29-48

3112

3276

18-88

20-59

22-31

24-02

2574

27-46

29- 17

30- 89 32-60 34-32

I9-73

21-53

23-32

25- 12

26- 91

28-70

30-50

32-29

34- 09

35- 88

20-59

22-46

24-34

26-21

28-08

29-95

31-82

33-70

35'57

37-44

10 to to to to MMMMM

1 O "<1 Cn Çyj m vOMtnW h OÔ -JA    Cri Cri Ch ChOÔ O0\D \6

'-n O Ctt C> Cn    Ohi OOx O Cn O Cn Q Cn

31'20

33-15

35-10

37'°5

39-00

12-64 14-74 16-85 18-95

2X’06

I3-IO

I5'29

17-47

19-66

21-84

2-26

4-52

6-79

905

II-3I

I3-57

I5-83

18-10

20-36

22-62

23-17

25-27

27-38

29-48

31-59

24-88

27-14

29-41

31-67

33'93

33-70

35-80

37'9i

40-01

42-12

24-02 26-21 28-39 30-58 3276

Gewichtstabelle für Flach- und Breiteisen

in Kilogramm pro laufenden Meter.

Dicke in Mm.

Breite in Millimeter

300

310    320    330 I 340    350 | 360 | 370    380    390

Ln .p. OJ 10 H

2-34

4-68

2-42

4-84

7-02

9-36

11-70

7-25

9-67

1209

VO t>00 O' O

14-04

16-38

18-73

2I-0Ó

23-40

WWW    WWWWW

OOM C'i Ln GJ tG W

25-74

28-08

30-42

32-76

35-10

19

20

37'44

39-78

42-12

44-46

46'80

14-51

16-93 I9-34 21-76 24-18

26-60 29-02 31-43 33-85 36-27

41-18

43-76 46-33

48-91

51-48

2-65

5-30

2-73

7-96

io-6i

13-26

5-46

8-19

10-92

13-65

2-81

5-62

8-42

11-23

14-04

2-89

5'77

8-66

11-54

I4-43

M LOGO

3-04

6-o8

15-91

18-56

21'22

23-87

26-52

29-I7

3I-82

34-48

37-I3

39-78

42-43

45-08

47-74

5o-39

53-04

16-38

19-11

21-84

24-57

27-30

16-85

1966

22-46

25-27

28-08

I7-32

20'20

23-09

25-97

28-86

30-03

32-76

35-49

38-22

40-95

43-68

46-41

49-14

51-87

54-60

30-89

33-70

36-50

39-31

42-12

44'93

47-74

50-54

53'35

56-16

31-75

34-63

37-52

40-40

43-29

46-18

49-06

51-95

54-83

5772

II-86

I4'82

9-13

12-17

15-21

1778

2075

2371

26-68

29-64

32-60

35'57

38-53

41-50

44-46

47-42

50-39

53'35

56-32

59-28

18-25

21-29

24-34

27-38

30-42

33-46

36-50

39-55

42-59

45-63

48-67

5i-7i

54-76

57-80

60-84

400

410    420 I 430    440    450    460    470    480    490

Ln -Ê* OJ tO H

3-12

624

9-36

12-48

15-60

3-20

6-40

9-60

I2'80

I5-99

3-28

6-55

9-83

o O COM ON

18-72

21-84

24-96

28-08

31-20

I9-I9

22-39

25-58

28-78

31-98

ii

12

13

14

15

34-32

37H4

40-56

43-68

46-80

35-18

38-38

41-57

44’77

47'97

13-10

16-38

19-66

22-93

26-21

29-48

32-76

36-04

39-3I

42-59

45-86

49-14

3’35

6-71

1006

13-42

1677

3'43

6-86

3-51

3*59

3-67

374

10-30

13-73

17-16

7-02

10-53

14-04

17-55

7-18

10-76

14-35

17-94

7'33

7-49

3-82

11-00

14-66

18-33

11-23

14-98

18-72

7-64

II-47

15-29

19-11

l6

17

18

19

20

49-92

53-04

56-16

59-28

62-40

51-17

54-37

57-56

60-76

63-96

52-42

55-69

58-97

62-24

65-52

20'12

23-48

26-83

30-I9

33'54

36-89

40-25

43-60

4696

50-3I

53-66

57-02

60-37

63-73

67-08

20-59

24-02

27-46

30-89

34-32

37'75

41-18

44-62

48-05

5I-48

54-91

58-34

61-78

65-21

68-64

21-06

24-57

28-08

31-59

35-10

38-61

42-12

45-63

49-14

52-65

56-16

59-67 63-18 66-69 70 20

21-53

25-12

28-70

32-29

35-88

22-00

25-66

29-33

32-99

36-66

39-47

43-o6

46-64

50-23

53-82

57-41

6100

64-58

68-17

71-76

40-33

4379

47-66

5I-32

54‘99

58-66

62-32

6579

69-65

73-32

22-46

26-21

29-95

33-70

37-44

4I-I8

44'93

48-67

52-42

56-16

59-90

63-65

67-39

71-14

74-88

22*93

2675

30-58

34-40

38-22

42-04

45-86

49-69

53-51

57-33

61-15

64-97

68-80

72-62

76-44

Die

Gewichtstabelle für Flach- und Breiteisen

in Kilogramm pro laufenden Meter.

Dicke in Mm.

Breite in Millimeter

510 I 520 I 530    540    550 | 560    570    580    590

3-90

7-80

11-70

15-60

19-50

10

23-40

2730

3120

35-10

39-00

ix

12

13

14

15

16

17

18

19

20

42-90

4680

50-70

54-6o

58-50

6240

6630

7020

7410

7800

23-87

27-85

31-82

35-80

39-78 j 40-56

43-76 ! 44-62

47-74 1 48-67

5171 i 5273 55-69 56-78

59-67    60-84

63-65

67-63

71-60

75-58

79-56

24-34

28-39

32-45

36-50

64-90

68-95

73-01

77-06

8ri2

4-13

8-27

4-21

8-42

4-29

4-37

4'45

12-40

16-54

20-67

24-80

28-94

33-07

37-21

41-34

12-64

16-85

21-06

9-58

8-74

8-89

4-52

902

45'47

49-61

53-74

57-88

62-01

6614

70-28

74-41

78-55

82-68

25-26

29-48

33-70

37-9I

42-12

46-33

50-54

54-76

58-97

63-18

13-10

17-47

21-84

12-87 17-16 21-45

25-74 3003 34-32 38-61 42-90

26-21

3058

34'94

39-3I

43-68

I3-34

17-78

22-23

i3'57

i8-io

22-62

26-68

31-12 I 31-67 35-57 40-01 44-46

27-14

36-19

40-72

45-24

48-91

53-35 57-80 62-24 66-69

84-24 ,    85'80 j 87-36 j 88-92

49-76

54-39

58-81

63-34

66-86

72-38

76-91

81-43

85-96

90-48

4-60

920

13-81

18-41

23-01

27-61

32-21

3682

41-42

46-02

50-62

55-22

59-83

64-43

6903

73-63

78-23

82-84

87'44

92-04

600    610    620 ! 630 | 640    650    660 | 670 j 680 ¹ 690

10 M M

OO    -f4*

M ö OJ Ch O tO 4^ Oh OO

O h fi M + in io r^oo O' o W MMMMM M M M M 04

28'o8

3276

37'44

42-12

46-80

5I-48 ! 56-I6

60-84 : 65 52 70-20

74-88

79-56

84-24

88-92

9360

4-76 ! 4-84

9-52 !    9-67

14-27 : 14-51

19-03    19-34

2379 I 24-18

28-55 i 2Q-02 33-3I i 33-85 38-06 j 38-69

4-91

983

I4-74

I966

24-57

2948

34-40

39'3I

44-23

49-14

5405

58-97

63-88

68-80

7371

7862

83-54

88-45

93'37

98-28

5-07

10-14

15-21

20-28

25-35

5-I5

5'23

10-45

15-68

20-90

26-13

30-42

35-49

40-56

45-63

50-70

55-77

60-84

65-91

70-98

76-05

8l"I2

86-19

91-26

96-33

101-40

3I-36

3658

41-81 ! 47-03 52-26

57‘49

62-71

67-94

73-16 78-39

8362 88-84 94-07 99-29 102-96 104-52

5-30    5-38

io’6i 10-76 15-91    16-15

21’22 21’53

26-52 j 26-91

3I-82 I 32-29

37"i3 : 37-67

10078 102-26 io6’o8 107-64

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Schweisseisen von 7"8oo, bei Flusseisen sind die Gewichte um

mit specifischem Gewichte circa i Procent höher.

Gewichtstabelle für Flach- and Breiteisen

in Kilogramm pro laufenden Meter.

Dicke in Mm.

Breite in Millimeter

710 i 720 I 730    740    750    760    770    780    790

\0 00*<I Oh Ui4^GJ w

5'54

Il-08

MM MMMM ^ Ol Gl 4^ GJ to

vO OO

6o-o6

65-52

70-98 76-44 81-90

87-36 92-82! 94-15 98-28 5 99-68 103-74 I 105-22 109-20 { 110-76

60-92

66-46

71-99

77-53

83-07

88-6i

5-62

11-23

16-85

22-46

28-08

3370

39-3I

4473

50-54

56-16

61-78

67-39

73-01

78-62

84-24

89-86

95-47

101-09

10670

112-32

102-49 103-90 108-19 109-67 113-88 115-44

8o-8i

99-45 100-78 105-30 106-70 111-15 11263 117-00 11856

6-oi

I2"OI

l8‘02

24-02

30 03

36-04

42-04

48-05

44-05

6o-o6

66-07

72-07

78-08

84-08

90-09

96-10

I02"I0

io8'ii

114-11

120-12

OO Nih O h d

6i6

103-43 104-75 109-51 no'92 115-60 117-08 121-68 123-24

800 ; 810 i 820 ; 830 | 840    850    860 | 870 ; 880    890

6-24

6-32

12-48

18-72

24-96

6-40

6-47

31-20

12-64

18-95

25-27

3i-59

12-79

19-19

25-58

31-98

12-95

19-42

2590

32-37

6-55

13¹⁰

19-66

26-21

3276

10

il

12

13

14

15

37-9I

44-23

58-54

56-86

63-18

69-50

75-82

82-13

88-45

94’77

38-38

44'77

5i-i7

57-56

63-96

7036

7675

83-15

89-54

95'94

16

17

18

19

20

37-44

43-68 49-92 56-16 62-40

68-64 74-88 8ri2 87-36

93-6o

99-84 106-08 112-32 113-72 115-13 118-56 12004 121-52 124-80 126-36 127-92

38-84

45-32

52-79

58-27

64-74

71-21

77-69

84-16

90-64

97'n

101-09 102-34 103-58 107-41 108-73 11006

116-53

123-01 129-48

39-3I

45-86

54-42

58-97

65-52

72-07

78-62

85-18

9173

98-28

104-83

111-38

117-94

124-49

131.04

671 13-42 20-12 26-83 3354

79-56 86-19 92-82 99-45 100-62

io6-o8 107-33 112-71 114-04 119-34 120-74 125-97 127-45 132-60 134-16

6-63

6-79

6-86

6-94

13-26

19-89

26-52

33-I5

80-50

87-20

93-9I

I3-57

20-36

27-14

33'93

I3-73

20-59

27-46

34-32

13-88 20-83 2 777 34-7i

40-72

47-50

54-29

61-07

67-86

74-65

81-43

88'22

95-00

101-79

108-58

115-36

122-15

128-93

13572

41-18

48-05

54-9I

61-78

68-64

41-65

48-59

55'54

62-48

69-42

76-36

83-30

90-25

97-19

104-13

75-50 82-37 89-23 9610 102-96

109-82 111-07 11669 ii8-oi 123-55 ¹24-96 130-42 131-90 137-28 138-84

¹

Nach C. Schwatlo’s Handbuch.

Gewichtstabelle für Flach- und Breiteisen

in Kilogramm pro laufenden Meter.

Dielte in Mm.

Breite in Millimeter

w n ro rh Lo vo C^oo CE

o    h d to m vo r^co ov o

M    MMMMM    m m m m C4

sä ££5    §

4» Oo Gl GJ CD oi ti ti ts) ti tô M M M M H Ô O O d    ^

O COOVto O CO 44» to o Co Q\to O 00 Qi44 io

910 I 920 i 930    940    950    960 | 970    980    990

7‘io 7‘i8 14-20 21-29 28-39    28-70

35'49    35'⁸⁸

I4‘35

21-53

7-25    7'33

14-51

21-76 2902 36-27

7-41

'S

M M M M M HH

G) U K) H    O KD O OO^J    CECn    4^

h -P» Kl O OJ    OwOtOGnOO    O bJ CE vb ki

..... ..... .....

0'\ Gn -bO IO H O    KD CO CE Ln

MSS »00    OO !X> O0\O \0

KD O KD r^co ov

O c?    ob M cevo ^    ^ n

n4h    coö MÖ N    4h    ro

CO ir>vo    r^co ONOO    M M N c<-> ^t-

M M MMMMM

43-52

5078

58-03

65-29

72-54

7979

8705

9430

101-56

10881

11606

123-32

130-57

I37-83

145-08

1466    1482

2200 29-33 3666

43'99

5r3²

58-66

65-99

73-32

80-65

87-98

95-32

102-65

109-98

117-31

124-64

131-98

I39-3I

146-64

22-23

29-64

37'°5

44-46

51-87

59-28

66-69

74-10

81-51

88-92

96-33

103-74

111-15

118-56

125-97

133-38

140-79

148-20

S&'S-SS    sszzz 5

41t bis 4 ö a ts 4 ń b'K4ń on K 4- <4 ö-n

M O N ro    N 00 CO On O h h M

mm mmmmm

7'57

I5-I3

22-70

30-26

37-83

45-40

52-96

6053

68-09

75-66

83-23

90-79

98-36

105-92

II3-49

I21'06

128-62

136-19

143-75

151-32

SZZgt 'SKSSS

«sass-i*

MM MMMMM

7-72

15:44

23-17

30-89

38-61

46-33 54-05 61-78 69-50 77-22

⁸4-94

92-66

10039

io8-ii

115-83

123-55

131-27

13900

146-72

154-44

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Schweisseisen mit specihschem Gewichte von 7-800, bei Flusseisen sind die Gewichte um circa 1 Procent höher.

Bei der Beurtheilung der Güte des Stabeisens kommt es hauptsächlich auf eine ebene, glatte Oberfläche, auf reine und gerade Kanten an, ferner dürfen sich keine Splitter, keine Schuppen, keine Doppelungen zeigen, und unter dem Hammer bearbeitet oder oftmals hin und her gebogen, muss das Eisen immer die Merkmale der ausserordentlichen Zähigkeit zeigen. Auch probirt man es durch Hammerschläge oder durch schwere Gewichte, welche man auf die Stange fallen lässt.

Eisenbleche.

Zur Erzeugung des Eisenbleches kann nur das weichste, zäheste und beste Schmiedeeisen verwendet werden. Das Blech wird durch Walzen im glühenden Zustande erzeugt. Die Blechwalzen liefern Bleche von verschiedenen Dimensionen sowohl in der Dicke als in der Fläche. Wir unterscheiden Schlossblech, Doppelblech, Pfannen- und schliesslich Kesselblech. Die Gattungen des Eisenbleches sind folgende:

Eisenbleche werden als Schwarzbleche, verzinnt als Weissblech, und verzinkt — als verzinkte Eisenbleche — abgegeben.

Schwarzbleche. Nach rheinischer Scala.

Nummer

6    7    8    9    10    11    12    13.

Dicke in mm.....5-50 5-00 4-50 4-25 4-00 375 3-50 3-25 3-00 275 270 2-25 2-00

28    26    24    22    20 l8 l6

Gewicht pro I m²

in Kilog. (annähernd) 44    40    36    34    32    30

mm

ft

mm

OryjSOM.

•/

fJitter

OpOM< ......

Fig. II 70.

yy

(IJ

Bili

Grosse im Lichte 68/53 Cm. Gewicht WO Kilogr.

Fig. II 71.

Nummer .

00

14 13 16 17 1 Dicke in mm .... 175 170 1-37 1-25 r Gewicht pro i w²

in Kilog. (annähernd) 14 12 II 10    9

19 20    21    22    23    24 25 26

roo 0-87 075 0-62 0-56 0-50 0-44 0.37

8    7    6    54-543-53

Nachstehende angegebene Formate dieser Bleche sind mit einem Spielraum von 50 mm in der Länge und 150 mm in der Breite üblich: für Nummer

T)

i—14: 1300 X 2600 nun I 15 und 16: 1250 X 2500 mm 17—19: 1100X 2200 mm j 20 und 21: 1000 X 2300 nun j

für Nummer 22 und 23: 1000 X 2000 mm 24:    800 X 2000 nun

2 5 und 26:    800 X 1600 mm

r>

VI

c.

0660.Mat

PI

Fig. II 74.

Hf

. .1

Hilft!!«

Fig. II 72.

-    0 77 Mir-

Fig. II 75.

-ssj

ia

55

Fig. II 73.

Bleche dieser Scala von 800 mm und geringerer Breite werden bis zu folgenden Maximallängen geliefert:

1—6: bis 4500 ;«#;

4000 mm

Nr.

„    7 und 8:    „

Nr.

„    IO—16:

9: bis 3500 mm „ 3000 nun

Nr. 17—19: bis 2500 mm.

Nummer * 25¹/2 Stärke nun 0-4

Dachbleche.

25    24    23

0-438 0-5 0-562 0-665    0-75    0-875.

22

21

20

Schwache Bleche werden nach „Bunden” à 50 Kilo g., welche eine entsprechend wechselnde Anzahl von Tafeln enthalten, gehandelt.

Weissbleche.

ver-

Diese Blechsorten werden nach dem Walzen verzinnt und haben schiedene Dimensionen. Einfach- (Klein-) Format das sogenannte J. C. Format von 264 mm Breite und 379 mm Länge; Doppelformat von 528 mm Breite und 379 mm Länge; Hochfolioformat von 264 mm Breite und 758 mm Länge ; Vierfachformat von 528 »»«Breite und 758 mm Länge. Als aussergewöhnliche Formate kommen vor: 0-45 X i'3»H 0*65 X i’30 m; 0-915 X 2*13 m und 0*45 X 3’°° m‘ Die Stärke des Weissbleches variirt von 0-16 bis 1-15 mm. Die Verpackung erfolgt in Kisten, welche von 14 bis 2-25 Blech in der entsprechenden Anzahl von Tafeln enthalten.

Ql

25 KÜOjSr.

Fig. II 76.

1025% Fig. II 77.

Iplfg

Süll

jüH

1'21 Meier

Gewicht der Lanxe 4- /fi Säule, 13'$ „

Fig. II 78.

Die Firma G. Winiwarter, Blech- und Bleiwaarenfabrik in Wien, liefert z. B. Weissbleche:

I Kiste Doppelformat mit 150 Tafeln 340 X 53° min] I Kiste Hochfolio mit 150 Tafeln 265X680mm, 265X79omni; 1 Kiste Vierfachformatglanzblech.

Verzinkte Eisenbleche

in bester steierischer Qualität.

Dachbleche

im Buschen zu 56 Kilogramm

632 mm breit, 948 mm lang = 24" breit, 36" lang

!l

mit 18 Tai ein » 19

20

r>

a.

.....OSO ....

0‘90m

Ii

,Olt*

il

SK

:0»M

I- • 3T5 cm.—

/SS Meter

J®.,

IE

Gewicht fir. Meter 75 Hi ₀    1 SäuU SO ,

Fig. II 79.

ia

ff.

"T

..

©Pf®

ms

T-TTS.O'

w-.

Fig. II 80.

Fig. II 8i.

Verzinkte Rinnenbleche.

wiegt circa 2 ’/₂,    3,    3 V₄, 3 Va, 3³/₄»    4,    4V2,    5>    5V₄» 5Va» ⁶>

Eine    Tafel lang    1896,    2000,    1896,    2000,    2000,    2000,    2000,    2000,    2000 mm.

„    „    breit    632,    650,    790,    800,    1000,    1000,    1000,    1000,    1000 mm.

V    „    „    24,    241/2,    30,    30¹ /₂,    38,    38,'    38,    38,    38 Zoll.

wiegt circa

8’/₄,    8³/₄,    9-9-5,    9'6-io, I0-I-I0-6,    10-7-11-2, 11-3-12 kg

F erner:

Wellenbleche für Dächer, Wände, Thüren etc., schwarz oder verzinkt. Nach Fig. II 104.

Profil- Lange Bezeich- der nUn§ bis

Bleche

mm

Deck

breite

der

Tafeln in mm

Ungefähres Gewicht pro Quadratmeter in Kilogramm und angegebener Blechdicke

o⁻6 mm 07 mm o-8 mm 0-9 mm \ 1 mm i'2$mm i-^omm

2700

2700

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

770

6 82

7-96

775 I T~

8-i8

9-10

9'35

820

6-48

7-56

8-64

800

700

700

600

630

500

11-36

11.68

io-8o

io-6o

10-22 IO-52

9-72 9‘54

10- o8    I X "20

I3‘20

X4‘6o

13- 50 23-25 14'—

14- 80

15- 60 15-60 17-20

»Ol—11—ti—il—11—l>—'l—11—1 O 00 00 Oh Lrx Oh •<!

ChMM vi ob o tb Dl ö

Aile Profile (ausgenommen die Profile A, H und J) können von einem Minimalradius von 2000 mm angefangen nach jedem Radius bombirt, d. h. nach der Längenrichtung der Wellen gebogen werden.

Zinkbleche und unverzinkte Eisenbleche werden nach denselben Profilen gewellt und bombirt (gebogen); Zinkbleche jedoch nur bis 2 m Länge.

Trägerwellbleche sind eine im Laufe der letzten Jahre mehr und mehr in Aufnahme kommende Sorte von Wellblech, deren Bedeutung und Verwendbarkeit jedoch beiweitem noch nicht gebührend gewürdigt wird xind welche noch keineswegs diejenige Verbreitung im Bauwesen gefunden haben, wie es dieselben wegen ihrer speciellen Eigenschaften — bedeutende Tragfähigkeit, verbunden mit grosser Leichtigkeit, d. h. verhältnissmässig geringem Materialaufwande — verdienen.

Abgesehen aber davon, dass das Trägerwellblech im Inlande überhaupt noch zu wenig bekannt ist, wird, wênn es schon Anwendung findet, nicht immer genügendes Gewicht darauf gelegt, dasselbe in zweckentsprechender Weise gegen Rost zu schützen.

Der einzig wirksame, und zwar auf die Dauer wirksame Schutz ist aber das Verzinken.

Die hauptsächlichste Verwendung finden diese Bleche zu Decken-co nstructionen, Fig. II 105; ferner zu Zwischenwänden und Thürverschlüssen; zu freitragenden Dächern und zu Feuerschutzvorhängen in Theatern etc. Dieselben sind bei G. Winiwarter zu haben nach Fig. II 106 (Seite 1 o 1 und 102) in folgenden Dimensionen (siehe Tabelle Seite 91).

i

7

1

%

i

Hi

j

{SS

..

:

üf

ü

£

Fig. II 82 a.

Fig. II 82 b.

Fig. II 83.

Ç)

U)

!

iOj-

19 Kilotfr.

WtV-.......

28 Kilogr.

Fig. II 84.

Fig. II 85.

Länge

der Bleche in Millimeter Deckbreite p. Tafel in Milli-! meter

Ungefähres Gewicht pro Quadratmeter in Kilogramm und Blechdicke von Millimeter

i-5

Blechdicke m Millimeter

Zulässige gleichmässig vertheilte Belastung pro Quadratmeter in Kilogramm bei einer Freilegung von Meter

i-5

2-5 i 3

Ij 3500

560

13-6    20-4

27-2

II 3500

470

15-2 I 22'8

30-4

III

3500

39°

18

27

36

IV 3500

400

18-8

28-2

37'6

V! 3500

400

I9‘6

29-4    39-2

VI j 3500

400

20'4

30'6 j 40-8

VII ij 3500

300

22'4

33‘6 i 44-8

VIII jj 3500

300

23-6

35‘4 i 47'2

HMN HMCt hmN hhn h h rt HMN WHN MMN

IG

l-O

yn

Uri

Uri

1750

2200

1420

2130

2800

320

460

610

430

500

700

580

800

1000

i6o

240

320

220

300

390

260

390

510

500 j 290

800

430

xooo

660

OJ Lrt tO Oh

130

200

260

l80

250

330

220

310

400

240

350

430

1030 1550 2100 1560    1100

950

1250

700

IOOO

1300

700

1120

168O

80O

1200

l600

480

700

380

580

700

400

580

750

450

660

85O

270

430

600

29O

440

570-

300

480

640

340

530

700

Eisendraht.

Der Eisendraht kommt gegenwärtig im Handel in 42 verschiedenen Sorten vor. Dieselben basiren auf Normaldimensionen, welche in einer Versammlung deutscher Fabrikanten zu Hagen am 11. December 1873 als „neue deutsche Drahtlehre” angenommen worden sind. Die neue Draht-und Blechlehre, welche auch für Nägel und Drahtstifte Giltigkeit besitzt, ist nach den Vorschlägen des Wiener Mechanikers W. Kraft gebildet, welche in Folgendem wörtlich mitgetheilt sind. (Das Binden des Drahtes geschieht je nach seiner Stärke in Bunden von 2, 5, 10, 25 und 50 Kilog.)

1.    Jede Nummer muss eine bestimmte Dicke bezeichnen, die von Jedermann mit entsprechenden Instrumenten leicht und sicher gemessen werden kann.

auszu-

2.    Damit der Vergleich mit Tabellen entfällt, hat die Nummer gleichzeitig die Anzahl Maasseinheiten — welche die Dicke enthält drücken.

3. Die Intervalle zwischen den einzelnen Nummern haben eine reguläre Zu- und Abnahme zu zeigen; die neue Lehre selbst aber soll dem Con-sumenten die nöthige Auswahl beim wirklichen Gebrauch gestatten, ohne dem Producenten die Aufbringung eines wohlassortirten Lagers übermässig zu erschweren.

4. Diese allgemeine Lehre soll für specielle Bedürfnisse die gleiche Sprache und Bezeichnung gestatten und auf metrischem Maasse basirt sein. Für grössere Drähte und Bleche sind die Abstufungen der Dimensionen nach Zehntelmillimeter als Einheiten, für feinere nach Hundertelmillimeter unter möglichster Beibehaltung der bisherigen Handelsusancen durchgeführt.

'ï

>1 /

Ganxe Höhe 220 .Meter.

-Höhe 6'- 19o Meter.—

2 05 Meter

S®

Candelaber Wh'lq. Korb 20

Fig. II 86.

Pli WSĘ

2/0 Klg.

Fig. II 87.    ₄

Geuiirht: HOKIg.

.J

Fig. II 88.

Die neue Lehre hat 42 Nummern, wovon die gröberen 30 in Abstufungen von 0-6 bis 0*1 mm Differenz sich theilen, während die feineren 0-05, 0*03 und 0*02 mm Differenz zeigen.

Für die Bezeichnung ist die Bruchforin gewählt, so dass der Zähler die Anzahl der ¹/₁₀ mm, der Nenner die Anzahl der x/ heisst deshalb: ein Draht oder Blech von o#3 -j- o*oi mm — 0*31 mm Durchmesser, beziehungsweise Dicke, und wird gelesen: Nr. Drei-Eins.

100

mm

angiebt. Nr. ³/)

N?5

N?16

"T

'■

N°2

N? 1

Si

640 "bin.

/W«--

----Stfa***

WK?

N?8

--“Sfr"

■”‘î

N? 6

■S70m/m

36K°

--

H“7

■(

JV°3

Sl

Ç

*!

-rs8&--

rv

O J}

Si

->nsm/n—»

2TJ&

Schnitt

350nyhx~ 62 H ?

/J26*

76JK2

.[

Schnitt ef

pq Schnitt

Ç----

----i

Fig. II 89.

im

0*ł50M

y-----

-0900**

30 Kg. Fig. II 90.

Neben der neuen Lehre sind vielfach noch die bisherigen in Gebrauch, mehrere englische, französische, die Dillinger Lehre und andere.

Lehren für Draht.

Nr.

der Lehren

Englische Lehre für Draht,Blech und Bandeisen

Französische

Drahtlehre

Dillinger

Blechlehre

Nr.

der Lehren

Englische Lehre für Draht,Blech und Bandeisen

Französische

Drahtlehre

Dillinger

Blechlehre

Dicke in Millimeter

Dicke in Millimeter

MD OOVI C\Cn Oj O h

7'62

7'2I

678

6-05

5'59

5-15

4'57

4-19

376

3'4

3-05

276

2-41

2-1

1-83

o-6

5⁻64

07

0'8

0-9

i-o

1.1

1-2

i'3

1-4

i-5

i-6

1-8

2'0

2‘2

2-4

5-08

4'5i

4'²3

3'95 .

3-67

3-38

3'i

2'82 2-54 2-2Ó 2'07 1-88 1-69 -

I76

4*

too

i-95

i-47

X-24

1-07

o-88

o-8i

27

3‘°

3'4

3'9

4'4

4'9

071

0-63

076

0-51

0-46

0-41

0-36

°'33

0-3

5'4

5'9

6⁻4

7-0

76

8-2

8-8

9*4

io-o

1-41

1-27

1-13

0-99

0-85

072

076

0-42

0'28

Fig. II 91.

Die Eigenschaften eines fehlerfreien Drahtes sind folgende: Gleiche Dicke, reine Oberfläche, keine Risse oder Schuppen, und wenn man ihn abreisst, so muss er ein gleichförmiges Gefüge und eine grosse Zähigkeit haben.

Nägel.

Diese sind im Bauwesen von grosser Mannigfaltigkeit sowohl in Bezug auf Form, Gestalt und Grösse, als auch hinsichtlich der Art ihrer Erzeugung und des Gebrauches.

Benennung der Nägel

Länge

in Zoll

in Cm.

Eine

Anzahl

von

Wiegt

Pfd.

Kilogr.

Geschmiedete Nägel, halbe

Brettnägel........

Ganze Brettnägel......

Lattennägel........

Einfache Bodennägel . . . . Doppelte „    . . . .

Pfostennägel........

2V2-I³/4 3-3V2 4 4V2 5-57₂

5-23

1.

n    ........

Stuccaturnägel.......

Schlossnägel, ganze.....

„    halbe.....

„    ganze, verzinnte

Maschinennägel (inFormu. Qualität den geschmiedeten gleich), Baunägel, Fabrik-

l>» GO MMMM

K2

6*54—4-58

7-85-9-15

10*46 — 11*77 13*08-14*38 10*46 13-08 15*69 18*31

20*92

2*62

3*92

2*62

3-92

60*)

Schock

60

Stück

1000 Stück 1000    „

1000    „

1000

GJ M w tOkOCn-f^ to M

"—- ---———

^tf.^^GOCOih.1010

LO LOOO kO cd ro iG

4’8i

1*12

1*62

0*88

I*Ó2

î)

00^3 OhUi GJ to

n •    •    •    •    .....

Stuccaturnägel .......

Pappnägel mit grossen Knöpfen

Schlossnägel, ganze.....

Drahtnägelu. Stifte, F abriks-Nr. 7.........

-2    -5 i i i -Al

M H M v-    I J    *-*

ro rO f O fG N Cl h    1-1

10*46

9*81

9-15

8-50

795

1-54

5-23

3-92

84

100

50

104

121

CO Cn Ui O

251

391

Schock

586

1000 Stück 1000    „

1000    „

100

100

100

100

100

100

100

272

50

50

50

50

50

50

50

1*25 1*25

l3/₈    0*72-1*5

2 72

ix

n 13 • • « 15 • • « 15 • • » 17 • • r 17 • •

„ I8 .    .

„    19    .    .

21

22

_Ê»_P>U>GJU>tOtOMMMM

kT"    nT" io"

q OOMM OhUi Go GJ to to m 4I 4I M do CO ui tô kÔ kÖ 6h 6> GJ Oh Oh UI UlUl-^GJtOtOtOtOO

1000

T)

Ferner giebt es noch verzinnte und verzinkte Eisennägel (Schiefernägel) und schliesslich Nieten in den verschiedensten Dimensionen.

*) 1 Schock = 60 Stück.

elf»-

-■l

\\

5'

ïfj

Fig. II 93.

U, *iL b O

O ,948 M

UL

IL

U.

0 9'fS*

35 Kg.

Fig. II 92.

. -Imi

f----180----=j

Fig. II 96.

Fig. II 97.

jl

Fig. II 95.

.1

Fig. II 98.

K~...

Fig. II 94.

Schrauben finden als Befestigungs- und Verbindungsmittel bei Holz-und Eisenbestandtheilen ihre Anwendung, sie haben entweder Kopf und Mutter oder bloss Muttern; im Baufache kommen meistens nur Schrauben mit Kopf und Mutter in Benützung, ausserdem giebt es die sogenannten Patentholzschrauben, welche in verschiedener Dicke in der Länge von 5 bis 100 mm zu haben sind.

Withworth’sche Schraubenscala

für scharfgängige Schrauben.

Durchmesser

Zoll

Zoll

Linien

engl.

Millimeter

österr.

Kern-

durchm.

Zoll

englisch

Anzahl d. Gewinde

auf eine Länge — Dur chm.

auf I Zoll engl.

Zuläss. Belast, in Kg. bei s=2"8 Kg. pr. Qmm

2-87

6-3

3-60

7‘9

4'33

9‘5

5-06

579

7-25

8-66

10-12

II-58

1-04

2- 45

3- 91 5’37

6- 83

8- 24

9- 70 11-16

2-60

4- 95

7- 82 10-74

1-62

4-52

7-41

10-32

1-20

11- i

12- 7 I5-9 19-0 22-2

25-4

28-6

31-7

34'9

38-1

41-3

44-4

47-6

50-8

57-1

63-5

69-8

76-2

82*5

4-12

6-99

9-90

0-78

370

6-57

9-48

88-9

95-2

ioi-6

107-9

II4-3

120-6

127-0

133-3

1397

146-0

152-4

0186

0-241

0-295

0-346

0-393

0509

0-622

0-733

0-840

0-942

1-067

1-162

1-287

1-369

1-494

I-59I

1-716

1- 930

2- 180 2-384 2-634

2- 857

3- 107

3-323

3-573

3- 805

4- 055

4-285

4-535

4- 790

5- 020

5-283

5-488

00 00 00 o CO 00^1 00^1 VI Cb ^ Ob ObCTt Ln

—I CO -    —»CO -4    -1    —1    —»    CK

--- \ \*- *- ~~—

*-»    4^    00    4-    4-    C/5    CO hO CO    00    GO

05

20

18

16

14

12

ii

10

sO bO

<M Ol

H —H

49

8o

119

165

216

000

1000

1260

1600

1920

2350

2740

3150

3600

4180

5260

O    *24

CO    CN •—1 CO « ©

Ob O O M m Gl M M ro ro    IG

MMMI—IMMH4MI-1MMMM

----- ----------

4-    4- tO tO

OOCO^^COCCiNiM b- f- «    « iß iß ^    ^

6750

8040

9840

11560

13700

15700

18100

20530

23330

26130

29100

32200

35500

39500

42600

Kupfer.

Der grossen Kosten wegen wird das Kupfer heute, ausgenommen zur Eindeckung von Thurmspitzen, Kuppeln u. dgh, selten mehr im Bauwesen verwendet. Hingegen bleibt es bei Brennereien, Färbereien, bei Dampf- und Waschkesseln ein unersetzliches Materiale.

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

Das Kupfer kommt im Handel gegossen als sogenanntes Rosetten-, Scheiben- und Plattenkupfer vor.

.--F%

ÜS

r äfc

Rńi

!Ë

mm

ta

rrrr

b.

ü! ■ ! I ml i

Ifffn

TT

Ü)-' p

SÄS

b.-.;

Fig. II 99.

\TŹ

»■V

lï

lâi

Sfcï

MOT

iwliWfÿ

11;

⁵-v;. -

gh

te

S®

Fig. II ico.

wêmÊmâÊmm.

i?”......-•

SÎsâ«

i'

il*

MÈ

Ïf

j.l ■ fEb

é| riÂ

-.r 3

11

Mi

:r ;

■-M

pggl

P [''J

Mi'r

R;!;'¹'

Fig. II IOI.

Die Kupferbleche werden aus dem Plattenkupfer gewalzt und sind verschieden gross und stark; es giebt Sorten, wo

r±T\T

rl

I    mr    2 mm stark ungefähr 19—20 Kilog. wiegt

Man unterscheidet Rinnenblech, Dachblech, Flick- oder Rollkupfer, 8⁴/₂ bis 91U lang, 75 a» und 1'/₂ m breit, Schiffsblech zu 2 bis 2Q₂ w lang, 75 cm breit, und Kesselbleche von der verschiedensten Grösse und Stärke. Letztere können bis 6*5 m² geliefert werden, und haben dann ein Gewicht von ungefähr 47 Kilog. für den Quadratmeter.

Beim Eindecken von Dächern rechnet man auf jeder Seite der Bleche 4 cm hinzu, wegen der Falze und für Heftbleche und Verschnitt bei dem Falzen für den Quadratmeter 0'o6 bis 0^07 m².

55

55

5>

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

V-lpV

M

V SSi

ii

' Fili

BE

Mi

Ü^B

! MäSm

11

mm

I filii

fSs

mm\

Fig. II 102.

Das Gewicht eines Quadratmeters Bedachung mit Kupfer einschliesslich Verschalung beträgt 21 bis 25 Kilog. Zu I m² Kupferdach sind 36 Kupfernägel zu berechnen.

Gewicht des Kupferbleches für den Quadratmeter in Kilogramm

Blech Kilogr.

Hafter und Nägel

Zusammen

Kilogramm

Kilogramm

2'5

375

o-5

3S

4'5

6-25

7'5

7'S

0-25

0-25

0-25

0-17

475

6-25

675

917

Die Neigung eines Kupferdaches muss wenigstens Y₁₂ der Tiefe be

tragen.

Zink

wird als gewalztes Blech zum Eindecken von Dächern, Dachrinnen und Gesimsabdeckungen verwendet; gegossen dient es zu Balkongeländern und Verzierungen aller Art. Man bezieht das Zink hauptsächlich von der schlesischen Actiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb in Lippine in Oberschlesien, in Wien ausschliesslich von der Firma G. Wini warten

7*

Raffinirte Zinkbleche.

Nummern

Stärke der Tafeln in Millimeter

Gewicht

pro

Quadrat

meter

65 cm breit, 2 m lang

80 cm breit, 2 m lang

I m breit, 2 m lang

= Wiener Zoll 24^ X 76

= WienerZoll30i/₄X⁷⁶

= Wiener Zoll 38 X 76

1 Tafel — 1-300 m2 wiegt

i Rahmen von

250 Kilog. enthält

1 Tafel — 1*1 ■ m2 wiegt

1 Rahmen von

250 Kilog. enthält

1 Tafel = 2 m2 wiegt

1 Rahmen von

250 Kilog. enthält

Kilogr. Kilogr.

Tafeln

U Kilogr.

Tafeln

Kilogr. Tafeln

| o'i86 j CT228 0-250 i 0-300 O35O O 400 0-450

20    I i-6oo

ro ^ lo'O t^oo 0\

1- 30 160

175

210

2- 45 2'8o

169

2‘08

2‘28

273

3-I9

3-i5

370

406

4-62

5'i8

574

665

7'56

8- 47

9- 38 1029 11-20

MÈââ&

3'64

4-10

4'55

5-28

601

6-73

7-46

8-65

983

1101

12- 19

13- 38 I4'5⁶

148

120

IIO

92

79

69

61

55

47

42

37

33

29

25

23

21

19

17

2-o8

2-56

2-80

3'36

120

260

98

89

74

3-20

3-50

372

4-48

5'°4

5-60

6-50

7'39

8-29

918

1064

1210

I3-55

1501

1646

17-92

gMil

64

56

50

45

39

34

30

27

24

21

19

17

15

4-20

4-90

5- 60

6- 30

7- 00

8- 12

9-24

1036

11-48

1330

15- 12

16- 94 18-76 20-58

22-40

15

13

12

II

'jrit

r A'A-*; IL '

«'

Sfc". r

-fe.

**-•

Fig. II 103.

Vorstehende drei Dimensionen gelten von jetzt ab als gewöhnlich, alle anderen hiervon abweichenden, sowie Bleche nach Gewicht bedingen einen zuvor zu vereinbarenden Ueberpreis.

Die Firma Franz Manoschek in Wien erzeugt alle Arten gegossener Zinkornamente und diese sind vor Allem Kapitale, z. B. nach Fig. II 107 und 108; sogenannter Lambrequins, wie z. B. Fig. II 109 oder II 110; ferner Bekrönungen, Wappen, Akroterien, Rosetten, wie z. B. Fig. II m, 112 und 113; Köpfe, wie z. B. Fig. II 114 oder II 115; Festons, Gehänge und Bandschleifen, wie z. B. Fig. II 116,

117,    118,    119, 120 und 121 ; alle Arten von Cartouchen, Knöpfe,

Blätter und Muscheln, auch Brunnenfiguren und Aehnliches, wie z. B. Fig. II 122 und 123.

Die absolute Festigkeit des Zinkes ist eine sehr geringe, auch widersteht es nicht besonders den Einflüssen der Atmosphäre, an feuchten Stellen geht es sehr rasch zugrunde. Zu Dacheindeckungen soll man nur vollkommen chemisch reines Zink verwenden, so kann man z. B. mit einem bleihaltigen Zinkblech keinen tauglichen Pfalz hersteilen, und die Prüfung besteht einfach darin, dass man das Blech einigemale hin- und herbiegt.

Blei.

Das Blei wird hauptsächlich im Bauwesen zum Vergiessen, zu Platten zwischen Stein-, Holz- und Eisenverbindungen, zum Löthen, zu Dacheindeckungen, zu Wasser- und Gasleitungen, zu Abortschläuchen und als sogenanntes Carniss- und Fensterblei verwendet.

Das im Handel vorkommende Blei in Blöcken, das sogenannte Werkblei, wird zum Giessen verwendet.

Bleiplatten werden durch Walzen des Werkbleies erhalten und in verschiedener Stärke und Grösse erzeugt.

Profil B

Profil A

— 770'",

‘{o*

Profil C

820

>33 ™/m

p'-iüGV-v

Profil n

~~x800<“jm

Profil E

700

Profil F

7a”%

VwwW-

r“'*-

Profil G

coo %,

Profil IT

?................... 830^ ....

Profil .7

5 00"%

r-’n

'V/X/X/WV/yA: :<

"U

VlAA/'

Fig. II 104.

Gewichtstabelle der Bleiplatten.

Stärke

in

Millimeter

Gewicht pro

Quadratmeter in Millimeter Kilogramm

Stärke

in

Gewicht pro

Quadratmeter in Millimeter Kilogramm

Stärke

in

Gewicht

pro

Quadratmeter in Kilogramm

Gewicht pro

Quadrat-Millimeter meter in Kilogramm

Stärke

in

0-25

050

0-75

i-oo

1-25

1-50

i-75

3-25

6-50

9'75

13-00

16-25

19-50

22-75

2-00

2-25

2-50

2- 75

3- 00

3- 50

4- 00

26-00

29-25

32-50

3575

39.00

45-50

52-00

^4 C\ 0\<~n Ln -F» Lm Ó Cri O* Cri Ö kJt OOOOOOO

58'50 65-00 71-50 78-00 84-50 91 00 9750

to H H

O Gl o \0    00 CO

dóduió^o

0000000

104-00

110-50

117-00

123-50

130-00

195-00

260-00

Bleiröhren werden durch Ziehen oder Pressen im kalten oder wannen Zustande erzeugt, selten aussen, innen aber häufig geschw efelt, oderinnen und aussen verzinnt, auch giebt es Zinnrohre mit einem Bleimantel. Das sogenannte Hartblei ist eine Legirung von Blei mit 1 bis 5 Theilen Antimon.

iüPi

SÜ

Fig. II 105.

Profil VI.

Profil I.

F ^    *«”*•    j

AvSj\y\/\yr\/N3 *>%

*>o

OAAAHi

so™/».

Profil II.

470 ■%

Profil IV.

400 >%,

^    !    i r‘-*i

wiaaf3-v oAAjvn

75”fe

Profil VII.

ä00«ft

i

O/IAjOi

Profil III.

Profil V.

Profil VIII.

0.90

r.......i

!*-

300 •/„

WUIÖ

70"%«

OAn/lP]

SO^jm

WlP

««n»

Fig. II 106.

ggiili

îv

g¹

ipl

lÉilBf

Fig. II 107.

Fig. II 108.

fei

■*&.

K M ??

y m ^

WïM..

?ry

■:,h

Fig. II no.

iSSfi

Fig. II IOQ.

Gewichtstabelle der gangbarsten Bleirohre.

Die mit * bezeichneten Dimensionen werden für die Wiener Hochquellenleitung, die mit G bezeichneten für Gasleitungen, die mit A bezeichneten als Ablaufrohre verwendet. Ablaufrohre mit schwacher Wandstärke werden in Stangen von 3'10 m Länge geliefert.

Durchmesser in Millimeter

I Gewicht pro Meter

innerer j äusserer K-ilogr. innerer äusserer K^il°gr- innerer äusserer Kilogr.

Gewicht pro Meter

Durchmesser in Millimeter

Durchmesser in Millimeter

Gewicht pro Meter

co co co

co ŁOkO C^oo Ob

0'08

0-12

022

0-36

0-24

0-37

MMMM

O O O O

G il

il

il

Ol Ol Ot Ot

O 00 Ob O H M    MM

°'55

074

038

049

o-66

088

037

il

il

il

12

12

12

12

01 40 O    41DO NCO O

Ot Ot Ot CO    MMMMMM

3'13

398

573

8-70

15

15

15

15

19

20

21

22

M M M

tO M O

0’54

0-62

12

12

091

12

12

O    NCO O O h N

Ot M IH M M M 01 Ot Ot

0-64

0-96

I'27

ról

1- 84 204

2- 28

073

0-94

1-28

1-59

1- 82 200

2- 40 2-90

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

23

24

25

26

27

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1-22

1- 69

I95

2- 15 2-56 375 S/O

472

460

ri8

162

1-96

09 09 tO 10

O '-O

0-32

G 165

20-25

1-40

0-47

n co

064

o-8i

ri6

1-50

* I2'5

G 13

13

to

to

2-87

17

17

l7 !

21

22

23

co co 00 co co

M Ot rO

049

cr66

13

13

cn

0-92

i-i8

1-44

13

13

13

13

ro9

1-40

165

1- 84

²'37

2- 70

300

3'64

17

18

18

18

18

18

18

24

22

23

24

25

26

1- 40 r82

2- 04 260

I'5I

1-92

r> rO

■ęj- u->\£> C^OO MMMM

0'53 o- 8 0-92 1-28 1-52

171

2'00

13

13

13

13

13

13

14

398

4-40

4-96

5'47

6-55

6-8o

27

IQ

19

19

19 I

19

19

24

1-83

25

26

27

28

29

G 10

10

10

10

10

10

10

10

tO M M M M M M

00 00^0 ChOi-£»G9

0'6l

o-8o

ro6

1-40

1-70

1- 87

2'l8

2- 51

14

14

14

14

14

14

14

14

104

1- 32 160

2‘X0

2- 65 2'93 3^7 380 4'22 4'68

* 19

2975

2-36

2- 74

3- 26 375 4'25 472

19

!9

19

19

G 20

20

20

20

30

31

4-85

5'²5

32

5-82

33

1 o o 1^00 NONO

6-30

1-70

2‘55

3-i7

365

Durchmesser in Millimeter

I Gewicht pro Meter innerer I äusserer inKLilogr.

Durchmesser in Millimeter

Gewicht pro Meter innerer I äusserer inKLilogr.

Durchmesser in Millimeter

I Gewicht jpro Meter innerer I äusserer inKLilogr.

UWtONitOWtOtOtOlOlOts)

000000000000

4‘i8

4'50

700

5'48

625

670

7'52

8’02

868

940

1070

137°

25

9'9°

32

G 26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

270

3'67

4'33

4'97

5'55

6'io

32

32

32

33

G 33

33

^ £££££££££££    £ £ £ £ £ £    £££££££££££££ g g g g g g

2'84

3'i7

377

292 3'io 3 5°

2‘6i

2’90

3'3²

3'8i

4’²3

483

6'oo

7'20

8’oś

872

9'25

980

1100

2’02

2'96

3'48

3'97

4'5°

S'07

270

2’80

3'38

4'°5

478

5-10

5'85

670

770

8-15

8- 45

9- 20

26

26

26

26

27

27

27

27

28

28

28

28

28

28

28

28

29

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

31

31

32

32

00 Oh CO C' co co co co

yoo

7'55

8‘f ;

872 9-40 1036 ii 05 ii 90 1270

3-02

371

4'35

5'4°

3-I9

378

4-46

3'85

585

7’°5

840

13 40

IO'20

3'35

4'J5

4'9°

5'45

576

6'33

7-48

8-15

8'6o

978

Ii‘i4

I2‘6o

1350

1774

478

4'8o

3'85

4'T5

33

33

33

33

33

33

* 33

33

33

33

33

34

34

34

34

34

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

36

36

36

36

36

36

37

37

38

38

38

38

38

38

38 I

oè    ïoWo    éwM-ê

OJM'OCnOJ    » h h o>û OCM C\Cn 4 4 OJ *<I C\Cn 4»

So^'g^î £££71 żśgtśtśżżś ££££

4-17

4-69

573

6-27

7-00

876

870

970

9-85

io-88

4-00

472

5-15

620

7- 10

8- 8o

6 75

7-26

4-25

3 00

5'65

6'45

775

8-85

11-40

Durchmesser in Millimeter

Gewicht pro Meter innerer äusserer K-ilogr.

Durchmesser in Millimeter

innerer ; äusserer

Gewicht pro Meter in Kilogr. innerer äusserer

Durchmesser in Millimeter

Gewicht pro Meter in Kilogr.

<3 ci?

£<£££ 'S 'äS'ß'S g'^'S^SS'S'S'SSt^-^ 'S'£<SS-fe3££

O 00^1 Q\Ln Ln

^jcK^D^iÓ^ONÓ

00 O O cm o lii o ^-1

46

46

47

48

48

48

48

if- ■il- iovo A AcÖ Ó W Ń 5)^ M M I-I W M

16

10

15-48

1630

17-60

50 OO C\

ii 00

566

8- 59

9- 05 10-20 I5-00

A 50

50

50

50

50

50

S»

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

5i

52

52

52

52

52

52

52

6o

62

55

56

58

60

68

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

70

72

75

58

58

59

60

61

62

63

64

I3'3°

15-00

735

7- 60

8- 66 1 roo 20-70

4- 85

5- 60

6- 30 809 860 9-18

iro8

11- 74

12- 70

14- 27

15- 20

16- 50

I7'5°

18-50

20'20

23-00

26-00

6-64

54

54

55

55

55

55

55

56

56

56

58

58

60

60

60

60

60

60

60

60

63

A65

65

66

78

63

65

69

70

74

66

70

77

70

78

68

70

72

73

74

75

76

80

73

70

72

12-70

18-70

8-62

1080

15- 00

16- 50 21-00

II -oo 1480 24-80

13-82

23-70

9-24

12-20

14- 90

15- 50

16- 80

18- 40

19- 00

24-35

12-40

51

52

52

65

53

52

(,r.

54

52

68

52

70

6- io

7- 00 769 9-20

10-30 II 05

I2'I2

I3’32

14-77

I7-00

I9-40

65

65

65

65

65

65

65

65

65

66

73

75

77

78

79

80

81

82

85

80

6'6o

8- 8o

9- 81 IIIO

15-60

1690

18- 30

19- 50 21’00 22"IO

27-00

I7'5°

55

56

57

G 53

60

68

80

15-60

59

ii-oo

53

61

7'²5

8-17

60

61

65

13- 20

14- 18 19-00

53

53

53

53

62

70

78

9-27

63

64

65

53

6-40

53

66

53

54

7-03

* 53

70

1063

11- 76

12- 30

13- 76 17-62

70

70

70

70

70

80

82

84

85

86

55

56

8-25

9’35

53

72

75

2150

25-40

72

73

82

90

9-50

13-25

15-00

19- 00

20- 45

22-70

13-70

2065

58

Il-oo

54

64

9-90

75

84

12-32

I Gewicht 'pro Meter innerer | äusserer in KLilogr.

Durchmesser in Millimeter

Gewicht 'pro Meter innerer äusserer in KLilogr.

Durchmesser in Millimeter

Durchmesser in Millimeter

innerer äusserer

J Gewicht pro Meter j in KLilogr.

75

85

75

86

75

75

90

91

13- 30

14- 60 2120 22'00

85

85

95

100

i6‘20

24-00

A104

104

no

118

I0'60

26-20

90

106

27-40

105

II5

76

88

76

95

17-90

29-30

105

118

94

108

24-70

105

120

105

I2X

I9-20

25-60

31-00

32-00

78

84

78

98

8-70

31-00

95

105

21'00

108

122

38-00

79

87

I2'6o

98

II3

26-25

HO

Il6

A 80

86

80

88

80

80

90

80

92

80

94

80

95

96

80

100

80

106

80

IIO

9-80

12-04

15-61

17-85

21-40

22"00

23-80

32-o6

4I-50

49-50

99

112

24-22

HO

120

I2'00

24OO

120

100

100

100

100

100

100

100

100

108

IIO

112

114

115

116

120

124

15-87

21-45

2300

27- 50

28- 00 30-40 38-50 45-80

I4O

47-OO

84

92

I2'IO

102

II4

23-40

rH 1—I    M M t-t    M H-

Ln Ln    4-* -£*    tO tO

OO    OOO    Ln Ln

135

141

Ln Ln Ln

-£> to O

102

i66

23-80

3600

25-40

3000

4000

28-50

42-00

Éfë

fes

Fig. II m.

Fig. II 112.

Fig. II 113.

gns

'"M

K / • îXwri

Fe

Fig. II 114.

Fig. II 115.

Messing

ist eine von den vielen Legirungen, welche aus Kupfer und Zink bestehen, der Zinkgehalt im Messing beträgt 24 bis 30 Procent, im Durchschnitte meistens 30 Procent.

Aus Messing werden verschiedene Baubestandtheile gegossen. Die Modelle sind meistens aus Holz oder Hartblei und die Gussformen gewöhnlich aus „Massa” hergestellt, denn in Lehmformen kann Messing nicht gegossen werden. Es zieht sich beim Guss stark zusammen und man

Ml

Zfl

Fi ||

II

Fig. II 116.

vl

Fig. II 118.

Fig. II ii9.

Fig. II 117.

ïjS

lL".‘ml¹*/

Fig. II 120.

Fig. II I2X.

muss daher ein grösseres Uebermaass beim Giessen anwenden, besonders bei Messingbeschlägen an Fenster und Thüren, bei Oliven etc. Die gegossenen Messingbestandtheile müssen nach dem Giessen noch überarbeitet werden; auch werden solche Messingbestandtheile sehr häufig vergoldet.

Die Güte des Messings beruht vorzugsweise auf den glatten, reinen, gut ausgegossenen Flächen und Kanten, es muss vollkommen dicht, ohne Poren und Löcher sein. Was die Messingbleche betrifft, so werden diese ganz auf dieselbe Weise, wie die Kupferbleche erzeugt. Das Messing wird nur kalt bearbeitet, weil es im glühenden Zustande sehr spröde ist, das

Blech ist nach der Walze immer grau, weshalb es gescheuert werden muss. Die Gattungen sind folgende: Man unterscheidet schwarzes und blankes Messingblech, auf dem schwarzen befindet sich noch die Oxydschichte. Tafelblech 0*2 bis 2'omm dick, 210 bis 525mW breit, 1, U/2 bis 6 m lang. Die dickeren Sorten sind alle ungescheuert (schwarzes Tafelblech). Rollmessing wird zusammengerollt, ist viel dünner und wird unter allen Umständen immer gescheuert. Die Messingbleche werden unter gewissen Verhältnissen auch zum Eindecken verwendet, gewöhnlich bei Salzsudhäusern.

Messingdraht. Man hat drei Gattungen Messingdrähte: den schwarzen Messingdraht und den lichten. Vom lichten sind wieder zwei Gattungen,

'ij

Mi

ïiÉM

vTid

WM

I«

iT '

L.

Fig. II 122.

Fig. II 123.

der lichte weiche und lichte harte. Die weichen sind diejenigen, welche nach dem Ziehen und der dabei eintretenden Härte nochmals ausgeglüht werden; lichtharter, welcher nicht ausgeglüht wurde; er ist 8-0 bis 0*5 mm dick und dazwischen hat man 48 Abstufungen. Der Messingdraht wird im Baufache, bei Blitzableitern, bei Hagelgitter von Oberlichten, bei Glockenzügen etc. verwendet.

Zinn.

an und für sich keine wichtige Rolle, hingegen finden dessen Legirungen vielfache Anwendung. Zum Verzinnen

Im Bauwesen spielt das Zinn

der Eisenwaaren, Bleiplatten und Bleiröhren, Kupfergeschirre etc. wird aber nur reines Zinn gebraucht. Dasselbe wird aus dem Zinnstein, einem Zinnoxyd mit wenig Eisen, gewonnen.

Blei.

Es giebt: Bankazinn in Blöcken von ungefähr ⁵/₈ Centner, ostindisches Lannzinn, englisches Stangenzinn, ostindisches Stangenzinn und weisses Löthzinn aus Ys Zinn und

Glas.

Das Glas findet gewöhnlich bei Bauten seine Verwendung bei Verglasungen von Fenstern, Thüren, Wänden, Oberlichten, Gewächshäusern etc., als Spiegel bei Wand- und Plafondsdecorationen. Man unterscheidet:

„ «

+Mk-'

m

-*s|

iJh

Fig. II 124.

fd.

121.

Fig. II 125.

1.    Das gewöhnliche (ordinäre) grüne Glas. Dasselbe wird in Kisten von 60 Scheiben bezogen und findet hauptsächlich bei Treib- und Gewächshäusern Verwendung.

2.    Das gewöhnliche halbweisse Fensterglas.

3.    Das rein weisse Halbsolinglas.

4.    Das rein weisse Ganzsolinglas.

Man unterscheidet nach der Stärke: ⁴/₄, V4 unc^ ⁸A Glas, welches einer Stärke von 2, 3 und 4 mm entspricht.

Glas wurde früher durchgängig nach „Bunden” und „Kisten” gehandelt; 1 „Bund” enthält 24 bis 26 Scheiben von verschiedenen Grössen; 1 Kiste enthält 20 m² Glas, l/₂ Kiste circa 10 m²; neuerdings bürgert sich mehr und mehr der Handel nach Quadratmeter ein.

5.    Buntfarbiges Glas. Der Preis von farbigem Glase richtet sich nach der Farbe selbst und nach der Schwierigkeit der Herstellung, namentlich auch darnach, ob das Glas massiv, d. h. durch und durch gefärbt ist, oder ob es nur überfangen, d. h. auf einer Seite gefärbt ist, so dass man weisse Linien, Rosetten u. s. w. herausschleifen kann.

6.    Spiegelglas. Dasselbe wird in den Fabriken der Actiengesellschaft in Kolberg und Mannheim hergestellt, deren Glas das beste ist. Ausserdem fertigt die Fredener Fabrik noch gutes Glas, während die Erzeugnisse der Schalker, Schlesischen, sowie der Herzogenrother Glashütten geringer sind.

mmmm

ÏÊ

ïë

W,

o>

mm§m

wiar '

Ipp

wägt

Mio

(MST*

Fig. II 127.

Fig. II 126.

Das Glas hat eine Stärke von 5 bis 8 mm.

Das grösste Maass, das derzeit angefertigt werden kann, ist eine Scheibe von ungefähr 15 m² Flächeninhalt, jedoch darf die Höhe nicht grösser als 550 cm und die Breite nicht grösser als 351 cm sein.

7. Rohglas. Dasselbe wird von obigen Spiegelglashütten und von mehreren böhmischen Glasfabriken angefertigt und zur Eindeckung von Oberlichten, Glasdächern u. s. w. verwendet.

8. Geschliffenes und geätztes Glas. Dasselbe wird überall da verwendet, wo Licht geschaffen werden soll, ohne ein Hindurchsehen zu ermöglichen, also bei Verglasung von Vorhaus- und Vestibulwänden, Oberlichten, Thüren, Abortfenstern u. s. w.

Sollen Verzierungen angebracht werden, so können dieselben entweder mittelst Sandblasverfahrens geschliffen oder durch Säure geätzt werden. Ern theilweise hindurchsehen zu können, werden durchsichtige Linien oder Orna-namente hell gelassen und der Grund mattgeschliffen, oder aber, wo das Durchsehen nicht störend wirkt, bleibt der Grund hell und die Linien, beziehungsweise Ornamente erscheinen matt geschliffen. Sollen ganz undurchsichtige, jedoch verzierte Scheiben geschaffen werden, so sind die Verzierungen matt auf mattem Grunde geschliffen oder, was bedeutend schöner wirkt, allerdings auch theuerer zu stehen kommt, bloss geätzt.

Nach Fig. II 124, 125, 126, 127 und vielen anderen Mustern werden in der Sandgebläsemanufactur von F. Schmertosch’s Nachfolger Herb & Schwab in Währing, Wien, derartige Dessinglastafeln ausgeführt.

9.    Das gebogene Glas zu Fenstern in runden Mauern, Erkern

u. s. w. kann aus rheinischem und Spiegelglase hergestellt werden. Der Preis ist etwa der dreifache des glatten Glases.

10.    Bleiverglasungen werden vielfach zu Kirchen- und Stiegenhausfenstern, Vorhauswänden u. s. w. verwendet, und dazu das gewöhnliche helle und farbige Glas oder undurchsichtig farbiges gegossenes Glas, sogenanntes Kathedralglas, genommen. Diese Gläser werden vielfach in Verbindung mit Butzen, die ebenfalls weiss oder farbig sind, verwendet, oder die Fenster werden ausschliesslich aus Butzen zusammengesetzt.

V erbin dungsmittel.

Dies sind die Materialien, welche die Bestandtheile des Mauerwerkes Zusammenhalten, verbinden oder zusammenkitten. Dahin gehören:

1. Mörtel, 2. Cemente und 3. Kitte.

Unter Mörtel versteht man dasjenige Bindemittel, welches nur mit Wasser angemacht wird, und die Eigenschaft haben muss, nach und nach zu erhärten. Als Cemente bezeichnet man diejenigen Bindemittel, bei welchen unter ähnlichen Verhältnissen wie beim Mörtel die Erhärtung und Verbindung aber in kürzester Zeit stattfindet. Die Kitte sind hingegen solche Bindemittel, welche sich von den frühem dadurch unterscheiden, dass das auflösende Mittel hierbei gewöhnlich Oel ist.

Mörtel.

Es giebt drei Sorten: Die sogenannten „Luftmörtel”, „hydraulischen” und „Gipsmörtel”, denn die Lehmmörtel kommen heute nicht mehr in Betracht.

Materiale zum Luftmörtel sind:

I. Kalk. Dieser wird erzeugt, indem die „Kalksteine” gebrannt werden, um ihnen die Kohlensäure und einen Theil des Krystallisationswassers zu entziehen, und eine solche Veränderung in denselben hervorzubringen, dass sich die Steine im Wasser auflösen lassen und die erforderlichen Eigenschaften erhalten, welche zur Mörtelbereitung und dem Erhärten des Mörtels erforderlich sind.

Der zum Bauen brauchbare Kalk wird durch Brennen in eigenen Oefen, welche entweder für einen unterbrochenen oder für einen ununterbrochenen Betrieb als Ringöfen eingerichtet sind, aus kohlensauren Kalksteinen, Kalkspath, körnigem Kalk (Marmor), dichten Kalksteinen, Muschelkalk, Kalktuffe und Kreide als sogenannter Aetzkalk gewonnen.

Die Bedingung beim Brennen ist, dass die Kohlensäure den Steinen vollkommen entzogen, die Hitze aber nicht so weit getrieben wird, dass die dem Kalk beigemengten Theile von Kiesel- und Thonerde sich mit demselben chemisch verbinden. In diesem Falle heisst der Kalk todtgebrannt und ist mehr oder weniger für die Mörtelbereitung unbrauchbar.

Nach der Beschaffenheit des Kalkes unterscheidet man verschiedene Sorten, und zwar:

Fetten Kalk. Derselbe hat bis io Procent Kieselsäure, Thon, Eisen-und Manganoxyd etc., vermehrt sein Volumen wenigstens um das 2¹/₂fache, gute Kalksorten sogar um das 3- bis 3¹/₂faclie-

Halbfetter oder magerer Kalk enthält wenig Kieselsäure und Thon, dagegen andere Beimengungen in grösseren Quantitäten. Dieser vermehrt sein Volumen nur um das 2- bis 2 Y₂fache.

Sehr magerer Kalk liefert bei dem Löschen nur das 1¹/₂- bis 2fache Volumen. Derselbe löst sich übrigens häufig schwer, und wenn er etwa 30 Procent Kieselsäure enthält, oft selbst gar nicht, höchstens in Pulverform.

Vor dem Löschen ist der Kalk an sehr trockenen Orten aufzubewahren. Geschieht das nicht, so zieht er Kohlensäure aus der Luft an sich und zerfällt endlich. Er heisst dann abgestandener Kalk und verliert die vorzüglichen Eigenschaften des gebrannten Kalkes. Am besten ist es daher, den Kalk möglichst bald, nachdem er gebrannt, zu löschen.

Der gelöschte Kalk wird durch längeres Abliegen in Gruben immer besser und ausgiebiger. Er muss jedoch gegen die Einwirkungen der Luft, der Hitze und des Frostes geschützt werden, was am zweckmässigsten mit mit einer 40 bis 60 cm mächtigen Sandschichte geschieht. Auf diese Art verwahrt, erhält er sich viele Jahre in seinem weichen Zustande. Die Güte des gelöschten Kalkes hängt aber nicht allein von der Güte des lebendigen Kalkes, sondern auch von den Eigenschaften und der Menge des zum Löschen verwendeten Wassers ab. Am besten ist Regen-, Fluss- oder sogenanntes weiches Wasser, weniger gut ist Brunnen-oder hartes Wasser, am schlechtesten aber solches, das viele Salze enthält.

Die Menge des zum Löschen erforderlichen Wassers ist verschieden nach der Art des Kalksteines. Im Allgemeinen kann man für 100 / lebendigen Kalk 125 l Wasser rechnen.

Zu wenig Wasser verbrennt den Kalk, er schliesst sich zu wenig auf und bleibt griesig. Zu viel Wasser ersäuft ihn, er wird zu dünn, und sumpft sich in der Grübe nicht gehörig ein. In beiden Fällen verliert er seine Bindekraft.

Sowohl der ungelöschte wie der gelöschte Kalk wird nach Cubikmetern = Io hl = IOOO l berechnet.

1 hl gelöschter Weisskalk wiegt ungefähr 170 Kilog.

1000 l gebrannter Kalk geben 1700 bis 2000 l Weisskalk.

Je nach dem reinen Kalkgehalt braucht er mehr oder weniger Sandzusatz, gewöhnlich zu 100/ gelöschten Kalk 150 bis 300 l Sand. In der Regel nimmt man in Rechnungen das Verhältniss von Kalk zu Sand wie I : 2 an. 300 l Kalk und Sand geben aber gemengt nur 200 bis 240 l Mörtel, da der Kalk die Zwischenräume des Sandes ausfüllt.

2600 Kilog. 1300 Kilog. 1780 Kilog. 1640 Kilog.

1 m³

I m³ Kalkstein ungebrannt wiegt rund gebrannt rund

1 ma Mörtel frisch rund

1 m³

trocken rund

Zu gewöhnlichem Mauerwerke kann der Kalk frisch verwendet werden, während zu Putzarbeiten derselbe längere Zeit in den Gruben gelagert haben muss.

Fettkalk (Luftkalk, Aetzkalk) wird entweder nach Raummaass, häufiger aber nach Gewicht beschafft, i „Tonne” Kalk hat 2 hl Inhalt, i hl wiegt 90 bis 110 Kilog. und liefert, trocken gelöscht, 1*5 bis 1*7 hl Kalkpulver, nass gelöscht 1*7 bis 2*4 hl Sumpfkalk (Weisskalk).

1 hl Kalkpulver wiegt 80 bis 100 Kilog., 1 hl Weisskalk wiegt bei 50 Procent Wasserantheil etwa 140 Kilog.

2. Sand nennt man die körnige Zertheilung fester Steine in mehr oder weniger feinem Zustande. Man hat demnach Quarzsand, Kalksand, Glimmersand etc. Nach der Gewinnungsart unterscheidet man: Gruben- oder Grabsand, d. h. solchen, welcher aus Ablagerungen auf dem festen Lande ausgegraben wird; Flusssand, aus Flussbetten gewonnen, und Meersand, welcher aus dem Meere, namentlich von dessen Ufern gegraben wird. Der Sand ist im Bauwesen ein für die Mörtelbereitung wichtiges Materiale. Flusssand ist meist reiner als Grubensand, die Körner aber mehr abgerieben, also nicht so scharf.

Kies kann als grober Sand bezeichnet werden. Während die Körner des Sandes höchstens die Stärke eines Linsenkornes haben, können diejenigen des Kieses, je nach der Verwendung, Körner grösser als Wallnüsse haben. Kies ist ebenfalls ein in vielen Fällen wichtiges Baumateriale, besonders bei der Betonbereitung.

3. Wasser. In Bezug auf die Wahl des zur Mörtelbereitung nöthigen Wassers gilt dasselbe, was über das Wasser zum Kalklöschen gesagt wurde. Die Menge des zu verwendenden Wassers kann nicht für alle Fälle genau bestimmt werden. Man nimmt an, dass der Mörtel den richtigen Grad von Flüssigkeit habe, wenn er langsam und zusammenhängend von der Maurerkelle abrutscht.

Eine heisse Jahreszeit oder weiche, poröse Steine, auch Ziegel, die erst vor Kurzem aus dem Brande gekommen sind, fordern einen flüssigeren Mörtel. Ob der Mörtel gut durchgearbeitet sei, erkennt man an dem Mangel von Kalkklumpen, an der gleichen Farbe des Mörtels und daran, dass sich beim Durchziehen der Kalkkrücke keine weissen Streifen zeigen.

Das Verhältniss der Mischung ist verschieden. Für Mörtel zur Herstellung gewöhnlicher Mauern nimmt man I Theil Kalk und 3, selbst 4 Theile Sand. Bei gewöhnlichem Verputz I Theil Kalk und 1¹/i bis 2 Theile scharfen, reinen Sand, während bei glattem Verputz nur I Theil Kalk und I Theil Sand genommen wird.

Für denVerbrauch gelten nach C. Schwatlo’s Handbuch folgende Sätze:

Gegenstand

Mörtel

Gelöschter

Kalk

Un-

gelöschter

Kalk

Liter

Liter

Hektoliter

Zu Bruchsteinmauern.

Zu I mz Mauerwerk aus Bruchsteinen durchschnittlich

a)    mit unregelmässigen kleinen Steinen circa iji mehr

als unter c)................

b)    mit dergleichen grossen Kalksteinen circa ¹/₆ mehr

als bei c)..................

c)    mit lagerhaften Kalksteinen ¹/₃ vom ganzen Inhalt

Zu x m³ Mauerwerk von Feldsteinen.......

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

350

420

390

330

400

150

180

168

140

175

o'90

1-05

0-97

083

105

Gegenstand

Mörtel

Gelöschter

Kalk

Un

gelöschter

Kalk

Liter

Liter

Hektoliter

Zu Ziegelmauer werk.

Zum Mauern von Ziegeln (drei Steine stark) zu 1 m³

Bei Mauern 2*/₂ Ziegel stark zu 1 t«³ ......

„ I 77Z³......

„ I 77Z³.....

« I VI³......

„ i m²......

Zu Riegel wänden.

Zu I m- 1 Ziegel stark, das Holz 14 cm stark . . . A i m~ */2 A

300

285

130

V₂

270

265

250

125

US

115

xoo

14 cm

Zu Pflasterungen.

Yon Quadratsteinen pro Quadratmeter.....

Von Ziegeln auf der hohen Kante, 12 cm stark zu 1 m2 mit gewöhnlichen Ziegeln ganz in Kalk gelegt A    „    A nur die Fugen vergossen

„ kleinen Ziegeln (Klinker) in Kalk gelegt . . „    „    „    nur die Fugen vergossen . .

Von Ziegeln auf der flachen Seite zu i m²

mit gewöhnlichen Ziegeln in Kalk gelegt . . . . A    «    „ nur die Fugen vergossen

„ kleinen Ziegeln in Kalk gelegt.......

«    „    n nur die Fugen vergossen . . .

Mit Fliessen pro Quadratmeter

von grosser Form in Kalk gelegt.......

«    A    «    nur die Fugen vergossen . .

„ kleiner Form in Kalk gelegt......

A    A    A    nur die Fugen vergossen . .

Zu Gewölben mit Mauersteinen.

Die Gewölbe sind in Grösse und Stärke derart verschieden, dass man besser thut, dieselben nicht nach Quadratmeter, sondern nach der Anzahl der nothwendigen Ziegel oder nach Kubikmeter zu bestimmen.

Zu IOOO Ziegeln in Gewölben aller Art, l/₂ Stein stark Zu 1000 Ziegeln in Gewölben, ¹/₂ Ziegel stark, mit

Gurten I Ziegel stark.............

Zu 1000 Ziegeln in Gewölben, 1 Stein stark, in den

Gurten i¹/₂ Stein...............

Zu I m² Gewölbe von Bruchsteinen.......

Desgleichen von Mauersteinen..........

Zu Rauchfänge.

Bei freistehenden und angebauten Rauchfängen rechne man pro 1000 Stück Mauersteine.......

Zum Mauern, Putzen und Ziehen von Gesimsen.

Zu 10 m von 25 cm Höhe und 30 cm Ausladung . . „ I om „    30 cm

„io;«    „    40 c?«

„ I O m „    50 cm

A 35 cm-„    48    cm

A 55 cm

30

13

M IO SO CÎ

MtOMM    10 4^ W OO    Oh

to o O Ln    OOOhO Ln

12

15

10

1000

1100

1500

1500

1500

1500

1000

1550

2000

2475

o'oy

SO SO SD

0'59

0’08

25

10

30

13

15

10

10

400

470

600

167

127

375

430

- 667

860

1065

0-15

0'o6

0-15

cro8

0-04

0-09

005

0-03

0-02

0-05

0-03

0-03

0'02

CO4

0'02

2-4

2-4

3'5

070

2-05

Materiale zum hydraulischen Mörtel.

i. Hydraulischer Kalk. Man nennt einen Kalk hydraulisch, wenn er über io Procent Kiesel- und Thonerde enthält, so dass er dadurch die Eigenschaft gewinnt, unter Einwirkung von Wasser zu erhärten. Man gewinnt ihn vielfach durch einfaches Brennen von natürlichen Mergel- oder Wiesenkalken. Der Hektoliter wiegt 80 Kilog. Er verträgt bis 3 Theile Sandzusatz zu 1 Theil hydraulischen Kalk. Es gehört zur Mörtelbereitung ohne Sandzusatz an Wasser drei Viertel des Gewichtes von hydraulischem Kalk. Man erhält demnach aus einem Fasse hydraulischen Kalk:

.    .    100/    Mörtel

•    •    175^    »

.    .    275/    ,,

Ohne Sandzusatz.....

Mit 100/ Sand gemischt .

„ 200l „    „    ...

Einige specielle Angaben über Mörtelmaterialien.

Die Mischung der Mörtelmaterialien erfolgt in der Praxis nach Raum-theilen; eine grössere Genauigkeit der Mischung (die bei hydraulischen Mörteln von Bedeutung sein kann und für Probeversuche unerlässlich ist) wird bei Benützung von Gewichtstheilen erzielt. Will man hiervon Gebrauch machen, so können die nachstehenden Angaben über die Beziehungen zwischen Gewicht und Volumen der gangbarsten Mörtelmaterialien benützt werden.

Portlandcement hat ein specifisches Gewicht nicht unter 3'iO. Das auf einem Siebe von 900 Maschen pro Quadratcentimeter bis 10 Procent Rückstand lassende Pulver wiegt pro Hektoliter: lose gelagert 130 bis 140 Kilog., fest gelagert 160 bis 175 Kilog. — Ein Fass der Normenpackung mit etwa l‘2$hl Inhalt hat das Gewicht von 165 bis 170 Kilog.

Romancement hat ein mit der Herkunft sehr wechselndes specifisches Gewicht, ist aber immer leichter als Portlandcement. Er wird nach Tonnen sehr ungleicher Grösse, zuweilen auch nach Gewicht gehandelt.

Trass. Das Gewicht des losen Pulvers, von der üblichen Mahlfeinheit, dass auf dem 500 Maschensiebe 40 bis 50 Procent Rückstand bleiben, ist 90 bis IOO Kilog. pro Hektoliter. Die Beschaffung erfolgt nach Gewicht. Ebenfalls wird der Tuffstein — das Rohmateriale — nach Gewicht gehandelt.

Hydraulischer Kalk wird in gebrannten Stücken nach Gewicht beschafft. iw³ Stückkalk wiegt 750 bis goo Kilog., Im³ zu Pulver gelöschter Kalk 650 bis 7 2 5 Kilog.

2. Hydraulischer Mörtel. Hydraulischer Kalk mit Wasser, häufig aber auch noch mit einem Sandzusatz breiartig gemengt, giebt den hydraulischen Mörtel. Wegen seines schnellen Erhärtens im Wasser findet er die ausgedehnteste Verwendung bei Wasserbauten, so auch zum Verputz an feuchten Stellen und zur Herstellung von Isolirschichten, welche das Aufsteigen der Grundfeuchte verhindern. Die Sandzusätze richten sich nach der Bestimmung des Mörtels. Der hydraulische Mörtel wird erzeugt, wenn man zu einem Maasstheile hydraulischen Kalkes etwas mehr als ein Maasstheil Wasser mengt. Zur Vermeidung von Knollen ist es nöthig, den Kalk unter beständigem Umrühren in das Wasser zu sieben. Für Bauten, die immer unter Wasser stehen und grossem Drucke und den Strömungen ausgesetzt sind, nimmt man 1 Theil hydraulischen Kalk und 1 oder xj₂ Theil Sand. Zu Canal- und Kellermauern, zu Estrichböden, Wasserbehältern, Fundament-isolirungen nimmt man 1 Theil Kalk und 2 Theile Sand.

Mörtel- und Betonmischungen; Ergiebigkeit der Mischungen.¹)

I. Kalkmörtel.

1 Theil Kalk und 2 Theile Sand geben höchstens 2#4 Theile Mörtel. Hydraulische Mörtel.

Trassmörtel

Mörtel mit hydraulischem Kalk

Mörtel mit Portlandcement

Hydr.

Kalk

Sand

Wasser Mörtel Trass

Fett

kalk

Sand

Mörtel

Cement

Sand Kalk Wasser

Mörtel

Raumtheile

Raumtheile

Raumtheile

N Ln ui Ln

I O‘5o

i 075

0-50

1-20

I70

I'30

2-00

3'xo

4-30

o-5

o-45

o-55

o-8o

Hydr.

Kalk

7-50

ros

1-30

1-30

Wasser

2-20

07

0-85

ro

I'O

10

i-5

2-0

x-35 1 -6o 1-50 170

0-90

1- 50

2- 30

3- 10 3-80

4'9°

i-6o

6-oo

6-8o

770

9-40

3. Beton. Die nachstehend angegebenen Mischungen sind theils für trockene, theils für nasse Betonirung geeignet. Bei letzterer ist ein höherer Mörtelantheil als bei der trockenen erforderlich.

Ueber Mörtelmischungen für die verschiedensten Verwendungszwecke finden sich in Bayer, Industrie- und Gewerbeblatt, 16. Jahrgang, Heft I, S. 62 ff., sehr viele Angaben.

Für die trockene Betonirung bestimmt man den günstigsten Mörtelantheil, indem man den Gesammthohlraum, den der Steinschlag etc. enthält (von 0¹3 bis 0¹5 des Raummaasses betragend), genau ermittelt; dieser Hohlraum, mehr einem geringen Zuschlag, für schwache Umhüllung der Stein-und Kiesstücke bestimmt, bildet den erforderlichen Mörtelantheil in Cubik-maass.

Der Mörtelbedarf ist geringer, wenn in dem Steinschlag, Kies etc. möglichst alle Korngrössen zwischen 5 bis 50 mm Durchmesser vertreten sind, weil dadurch die Hohlräume verkleinert werden. Beton von

derartig gemischtem Korn verträgt auch einen höheren Sandzusatz. Der erforderliche Mörtelantheil ist bei Beton, welcher eingestampft wird, kleiner, als bei bloss geworfenem.

Hydr. Kalk

Trass

Porti.

Cement

Fettkalk

Sand

Kies

Steinschlag

Ziegel

schlag

Betonmenge

ange-

macht

einge

stampft

Porti. Cem.

F ettkalk

Sand

Kies

Steinschlag

Ziegel

schlag

Lßetonmenge

ange

macht

einge

stampft

Raumtheile

Raumtheile Raumth. Raumtheile Raumtheile Raumth.

i i-33

1-2

0-65

0-65

o-8o

070

WWW

0-85

0’6o

o-8o

4-2

1-30

i-8o

075

0'45

070

3-25

: 12

2-4

0-7' I

MMMMMIII

p t^co I io rO Cl

Ul

I I I I I I I I K I öl I

MMWWWWWWWWW

275

2-85

rO io

(y\Ln    W 11 H

10

12

9 9    Mil

vo cmovo n

4’4

6-6

8-8

II-2

13-4

Normen über hydraulische Bindemittel.

Durch Zusammenwirken verschiedener deutscher technischer Vereine sind im Jahre 1877 Normen für die einheitliche Lieferung* und Prüfung von Portlandcement vereinbart worden; diese Normen sind für den Bereich der preussischen Bauverwaltung durch Ministerialverfügung vom 10. November 1878 in Geltung gesetzt worden. Durch Ministerialverfügung vom 16. August 1880 ist sodann die königliche Prüfungsstation für Baumaterialien in Berlin als entscheidende Instanz in Streitfällen zwischen den staatlichen Baubehörden und den Portlandcement-Fabriken über die Qualität der Waare eingesetzt worden.

Neuerdings sind Bestrebungen im Zuge zur wesentlichen Abänderung dieser deutschen Normen; die bis jetzt in bestimmte Aussicht genommenen Abänderungen sind in der nachstehenden Zusammenstellung angedeutet.

Später als in Deutschland sind gleichartige Normen auch in Oesterreich durch den österreichischen Ingenieur- und Architektenverein und dem Gewerbeverein in Wien, ferner in der Schweiz, in Schweden und Dänemark ans Licht getreten. Die schweizerischen Normen, welche in ihrer ersten Fassung vom 16. October 1881 den deutschen Normen durchaus ähnlich waren, sind 1883 einer Umarbeitung unterzogen worden, bei welcher als entscheidende Probe diejenige auf Druckfestigkeit eingeführt ist.

Die russischen Normen — im Ressort des Ministers für Wegbau amtlich eingeführt — sind den deutschen Normen fast gleich.

Die nachfolgende Zusammenstellung enthält in auszugsweiser Wiedergabe das Wesentlichste aus den österreichischen und deutschen Normen.

Oesterreichische Normen

für die einheitliche Benennung- der hydraulischen Bindemittel für die einheitliche Lieferung und Prüfung von Portlandcement u. dgl. für Cementkalk.

1.    Hydraulischer Kalk, in Stücken oder Pulverform; auf den Markt gebrachter magerer Kalk, der die Eigenschaft besitzt, einige Zeit nach seiner Verwendung im Wasser zu erhärten.

2.    C ementkalk (Romancement, hydraulischer Cement), ein Kalk von so wesentlich hydraulischen Eigenschaften, dass das aus den gebrannten Steinen durch Mahlen künstlich erzeugte Pulver in kurzer Zeit unter Wasser erhärtet.

3.    Portlandcement, ein in bestimmten Verhältnissen aus Thon und Kalk zusammengesetztes Materiale bis zum Sintern gebrannt und dann gemahlen.

4.    Hydraulische Zuschläge. Vul-canische Massen mit geringemKalk-gehalt, welche gemahlen dem Fettkalk zugesetzt, ein langsam erhärtendes Bindemittel liefern.

Preisstellung.

Portlandcement und Cementkalk

pro 100 Kilog.

Packung.

Portlandcement und Cementkalk in Fässern à 250 Kilog. Brutto und 238 Kilog. Netto, in Säcken à 50 Kilog. Brutto.

Bindezeit.

Ohne Sandzusatz für rasch bindende Cementkalke höchstens 15 Minuten; für langsam bindende Cemente nicht vor (/₂ Stunde.

Deutsche Normen

für einheitliche Lieferung und Prüfung von Portlandcement.

Thesen des Deutschen Cement-fabrikantenvereines von Ende Februar 1883:

Portlandcement ist ein Product, entstanden durch innige Mischung von Kalk und Thon, als wesentlichen Be-standtheilen nach bestimmten Verhältnissen, darauf folgendem Brennen bis zur Sinterung und Zerkleinerung -bis zur Mehlfeinheit.

Jedes Product, welches auf andere Weise entstanden ist oder welchem während oder nach dem Brennen fremde Körper beigemischt werden, ist nicht als Portlandcement zu betrachten. Ein Zusatz bis 2 Procent Gips behufs Regulirung der Abbindezeit ist jedoch gestattet.

per Tonne (Fass).

In Tonnen (Fass) von 180 Kilog. Brutto und 170Kilog. Netto; halbe Tonnen von 90 Kilog. Brutto und 83 Kilog. Netto ; Säcke von 60 Kilog. (nach vereinbartem Gewicht) Brutto.

Für langsam bindende Cemente nicht unter J/₂ (2) Stunde.

Probe des Abbindens.

Aus einem steifen Brei wird auf einer Glasplatte ein circa 1*5 cm dicker, nach den Rändern dünn auslaufender Kuchen gebildet. Sobald derselbe so weit erstarrt ist, dass er einem leichten Druck mit dem Fingernagel oder einem Spatel widersteht, ist der Cement als abgebunden zu betrachten. Die Versuche sind bei einer mittleren Temperatur des Wassers und der Luft von 15 bis 18⁰ vorzunehmen, eventuell sind die Temperaturverhältnisse zu berücksichtigen.

Volumbeständigkeit und Probe derselben.

Ein an den Rändern dünn auslaufender Kuchen aus Portlandcement wird auf eine Glasplatte gesetzt — 1 bis 24 Stunden unter Wasser — bei anderen Bindemitteln an einem vor Zugluft und unmittelbarer Einwirkung der Sonnenstrahlen geschützten Orte aufbewahrt. Es dürfen auch nach längerer Beobachtungszeit an den Rändern keine Verkrümmungen oder nach den Rändern sich erweiternde radiale Risse auftreten.

Feinheit der Mahlung.

Hydraulische Mörtelmaterialien, Cementkalke und Cemente sollen so fein als möglich gemahlen sein. Sie dürfen auf einem Siebe von 900 Maschen pro Quadratcentimeter nicht mehr als:

20 Procent

25 Procent (10 Procent)

20 Procent

Rückstand hinterlassen. — Drahtdicke des Siebes O’ 1 mm.

Cementarbeiten mit Einlegen von Drahtgeweben oder Eisenstäben.

(Herstellungsweise Monier.)

Da sich nach den Erfahrungen Eisen mit Cement innig verbindet, so ist die Zugfestigkeit des ersteren Materiales und die Druckfestigkeit des letzteren dazu von dem Erfinder ausgenützt worden, tragfähige Platten aus beiden Materialien herzustellen, welche für feuersichere Decken, Wände, Behälter, zur Ummantelung von Säulen, zum Schutze gegen Feuersgefahr u. s. w. vielfach Verwendung finden.

Ausgeführt werden dieselben von der Firma G. A. Wayss & Co. in Wien durch Herrn Ingenieur Fritz Mögle, II. Kaiserplatz Nr. 6.

Gipsmörtel.

Gipsmörtel kann nur im Trockenen benützt werden, weil er an feuchten Stellen nie austrocknet und allmählich seine Bindekraft vollständig verliert. Zu Abgüssen und feinen Arbeiten nimmt man 2 Theile Gips und 1 Theil Wasser (dem Inhalte nach gemessen). Bei weniger Wasser wird der Mörtel steifer, erhärtet aber schneller. Das Volumen des Mörtels ist gleich dem I % - bis l⁵/gfo.chen Volumen des Gipses. Durch Beimengung von Vi₆ Gewichtstheil Alaun und eben so viel Salmiak wird der Gips härter.

Zum Mauern oder zum Rauhputz nimmt man 3 Theile Kalkmörtel mit 1 bis 2*5 Theilen Gipsmörtel.

Gipsstuck für Ornamente: 3 Theile Weisskalk, 4 Theile Gips und 1 Theil feinen Sand, oder gleiche Theile Kalk und Gips ohne Sand, wenn ganz glatte Oberflächen verlangt werden.

Durch Zusatz von Borax kann man das Erhärten des Gipses verzögern, und zwar ziemlich bedeutend.

Eine Berührung des Gipsmörtels mit Eisen ist zu vermeiden oder es muss das Eisen vorher durch gute Anstriche oder Verzinken geschützt werden.

Gips. Der zum Bauen verwendbare Gips wird durch Brennen von Gipssteinen, d. h. schwefelsaurem Kalk gewonnen, wobei der grösste Theil des enthaltenen Krystallwassers entweicht und sich eine weiche, leicht zerreibliche Masse bildet, welche auf Stampf- oder Walzmühlen zu einem feinen weissen Pulver verarbeitet wird.

Bei der Verwendung wird dieses Pulver mit einem gleichen Theil Wasser eingerührt und schnell zum Giessen, Vergipsen, Verputzen u. s. w. verwendet, da unter Entwickelung starker Hitze die Erhärtung sehr bald erfolgt. Bei der Erhärtung dehnt sich Gips aus und behält die angenommene Form bei.

Zu gewöhnlichen Mörtel eignet sich der Gips nicht, da er in Wasser löslich ist, auch mit der Zeit an Härte nicht zunimmt.

Die Verwendung des Gipses beschränkt sich hauptsächlich auf das Ziehen von Gesimsen und Rohrdecken, auf Eingipsen von Spiegelhaken, Dippeln u. s. w., sowie auf die Herstellung von gegossenen Stückarbeiten und Herstellung von Verzierungen.

I m'A natürlicher Gipsstein wiegt ungefähr 1860 Xilog. und verliert durch das Brennen 21 Procent seines Gewichtes; 1 Centner giebt 0*04 bis 0*05 m³ fertigen Gips.

Zur schnelleren Erhärtung kann man y,₆ Theil Alaun und y,₆ Theil Salmiak zu 1 Theil Gips zusetzen. Der gebrannte und zerstossene Gips wird nach Sack oder Fass = 1 hl gekauft.

Beim Gebrauche erhält der gebrannte Gips keinen Zusatz an Sand, beim Anmachen mit Wasser geben 100/ Gips nur 75/ Mörtelmasse (siehe Tabelle Seite 121).

Patent-Gipsdielen. Specialfabrikation des Ingenieur Fritz Mögle, vormals G. A. Wayss in Wien.

Mehr und mehr ist seit einigen Jahren in allen Baukreisen das Bestreben darauf gerichtet:

Möglichst rasch, um oft recht erhebliche Zinsverluste zu vermeiden, und möglichst feuersicher zu bauen, in hygienischer Beziehung die Wohn-räume immer vollkommener zu gestalten, und endlich möglichst billig und doch solid zu bauen.

Um möglichst rasch zu bauen, ist erforderlich, möglichst trocken zu bauen, denn welcher Bauinteressent hat nicht schon schmerzlich empfunden, wie langweilig bei den bisherigen Baumethoden das Austrocknen der Decken, Wände und des in die Balkenfache häufig feucht kommenden Schuttes ist, besonders bei kalter und feuchter Witterung.

Die Gipsdielen dagegen kommen vollständig trocken in den Bau.

Sie werden trocken in die Balken oder Träger als Zwischendecke, Decke oder Blindboden eingelegt, so dass auch sofort das Belegen des Fussbodens, selbst mit Linoleum oder dergleichen erfolgen kann. Ebenso schnell lassen sich aus Gipsdielen die Deckenbekleidungen und Wände hersteilen, die bis auf einen feinen Putzüberzug, wo solcher erforderlich wird, gleichfalls sofort trocken sind.

Die Feuersicherheit der Gipsdielen und Hohltafelconstructionen ist durch mehrfache Brandproben erwiesen, wie auch die amtlichen Atteste bezeugen.

Tabelle über den Bedarf an Gips.

Liter

Gipsmörtel

Liter Gips

1.    Zu i m² Putz gerohrter Decken und Wände:

a)    mit wenigem Gipszusatz zum Kalk ¹/₂ cm stark . . . .

b)    mit starkem Gipszusatz zum Kalk l/₂ cm stark . . . .

2.    Zum Putz des gerohrten Holzwerkes in Riegelwänden:

a)    zu I m~ das Holzwerk im Durchschnitt 15 bis 20 cm breit

im Zusatz zu Kalk.................

b)    zu 1 m² desgleichen, wenn das Holzwerk 8 bis 10 cm

breit ist....................

3.    Zum Putzen vorspringender Balken mit stärkerem Gips

zusatz für 10 Längenmeter.............

4.    Zum Ausputzen der Fugen :

a)    zu I m² Mauer..................

b)    zu I m² Fachwand.................

5.    Zum Verputz der Façaden als Zusatz zum Kalk:

wenn die Façade reich verziert ist, für I m²......

6.    Zum Ziehen von Voluten, Gesimsen:

zu 1 m Voluten 10 bis ii 5 cm hoch als Zusatz zum Kalkmörtel

zu 1 m Deckengesims mit Hohlkehle..........

zu 1 m² starken Quaderputzes.............

zu 1* Brustgesims 15 cm hoch, 8 cm Ausladung . . . .

zu I Fenster mit gegliederter Einfassung........

zu 1 Fenster für den Fries und die Verdachung über der

Einfassung....................

zu 1 Thorweg mit gegliederter Einfassung, Schlussstein, Fries

und Verdachung................. .

zu 1 m Pilaster mit Sockel und Kapital........

zu IO m Verputz der Gesimsabdeckungen.......

zum Eingipsen von 1 Stück Schelleisen der Abfallröhre

2-5—3

^ cO M CO

25

cO co co

2-5

0-3

3-5

4-6

3—3-5

3-5-5

io

2‘6

3*5—4'5

4-6

12

24

35

20

i-3

o-6

i6

32

Tj-00 l>*VO m O

7. Anzusetzende Verzierungen, als Consolen, Rosetten, Schlusssteine, Köpfe, Zahnschnitte, Blätterstäbe, werden in der Regel fertig vom Bildhauer geliefert und einschliesslich Modellkosten und Befestigen berechnet. Will man aber das Gipsmateriale darin ermitteln, so geschieht es nach Cubikinhalt. Zu einem Kapital von 125 l Inhalt gehören 200 l Gips.

InjgJiygienischer Beziehung sind die ausserordentlichen Vorzüge der Gipsdielen und Hohl tafeln, namentlich in ihrer Verwendung zu Zwischenböden, Decken und Wänden gar nicht hoch genug anzuschlagen.

Die Vorzüge der Patent-Gipsdielen sind:

Grosse Billigkeit, Verwendbarkeit in jeder Jahreszeit, auch im Winter, unbedingte Trockenheit, bedeutende Abkürzung der Bauzeit; denn die aus Gipsdielen hergestellten Zwischenböden sind sofort trocken, ermöglichen somit unverzügliches Legen der Fussböden, und die aus Gipsdielen hergestellten Wände, Decken und Fussböden, sowohl bei Holzträmen als bei Eisenträgern, sind einschliesslich des feinen Putzüberzuges, wo solcher erforderlich wird, in sehr kurzer Zeit trocken.

Leichte Verwendbarkeit, bequeme Verarbeitung, denn die Gipsdielen lassen sich in beliebiger Form herstellen und wie Holz sägen und nageln.

Grosse Leichtigkeit und somit bedeutend geringere Belastung der Träger und Träme als bei Mauerwerk; es kann deshalb das Holz- und Eisengebälk wesentlich schwächer genommen werden.

Unvergleichlich höhere Feuersicherheit gegenüber Holzverschalung mit Rohrung und Putz. Die aus Gipsdielen hergestellten Zwischenböden u. s. w. sind nicht brennbar und schützen Balken und Träger vor Feuer.

Wesentliche Schalldämpfung, und zwar sowohl bei Verwendung der Gipsdielen    zu Zwischenböden    und Fussböden,    als    auch zu Decken und

Deckenverkleidungen, Wänden und Wandverkleidungen.

was

Sie entsprechen allen hygienischen Anforderungen, weil namentlich    für Zwischenböden    bei Verwendung    der    vollständig trockenen

Gipsdielen    in Betracht kommt    — kein Faulen    und    Stocken des Holzes,

keine Schwammbildung und keine gesundheitsschädlichen Ausdünstungen möglich sind.

Sie' sind reinlich und geruchlos und lassen kein Ungeziefer aufkomm en.

Als schlechte Wärmeleiter gewähren die Gipsdielen wirksamen Schutz gegen Witterungseinflüsse, was besonders für Dachwohnungen und Fabriksräume von Wichtigkeit ist. Das Bilden von Niederschlägen bei Sheddächern wird vermieden.

Cemente.

Darunter versteht man solche Gattungen von Mörtel, welche ausserordentlich fest und hart werden.

Die Stoffe, aus welchen die Cemente bestehen, sind folgende:

1.    Natürliche hydraulische Kalke.

2.    Die Puzzolana, d. i. ein vulcanisches Product in Form von einem staub- oder sandähnlichen Körper, selbst auch in Steinform. Diese Puzzolana kommt im vulcanischen Gebirge überall vor. Die Hauptbestand-theile sind Thonerde. Der Name rührt von der Stadt Puzzoli her.

Der Grundstoff aller Puzzolana ist eine Art Thonmergel mit 15 bis 20 Procent Eisen, weshalb die Puzzolanaerde auf die Magnetnadel wirkt.

Man unterscheidet zwei Gattungen:

Die neapolitanische Puzzolana ist grau, gelb, braun, schwärzlich, enthält sehr viel leicht zerreibliche Schlacke.

Die römische Puzzolana ist rothbraun, mit Feldspath vermischt. Diese giebt für sich allein, nur mit Kalk gemengt, einen vortrefflichen hydraulischen Cement. Alle Puzzolana müssen mit Sand, ja sogar mit Grand (Kies) gemengt werden, um einen festeren Zusammenhang zu erhalten. Die Puzzolana kommen nicht nur in Italien, sondern auch in Frankreich im Departement de Loire und in Island vor. Bei Anfertigung des Mörtels aus der Puzzolana muss die Masse sehr gut geknetet und nur in kleinen Massen geschlagen oder gestampft werden.

3.    Trass (holländischer) ist eine Art vulcanischer Tuffstein und wird am Rhein gebrochen, derselbe wird zu Wasser nach Holland transportirt, dort gemahlen und als Pulver erst Trass genannt. Er hat ganz die Eigenschaften der Puzzolana, nämlich dass er, wenn man ihn mit Wasser und gelöschtem Kalk zu einer steifen Masse abgeknetet, unter Wasser zu einem steinähnlichen Körper erhärtet. Der Stein, aus welchem der Trass gewonnen wird, ist der „Bruchstein von Anternach’’, ein gelb, grau, bräunlicher Stein, welcher nichts anderes als eine poröse Schlacke ist.

Die Bestandtheile des Trass sind 70 Theile Kieselerde, 20 Theile Thonerde und 10 Theile Eisenoxyd. Es giebt zwei Gattungen, den Stein

von Anternach und den Stein von Bull. Die Bereitung des Cementes ist gerade wie bei der Puzzolana.

4. Sandurinerde ist ein vulcanischer Stoff, welcher auf der Insel Sandurin in Griechenland vorkommt, und erscheint als ein feiner Sand. Die Sandurinerde hat ähnliche Eigenschaften wie die Puzzolana und sogar Vorzüge vor dieser. Mit der Sandurinerde erzeugt man auch die besten künstlichen Quader.

5.    Tourne’sche Asche wird aus Steinen gebrannt wie der Kalk, die dabei erhaltene Asche ist ein hydraulischer Cement. Diese Steine sollen aber nur mit Braunkohle gebrannt werden.

6.    Ziegelmehl, in Verbindung mit gelöschtem Kalk, giebt ebenfalls einen Cement. Das Ziegelmehl kann aber nur von sehr stark gebrannten Ziegeln herrühren.

Kitte.

Kitte bilden ein untergeordnetes Bindemittel und werden meist nur dann benützt, wenn es sich um Vereinigung kleinerer Flächen handelt und Materialien verbunden werden müssen, welche auf andere Weise nicht zu vereinigen sind.

Steinkitte. 1. Zur Verbindung von Steinen an der Luft verwendet man eine Mischung von Harzpech, Kieselstaub, Schwefel, Wachs und Eisenfeilspänen zu gleichen Theilen, welche gemengt, über dem Feuer zu einer Masse geschmolzen und heiss aufgetragen werden.

2. Zum Verkitten der Steinfugen bedient man sich einer Zusammensetzung von 24 Theilen Colophonium, 3 Theilen Wachs, I Theil Schellack, 1 Theil Mastix, welchen Harzen man, nachdem sie in einer gelinden Hitze zusammengeschmolzen sind, zuerst 3 Theile Terpentin, zuletzt aber 1V2 Theile Schwefel und 8 Theile Ziegelmehl zusetzt, oder von 1 Theil Pech, Theil Colophonium, y/₂ Theil rothem Bleioxyd (Mennig) und ’/₅ Theil Ziegelmehl, welche man über einem gelinden Feuer zusammenschmelzt.

Beide Kitte bedingen vor ihrer Anwendung die Erhitzung der Fugen durch darauf gelegtes glühendes Eisen oder durch Holzkohlen.

3.    Das Verkitten der Sandsteinfugen, welche aber früher zwei-bis dreimal mit heissem Leinölfirniss getränkt werden müssen, geschieht zweckmässig mit einer Masse, welche aus 8 Theilen gepulverter Silberglätte oder Mennig, 3 Theilen Ziegelmehl und 1 Theil Glaspulver oder gepulvertem Quarz, mit Zugabe der zur Zähigkeit des Kittes nothwendigen Menge Leinölfirnisses besteht.

4.    Für Brunnenmauern, bei welchen man oft die Steine unter dem Wasser zusammenfügen muss, geben 16 Theile Theer, welcher langsam gekocht wird, und dem man während des Kochens nach und nach 36 'Theile Ziegelmehl zusetzt, einen dem Wasser undurchdringlichen Kitt.

Ziegelmehl Bleiglätte Silberglätte Glaspulver Pech Colophonium Schwefel

v₂

7-2

zu-

Leinöl zu steifem Brei geschmolzen und etwas Leinöl gesetzt.

Ziegelmehl Bleiglätte Silberglätte Glaspulver Pech Colophonium Schwefel

Leinöl zu steifem Brei verrieben. Leinöl zu steifem Brei verrieben und dann erhitzt.

16

39

Oder:

4 Theile Theer werden gekocht und dann bis io Theile Ziegelmehl zugesetzt. Für Steine unter Wasser.

Ein Gemenge von 4 Theilen frischem, ausgepresstem Quark, 2 Theilen frisch gebranntem, gepulvertem Kalk, V2 Theil fein gepulvertem Feuerstein oder reinem Quarzsande, dient vorzüglich zum Ausfüllen von Löchern in Mühlsteinen, wobei die zu verkittenden Stellen früher mit Wasser zu benetzen sind.

Um Eisen, z. B. Klammern, dauerhaft mit Stein zu verbinden, bedient man sich vortheilhafter, als der Vergiessung mit Blei, eines Kittes aus 1 Theil magerem, gepulvertem Kalk, y₂ Theil Eisenfeilspänen und 2 Theilen Ziegelmehl, welche mit Wasser zu einem Brei gemengt werden.

Eisenkitt, vorzüglich zur Ausbesserung gesprungener eiserner Oefen, geben 32 Theile feingesiebte Eisenfeilspäne, 1 Theil Salmiak und 1 Theil Schwefelblumen.

Zu Tischler- oder Holzkitt nimmt man 6 Theile frisch bereitetes Kalkhydrat, 4 Theile Roggenmehl und 4 Theile Leinölfirniss.

Ein Kitt für Glas und Metall.

5 Theile Harz 1 Theil Wachs

1 Theil Ocker mit etwas Gips.

Harz und Wachs werden zusammen geschmolzen und Ocker und Gips fein gepulvert hineingerührt.

Glaskitt.

in jedem Falle mit Leinöl zu einem steifen Teig gemengt.

Bleiweiss, Braunstein, Thon, Leinöl.

2 Theile Bleiglätte 1 Theil fein gepulverte Kreide Bleiweiss Kreide

Um sich über die Wirkungen was immer für eines Kittes vollkommene Sicherheit zu verschaffen, soll man bei vorkommenden Fällen nie unterlassen, früher einen Versuch im Kleinen damit anzustellen.

Die zu kittenden Theile müssen vollkommen rein und trocken sein. Für Oelkitte werden vorerst die Fugen mit heissem Leinöl satt getränkt. Für Feuerkitte sind die betreffenden Stellen erst zu erhitzen.

¹

Sehr zahlreiche Angaben über Mörtelmischungen für die verschiedensten Verwendungszwecke finden sich: Bayer, Industrie- und Gewerbeblatt, 16. Jahrgang, Heft I, S. 62 ff.

Asphalt.

„Asphalt Goudron”. Ist der natürliche Asphalt, welcher von fremden Beimischungen befreit, gemahlen, mit einem Zusatz von 2 bis 5 Procent reinen Erzharzes umgeschmolzen wird und in viereckigen Broten in den Handel kommt.

Die Hauptfundorte des natürlichen Steines sind Val de Travers, Pyremont bei Seyssel an der Rhône, Seefeld in Tirol, Limmer in der Nähe der Stadt Hannover, Vorwohle in Braunschweig und endlich zur Hölle bei Heide im Ditmarschen. Im letzteren Orte findet sich neben Petroleumfundstätten ein bituminöses Kreidegesteinlager von ungefähr 320 m Mächtigkeit.

Im Handel kommt nur Asphaltmastix oder Asphaltstein mit einem geringen Gehalt an Erdpech vor. Man schmilzt zum Gebrauch Asphaltmastix mit 4 bis 8 Procent Erdpech zusammen und mischt diesem je nach Art der Anwendung Kies und reschen Sand bei, welcher erdfrei sein muss und nur Körner von Linsen- bis Bohnengrösse hat. Dieser Kieszusatz wechselt zwischen 50 und 100 Procent.

Die Unterlagen für Asphaltguss bestehen am besten aus Beton, dann Ziegelsteinpflaster in Cement. Gips ist ganz zu vermeiden. Die Unterlage muss vor Aufbringung der Asphaltirung vollständig trocken sein.

Isolirschichten, Abdeckungen von Gewölben, Balkons, Veranden, Bekleidung von Wänden in Wasserreservoirs, Mörtel im Nassen bei Mauerwerk, Bodenbelag von Höfen, Vorräumen, Waschküchen, Trottoirs etc. bilden gewöhnlich die Anwendungen. Der Asphalt kommt auch im gepressten Zustande zur Herstellung sehr haltbarer Fahrstrassen in Verwendung.

Der „sicilische Naturasphalt”, welcher in dem Asphaltwerke des Herrn N. Schefftel, Wien, IX. Porzellangasse Nr. 42, zu Mastix verarbeitet wird, ist ein sehr reich von Bitumen durchtränkter Kalkstein, welcher am Fusse des Aetna vorkommt. Dieses Naturproduct, das vorzüglichste, welches überhaupt existirt, ist von äusserster Widerstandsfähigkeit:

1.    Gegen Einwirkung von Säuren (Stalljauche, Ammoniak), die ihn nicht zu zerstören vermögen.

2.    Gegen strengsten Frost.

3.    Ist auch absolut unempfindlich gegen Wasser, undurchdringlich, denn er saugt nicht das geringste ein.

4.    Besitzt es eine eigenthümliche Zähigkeit und Elasticität.

Dieser Asphalt eignet sich deshalb besonders zu Pflasterungen, nicht nur für Fahrstrassen, Trottoirs, Höfe, Einfahrten, da er fast gar keine Abnützung erfährt, sondern nicht minder und vornehmlich zum Pflasterbelag in Räumen, wo Flüssigkeiten welcher Art immer zu Boden fallen, die man rasch und ohne Schaden für die Baulichkeit abgeführt wünscht. So z. B. für Lager-, Gähr- und Eiskeller in Brauereien, für Stallungen aller Art, bei welchen besonders wichtig, dass die grösste Reinlichkeit auf leichteste Weise erhalten werden kann; für Wäschereien, Waschküchen, Gewächshäuser, Magazine, Markthallen, Skating-Rinks, Souterrains etc., kurz überall, wo man auf ein Wasser undurchlässiges, elastisches und doch festes, gleichmässiges und dauerhaftes Pflaster Werth legt.

Dachpappe und Holzcement.

Die Dachpappe liefert ein leichtes, feuersicheres und zugleich wohlfeiles Dachdeckmateriale. Bei einem Satteldach beträgt die Neigung 1 : 8 bis 1 : 20, die zweckmässigste ist 1:15, da bei einer flacheren Neigung durch Werfen der Schalbretter der Wasserabfluss verhindert, bei zu starker Neigung aber ein Abfliessen des Theeres in Folge Einwirkung der Wärme stattfinden kann.

Vorbedingung zur Herstellung eines guten Daches ist eine trockene Schalung, welche je nach der Sparrenentfernung 2 bis 3 cm stark anzunehmen ist. Eine Falzung der Schalungsbretter ist vortheilhaft, aber nicht gerade noth-wendig. Jedes Pappe- oder Filzdach muss alle zwei bis drei Jahre neu getheert und gesandelt werden, um es längere Zeit in brauchbarem Zustande zu erhalten.

Dach-, Theer-, Asphalt- oder Steinpappe wird meistens in Rollen von 10 /« Länge und 1 m Breite gefertigt. Eine Rolle, iow lang und 1 ni breit wiegt ungefähr 40 Kilog.

Eine sehr gute Dachpappe liefert das Erste österreichische Asphalt-Werk von N. Sch eff tel in Wien.

Auch haben sich die von dieser Firma zuerst eingeführten, erzeugten und angewendeten elastischen Asphalt-Isolirplatten in Rollen von 5 /« Länge und 1 m Breite seither vortrefflich bewährt und dienen zum Zwecke eines wirklich soliden, dichten Abschlusses gegen Feuchtigkeit, als Isolirung der Fundamentmauern; ferner als wasserdichte Abdeckung von Eisenbahnobjecten, Gewölben (Durchlässen, Viaducten, Brücken), Fortificationsbauten, Casematten, Wasserreservoirs, Erdkellern etc., unter Erdanschüttung, Balkons, Terrassen, unter beliebigem Steinpflaster oder Holzfussböden, in horizontaler und verticaler Anwendung, ferner in ebenerdigen Räumen oder Souterrains zur Abdeckung des Fussbodens als wirksamster Schutz gegen das Aufsteigen der Feuchtigkeit aus der Erde.

Diese Isolirplatten, welche sich durch ihre dauerhafte Elasticität von jedem anderen zu Isolirzwecken angewendeten Materiale, als z. B. Cernent-, Mastix- oder Asphaltlage vortheilhaft unterscheiden, indem sie bei geringen Bewegungen des Mauerwerkes nicht reissen, sondern nachgeben, genügen der strengsten Anforderung an absolute Wasserdichtheit und sind in ihrer Anwendung äusserst einfach, da jeder Arbeiter die Platten verlegen kann und somit das Fortschreiten der Maurer- und Erdarbeiten gar nicht beeinträchtigt wird.

Diese Isolirung der Fundamentmauern ist besonders am Lande so überaus wichtig, dass man thatsächlich keinen Bau ausführen sollte, ohne dieses ebenso bequeme als billige Sicherheitsmittel gegen die aufsteigende Feuchtigkeit anzuwenden.

Fig. II 128 zeigt die Abdeckung der Fundamentmauern mit Isolirplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

Die Isolirplatten, welche in Rollen von 5 m Länge und 1 m Breite geliefert werden, werden nach Belieben geschnitten auf die Fundamente mit je 10 cm Uebergreifung aufgerollt — und kann sofort weiter gemauert werden.

Diese Arbeit ist ohne Störung der Maurerleute von jedem Arbeiter leicht auszuführen.

Fig. II 129 und 130 zeigen die äussere verticale Verkleidung der Souterrainmauern nebst horizontaler Fundamentabdeckung mittelst elastischer Asphalt-Isolirplatten. .

Wenn das Terrain so weit ausgehoben werden konnte, dass der Arbeiter bequem unten stehen und hantiren kann, so wird erst die horizontale \ erlegung vorgenommen, und lässt man dann die Platte nach aussen um 20 bis 2 J cm breit heraustreten. Wenn die Mauer so hoch aufgeführt, als

man sie zu verkleiden wünscht, wird die Platte von oben heruntergelassen, mit den unten heraustretenden 20 bis 25 cm (nach Zeichnung) durch Asphaltkitt verfugt und verstrichen, ebenso die Längsstossfugen. Das Erdreich wird sofort hinterher angeschüttet.

Die Rolle wird auf das Fundament gelegt, an der knapp ausgehobenen Erdwand hinaufgezogen, oben mit Ziegelsteinen entsprechend beschwert, um das Herunterrutschen zu verhindern, die vertical herunterlaufenden Stossfugen von innen mit Asphaltkitt verstrichen und verfugt und nach erfolgter Aufmauerung herübergezogen und eingemauert.

Auch das Hol zcem ent - Plateaudach wurde von der Firma N. Schefftel in Wien bei uns eingeführt und bekannt gemacht, nachdem es in Deutschland bereits an 20 Jahre in Praxis war und daselbst bei solider, sehr sorgsamer und genau sachkundiger Ausführung die grösste Anerkennung erlangt hatte.

Isolirplatte

7/ir

K

£*.'V

mm

mSsm

Fig. II 128.

Man wollte früher dieser Bedachungsart durchaus kein Vertrauen entgegenbringen und es mussten viele Jahre ins Land gehen, ehe gelungene Beispiele Nachahmer fanden. Die absolute unveränderliche Dauerbarkeit solch eines Daches musste erst durch die Zeit erwiesen werden.

Weder die Staats-, noch die Communalverwaltung wollte trotz eifrigsten Bemühens seitens der Firma, trotz angebotener langjähriger Garantien bei ihren vielfachen Bauten einen Anfang machen. Privatarchitekten waren eben so schwierig, kurz, es bedurfte unentwegter, muthiger, kostspieliger und jahrelanger Anstrengungen, um dieser eigenartigen, aber überaus praktischen und geradezu unzerstörbaren (so weit dies Zeit und Witterung betrifft), gar keiner Conservirung oder Reparatur bedürftigen, und ebenso billigen, ja deshalb eigentlich billigsten Bedachungsart Eingang zu verschaffen.

Ein grosses Hinderniss war es wohl, dass die Baubehörden diese Dachung trotz ihrer augenscheinlichen Sicherheit gegen Flugfeuer, nicht als feuersichere Bedachung anerkennen mochten.

Unzählige Mühen kostete es, eine ausnahmsweise Bewilligung hierzu zu erhalten, bis ein hoher k. k. Ministerialerlass der Firma gestattete, die absolute Feuersicherheit dieser Dachungen mit einer grossen Probe zu beweisen. Diese umfassende Brennprobe erfolgte am 21. Mai 1881 und die darauf erflossenen amtlichen technischen Gutachten constatirten nun in zweifelloser Form die Anerkennung dieser Dachung als feuersichere Eindeckung, wenn dieselbe in der von der Firma N. Schefftel genau beschriebenen Art und Weise ausgeführt wird.

Heute nun kann die Firma wohl eine stattliche Reihe von für die Commune Wien, für die k. k. Statthalterei, für das k. und k. Militär, für eine nennenswerthe Anzahl Gross-Industrieller, Etablissements, Eisenbahnen und Private hergestellten Dachungen verzeichnen, welche durch bereits langjährigen guten Bestand den Beweis liefern, dass alles, was von dieser Bedachungsart versprochen, sich wortgetreu erfüllt hat.

Eine Bedachung, welche eben so sehr der heftigsten Bora im Karst, und der heissen sengenden Sonne in Dalmatien, oder den rasch und erheb-

Tro tto i r.

//////ftiri

''Wl

r®S

VÆ//////A

wm

Wm

cd ir plane

.«iS

tsoltrplatte

'Gf,1

àwÊÈF

Fig. II 129.

Fig. II 130.

lieh wechselnden Temperaturen in unseren Alpenländern unverwüstlichen Widerstand entgegenzusetzen vermag, welche unter den verschiedensten Klimaten, in den exponirtesten Lagen unveränderlich gut, dauerhaft und sicher bleibt, sollte die eingehendste Beachtung nicht nur aller Landwirthe, sondern auch der k. k. Staatsbauämter in deren verschiedensten Ressorts und der Eisenbahnen erfahren.

dem südlichsten bis zum nördlichsten Ende. Alle

von

Ganz Europa umfasst 36 Breitegrade bis zur nördlichsten Spitze, und unsere Monarchie dehnt sich auf nahezu den vierten Theil — acht bis neun Breitegrade

klimatischen Unterschiede Europas finden sich in unserer Monarchie! Der Staat muss überall bauen und dabei diesen Unterschieden Rechnung tragen; wie werthvoll ist es für denselben, wenn er ein und dieselbe Bedachung überall mit gleicher Sicherheit und Dauerhaftigkeit besonders für Nutzbauten anzuwenden vermag!

Construction und Herstellungsweise der Holzcement-Plateau-

dächer.

Die Dachfläche erhält keine grössere Neigung als wie i : 16, am vortheilhaftesten i : 20.

Die Sparren, 13/20 cm stark, liegen in Distanzen von 80 cm von Mittel zu Mittel.

Das Eigengewicht der Bedachung beträgt inclusive Anschüttung (ohne Schalung) circa IOO Kilog. pro Quadratmeter. Bei grösseren Spannweiten rechnet man entsprechende Unterstützungen.

Die Schalung muss nach oben ganz gleich (Baumkanten nach unten, Vorstösse, kantige Ueberhöhungen glatt ausgeglichen) aus 3 cm starken Brettern, nicht gespundet oder gefügt, sondern einfach aneinander gelegt werden.

Damit ein etwa mögliches Werfen einzelner Schalbretter keinen nachtheiligen Einfluss auf die Bedachung ausüben kann, wird zuerst eine Isolirlage von feuersicherer Dachpappe auf die Schalung leichthin befestigt, so dass das darunter liegende Holz frei beweglich bleibt.

Auf diese Isolirlage von Asphaltdachpappe kommen nun drei übereinander im sogenannten Verbände (Fugenwechsel) gedeckte Lagen starkes Deckpapier, deren jede Lage durch einen heiss aufgetragenen Anstrich von Holzcement fest mit der unteren verbunden wird.

Die oberste Papierlage wird dann gleichfalls noch mit einem solchen Anstrich von oben versehen.

Der Holzcement selbst, eine asphaltartige klebende Masse, hat durch seine eigenartige Composition die Fähigkeit, über dem Feuer dünnflüssig zu werden, so dass er sich leicht aufstreichen lässt, bei gewöhnlicher Temperatur aber bis zu jenem Grade zu erhärten, dass er stets eine elastische Biegsamkeit behält; nie, selbst nicht unter stärkstem Froste, zur Sprödigkeit gelangt, also nie Sprünge oder Risse bekommen kann.

Das zwischen den vier Anstrichen eingelegte starke Deckpapier dient als Bindemittel für den Holzcement, so dass er selbst bei höchster Sonnentemperatur durchaus nicht zur Dünnflüssigkeit gelangen kann. Mit dem vierten, also letzten Anstrich ist das Dach von aussen absolut hermetisch abgeschlossen und somit unempfindlich gegen jede Nässe.

Auf den vierten Anstrich folgt sofort die 4 bis 5 cm starke Anschüttung von Lehm — lehmigen Sand — oder Chaussée-Abraum (Schlick) — und hierauf eine gleich hohe Schicht grober Rieselschotter gelagert.

In Distanzen von 30 cm gegen die Traufkante zu, lässt man die weiche Anschüttung langsam bis auf I cm Höhe abschwächen und dagegen die harte um die Differenz verstärken, und packt man grössere Kiesel dort vor, wodurch der Wasserablauf erleichtet wird.

Diese Aufschüttung kann weder abgeschwemmt noch weggeweht werden.

Zur Sicherheit gegen etwaiges Abrutschen der Anschüttung werden die Dachsäume mit Schutzrändern aus Zinkblech Nr. 12 und 13 versehen, und zwar wie folgt:

Die Traufkante erhält eine Vordeckung, deren wagerechte Fläche 25 cm im Zuschnitt breit und vorn zweimal abgebogen ist. Dieser Abbug wird in eine Versteifung von Eisenblech eingehängt, welche 8 bis IO cm

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

breit und rückwärts auf das Traufbrett genagelt ist. 9 cm von der Kante erhält die Vordeckung die senkrecht stehende Kiesleiste angelöthet. Diese ist 10 cm hoch und dient als Bord. Sie hat von 25 zu 25 cm Wasser-Durchlassöffnungen, die 3 cm breit und 6 cm hoch sind, und zwischen denselben Stütznasen (Strebeböcke) angelöthet.

Diese Vordeckung sammt Kiesleiste wird über der Dachpappenlage angebracht und befestigt. Die drei Holzcementpapierlagen gehen mit je 4 bis 5 cm eine über die andere im dichten Verband darüber.

3=-=

m,

1 : 20

eiserner Träger

Fig. II 131.

Die Giebelkanten erhalten eine 10 cm hohe Holzleiste, welche mit Zink bekleidet, und diese wird aussen ebenfalls in eine Eisenblechversteifung eingehängt. Nach innen geht die Zinkverkleidung mit einer Breite

Fig. II 132.

von 15 cm aufs Dach, wird wiederum über der Dachpappe befestigt und gehen die drei Holzcementpapierlagen im dichten Verband darüber.

Eingebaute Häuser erhalten Anschluss durch einen im Winkel gebogenen Zinkstreifen, dessen beide Schenkel je 15 cm breit sind. Der eine kommt wagerecht aufs Dach zwischen erste und zweite Papierlage, der andere senkrecht an die Mauer und wird durch eine 5 cm breite Wetterleiste überdeckt und mit Putzhaken befestigt.

Rauchfänge, Oberlichte, Aussteigeöffnungen werden dem analog

verkleidet.

Mit Vortheil legt man unter alle Zinksäume entweder einen extra geschnittenen Nothstreifen Deckpapier in Holzcement oder man bestreicht unten die Pappen mit Holzcement.

Ventilation hinter der

L_

JJ

^Pfosten auf der ^ .hohen Kante

V,

IP

eiserner Träger eventuell Tram oder Biebel

W/

Fig. II 133-

w//.

_L

Fig. II 134-

Auch kann man die erste Papierlage ganz darunter legen.

Da die Holzcementabdeckung das Dach nach aussen hermetisch ab-schliesst, muss man zwischen Dach und Deckenschalung, wo kein Bodenraum

ist, oder derselbe, wie bei Fig. II 133, eine Stuccaturdecke erhalten soll, auf geeigneten Luftzug Bedacht nehmen, damit etwaiges Stocken des Holzwerkes vermieden werde.

Nicht immer ist ein Bodenraum erforderlich, oft wird gern darauf verzichtet. In diesem Falle ist die oberste Deckenconstruction zugleich als

y.

Fig. II 135.

SCHNITT

.Trocken-/

Boden

Stuccatur

Ventilation

Waschküche

□I

a

Fig. II 136.

eigentlicher Träger des Daches zu benützen, wodurch eine erhebliche Ersparnis herbeigeführt wird.

Auf Beton oder Wölbung wird das Holzcement-Plateaudach, ohne dass eine Holzconstruction erforderlich wäre, direct angebracht. Nur müssen die Flächen ins vorgeschriebene Gefälle gebracht sein, was aber sehr leicht und billig geschehen kann.

Bei keiner anderen Bedachungsweise kann man das Regenwasser so leicht nach einem Punkte führen, um es zu sammeln und zu benützen, wie bei dem Holzcement-Plateaudach.

Fig. II 131 zeigt im Detail die Construction des Daches ohne Bodenraum, also wo die Dachung directe auf dem obersten Geschosse ruht.

Fig. II 132 giebt den Giebel- und Firstabschluss mit Blechverkleidung bei vorspringenden Sparren.

Fig. II 133 zeigt die Rinnenconstruction und Fig. II 134 dergleichen mit einer Kastenrinne und Nothausflussrohr zwischen Attikasockel und Stirnbrett.

Fig. II 135 und 136 zeigen ein Holzcement-Plateaudach mit einer Mansarde in Schiefereindeckung.

Durch diese Dachconstruction wird es leicht ermöglicht, die' Waschküche aus den ungesunden Kellerräumen hinauf zu verlegen, und Waschküche, Bügelzimmer direct bei dem Trockenboden anzuordnen, was vielerlei Vorth eile bietet.

Durch die Anordnung der Rauchfänge, wie selbe in der Figur dargestellt sind, wird auch der beim Putzen unvermeidliche Russ über Dach und nicht am Bodenraum verstreut.

Für alle industriellen und landwirthschaftlichen Bauanlagen, wie Fabriksgebäude, Depots, Werkstätten, Kesselhäuser, Eiskeller, Turnsäle, Krankenpavillons, Spitäler, Baraken, Kasernen, Stallungen aller Art, Korn- und Fruchtspeichern etc., findet heute das Holzcement-Plateaudach vollkommen berechtigte Anwendung.

III.

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

Deichgräberarbeiten.

Erdabgrabung und Ausgrabung im Trockenen und im Wasser.

Massenberechmmg der Erdarbeiten.

Die Ermittelung des kubischen Inhaltes der Baugruben erfolgt (wenn man nicht eine genauere, auf eine Specialzeichnung gestützte Berechnung vornimmt) durch Multiplication einer durchschnittlichen Tiefe mit der durch die Aussenkante des untersten Bankettabsatzes begrenzten Fläche. Der Inhalt des Erdaushubes der Bankette wird aus der Mauermassenberechnung entnommen. Der so ermittelten Masse wird ein procentualer Zuschlag, welcher von der Bodenart abhängt, für Arbeitsraum und Böschung hinzugefügt, gewöhnlich IO Procent.

Sind künstliche Fundirungen erforderlich, so ist dafür ein besonderer Anschlag anzufertigen, in welchem auch die Erdaushebung aufzunehmen ist. Ein solcher Anschlag wird getrennt abgeschlossen und bildet einen Theil des Hauptvoranschlages.

i m³ Abgrabung im Planum ohne alle Verführung, an Handarbeit, Beistellung der erforderlichen Werkzeuge, mit Inbegriff der Beaufsichtigung und aller nothwendigen Vorkehrungen zur Freihaltung und Sicherung der Passage bei dem Bauplatze, sowie der Bewachung und Beleuchtung des Objectes zur Nachtzeit in Städten erfordert:

1.    a) In weichem Boden, und zwar in Sand, Garten, Ackererde oder lockerem Schotter:

O’40 Handlangertage.

2.    b) In mittelfestem Boden, und zwar in Letten, festem Lehm oder festgelagertem Sand:

0-56 Handlangertage.

3.    c) In ganz festem Boden, als Thon, Kiesboden oder verwittertem Felsenabraum:

0-75 Handlangertage.

Fundamentausgrabung (ohne Pölzung).

i m³ Ausgrabung ohne alle Verführung bis zur Tiefe von i’30 bis 2 m sammt Werkzeugbeistellung, mit Inbegriff der Aufsicht, in denselben Bodengattungen nach vorbeschriebener Art erfordert:

4.    a) In weichem Boden:

0*45 Handlangertage.

5.    b) In mittelfestem Boden:

er 6 5 Handlangertage.

6.    c) In ganz festem Boden:

0-85 Handlangertage.

Der Inhalt der aufgelockerten, ausgeworfenen Erde beträgt etwa ein Drittel mehr als derjenige vom festen Boden. 1 m?i fester Boden enthält also iVj nfi aufgelockerte Erde. Das Gewicht der Erdarten ist verschieden. Es wiegt:

1 i/H lehmige, sehr feste Erde, frisch .    2050 Kilog.

i »

„ fette Gartenerde, frisch

trocken

I V

i „ lockere, magere Erde 1 „ gewöhnlicher Sand .

1 „ gemeiner Thon i „ reine Thonerde .

1 „ fetter Lehm I „ erhärteter Lehm .

1325    »

1626 1890    „

142 3

1649    „

„ Bauschutt .

1520    „

1742    „

Eine zweispännige Fuhre ladet je nach Beschaffenheit des Weges und der Bodenart 1 bis 2 w³ Erde. Betragen die Unterhaltungskosten für ein Gespann täglich 12 Kronen und können sechs Fuhren an einem Tage geliefert werden, so kostet eine Fuhre 2 Kronen, der Cubikmeter Erde abzuführen demnach 1 bis 2 Kronen.

Bei schwierigen Grundaushebungen und bei künstlicher Befestigung des Baugrundes muss hier ein ausführlicher Anschlag ausgearbeitet werden, welcher, nach Unterabtheilungen gegliedert, die sämmtlichen Ausführungen einschliesslich aller Arbeiten umfassen muss.

Ausheben der Baugrube.

Sobald ein Gebäude ganz oder theilweise unterkellert wird oder sonst Räume unter die Erdoberfläche hinabgeführt werden, wird das Ausheben der Baugrube erforderlich, so muss die Berechnung der auszuhebenden Erdmassen nach Cubikmeter in folgender Weise geschehen:

Um ein Einstürzen oder Rutschen der Wandungen der Baugrube zu verhindern, sind dieselben, falls nicht Pölzungen vorgenommen werden, mit Böschungen zu versehen, welche für festen Thon- und Lehmboden, das '/₄- bis Y₂fache, im leichten Boden bis 2 m Tiefe das iy₂fache der Höhe betragen müssen.

7z

5

Für einfache Böschungen ist

,, steile

7z

Nachstehendes Beispiel dient zur Berechnung nach C. Schwatlo’s Handbuch (Fig. III i).

Ist die Baugrube eines Gebäudes im Keller zu 2577z Länge und 1377z Tiefe angenommen, die Bankettvorsprünge 0-20 m, der Arbeitsraum 0-30 m breit, so beträgt der Erdaushub bei 2 m Höhe:

25-40 X I3‘4° X ² — 680-72 77Z³.

Hierzu kommen noch die Böschungsmassen. Bei Vgfacher Neigung,

also s —

7z

- - — 1 ui, ist die Dreiecksfläche 2

2-0 X I‘°

— i -o ui'. Die Längen

der Erdprismen betragen 25-40 -j- 2 . 0-5 = 26-40 und 13-40 -j- 2 . 0-5 = 14-40; die gesammte auszuschachtende Erdmasse demnach:

680-72 4- 26-40 X 1 nii i4'4° X 1 m2 = 721*52 w³.

einfacher, wenn - zu den

Zu demselben Ergebnisse gelangt man

Seitenlangen hinzugerechnet und die so erhaltene Eläche mit der Höhe multiplicirt wird. Es ist nämlich, wie aus nebenstehender Eig. III 2

2,D»v

o-zqoja

Æ0v/.

Fig. III 1.

ersichtlich, das Rechteck mit den Seiten Grundlinie s und der Höhe 7z, also:

Fig. III 2.

§

-und 7/ = dem Dreieck mit der

7z

„ ganz steile ,,

Ferner ist für die Veranschlagung bei ersichtlichen Höhenunterschieden der Baustelle eine genaue Aufnahme derselben erforderlich, sonst genügt es, für die Massenberechnung nur eine durchschnittliche Tiefe in Rechnung zu bringen.

Für die Abrechnung lässt man in letzterem Falle an geeigneten Stellen Erdkegel stehen, wonach man die durchschnittliche Höhe ermittelt.

Man findet auch den Rauminhalt von Ausgrabungsmassen auf folgende Weise, indem man sich über die auszuhebende Baugrube, Quadrate von IO m Seitenlange gelegt denkt, wie in Fig. III 3 angedeutet ist, und mit den betreffenden Höhen multiplicirt.

O'Ol

.J.

Fig. III 3.

Ein Arbeiter kann bei einer Entfernung von 20 bis 30 m und einer Tiefe der auszugrabenden Erde von 2 m in einer Stunde im leichten Boden .

„ festen Boden „ kiesigen Boden

„ thonigen oder lehmigen Boden 10

„ Torfboden.......

„ aufgeschütteten, mit Ziegelschutt vermischten Boden

16 Schiebtruhengänge

14

12

machen.

7.    iw³ Aushebung mit allen Erfordernissen der Posten 1 bis 6; der mittlere Zuschlag auf den Preis dieser Posten beträgt, wenn das ganze Quantum bis zur Tiefe von n Decimeter ausgehoben wurde, an Handlangertagen:

a)    für die Förderung n X ² Heller;

b)    für die Förderung und Pölzung n X 3 Heller.

8.    I m³ Aushebung, wenn dieselbe in einer Baugrube oder in einem Keller von n Decimeter Tiefe unter dem Planum beginnt und die Erde bis zur Tiefe von nt Decimeter unter der Gruben- oder Kellersohle weiter ausgehoben, und auf das Planum gefördert werden soll; für diesen Fall beträgt der mittlere Zuschlag auf den Preis pro Handlangertage:

a)    für die Förderung (2 n -(- m) X ² Heller;

b)    für die Förderung und Pölzung (2 n -|- nt) X 3 Heller.

9.    Für Aushebungen im Wasser, wenn dasselbe durch Schöpfen zu beseitigen ist, gelten die vorstehenden Preise; jedoch sind für die schwierige Arbeit und das Wasserschöpfen zuzuschlagen, und zwar:

Für die Mehrarbeit 80 Procent dieser Preise;

für das Wasserschöpfen 10 Procent dieser Preise.

IO. I w³ Baggerung, d. i. Erde oder Schotteraushebung unter dem Wasserspiegel in Flüssen oder in Baugruben bis zur Tiefe von 1 m

unter dem Wasserspiegel, allen Erfordernissen der Post 9:

0*50 bis 0-90 Handlangertage.

Für jeden Decimeter Mehrtiefe über 1 m unter dem Wasserspiegel ein Zuschlag von:

0*42 bis 0*58 Handlangertage.

Bei sämmtlichen Zuschlägen von Post 7 bis 10 werden Bruch-theile unter x/₂ dm nicht berücksichtigt, dagegen Bruchtheile mit oder über ¹/₂ dm für voll gerechnet.

11. im Röhr en grab en für Wasserleitungsröhren, 80 cm breit, Ausheben, Wiederanschütten, Stampfen des Erdreiches, Verführung der übrig bleibenden Schutt sammt Pölzholz, sonst wie Post 1 bis 6, und zwar:

I. Bei einer Tiefe bis zu i'5«:

a) bei Schotterstrassen

an

aller Arbeit, allen Requisiten und

b) bei gepflasterten Strassen

a) bei Schotterstrassen

0-70

°’95

i-oo

1-25

0-86

Hand-

langertage

langertage

Hand-

1*15

1*25

a) ohne Pölzung ß) mit    „

Für jeden Decimeter Mehrbreite des Rohrgrabens über 80 cm, wobei Bruchtheile mit und über 5 cm als Decimeter verrechnet werden, wird zu den Preisen der Post 11 zugeschlagen:

a)    bei Schotterstrassen O'IO Handlangertage;

b)    bei Pflasterstrassen er 15 Handlangertage.

Bei Röhrengräben von grösserer Tiefe als 2 m wird zu den Preisen der Post 11 für die Mehrtiefe ein Zuschlag nach Tarifpost 8 gerechnet.

12.    1 m³ Schuttabräumung von den Kellergewölben, im Niveau des Ebenerd, sammt Allem und Jedem, wie Post 7 berechnet.

13.    im² Schuttabräumung im Niveau des 1. Stock-Fussbodens von Holz oder Gewölbsdecken, ohne Rücksicht auf die Dicke der Be-

b) bei gepflasterten Strassen

1-50

Schüttung, an aller Handarbeit, Requisiten und Aufsicht für das Abräumen, Herablassen und Deponiren der Schutt auf dem Bauplatze: 0'o8 Handlangertage.

Für die Arbeit, wie Post 13, in höheren Geschossen kommt für jedes höhere Geschoss ein Zuschlag für den Quadratmeter von:

0*02 Handlangertage.

14. I m² Schuttabräumung, wie Post 13, wenn die Schutt in derselben Etage zu deponiren ist:

0-07 Handlangertage.

Selbstverständlich fällt hier der Zuschlag für höhere Geschosse weg.

Erdverführungen.

15. 1 nt³ Aushubmateriale (gemessen in nicht ausgehobenem Zustande) mit Schiebtruhen bis auf die Entfernung von 50 m verführen, mit Inbegriff des Auf- und Abladens, aller Arbeit, Requisiten und Aufsicht:

a)    ohne Planirung Q-IO Handlangertage;

b)    mit Planirung 0-15 Handlangertage.

Für jede weitere Entfernung von 20 m wird ein Zuschlag geleistet pro m³ von :

0-04 Handlangertage, wobei Theile unter 20 in nicht berücksichtigt werden.

16.    1 «x³ Aushubmateriale mit zweiräderigen Karren (Cabs) verführen, mit Inbegriff des Auf- und Abladens und Planirens, auf eine Distanz von über 250 bis 800 in, mit aller Arbeit, Requisiten und Aufsicht:

0*40 Handlangertage.

17.    1 xxx³ Aushubmateriale, gemessen in nicht ausgehobenem Zustande, mit Wägen zu verführen, bis auf die angewiesenen Plätze, welche jedoch über 800 m entfernt sein müssen, sonst wie Post 15.

Wird das Materiale bei einer Erdbewegung der Posten 9 und 10 gewonnen, so kommt zu den Preisen der Posten 14, 15, 16 und 17 ein Zuschlag von 30 Procent.

Gewichte zur Berechnung der Fuhren.

(Nach Ingenieurs Taschenbuch.)

Gewicht

Grosse F orm

Kilog. |

Ziegel

Dachziegel

Steine

Holz

Mittlere K orm

Kleine F orm

Dach

ziegel

First

ziegel

Dach

pfannen

Kalk

stein

Sand

stein

Granit

Porphyr

B as alt

Eichen-

Kiefern-

Dohm

Stück

Stück

Cubikmeter

Cubikmeter Cubikmeter

Il I I | I I

240 360 0-371 o-445|o-342 0-371 0-342 260 390 0-405 0-494 0-371 jo-405 0-371 280 42O.0-445I0-494JO-405 o-445]o-4o5 — 450¹0-445 0-556 0-445 0-445]o-445 320 480 0-49410-592 0-445 ;o’494 0-445 i 340 510 0-494 0-502 0-494:0-494^-494 °‘556 0-636 0-494 0-556 0-494 o-556,o-742 0-556 0-556 0-556 ü-636^742 0-592 0-636 0-592 1-175 0-636:0-809 0-592 0-636 0-592 1-237 0-636 0-809 o-636;o-636,0-636 1-299 0742 0-890*0-669 0742|0-669 1-360 0-742 o-89o|o-684|o-742|o-684 1-515 0-835 0-989 0'742|o-835|o-742 1-700 0-890 1-113 0-98910-890 0 890 1-855 0-989 1-184 i'026 0-989 0-989 2-040 1-336 1-113 I-II3 1-026 2-257 1-272 1-484 1-113 1-272 1-113 2-473 1-391 i-6i8 1-272 x-39i'i-272 2-721 6oo! 900 1500 960 1440 1-484 1-780 1-368 1-484 1-368 2-937 650! 975: i625! 1040*1560 1-618 1-979 1-484 i-6i8|i-484 3'O40 590    700:1050! 1750 1120 1680 1-670 2-O72ii-6i8|i-670 i-6i8 3-154

630 ! 7501112511875 1200 1800 i78.0j2-226|i78o'i78oji-78o 3-401 700    825:1250; 2050 13002000 1-979 2 544 1-979! 1-979 1-979 374¹

900 1350 2250 1450 2160 2-226i2-67I*2-052 2-2264-052 1050 1575.2600'1700 2500'2-597 3-116 2-294 2-597:2-294'4-762 6 802

1 ■ !■ T ,1 1 I ! I ! • 1 ! 1

800

850

900

950

xooo

1050

IIOO

II50

1200

>350

1500

1650

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3300

3600

4200

375

410

440

170

180

190

200

210

220

230

240

250

285

315

350

380

420

460

500

550

760

800 ;

2>'<>

300

470

300

21S 32O 225| 340,

24O; 355I 250: 375 260 395: 275 415:

290 430,

300 45°, 34o; 500, 375: 560, 415 620

450

500

550

500

530

560

590

625

66O

690

675

750

825

360

380

540

570

o-68o

0-742

0-773

0-835

0-897

0-958

1-020

I.082

400

420

440

720 460

750

850

940

X025

1125

1250

1375

480

540

600

660

720

800

880

600

630

660

690

720

810

900

990

1080

1200

1320

I-H3

⁴:

081

0-958 ,0-371,0-371 I-05I 0-405 0-405

i-ii3 0-445 0-445

1-206:0-445 0-445 1-299 0-494 0-494 1-3600-4940-494 i-453 0-556 0-556 I-5I5 0-556 0-556 1-608 0-636 0-636 1-700 0-636 [0-636 1-762 0-636 0-636 1-855 0-742 0-742

1- 948 0-742[0-742

2- 164 0-835 0-835 2-411 jo-89o[o-890 2-659 0-989 0 989

2- 906 1-113 I"II3

3- 216 1-272 1-272 3-556 1-391 1-391

3- 865 1-484 1-484

4- 205 1-618 x-6i8 4-5I4

4- 854

5- 318 5-8I3

1-670 1-670

1- 78o!i-78o x⁻979 1-979 2 226 2-226

²- 597 [²"597

Erdanschüttungen.

18.    i Anschüttung mit vorhandenem Materiale mit Anwendung eines Schaufelwurfes auf eine bestimmte Höhe zu planiren, dieselbe in 2 dm starken Schichten gut zu stossen, oder durch Ueberfahren mit Schiebtruhen oder Cabs zu verdichten, an aller Arbeit, Requisiten und Aufsicht:

er20 Handlangertage.

19.    1 mA Anschüttung, wie Post 18, mit zweimaligem Schaufelwurfe:

0‘25 Handlangertage.

Hat der Contrahent das Anschüttungsmateriale selbst herbeizuschaffen, so wird demselben die Zufuhr nach Post 15 bis 17 vergütet und noch ein Zuschlag geleistet für den Cubikmeter von:

0‘ 15 Handlangertage.

20.    i w³ Anschüttung mit geschlemmtem Tegel, sonst wie Post 18:

0-25 Handlangertage.

Die Anschüttungen von Post 18, 19 und 20 sind im comprimirten Zustande gemessen.

0-40 Handlangertage.

21.    I m³ Anschüttung mit trockener Mauerschutt oder Lösch im Niveau des Ebenerdfussbodens mit Beischaffung derselben auf den Ort der Anschüttung sammt Planiren derselben in gegebener Höhe, an aller Arbeit, Aufsicht und Requisiten, ohne Beigabe der Schutt oder Lösch:

0’25 Handlangertage.

22.    1 w³ Anschüttung in einem höheren Geschosse, pro Stockwerk' Zuschlag:

O* 15 Handlangertage.

23.    1 m~ Beschüttung, wie Post 21, im Niveau des Ebenerdfussbodens oder in einer anderen Etage, falls die Schutt in dieser Etage bereits deponirt liegt, bis zur Höhe von 15 cm:

o-o8 Handlangertage.

24.    1 nr Beschüttung, wie Post 23, in einem höheren Geschosse, wenn die Schutt erst hinaufbefördert werden muss, an Zuschlag für die Beförderung pro Stockwerk:

0’04 Handlangertage.

Sandwerfen.

25. I w³ sandhältiges Aushubmateriale durch ein Sandwurfgitter werfen, wobei sowohl das Aushubmateriale vor dem Werfen, als der hiernach gewonnene Sand und verbleibende Schotter in messbare Figuren zu bringen sind:

0-15 bis 0‘20 Handlangertage.

Fundirungen.

Die Tiefe der Fundamente richtet sich nach der Lage und der Beschaffenheit des guten Baugrundes.

Sicherer Baugrund ist Felsboden ohne Klüftung, Gerolle ohne Seitenschiebung, Kies, Sand, Thon und Lehm; letztere vier Bodenarten

jedoch nur, falls die Mächtigkeit der Schichten wenigstens 4 bis 6 m beträgt und keine Unterspülungen zu befürchten sind. Im letzteren Falle kann der Baugrund auf künstliche Weise durch Entwässerung (Drainage), durch Verdichten, durch Einrammen von Bauschutt, faustgrossen Steinen, Pilotenreihen von 1 bis 2 in Länge tragfähiger gemacht werden.

Zum schlechten Baugrund rechnet man Moorboden, Morast, Torf, aufgeschüttetes Erdreich. Die Untersuchung des Baugrundes geschieht mittelst Aufgrabungen oder Bohrungen an mehreren hauptsächlich belasteten Stellen des Bauplatzes. Je nach der Bodenart werden auch Bohrungen vorgenommen.

Die Fundamente sind immer frostfrei zu legen, d. h. bis auf eine Tiefe von 0-75 bis 1-25 m.

Die Breite der Fundamente richtet sich nach dem Druck, den das Mauerwerk auf den Baugrund ausübt.

Bei unsicherem Baugrunde sind Belastungsversuche vorzunehmen und dementsprechend die Vorsprünge zu Grundmauern zu bemessen, wobei dieselben mindestens O’$0ni hoch anzulegen sind.

Bis auf U/₄ m Höhe des Gründungsmauerwerkes rechnet man nur einen Absatz der Mauerstärke, bis auf 2¹/₂ in Höhe deren zwei und bis auf 3³/₄ m drei Absätze. Jeder Absatz setzt auf beiden Seiten bei Ziegeln 12 bis 13 cm ab, so dass die Stärke des oberen Absatzes vom Fundamente die Stärke der Mauer des untersten Geschosses -f- 25 cm beträgt. Bei Bruchsteinmauerwerk sind die Absätze 10 bis 20 cm breit zu nehmen. Die Stärke des zweiten Absatzes ist gleich der Mauerstärke des untersten Geschosses -j- 2 X 25 cm u. s. w. Das eigentliche Bankett, d. h. den untersten Absatz des Gründungsmauerwerkes, lässt man auch namentlich bei Bruchsteinen auf jeder Seite 15 bis 25 cm vorspringen.

Fundamente für die Vorlagen der Gurtbögen im Keller, sowie für einzelne Pfeiler rechnet man am besten durchgehend wie für eine volle Mauer, um ein gleichmässiges Setzen des Mauerwerkes zu ermöglichen.

Ist man genöthigt, einzelne Pfeiler zu fundiren, wie z. B. bei tiefliegendem guten Baugrunde, so wölbt man sogenannte Erdbögen. Dieselben spannen sich von Pfeiler zu Pfeiler mit der Pfeilhöhe des Bogens nach unten gekehrt, und verhindern so das grössere Setzen eines einzelnen Pfeilers.

Fundamente unter Riegelwänden werden in Bruchstein 50 bis 60 cm stark, in Ziegeln 45 cm stark angenommen. Auf denselben unter den Schwellen muss aber eine Rollschaar gelegt werden.

Liegt der gute Baugrund 5 bis 6 m tief,-so fundirt man entweder:

I. Auf gesenkten Brunnen mit I bis 2 m im lichten Durchmesser einen Ziegel stark, welche innerlich mit Kalksteinen, Mörtel und kleineren Steinstücken ausgefüllt und festgestampft werden, über dem Wasser aber im Verbände ausgemauert werden. Die Entfernung der einzelnen Brunnen voneinander beträgt je nach der Grundrisseintheilung l⁻50 bis 3*75 An den Ecken und denjenigen Stellen des Grundrisses, welche die grösste Last auszuhalten haben, nimmt man grössere Brunnen an. Auf den Brunnen werden demnächst Pfeiler bis zur Plinthe gemauert und diese mittelst Gurtbögen von zwei Ziegeln Stärke überwölbt und zur Anlage des Mauerwerkes ausgeglichen. Unerlässlich dabei ist eine gute Verankerung, namentlich an den Endwiderlagern der Ecken.

2.    Auf gemauerten, grossen viereckigen Kasten mit innen abgerun-Ecken, welche ähnlich den Brunnen hinabgesenkt werden.

3.    Auf hölzernen Kasten von 1 bis i⁻50 m Lichtmaass im Quadrat, welche aus 5 bis 8 cm starken Bohlen festgezimmert und bis auf den guten Baugrund hinunter gesenkt werden. Demnächst wird der Kasten innerlich von der Erde befreit, unten mittelst Senkkasten mit Beton ausgefüllt und von da ab, wo das Wasser mit Pumpen bewältigt werden kann, fest ausgemauert. Das Verfahren ist übrigens demjenigen der Brunnen sehr ähnlich, die Kasten sind nur billiger herzustellen, die Brunnen aber dagegen solider. Man verwendet daher meist beide Constructionen gleichzeitig, an schwierigen Stellen die Brunnen, an unerheblicheren die gesenkten Kasten.

4.    Auf Pfahlroste, siehe Zimmerarbeiten.

5.    B etonschüttungen. Unter gleichen Bedingungen wie vor und namentlich dann, wenn wegen Wasserandrang die Herstellung von Verbandmauerwerk ausgeschlossen, beziehungsweise erschwert ist, wendet man jetzt häufig Betonschwellen an, und zwar in letzterem Falle zwischen eingerammten Piloten. Oft wird das Gebäude auf ein durchgehendes Betonbett gegründet, um den Druck mehr zu vertheilen, oder auch dann, wenn man genöthigt ist, mit dem Kellergeschoss unter den höchsten Grundwasserstand hinabzugehen. Die Kellersohle soll aber, wenn möglich, 15 cm über demselben zu liegen kommen.

Die Versenkung des Betons geschieht schichtenweise, möglichst rasch hintereinander in grossen Massen, hauptsächlich mittelst eiserner Blechkübel von y bis 1 w³ Inhalt.

Gerades Mauerwerk.

Beton aus reschem, ungeworfenen Flusssand, Gebirgsschlögel-schotter oder gewaschenem Kiesschlögelschotter und Ziegelschotter, gemischt mit gutem Cement, wobei das Materiale in kleinen Partien anzuarbeiten, schichtenweise aufzutragen, auszugleichen und zu stampfen ist. Ohne Unterschied der Tiefe.

26.

I m³ solchen Beton aus 1 Theil Cementkalk oder Portlandcement (inländischem), 2 Theilen Flusssand und 2 Theilen Schlögelschotter mit aller Arbeit, allen Materialien, Requisiten und Aufsicht, bei Verwendung von :

a)    mit Cementkalk, wozu verwendet werden:

350 Kilog. Cementkalk;

0-65 w³ rescher Flusssand;

0-55 w³ Kiesschlögelschotter ;

0-30 Maurertage;

1 -6o Handlangertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Cubikmeter —.

26 a.

b)    mit inländischem Portlandcement, wozu verwendet werden: 460 Kilog. Portlandcement;

0-65 tti³ rescher Flusssand;

0-65 w³ Kiesschlögelschotter;

0-35 Maurertage;

1*65 Handlangertage;

IO Procent für Aufsicht etc.

Zusammen pro Cubikmeter —•.

26 b. 1 niA solchen Beton aus 1 Theil Cementkalk oder Portlandcement (inländischem), 2 Theilen Flusssand und 3 Theilen Schlögelschotter, sonst wie Post 26 :

a)    mit Cementkalk, wozu verwendet werden:

280 Kilog. Cementkalk;

0-50 m³ rescher Flusssand;

0*75 w³ Kiesschlögelschotter ;

O'25 Maurertage;

1*55 Handlangertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Cubikmeter -—-.

26 c.

b)    mit inländischem Portlandcement, wozu verwendet werden: 360 Kilog. Portlandcement;

0-50 m³ rescher Flusssand;

075 w³ Schlögelschotter;

0’30 Maurertage; i’6o Handlangertage ;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Cubikmeter —■.

27.

1 solchen Beton aus 1 Theil Cementkalk oder Portlandcement (inländischem), 2 Theilen Flusssand und 4 Theilen Schlögelschotter, sonst wie Post 26:

a) mit Cementkalk, wozu verwendet werden:

230 Kilog. Cementkalk;

0-45 m³ res*cher Flusssand;

0'90 w³ Kiesschlögelschotter;

0‘30 Maurertage; l’6o Handlangertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Cubikmeter —.

27 a.

b) mit inländischem Portlandcement, wozu verwendet werden: 300 Kilog. Portlandcement;

0’45 w³ rescher Flusssand;

0*90 «i³ Kiesschlögelschotter;

0-35 Maurertage;

1-65 Handlangertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Cubikmeter —.

28.

1 w³ Beton aus 1 Theil Cementkalk oder inländischem Portlandcement und 2 Theilen ungeworfenem reinen Flusssand, sonst wie Post 26:

a) mit Cementkalk, wozu verwendet werden:

500 Kilog. Cementkalk ;

1 w³ Flusssand;

0*25 ’Maurertage ;

1-50 Handlangertage ;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Cubikmeter —.

28 a.

b) mit inländischem Portlandcement, wozu verwendet werden: 700 Kilog. Portlandcement;

1 Flusssand;

0-30 Maurertage;

T55 Handlangertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Cubikmeter —.

29. 1 Beton aus 1 Theil Cementkalk oder Portlandcement (inländischem) und 3 Theilen ungeworfenem reinen Flusssand, sonst wie Post 26:

a)    mit Cementkalk, avozu verwendet werden:

420 Kilog. Cementkalk;

1 '20 m³ Flusssand;

0‘30 Maurertage; r6o Handlangertage ;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Cubikmeter —.

29 a.

b)    mit inländischem Portlandcement, wozu verwendet werden : 560 Kilog. Portlandcement;

I‘20 mA Flusssand;

0-35 Maurertage; i’Ó5 Handlangertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Cubikmeter —.

30.

1 mA Beton aus 1 Theil Cementkalk oder Portlandcement (inländischem) und 4 Theilen ungeworfenem Flusssand, sonst wie Post 26:

30 a.

a)    mit Cementkalk, wozu verwendet werden:

330 Kilog. Cementkalk;

1*25 nv' Flusssand;

0-30 Maurertage; i‘6o Handlangertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Cubikmeter —.

30 b.

b)    mit inländischem Portlandcement, wozu verwendet werden: 430 Kilog. Portlandcement; i‘25 ;»³ Flusssand;

0-35 Maurertage ;

1 '65 Handlangertage ;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Cubikmeter —.

Wenn statt Kiesschlögelschotter, eine andere Schottergattung, oder statt inländischen Portlandcementes echt englischer verwendet wird, so wird in den Analysen der Posten 26 bis 30 der entsprechende Preis substituirt.

Fundamentmauerwerk ohne Verputz, ohne Unterschied

der Tiefe.

31.    1 ;»³ solches Mauerwerk aus festen, lagerhaften Bruchsteinen und

Beigabe der nöthigen Ziegel zur Steinausgleichung an aller Arbeit, Requisiten und Gerüstung, allen Materialien, Kalkablöschen, Mörtelmachen mit reschem Sande saramt Beischaffung des Wassers, nebst Aufsicht, und zwar:

31a. a) mit Weisskalkmörtel, wozu verwendet werden:

1-15 w³ Bruchsteine;

30 Stück Ziegel;

O’ 10 w³ gelöschter Weisskalk; oqo w³ rescher Gestättensand ;

0-70 Maurertage; o* 1 o Gerüstertage;

0’50 Handlangertage ;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 «r³ Mauerwerk —.

31 b. b) mit Cementkalkmörtel, wozu verwendet werden:

1-15 «t³ Bruchsteine;

30 Stück Ziegel;

100 Kilog. Cementkalk;

0*30 ?»³ rescher Flusssand; o*8o Maurertage;

O’io Gerüstertage; o-6o Handlangertage;

0*45 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für I rn³ Mauerwerk —.

31 c. c) mit Portlandcement (inländischem), wozu verwendet werden 1*15 w³ Bruchsteine;

30 Stück Ziegel;

110 Kilog. Portlandcement;

0-35 m³ rescher Flusssand;

0*90 Maurertage; o*io Gerüstertage;

0*70 Handlangertage;

0*50 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für I w³ Mauerwerk —.

32.    1 m³ Mauerwerk, wie Post 31, jedoch aus ²/₃ festen, lagerhaften Bruch

steinen und y₃ gut gebrannten Ziegeln, und zwar:

32 a. a) mit Weisskalkmörtel, wozu verwendet werden:

0*8 m³ Bruchsteine;

100 Stück Ziegel; o*io m³ gelöschter Weisskalk;

0*30 w³ rescher Gestättensand;

0*70 Maurertage;

IO

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

0*io Gerüstertage;

()• 50 Handlangertage;

0-40 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

32 b.

32 c.

33-

33 a-

33 b.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —. b) mit Cementkalkmörtel, wozu verwendet werden:

0-8 m³ Bruchsteine;

100 Stück Ziegel;

IOO Kilog. Cementkalk;

0-30 m³ rescher Flusssand;

0'8o Maurertage ; er 10 Gerüstertage; o*6o Handlangertage;

0’45 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —.

c) mit Portlandcement (inländischem), wozu verwendet werden: 0-80 m³ Bruchsteine;

100 Stück Ziegel;

HO Kilog. Portlandcement;

°'35 m3 rescher Flusssand;

0-9 Maurertage; o*i Gerüstertage;

07 Handlangertage ;

0*5 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für I m³ Mauerwerk —.

I m³ Fundamentmauerwerk, wie Post 31, jedoch ganz aus Ziegel, und zwar :

a)    mit W eisslcalkmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel; o*i m³ gelöschter Weisskalk;

0*3 m³ rescher Gestättensand;

0-69 Maurertage; o*io Gerüstertage;

0-5 Handlangertage;

0'4 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für I m³ Mauerwerk —.

b)    mit Cementkalkmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel;

IOO Kilog. Cementkalk;

0‘3 m³ rescher Flusssand;

07 Maurertage; o*i Gerüstertage;

0-6 Handlangertage;

0-45 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —.

c) mit Portlandcement (inländischem), wozu verwendet werden: 300 Stück Ziegel;

33 c.

34-

34 a.

34 b.

110 Kilog. Portlandcement;

0'35 77t³ rescher Flusssand;

0-8 Maurertage; o*i Gerüstertage ;

07 Handlangertage;

0*5 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für I 77t³ Mauerwerk —.

Kellermauerwerk mit ein- und beiderseitiger Lichtmauerung und rauhem Verputz oder Verbrennung der Fugen, ohne Unterschied der Tiefe.

1 77t³ solches Mauerwerk aus ²/₃ festen, lagerhaften Bruchsteinen und V₃ Ziegeln, sonst wie Post 31, und zwar :

a)    mit Weisskalkmörtel, wozu verwendet werden:

0*70 77t³ Bruchsteine;

130 Stück Ziegel;

O' 12 77 t³ gelöschter Weisskalk;

0-35 77t³ rescher Gestättensand;

0-7 Maurertage;

O⁻1 Gerüstertage;

0-5 Handlangertage ;

0*5 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für i 77t³ Mauerwerk —-.

b)    mit Cementkalkmörtel, wozu verwendet werden:

07 77t³ Bruchsteine;

130 Stück Ziegel;

105 Kilog. Cementkalk;

0*35 77t³ rescher Flusssand;

0'8 Maurertage ; o⁻1 Gerüstertage ;

0-65 Handlangertage;

0-5 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für I 77t³ Mauerwerk -—.

c)    mit Portlandcement (inländischem), wozu verwendet werden".

07 77t³ Bruchsteine;

130 Stück Ziegel;

115 Kilog. Portlandcement;

0*4 7tt³ rescher Flusssand;

0-9 Maurertage;

O’l Gerüstertage;

07 Handlangertage ;

0-6 Weib er tage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für I 77t³ Mauerwerk —.

I m³ Mauerwerk wie Post 34, jedoch ganz aus Ziegel, und zwar:

Oj Gj Cn Oi

35 à.

35 c.

a)    mit Weisskalkmörtel, wozu verwendet werden:

290 Stück Ziegel; er 10 m³ gelöschter Weisskalk;

0*3 m³ rescher Gestättensand ;

0-65 Maurertage; o* 1 Gerüstertage ;

0*6 Handlangertage;

0-5 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für I m³ Mauerwerk —.

b)    mit Cementkalkmörtel, wozu verwendet werden:

290 Stück Ziegel;

105 Kilog. Cementkalk;

0*35 m³ rescher Flusssand;

075 Maurertage;

O’ 1 Gerüstertage; er 6 Handlangertage ; o*5 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —.

c)    mit Portlandcement (inländischem), wozu verwendet werden:

290 Stück Ziegel;

115 Kilog. Portlandcement;

0*35 rescher Flusssand;

0*85 Maurertage; o*i Gerüstertage;

0*7 Handlangertage;

0*55 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —.

Kellermauerwerk mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung ohne Verputz, ohne Verbrennung der Fugen und ohne Unterschied der Tiefe.

36.    1 m³ solches Mauerwerk aus ²/₃ festen, lagerhaften Bruchsteinen und

V₃ Ziegel, sonst wie Post 84:

36 a.

a) mit Weisskalkmörtel, wozu verwendet werden:

0*7 m³ Bruchsteine;

130 Stück Ziegel; o*i m³ gelöschter Weisskalk;

0*3 m³ rescher Gestättensand;

0*55 Maurertage;

0*1 Gerüstertage;

0*5 Handlangertage ;

0*4 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —.

b)    mit Cementkalkmörtel, wozu verwendet werden:

36 b.

36 c.

37 b.

0*7 w³ Bruchsteine;

130 Stück Ziegel ;

80 Kilog. Cementkalk;

0*28 «t³ rescher Flusssand;

O⁻75 Maurertage;

o⁻i Gerüstertage ;

0-65 Handlangertage;

0*50 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 w³ Mauerwerk —.

c)    mit Portlandcement (inländischem), wozu verwendet werden:

07 w³ Bruchsteine;

130 Stück Ziegel;

100 Kilog. Portlandcement;

0'3 r»³ rescher Flusssand; o⁻85 Maurertage; o* 1 o Gerüstertage; o-6o Handlangertage ;

0*50 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 w³ Mauerwerk —.

w³ Mauerwerk wie Post 36, jedoch ganz aus Ziegeln, und zwar:

a)    mit Weisskalkmörtel, wozu verwendet werden:

290 Stück Ziegel; o*o8 w³ Weisskalk;

0*28 rescher Gestättensand;

0*45 Maurertage;

O'io Gerüstertage;

0‘6o Handlangertage ;

0*30 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für I «i³ Mauerwerk —.

b)    mit Cementkalkmörtel, wozu verwendet werden:

290 Stück Ziegel; -90 Kilog. Cementkalk;

0*28 w³ rescher Flusssand;

0’05 Maurertage; o*io Gerüstertage;

0‘6o Handlangertage ;

0‘5o Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 Mauerwerk —.

37 c.

c)    mit Portlandcement (inländischem), wozu verwendet werden:

290 Stück Ziegel;

100 Kilog. Portlandcement;

0*28 «f³ rescher Flusssand;

0*75 Maurertage;

O¹ 2 io Gerüstertage;

070 Handlangertage;

070 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —.

Ebenerdiges Mauerwerk mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung, vollständigem Anwurfe und reinem Verputz, mit Inbegriff der einmaligen Weissung, aller Arbeit, allen Materialien, Aufsicht und Requisiten nebst Wasserbei-

schaffung.

38.    1 m³ solches Mauerwerk aus Ziegel, und zwar:

38 a. a) mit Weisskalkmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel; o-ii m³ gelöschter Weisskalk;

0*35 m³ rescher Gestättensand;

075 Maurertage;

0-15 Gerüstertage; o*8o Handlangertage ;

070 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

38 b.

Somit für i m³ Mauerwerk —. b) mit Cementmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel;

115 Kilog. Cementkalk;

0-35 m³ rescher Flusssand;

I ■ 10 Maurertage ;

0-15 Gerüstertage;

0*8o Handlangertage ; o-6o Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für I m³ Mauerwerk —.

38c. c) mit Portlandcement (inländischem), wozu verwendet werden. 300 Stück Ziegel;

125 Kilog. Portlandcement;

0-35 m³ rescher Flusssand;

1*15 Maurertage;

0-15 Gerüstertage;

0-80 Handlangertage;

0-90 Weibertage.

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —.

Ebenerdiges Mauerwerk mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung ohne Verputz.

39-

39 a.

39^-

39 c'

40.

40 a.

etc.

40 b.

300 Stück Ziegel;

O'io mA gelöschter Weisskalk;

0-30 mA rescher Gestättensand;

0*50 Maurertage;

O'io Gerüstertage;

0*70 Handlangertage ;

0*40 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 mA Mauerwerk —.

b)    mit Cementkalkmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel;

90 Kilog. Cementkalk;

0*27 rescher Flusssand;

0-70 Maurertage;

O'io Gerüstertage;

0-70 Handlangertage ;

0'05 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für I mA Mauerwerk —.

c)    mit Portlandcement (inländischem), wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel;

100 Kilog. Portlandcement;

0*27 mA rescher Flusssand; o*8o Maurertage;

O'IO Gerüstertage ;

0'70 Handlangertage ;

0*85 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 mA Mauerwerk —.

Diverse Mauerwerksgattungen.

1 m³ Mauerwerk, ganz aus Bruchsteinen, wobei die Bruchsteine in der Mauerfläche eben und an den Kanten auf 2 cm Tiefe gerade bearbeitet sein müssen, inclusive reiner Verbrennung der Fugen:

a)    mit Weisskalkmörtel, wozu verwendet werden:

1*25 mA Bruchsteine;

O'IO niA gelöschter Weisskalk;

0'3 niA rescher Gestättensand ;

I Maurertag;

O'IO Gerüstertage;

O'öo Handlangertage ;

0*50 Weibertage;

IO Pfocent für Requisiten und Aufsicht Somit für i niA Mauerwerk —.

b)    .mit Cementkalkmörtel, wozu verwendet werden:    •

1*25 Bruchsteine;

100 Kilog. Cementkalk;

0’30 w³ rescher Flusssand; i ‘20 Maur er tage;

O’io Gerüstertage ;

0’05 Handlangertage; o-6o Weibertage;

io Procent für Requisiten und Aufsicht etc. Somit für i w³ Mauerwerk —.

41.

41 a.

41 b.

41 c.

41 d.

Zuschlag in höheren Etagen.

iw³ gerades Mauerwerk mit Verputz in höheren Etagen:

a)    bei diesen wird den betreffenden Tarifposten für jedes Stockwerk pro Cubikmeter Mauerwerk zugeschlagen:

0-05 Maurertage;

0*05 Gerüstertage;

O’io Handlangertage ;

0-15 Weibertage;

io Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für i w³ Mauerwerk —.

b)    iw³ gerades Mauerwerk ohne Verputz in höheren Etagen. Bei diesen wird den betreffenden Tarifposten für jedes Stockwerk pro Cubikmeter Mauerwerk zugeschlagen:

0-03 Maurertage;

0*04 Gerüstertage; o⁻io Handlangertage;

0*13 Weibertage;

io Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für i w³ Mauerwerk —.

c)    für Betonmauerwerk in Etagen über dem Parterre wird pro Cubikmeter und Etage zugeschlagen:

o*03 Maurertage;

O'io Handlangertage ;

0-13 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für i w³ Beton —.

d)    falls die Ziegel bereits in der Verwendungsetage liegen, werden nur 50 Procent der in 41 a und 41 b normirten Zuschläge in Anrechnung gebracht.

42. 1 w³ gerades Mauerwerk mitVerwendung anderer Materialien, und zwar:

a)    bei Verwendung von Hohlziegeln, geschlemmten Ziegelnetc. statt gewöhnlicher Mauerziegel, sind bei den vorstehenden Posten bloss die Mehrkosten dieser Ziegel zuzuschlagen.

b)    bei Herstellung von geradem Mauerwerk im Rohbau und Verkleidung mit geschlemmten oder gepressten Ziegeln und Verbrennung der Fugen in beliebiger Farbe und beliebigem Profil, wird das Mauerwerk nach dem vollen Ausmaasse, inclusive der Verkleidung, mit Anwendung der Preise des Mauerwerkes mit gewöhnlichen Ziegeln sammt Verputz vergütet, pro Quadratmeter Verkleidung jedoch zugeschlagen, ausser der Preisdifferenz der Ziegel, für Mehrarbeit:

0*35 Maurertage;

°’35 Weibertage;

io Procent für Requisiten etc.

Zusammen pro Quadratmeter —.

c) bei Verwendung von Lehmmörtel wird bei den Analysen des Weisskalkmauerwerkes statt des Kalkes und Sandes ein Quantum Lehm eingesetzt, welches so gross ist als das dort erscheinende Quantum Kalk und Sand zusammen.

43.    1 w³ Herdmauerwerk (Sparherd) oder Mauerwerk in Heizanlagen mit allen Materialien und aller Arbeit, sammt dem Versetzen aller Eisenbestandtheile, inclusive der Maschinirung, ein Zuschlag von 30 Procent auf die Parterremauerwerkspreise.

44.    iw² Riegelwandausmauerung, bei welcher Fenster und Thüren voll gerechnet, und die Gehölze, welche entweder vom Mauerwerke umgeben sind, oder dasselbe begrenzen, nicht in Abrechnung kommen, dagegen jedoch die allfällige Stuccaturung dieser Holzbestandtheile nicht besonders vergütet wird, sammt Verbrennung der Fugen, dem vollständigen Anwurfe und feinem Verputze mit allem und jedem, wird vergütet nach den gewöhnlichen Mauerwerkspreisen, bei Annahme des wirklichen cubischen Ausmaasses ohne Abzug der Oeffnungen und für jeden Quadratmeter Ausmauerung zugeschlagen:

0-3 Maurertage;

o*3 Weibertage;

10 Procent für Requisiten etc.

Zusammen pro Quadratmeter —.

45.    iw³ Steinwurf aus er 15 bis o⁻3 w³ grossen Steinen derart ausgeführt, dass die Steine ordentlich lagern und die Zwischenräume mit Schotter ausgefüllt sind, wobei die Oberflächen gut geebnet sein müssen, wozu verwendet wird:

1 w³ Bruchsteine;

0'02 m³ Schotter;

0-15 Maurertage;

O‘o6 Handlangertage;

10 Procent für Werkzeuge etc.

Zusammen pro Cubikmeter —.

46. 1 w³ trockenes Füllmauerwerk, wozu verwendet wird:

a) aus Bruchsteinen:

I*2 1«³ Bruchsteine;

0*3 Maurertage;

0*6 Handlangertage;

IO Procent für Requisiten etc.

Zusammen pro Cubikmeter —•.

b) aus Ziegel:

300 Stück Ziegel; 0*3 Maurertage;

0-6 Handlangertage;

IO Procent für Requisiten etc.

Zusammen pro Cubikmeter —.

Ziegel-Gewölbemauerwerk.

47. 1 m³ Gewölbemauerwerk im Keller mit rauhem Anwurfe oder Verbrennung der Fugen, aller Arbeit, allen Materialien, Requisiten, Wasserbeischaffung, Einrüstung und Schalung sammt Aufsicht, und zwar:

47 a.

a) mit Weisskalkmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel;

0*13 ;«³ gelöschter Weisskalk;

0-35 «î³ rescher Gestättensand ;

0-95 Maurertage;

0’2 Gerüstertage ;

070 Handlangertage ; o-6o Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 7«³ Mauerwerk —.

Bei Berechnung der Gewölbstärken hat als Norm zu gelten, dass dieselben:

bei y₂ Ziegellänge gleich einer Ziegelbreite mit 15 cm Breite, bei 1 Ziegellänge mit 30 cm Breite, bei I i/₂ Ziegellängen mit 45 cm Breite,

bei 2 Ziegellängen mit 60 cm Breite u. s. w. in Anwendung zu bringen sind.

Die Berechnung erfolgt:

y₄, und

1.    Tonnengewölbe nimmt man bei Spannweiten bis zu 5 m gewöhnlich XL Ziegellänge, die Gurten darin in Entfernungen von 1-50 bis 2*50 m 1 Ziegel stark an. Bei grossen Lasten jedoch ist man genöthigt, die Kappen I bis I ]/₂, die Verstärkungsbogen iy₂ bis 2 Ziegel stark zu berechnen. Für Widerlager rechnet man wenn dieselben belastet sind, */» der Spannweite des Gewölbes.

2.    Kappengewölbe spannen sich gewöhnlich zwischen Gurtbögen von 1 y₂ Ziegel Stärke und 2 Ziegel Höhe, und werden fast immer bei Spannungen bis y50 m y,, bis 5 cm I Ziegel stark angelegt. Bei Spannungen bis zu I m und 1*25 m wölbt man auch Kappen y₄ Ziegel stark, namentlich bei Erkern, Balkons, Galerien u. s. w. Die Widerlagsstärke beträgt !/₄ bis iL, jedoch nicht unter 1¹/₂ Ziegel Stärke.

3. Kreuzgewölbe können bis 10;» Spannung 1 Ziegel stark in den Graten, J/₂ Ziegel in -den Kappen, bis auf 20 m Spannung, beziehungsweise i¹/^ und 1 Ziegel stark berechnet werden.

Die Widerlagsstärke beträgt bei halbkreisförmigem Gewölbe */4 bis */ bei spitzbogigem V₅ bis */- der Diagonale.

Für Bogenmauerwerk dienen noch folgende Angaben:

Breite der Bogen im Scheitel

Spannweite

Halbkreis

Spitzbogen

Flachbogen bis ¹/8 der Pfeilhöhe

bis 2 m

I Ziegel

„ 8-5 w

²V 2    »

1V2    »

1V2 bis 2    „

annehmen:

Die Widerlagsstärke kann man für belastete Bogen ungefähr

für halbkreisförmige

— bis —

5    5 Vs

„ spitzbogenförmige oder überhöhte .

‘ ' 5V*

„ flachbogige mit einer Pfeilhöhe von Y₄ der lichten Weite —j— „ desgleichen Yg der lichten Weite

” 4%

3%

„ scheitrechte Bögen...........—

der lichten Spannweite.

47 b.

b)    mit Cementkalkm örtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel;

105 Kilog. Cementkalk;

0*35 w³ rescher Flusssand;

1 -15 Maurertage;

0*2 Gerüstertage;

0*7 Handlangertage ;

07 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —.

47 0.

c)    mit Portlandcement (inländischem), wozu verwendet werden: 300 Stück Ziegel;

115 Kilog. Portlandcement;

0-35 m³ rescher Flusssand;

1*40 Maurertage;

0"20 Gerüstertage;

O'70 Handlangertage ;

0*7 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —.

48. I m³ Gewölbemauerwerk wie Post 47, jedoch ohne allen Verputz:

48 a.

a) mit Weisskalkmörtel, wozu verwendet werden: 300 Stück Ziegel;

0*12 nz³ gelöschter Weisskalk;

0-30 m³ rescher Gestättensand;

0-85 Maurertage;

O'20 Gerüstertage;

0-70 Handlangertage;

0-50 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —.

48 b.

b)    mit Cementkalkmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel;

100 Kilog. Cementkalk;

0*30 m³ rescher Flusssand;

1*05 Maurertage;

0*20 Gerüstertage;

0*70 Handlangertage;

0*65 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —.

48 c.

49.

49 a.

c)    mit Portlandcement (inländischem), wozu verwendet werden: 300 Stück Ziegel;

110 Kilog. Portlandcement;

0'3 rescher Flusssand;

1*3 Maurertage;

0*2 Gerüstertage;

0-7 Handlangertage ; o#9 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —•

Erdgurten, das sind solche Gurten, welche ohne Einrüstung in Fundamenten hergestellt werden, sind vom Anlaufe als gerades Mauerwerk zu vergüten.

1 m³ Gewölbemauerwerk zu ebener Erde, wie Post 47, jedoch mit vollständigem Anwurfe und reinem Verputze, sammt einmaliger Weissung, und zwar:

a) mit Weisskalkmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel;

er 14 m³ gelöschter Weisskalk;

o’4 m³ rescher Gestättensand; i*io Maurertage;

0*25 Gerüstertage;

0-70 Handlangertage ; o-6o Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für. I m³ Mauerwerk —-.

b)    mit Cementkalkmörtel, wozu verwendet werden:

49 6.

49 c‘

50.

50 a.

50 b.

5 oc.

300 Stück Ziegel;

115 Kilog. Cementkalk ;

0*4 m³ rescher Flusssand;

1-25 Maurertage;

0*25 Gerüstertage ;

0-70 Handlangertage;

0-70 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —.

c)    mit Portlandcement (inländischem), wozu verwendet werden: 300 Stück Ziegel;

125 Kilog. Cement;

0*40 m³ rescher Flusssand; i‘40 Maurertage;

0*25 Gerüstertage;

0-70 Handlangertage;

0*90 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —.

Der Weisskalk für die Weissung, wofür in der Analyse kein Quantum ausgewiesen ist, wird nicht separat verrechnet.

1 m³ Gewölbemauerwerk zu ebener Erde, ganz wie Post 49, jedoch ohne Verputz:

a)    mit Weisskalkmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel;

O⁻12 m³ gelöschter Weisskalk;

0*3 m³ rescher Gestättensand;

I Maurertag;

0*20 Gerüstertage;

0*70 Handlangertage;

0*50 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —.

b)    mit Cementkalkmörtel, wozu verwendet werden:

300 Stück Ziegel;

90 Kilog. Cementkalk;    •

0*30 #t³ rescher Flusssand;

I*20 Maurertage;

0*20 Gerüstertage;

0*70 Handlangertage; o-6o Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für I m³ Mauerwerk —.

c)    mit Portlandcement (inländischem), wozu verwendet werden: 300 Stück Ziegel;

100 Kilog. Cement;

0*30 m³ rescher Flusssand;

1-30 Maurertage;

O’20 Gerüstertage ;

0*70 Handlangertage ;

0*70 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für im³ Mauerwerk —.

Für Gewölbemauerwerk mit Verputz in höheren Geschossen ist der Zuschlag wie bei Post 41 a zu rechnen.

Für Gewölbemauerwerk ohne Verputz in höheren Geschossen ist der Zuschlag wie bei Post 41 b zu rechnen.

Sowohl bei geradem als Gewölbemauerwerk wird bei Verwendung von echt englischem Portlandcement und Aufrechthaltung der Analysenquantitäten nur der Preis für diese Cementgattung substituirt.

Wenn bei einem Mauerwerke der Verputz und das eigentliche Mauerwerk aus verschiedenem Kalke hergestellt wird, so ist der Preis aus den bezüglichen Tarifposten für Mauerwerk mit und ohne Verputz zu calculiren.

Herstellung und Ziehen der Gesimse.

Man unterscheidet in der Regel:

Fuss- oder Sockelgesimse sind jene die Plinthen nach oben abschliessenden Gesimse, ferner:

Gurthgesimse, auch Bortengesimse genannt, umziehen die Gebäude meistens in Höhe der Balkenlagen, und schliesslich:

Haupt-, Deck-, Schluss-, Dachgesimse ziehen an den oberen Kanten der Mauern herum und schliessen diese ab.

denen sie gefertigt

aus

Die Formen der Gesimse sind sehr verschiedenartig und müssen sich einmal nach den Materialien richten, werden sollen, dann nach dem Stile, der dem Gebäude zu Grunde liegt, und ausserdem nach dem reicheren oder einfacheren Aussehen, welches das Haus gewähren soll. Es kann nicht der Zweck sein, hier auf die Verschiedenheit der Formen einzugehen, sondern können hier nur die gemauerten in Betracht kommen.

5i-

Mit Weisskalkmörtel bei 0 50 m~ Querschnitt pro 1 Currentmeter:

40 Stück Ziegel;

0*06 m³ Weisskalk;

0‘ 12 m³ Sand;

2-45 Maurertage; i'OO Handlangertage ;

o*l vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht. 52. Mit Cementkalkmörtel pro 1 Currentmeter:

40 Stück Ziegel;

52-5 o,i3i m³ Sand;

2*625 Maurertage;

1*25 Handlangertage ;

o*i vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

Kilo g. Cementkalk;

Mit Portlandcem entmörtel pro i Currentmeter:

53-

40 Stück Ziegel;

95-1 Kilog. Portlandcem ent;

Cr 152 m³ Sand;

2*75 Maurertage;

0-135 Handlangertage ;

o-i vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

Gesimsmauerwerk bei 0 45 m² Querschnitt.

54. Mit Weisskalkmörtel pro I Currentmeter:

40 Stück Ziegel ;

0-05 m³ Weisskalk; o-io m³ Sand;

1- 925 Maurertage; o-8o Handlangertage;

O-i für Requisiten und Aufsicht.

55-

Mit Cementkalkmörtel pro 1 Currentmeter:

40 Stück Ziegel ;

43-6 Kilog. Cementkalk;

0-109 m³ Sand;

2- 08 Maurertage;

0’94 Handlangertage;

O-l vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

56. Mit Portlandcementmörtel pro 1 Quadratmeter:

40 Stück Ziegel;

76-5 Kilog. Portlandcement; o-i 11 m³ Sand;

2-14 Maurertage ; i-oo Handlangertage;

o-1 vom Arbeitslohn für Requisitenentschädigung und Aufsicht.

Gesimsmauerwerk mit 0 35 m² Querschnitt.

57-

Mit Weisskalkmörtel pro 1 Currentmeter:

38 Stück Ziegel ;

0-04 m³ Weisskalk; o*o8 m³ Sand;

1-52 Maurertage;

0*625 Handlangertage;

o-i vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

58. Mit Cementkalkmörtel pro 1 Currentmeter:

38 Stück Ziegel;

34-00 Kilog. Cementkalk;

0-087 m³ Sand;

1-665 Maurertage;

0-75 Handlangertage ;

o-i vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

Mit Portlandcementmörtel pro io Currentmeter: 38 Stück Ziegel;

59*

60.

61.

62.

63-

55*oo Kilog. Portlandcement;

0*092 m³ Sand;

0*172 Maurertage;

0*825 Handlangertage ;

o*i vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

Gesimsmauerwerk bei 0*30 m² Querschnitt.

Mit Weisskalkmörtel pro 1 Currentmeter:

36 Stück Ziegel;

0*032 m³ Weisskalk;

0*064 m3 Sand;

1*005 Maurertage;

0*50 Handlangertage ;

o*l vom Arbeitslohn für Requisitenentschädigung und Aufsicht.

Mit Cementkalkmörtel pro 1 Currentmeter:

36 Stück Ziegel;

28*00 Kilog. Cementkalk;

0*07 m³ Sand;

1*165 Maurertage;

0*65 Handlangertage;

o*i vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

Mit Portlandcementmörtel pro 1 Currentmeter:

36 Stück Ziegel;

44*00 Kilog. Portlandcement;

0*071 m³ Sand; i*2o Maurertage;

0*7 2 Handlangertage ;

O* 1 vom Arbeitslohn für Requisitenentschädigung und Aufsicht.

Gesimsmauerwerk bei 0 25 m2, Querschnitt.

Mit Weisskalkmörtel pro 1 Currentmeter:

35 Stück Ziegel;

0*022 m³ Weisskalk;

0*044 m3 Sand;

0*65 Maurertage;

0*325 Handlangertage ;

0*1 vom Arbeitslohn für Requisitenentschädigung und Aufsicht.

Mit Cementkalkmörtel pro 1 Currentmeter: 35 Stück Ziegel;

Kilog. Cementkalk ;

19*2

0*048 m³ Sand;

0*74 Maurertage;

0*425 Handlangertage ;

o*i vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

65. Mit Portlandcementmörtel pro 1 Currentmeter :

35 Stück Ziegel;

31-00 Kilog. Portlandcement ;

0-05 m³ Sand;

0-775 Maurertage;

0-50 Handlangertage;

o-i

vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

Gesimsmauerwerk bei 0-2 m² Querschnitt.

66.

Mit Weisskalkmörtel pro 1 Currentmeter :

32 Stück Ziegel;

0*019 m³ Weisskalk;

0*038 m³ Sand;

0-575 Maurertage;

0-30 Handlangertage ;

o-i vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

67. Mit Cementkalkmörtel pro 1 Currentmeter:

32 Stück Ziegel;

0-019 m³ Weisskalk;

0-038 m³ Sand;

0-66 Maurertage;

0-375 Handlangertage;

o-i vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

68.

Mit Portlandcementmörtel pro 1 Currentmeter.

32 Stück Ziegel;

26-7 Kilog. Portlandcement;

0-043 m3 Sand;

0-70 Maurertage;

0-425 Handlangertage ;

o-i vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

Gesimsmauerwerk mit Olm² Querschnitt.

69.    Mit Weisskalkmörtel pro 1 Currentmeter:

28 Stück Ziegel;

0-017 m³ Weisskalk;

0-033 m³ Sand;

0-47 Maurertage;

0-20 Handlangertage;

o-i vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht;

70.    Mit Cementkalkmörtel pro 1 Currentmeter:

28-5 Stück Ziegel;

14-4 Kilog. Cementkalk;

0-036 772³ Sand;

0-51 Maurertage;

0-205 Handlangertage ;

O-i vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

Mit Portlandcementmörtel pro I Currentmeter:

7T-

28*5    Stück Ziegel;

23-2    Kilog. Portlandcement;

0-038 m³ Sand;

0-54 Maurertage;

0-28 Handlangertage;

O' 1 vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

Gesimsmauerwerk bei 0 05 m² Querschnitt.

72.

73-

Mit Weisskalkmörtel pro I Currentmeter:

25 Stück Ziegel;

0"Oi6 m³ Weisskalk; o-o32 m³ Sand; o⁻4 2 Maurertage;

0-185 Handlangertage;

vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht. Mit Cementkalkmörtel pro 1 Currentmeter:

25 Stück Ziegel;

Kilog. Cementkalk;

o-i

74-

13-9

0-035 Sand;

0*46 Maurerschichten;

0-24 Handlangertage;

vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht. Mit Portlandcementmörtel pro 1 Currentmeter:

25 Stück Ziegel;

Kilog. Portlandcement;

o-i

22-5 0-036 m³ Sand;

0-49 Maurertage;

0-33 Handlangertage;

vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

O-i

NB. Die bei den Gesimsen erforderlichen Hängeplatten oder Gesimsziegel sind separat anzurechnen.

74 a. 1 m Hohlkehle auslegen und ziehen unter gleichen Bedingnissen wie vor, erfordert an Arbeit:

a)    wenn selbe 60 cm hoch und ausgeladen ist :

0-922 Maurertage ;

0-527 Handlangertage;

O-1 Requisiten ;

b)    wenn selbe 50 an hoch und ausgeladen ist:

0-659 Maurertage ;

0-351 Handlangertage;

O-i Requisiten;

c)    wenn selbe 40 cm hoch und ausgeladen ist:

0-527 Maurertage;

0-263 Handlangertage; o-1 Requisiten ;

d)    wenn selbe 30 cm hoch und ausgeladen ist ; o-395 Maurertage;

0-175 Handlangertage;

O-1 Requisiten.

Für jedes Geschoss höher, mehr:

0-066 Handlangertage; o-1 Requisiten.

74 b. I m Architravgesims von Ziegeln auslegen und rein ziehen erfordert an Arbeit:

a)    wenn es 60 cm hoch ist:

0-659 Maurertage;

0-527 Handlangertage;

o-1 Requisiten ;

b)    wenn es 55 cm hoch ist:

0-527 Maurertage;

0-395 Handlangertage ;

O"I Requisiten; cj wenn es 50 cm hoch ist:

0-395 Maurertage;

0-263 Handlangertage ;

O-l Requisiten;

d)    wenn es 40cm hoch ist:

0-351 Maurertage;

0-175 Handlangertage ;

o-1 Requisiten ;

e)    wenn es 30 cm hoch ist:

0-263 Maurertage;

0-131 Handlangertage;

o-i Requisiten;

f)    wenn es 25 cm hoch ist:

0-175 Maurertage;

0-105 Handlangertage;

o-1 Requisiten.

Für jedes weitere Geschoss mehr:

0-006 Handlangertage ; o-1 Requisiten.

74c. i?« Cordongesims mit mehreren Gliedern auslegen und rein ziehen erfordert an Arbeit:

a)    wenn es 30 bis 40 cm ausgeladen und hoch ist:

0-351 Maurertage;

0-175 Handlangertage;

O" 1 Requisiten;

b)    wenn es 15 bis 25 cm ausgeladen und hoch ist:

0-263 Maurertage;

0-132 Handlangertage ; o-i Requisiten.

74 d. 1 772 Fatsche oder Bandgesims erfordert an Arbeit:

10 bis 15 cm hoch:

0-150 Maurertage ;

0-105 Handlangertage; o-1 Requisiten.

74 <?•

74/

74 g-

74 h-

74 i-

74 k.

74 6

Für jedes Geschoss höher in vorstehenden vier Fällen, mehr:

0-006 Handlangertage;

O’ I Requisiten.

Bei alten Gebäuden aber ist sowohl bei diesen als auch bei den vorangehenden Arten der Gesimse für die Herstellung der nothwendigen Gerüstung für jede einzelne Geschosshöhe der Preiszuschlag auf Requisiten von dem Ganzen zu rechnen, und zwar:

Für i m Länge:

0-175 Maurertage;

O' I Requisiten.

im glatte Fenstereinfassung an neuen Gebäuden (Chambrans): 0-150 Maurertage;

0-105 Handlangertage; o-i Requisiten.

1 m Fenstereinfassung mit Gliedern oder eine Fenstersohlbank, an neuen Gebäuden:

0-316 Maurertage;

0*132 Handlangertage; o*i Requisiten.

Bei alten Gebäuden in beiden vorstehenden Fällen I m Fenstereinfassung:

0-132 Handlangertage;

O" 1 Requisiten.

I m Fensterverdachung (24cm), gerade, bei neuen Gebäuden: 0-791 Maurertage;

0-527 Handlangertage;

O" I Requisiten.

1    m Fensterverdachung bei alten Gebäuden wegen Ausspitzen

und Gerüsten:

0-966 Maurertage;

0-527 Handlangertage;

O-l Requisiten.

2    m langer Fensterfronton, 24cm, ausgeladen und hoch:

1-581 Maurertage;

1-054 Handlangertage ;

O-1 Requisiten.

NB. 1 m massives Hauptgesims dorischer Ordnung von 45 cm Ausladung und Höhe ausmauern, die eisernen Anker befestigen, ziehen und putzen,

einschliesslich Anfertigung der Schablonen, der kostet je nach der Aus-Gerüstung, Bereitung des Mörtels, Hinaufschaffen

der Ziegel u. s. w..........

I m desgleichen ionischer Ordnung mit Zahnschnitten, sonst wie vorhin.......

1 m desgleichen korinthischer Ordnung von 50 cm Höhe und Ausladung von Tragsteinen und Zahnschnitten...........

führ un g Kronen

6.— bis 12.—

8.—

« I4-—

10.—

„ 16.^

i m kleineres Hauptgesims von 29 bis 30 cm Höhe

und Ausladung...........

I m Brustgesims 12 cm hoch ausmauern, ziehen und

kostet je nach der Ausführung¹ Kronen

bis

4-—

5-—

putzen..............

1 m Bandgesims 30 cm hoch, desgleichen ....

1 m Sohlbank 10 bis 15 cm hoch, an beiden Enden

verkröpft, desgleichen.........

1 Stück Fenster mit gegliederter Einfassung zu ziehen 12.— 1 Stück Fenster mit gegliederter Einfassung, Fries und Verdachung nach gegebener Zeichnung mauern und putzen, einschliesslich Schablonen u. s. w.    25.—

1 Stück Fenster mit Giebelverdachung, desgleichen 30.— 1 Stück Hausthor mit gegliederter Einfassung, Schlussstein und Verdachung mauern, ziehen und putzen, einschliesslich Schablonen u. s. w.

1.50

2.50

2.—

2.—

4-—

3-—

18.—

30.—

34-—

48.—

¹

m³ solches Mauerwerk aus Ziegel, und zwar:

²

a) mit Weisskalkmörtel, wozu verwendet werden:

V erputzarbeiten.

Der Verputz, Anwurf oder auch Abputz genannt, ist ein Ueberzug über Mauern und Wände, welcher den Zweck hat, diese zu ebnen oder zu schützen.

In der Regel wird zum Verputzen Lehm, Kalk- oder Cement-mörtel benützt. Für feinere Verputzarbeiten tritt noch der Gips hinzu.

Holztheile werden mit Rohr beschlagen, um den Verputz daran anbringen zu können.

Zum rauhen Kalkputz wird der Mörtel mit der „Kelle” möglichst gleichmässig gegen die Mauerfläche geworfen und höchstens mit derselben noch glatt gestrichen. Es kann zur Herstellung des Mörtels grober Sand benützt werden. Dieser rauhe Verputz ist zwar billig herzustellen, hat aber den Nachtheil, dass auf der rauhen Fläche der Staub liegen bleibt, und dass ein Weissen derselben nur durch Anspritzen der Weissung erfolgen kann.

Der glatte Verputz wird hingegen glatt gerieben und derselbekommt meist in zwei Lagen zur Ausführung, und zwar die erste mit gröberem Sande zur Ausgleichung der Unebenheiten der Mauer, die zweite mit feinem Sande zur Herstellung der glatten Fläche. Nicht selten wird dieser Verputz noch mit Hilfe eines „Reibbrettes” und feinem Sande abgerieben, um eine möglichst glatte Fläche zu erzielen. Im Inneren der Gebäude soll der Verputz nur mit feinstem Sande ausgeführt werden, weil sonst die Sandkörner alle Anstriche und Tapeten rauh erscheinen lassen.

Auch kommt noch sogenannter Quaderputz, bei welchem durch gezogene Fugen eine quaderartige Theilung herbeigeführt wird, als Rohverputz in Anwendung. Dabei wird die rauhe Fläche auch durch steife Besen behandelt.

Gewöhnlicher Mauerverpntz (glatter, feiner) zu ebener Erde.

a) Mit W eisskalkmörtel pro Quadratmeter:

O’01 772³ Weisskalk;

0’02 m³ Sand;

er 12 Maurertage ;

0*075 Handlangertage;

0*1

76.

77-

78.

79-

80.

81.

für Requisiten und Aufsicht.

b)    Mit Cementkalkmörtel pro Quadratmeter:

8 l Cementkalk; o*o 16 m³ Sand; o* 15 Maurertage ;

0*09 Handlangertage

0*1

für Requisiten und Aufsicht

c)    Mit Portlandcementmörtel pro Quadratmeter:

10 l Portlandcement;

0*02 m³ Sand; o* 17 Maurertage ; o*i Handlangertage;

0*1 für Requisiten und Aufsicht.

Zierverputz, aus Nuten und Bundquadern bestehend

a)    Mit Weisskalkmörtel pro Quadratmeter:

10 / Weisskalk ;

0*02 ra³ Sand;

0*27 Maurertage;

0*13 Handlangertage;

0*1 für Requisiten und Aufsicht.

b)    Mit Cementkalkmörtel pro Quadratmeter:

8 l Cementkalk; o*o 16 7u³ Sand;

0*33 Maurerschichten; o*i6 Handlangerschichten; o*l für Requisiten und Aufsicht.

c)    Mit Portlandcementmörtel pro Quadratmeter:

10 l Portlandcement;

0*02 m³ Sand;

0*35 Maurertage;

0*17 Handlangertage ;

0*1 für Requisiten und Aufsicht.

Rustika-Verputz mit Spiegelquadern.

a)    Mit Weisskalkmörtel pro Currentmeter:

30 l Weisskalk; o*o6 m³ Sand; o*6 Maurertage; o*2 Handlangertage;

0*1 für Requisiten und Aufsicht.

b)    Mit Cementkalkmörtel pro Currentmeter:

25 l Cementkalk;

0*05 m³ Sand;

0*72 Maurertage;

0*24 Handlangertage; o*i für Requisiten und Aufsicht.

c) Mit Portlandcementmörtel pro Currentmeter:

83-

25 l Portlanclcement ;

0-06 m³ Sand;

0-8 Maurertage;

0-26 Handlangertage ; o⁻1 für Requisiten und Aufsicht.

NB. Bei uns unterscheidet man: 1. Verputz auf massiven Umfassungsmauern, als rauhen, glatten, fein gequaderten, stark gequaderten Façadenverputz und sogenannten Stuckputz, welch letzterer rauhe Steine natürlich nachahmt.

2.    Verputz auf massiven inneren Wänden. Dieser ist gewöhnlich glatt oder noch feiner abgerieben. Für Vorrathskeller und Bodenräume nimmt man nur rauhen, für gewöhnliche Wohnräume aber glatten Wandputz.

Hierbei werden Oeffnungen bis 2 m Weite, deren Leibungen geputzt werden, nicht in Abzug gebracht; sind die Oeffnungen über 2 m breit, so wird eine Seite der Leibung in Abzug gebracht.

Oeffnungen (Fenster, Thüren), deren Leibungen ohne Putz bleiben, sind in ihren lichten Maassen auf beiden Seiten in Abzug zu bringen.

3.    Verputz auf Riegelwänden. Das Berühren des Holzwerkes einschliesslich Lieferung des Rohres, Drahtes, der Nägel, wird bei den Verputzarbeiten meistens eingerechnet.

4.    Verputz auf Holzwänden, Decken u. s. w. Hierbei gilt dasselbe, falls nicht Rohrgewebe, Drahtgewebe statt der Berohrung zur Ausführung kommen.

Das Verputzen der Gewölbeflächen wird meistens nach der horizontalen Grundfläche berechnet.

Alle Voluten und Gesimse an den Decken werden aber nach laufenden Metern berechnet.

Weissung und Färbelung.

84.

a)    Zweimalige Weissung pro Quadratmeter (im Inneren):

o-6 l Weisskalk;

0-5 l Sand; o-o12 Maurertage;

0*006 Handlangertage;

85-

o* 1 für Requisiten und Aufsicht.

b)    Dreimalige Weissung pro Quadratmeter:

o-8 l Weisskalk;

0-5 m³ Sand;

0-017 Maurertage;

0-009 Handlangertage;

o-i für Requisiten und Aufsicht.

Weissung oder Färbelung von Façaden neuer Gebäude in der I. Höhe

(bis 4 m).

a) Einmalige Weissung pro Quadratmeter:

0-2 l Weisskalk; o-o 1 Maurertage;

0-005 Handlangertage;

O-1 für Requisiten und Aufsicht.

87.

b) Zweimalige Weissung oder Färbelung pro Quadratmeter:

0-05 Kilog. Kalkfarbe;

0-2 l Weisskalk;

0-015 Maurertage;

0-007 Handlangertage ;

o-i für Requisiten und Aufsicht.

88.

c) Dreimalige Weissung oder Färbelung pro Quadratmeter:

o-i Kilog. Kalkfarbe ;

0-3 l Weisskalk;

0*021 Maurertage ; o-o 1 Handlangertage;

O’l für Requisiten und Aufsicht.

89.

An Zuschlag pro Geschoss um 2 m Höhe mehr:

Bei einmaliger Weissung:

0-005 Maurertage;

0-002 Handlangertage.

Bei zweimaliger Weissung:

0-000 Maurertage ;

0-003 Handlangertage.

Bei dreimaliger Weissung:

0-007 Maurertage;

0-004 Handlangertage.

Weissung oder Färbelung alter Verputzflächen an Façaden in

der I. Höhe.

90.

a) Zweimalige Weissung oder Färbelung pro Quadratmeter:

0*6 l Weisskalk;

0-5 l Sand;

0-05 Kilog. Kalkfarbe; o-o 18 Maurertage;

0*009 Handlangertage ;

O-l für Requisiten und Aufsicht.

b) Dreimalige Weissung oder Färbelung pro Quadratmeter:

o-8 l Weisskalk;

0-5 l Sand;

o-i Kilog. Kalkfarbe;

0-025 Maurertage; o-oi2 Handlangertage;

o-i für Requisiten und Aufsicht.

92.

93-

94.

95-

96.

Weissung oder Färbelung alter Verputzflächen an Façaden, an Zuschlag pro Geschoss und Meter.

a)    Bei zweimaliger Weissung oder Färbelung: o*oo6 Maurertage;

0*003 Handlangertage;

0*1 vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

b)    Bei dreimaliger Weissung oder Färbelung:

0*007 Maurertage ;

0*004 Handlangertage;

0*1 vom Arbeitslohn für Requisiten und Aufsicht.

Pflasterungen.

Mit Ziegeln.

im² liegend es Zieg elpfl a ster aus gewöhnlichen Mauerziegeln, zu ebener Erde, mit aller Arbeit, Requisiten, Materialien und Aufsicht, und zwar:

a)    mit Weisskalkmörtel, bei Verwendung von:

25 Stück Ziegel; o*oi m³ gelöschtem Kalk;

0*025 m³ reschem Gestättensand ;

0*06 Maurertage;

0*04 Handlangertage;

0*05 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Requisiten, Aufsicht etc.

Zusammen pro Quadratmeter —.

b)    mit Cementkalkmörtel, bei Verwendung von:

25 Stück Ziegel;

8 Kilog. Cementkalk;

0*025 m³ reschem Flusssand; o*o6 Maurertage;

0*04 Handlangertage;

0*05 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Quadratmeter —.

c)    mit Portlandcement (inländischem), bei Verwendung von:

25 Stück Ziegel;

10 Kilog. Portlandcement;

0*025 m³ reschem Flusssand;

0*07 Maurertage;

0*04 Handlangertage ;

0*06 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Quadratmeter —.

1 m² liegendes Ziegelpflaster bloss trocken gelegt, sonst wie Post 94; hierzu erforderlich:

a) mit Ausgiessen der Fugen:

25 Stück Ziegel;

0*005 ?”³ gelöschter Weisskalk;

O’012 m ³ rescher Gestättensand ;

0-04 Maurertage;

0-04 Handlangertage ;

0-03 Weibertage.

IO Procent Zuschlag für Requisiten, Aufsicht etc.

98.

Zusammen pro Quadratmeter —.

b) ohne Ausgiessen der Fugen:

25 Stück Ziegel;

0-04 Maurertage;

0-04 Handlangertage;

10 Procent Zuschlag für Requisiten, Aufsicht etc.

Zusammen pro Quadratmeter —.

99. 1 m² liegendes Ziegelpflaster, wie Post 94, in höheren Geschossen, Zuschlag zu Post 94 bis 98 pro Stockwerk und Quadratmeter:

0-035 Handlagertage für den Transport der Ziegel;

0-031 Handlagertage für den Transport des Mörtels;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Quadratmeter —.

100. 1 m² stehendes Ziegelpflaster wie Post 94. Für dieses Pflaster gelten die Preise und Analysen der Posten 94 bis 98 doppelt.

Pflasterungen mit anderen Materialien.

101,    1 ?77² Kehlheimerplattenpflaster aus den unter Seite 28 angeführten Plattengattungen in gerader oder diagonaler Richtung der Pflasterfugen gepflastert, mit aller Arbeit, Requisiten, Materialien und Aufsicht, exclusive der Platten; hierzu erforderlich:

0-015 m³ gelöschter Weisskalk;

0-035 m3 rescher Gestättensand;

0-14 Maurertage;

0*07 Handlangertage ;

0-07 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Quadratmeter exclusive der Platten —.

102.    1 ?n'² Pflaster mit Verwendung von Cement- oder Steinzeugplatten, sonst wie Post 101, und zwar:

a) mit Cementkalkmörtel, bei Verwendung von:

8 Kilog. Cementkalk;

0-025 777³ reschem Flusssand;

0-14 Maurertage;

0-07 Handlangertage;

0-07 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

103.

Zusammen pro Quadratmeter —. b) mit Portlandcement (inländischem), bei Verwendung von:

10 Kilog. Portlandcement;

0-025 777³ reschem Flusssand;

0*14 Maurertage;

0*07 Handlangertage;

0*07 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Quadratmeter —•.

104.    1 m~ Pflaster in höheren Geschossen kommt pro Geschoss zuzuschlagen:

für den Transport der Platten: o⁻c>5 Handlangertage; für den Transport des Mörtels: 0'03 Handlangertage.

Zusammen —.

105.    1 m'~ Werksteinplattenpflaster jeder Steingattung mit gefälzten oder ungefälzten Platten, ohne Rücksicht auf deren Grösse und Dicke, die Platten in Mörtel gelegt, die Fugen gut ausgegossen, mit aller Arbeit, allen Materialien, Requisiten und Aufsicht, exclusive der Platten, und zwar:

105a. a) mit Weisskalkmörtel, wozu erforderlich:

0*03 P2³ gelöschter Weisskalk;

0-04 m³ rescher Gestättensand ; o*25 Maurertage;

0⁻2 5 Handlangertage ;

O"2 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Quadratmeter —.

105 b.

b)

mit Cementkaikmörtel, wozu erforderlich:

10 Kilog. Cementkalk;

0-04 m³ rescher Flusssand;

0*25 Maurertage;

0*25 Handlangertage;

0*20 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Quadratmeter —.

c)

105 c.

mit Portlandcement (inländischem), wozu erforderlich:

12 Kilog. Portlandcement;

0-04 in³ rescher Flusssand; o⁻2 5 Maurertage; o⁻25 Handlangertage; er 2 5 Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Quadratmeter —.

106. 1 m² Pflaster, wie Post 105, in höheren Geschossen, Zuschlag pro Geschoss :

für den Transport der Platten: O’OÖ Handlangertage ; für den Transport des Mörtels: 0^04 Handlangertage.

Zusammen —.

Bei Verwendung von echt englischem Portlandcement statt inländischem wird unter Aufrechthaltung der Quantitäten nur der Preis für diese Cementgattung substituirt.

Canalherstellung.

Erdbewegung.

107. Dieselbe ist nach den Posten 7 bis 17 zu verrechnen.

Gerades Canalmauerwerk.

108. I m³ gerades volles Canalmauerwerk mit allen Materialien, aller Arbeit, allen Requisiten und Aufsicht, aller Gerüstung, wobei die Fugen im Inneren zu verbrennen sind, und zwar:

108 fl. a) mit Weisskalkmörtel, wozu erforderlich:

300 Stück Ziegel;

O’ 12 m³ gelöschter Weisskalk;

0-35 m³ rescher Gestättensand; o-6o Maurertage;

0-08 Gerüstertage ;

0‘45 Handlangertage ;

0-50 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für r m³ Mauerwerk —.

108 b. b) mit Cementkalkmörtel, wozu erforderlich:

300 Stück Ziegel;

115 Kilog. Cementkalk ;

0-35 m³ rescher Flusssand; o#74 Maurertage;

0-08 Gerüstertage;

0*45 Handlangertage ; o-6o Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit für 1 m³ Mauerwerk —.

Canalgewölbemauerwerk.

109. 1 m³ Canalgewölbemauerwerk mit einem Mörtelguss von 1 '/₂ C1U Dicke auf das Gewölbe, und zwar:

109 a.

a)    mit Weisskalkmörtel, wozu erforderlich:

300 Stück Ziegel;

0*14 m³ gelöschter Weisskalk;

0‘40 m³ rescher Gestättensand;

0'8o Maurertage;

0-15 Gerüstertage;

0-50 Handlangertage; oho Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit pro Cubikmeter —.

109 b.

b)    mit Cementkalkmörtel, wozu erforderlich:

300 Stück Ziegel;

115 Kilog. Cementkalk;

0-40 m³ rescher Flusssand;

0*85 Maurertage; o* 15 Gerüstertage ;

0-50 Handlangertage ;

0*70 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Somit pro Cubikmeter -—.

Canalpflasterungen.

110. 1 w² liegendes Ziegelpflaster mit Ausgiessen der Fugen, sonst wie Post 108, und zwar:

110a. a) mit Weisskalkmörtel, wozu erforderlich:

25 Stück Ziegel;

0*01 mA gelöschter Weisskalk;

0*025 nv' rescher Gestättensand; o*o6 Maurertage;

0*04 Handlangertage;

0*05 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Quadratmeter —. iioè. b) mit Cementkalkmörtel, wozu erforderlich:

25 Stück Ziegel;

8 Kilog. Cementkalk;

0*025 w³ rescher Fluss- oder Grubensand;

0*06 Maurertage;

0*04 Handlangertage;

0*05 Weibertage;

IO Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Quadratmeter —.

sonst wie

iii. i m² stehendes muldenförmiges Ziegelpflaster Post 108, und zwar:

lila, a) mit Weisskalkmörtel, wozu erforderlich:

50 Stück Ziegel;

0*02 2 «i³ gelöschter Weisskalk;

0*055 rescher Gestättensand;

0*13 Maurertage; o*io Handlangertage ; o*ii Weibertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Zusammen pro Quadratmeter —.

111 b.

b) mit Cementkalkmörtel, wozu erforderlich: 50 Stück Ziegel;

18 Kilog. Cementkalk;

0*055 w³ rescher Fluss- oder Grubensand;

O* 13 Maurertage ; o*io Handlangertage ; o*ii Weibertage;

Zusammen pro Quadratmeter —.

112. iw² Canalsohlenpflaster aus Granitsteinen, in inländischen Portland-cementmörtel gelegt und die Fugen mit dünnem Cementmörtel ausgegossen, mit Allem und Jedem, exclusive Steine, und zwar:

a)    mit ordinären Steinen ohne Unterschied der Dimension;

b)    mit rein bearbeiteten Steinen.

Verputzherstellungen in Canälen.

113. iw², 18 mm starker Verputz an den inneren Flächen von Unrathscanälen, wobei die untere, 16 mm starke Schicht aus Mörtel von i Theil inländischem Portlandcement und 2 Theilen gesiebtem Flusssande aufzutragen und darauf noch vor deren Erhärtung eine 2 mm starke, mit eisernen Reibinstrumenten vollkommen glatt zu reibende Schichte aus reinem inländischen Portlandcement herzustellen ist, wozu erforderlich :

15 Kilog. Portlandcement;

0-0137 m³ Flusssand;

0-19 Maurertage;

O-IO Handlangertage;

10 Procent Zuschlag für Aufsicht etc.

Arbeiten an bestehenden Objecten.

Brecharbeiten.

I. Ab- und Durchbrechen.

114.    1 w³ altes Stein-, Beton- oder Ziegelmauerwerk jeder Gattung abbrechen, das Materiale reinigen, auf dem Bauplatze aufschlichten und die entfallende Mauerschutt deponiren, mit aller Arbeit, Requisiten, Gerüstung und Aufsicht:

0-3 Maurertage;

0-5 Handlangertage.

115.    1 w³ altes Stein- oder Ziegelmauerwerk durchbrechen oder durchstemmen :

0-45 Maurertage;

0-8 Handlangertage.

116.    Das gesammte Abbruchmateriale von 1 mz Abbrechung oder Durchbrechung nach Post 15 oder Post 17, mit Wägen verführen, sammt Allem und Jedem.

11 7. Bei den Posten 114 oder 115 kommt, wenn die Abbrechung in einem höheren Geschosse vorgenommen wird, für jedes Stockwerk pro w3 für den Materialtransport zuzuschlagen, und zwar:

a)    für das Stein- oder Ziegelmateriale: o-io Handlangertage ;

b)    für das Schuttmateriale: 0-05 Handlangertage.

118. Wenn die Abbrechung unter dem Niveau der ebenen Erde oder in einer Canalcunette vorzunehmen ist, wird der Materialtransport nach den Posten 7 und 15 vergütet.

i 19. 1 w² Schmatzen, 15 cm tief in ein Ziegelmauerwerk einbrechen, ohne Unterschied der Etage und sammt Schuttverführung:

0'9 Maurertage:

o⁻6 Handlangertage;

2. Aufbrechungen.

120.    i m² liegendes Ziegel- oder Kehlheimerplattenpflaster aufbrechen, das Materiale abputzen, aufschlichten und die Schutt deponiren, mit aller Arbeit, Aufsicht und Requisiten :

0*02 Maurertage; o-o6 Handlangertage.

121.    i m² in Geschossen über dem Ebenerdgeschoss, Zuschlag pro Stockwerk für Herabschaffen des Materiales:

a)    für das Pflastermateriale: 0’02 Handlangertage ;

b)    für das Schuttmateriale: o⁻02 Handlangertage.

122.    i m² stehendes Ziegel- oder Werksteinplattenpflaster aufbrechen, sonst wie Post 120:

0-03 Maurertage;

O' i Handlangertage.

123.    1 m², wie Post 120, in Geschossen über dem Ebenerdgeschoss, Zuschlag pro Stockwerk:

a)    für das Pflastermateriale: 0^03 Handlangertage;

b)    für das Schuttmateriale: 0'03 Handlangertage.

124.    Die entfallende Mauerschutt von I m² Aufbrechung, wie Post 15 oder Post 17, mit Wägen zu verführen.

125.    im² Granit- oder Klinkerpflaster aufbrechen und die Steine deponiren:

a)    im Parterre:

0-03 Maurertage;

0-15 Handlangertage;

b)    in Canälen ohne Unterschied der Tiefe:

0-05 Maurertage ;

0*25 Handlangertage.

126.    1 m² altes Asphaltpflaster aufbrechen und deponiren:

0‘02- Maurertage;

0-08 Handlangertage.

127.    1 m~ Beton aufbrechen:

0‘02 Maurertage; o-o8 Handlangertage.

128.    1 Stück Barrierestock ausgraben, deponiren, das Loch wieder anschütten und stampfen:

0‘2 5 Maurertage;

0*40 Handlangertage.

3. Ausbrechungen.

129.    Einen hölzernen Thürstock bis 30 cm Tiefe von einer Kreuz- oder Doppelthür, ohne Unterschied der Grösse, sammt Futter und Verkleidungen ausbrechen, den Thürstock sammt Bestandtheilen deponiren, die Schutt verführen, mit aller Arbeit, Pölzung, Aufsicht und Requisiten, wenn die Arbeit zu ebener Erde geschieht:

0‘3 Maurertage;

0*4 Handlangertage.

130.    Bei Thüren mit tieferem Futter, als 30 cm Tiefe:

0-5 Maurertage;

0-5 Handlangertage.

131.    Geschieht die Arbeit in Geschossen über oder unter dem ebenerdigen, so ist pro einfachen Thürstock und Stockwerk für den Transport ins Ebenerdniveau zuzuschlagen:

0-05 Maurertage;

0-05 Handlangertage.

132.    Einen hölzernen Pfostenfensterstock bis 30 cm Tiefe, ohne Unterschied der Grösse, und zwar zu ebener Erde ausbrechen, sonst wie Post 12g:

0*20 Maurertage;

Cr 18 Handlangertage.

133.    Einen hölzernen inneren Fensterstock, ohne Unterschied der Grösse, zu ebener Erde ausbrechen, sonst wie Post 129.

134.    Einen hölzernen äusseren Fensterstock ablösen:

er 1 Maurertage ;

0*09 Handlangertage.

135.    Ein Fensterbrett ausbrechen und deponiren:

0-05 Maurertage;

0’02 Handlangertage.

136.    Sind die Arbeiten von Post 132, 133 und 134, in Geschossen über oder unter dem ebenerdigen vorzunehmen, so wird pro Stück und Etage für den Transport, wie Post 131, zugeschlagen.

137.    1 m steinerne Thür- oder Fenstergewände und Stürze, derlei Fensterverdachungen, Canalschacht- und Brunneneinfassungssteine, aus- oder abbrechen, beseitigen und deponiren, sonst wie Post 12g:

0-15 Maurertage;

O" 12 Handlangertage.

138.    Sind die Arbeiten von Post 137 in Etagen ober oder unter der ebenerdigen Etage vorzunehmen, so kommt pro Etage und Currentmeter für den Transport, wie Post 131, zuzuschlagen:

0-05 Maurertage;

0-05 Handlangertage.

13g. ira² alte Sockelplatten oder Deckplatten irgend einer Gattung aus-lösen, herablassen und deponiren:

0’4 Maurertage;

0-3 Handlangertage.

140.    Sind die Arbeiten von Post 13g in einem höheren oder tieferen Geschosse vorzunehmen, so ist pro Etage und Quadratmeter für den Transport, wie Post 131, zuzuschlagen:

0*05 Maurertage;

0-05 Handlangertage.

141.    1 m² Gesimshängeplatten, Stiegen oder Balkonruheplätze im ersten Stocke, wie Post 129, zu behandeln:

0-6 Maurertage;

0'5 Handlangertage.

142.    Ist die Arbeit in einem höheren Geschosse vorzunehmen, so kommt pro Etage und Quadratmeter für den Transport, wie Post 131, zuzuschlagen :

0-05 Maurertage;

0-05 Handlangertage.

143.    i m alte Stiegenstufen oder Zargenstücke, ohne Unterschied der Etage, auslösen, herablassen und deponiren, inclusive aller Pölzung, sonst wie Post 129, und zwar:

a)    wenn es beiderseits eingemauerte Stufen sind: er 15 Maurertage ;

cy2 Handlangertage;

b)    wenn es freitragende Stufen sind: o⁻12 Maurertage ;

o* I Handlangertage.

144.    1 m steinernen Canalgrand aus einem Canal herauszubrechen, herauszuschaffen, zu reinigen und zu deponiren, sammt allen Erfordernissen, sammt Pölz- und Hebwerk, und zwar:

a)    wenn der Canalgrand bis 40 cm im Lichten breit ist : o*2o Maurertage;

0*20 Handlangertage;

b)    wenn er über 40 cm im Lichten breit ist:

0-30 Maurertage;

0’20 Handlangertage.

145.    I m steinernen Wasserlaufgrand auszubrechen, sonst wie Post 129.

0*08 Maurertage;

0-15 Handlangertage.

146.    1 m hölzerne Canal- oder Wasserlaufrinne herausbrechen:

0-05 Maurertage;

0*05 Handlangertage.

147.    Einen eisernen Canalaufbruchschacht oder Wasserlaufstock sammt Gitter oder Deckel ohne Unterschied der Grösse auszubrechen, zu beseitigen und in ein Depot zu verführen, und zwar:

für das Aufbrechen und Beseitigen:

CP2 Maurertage;

CP 2 Handlangertage.

148.    Einen hölzernen Canalaufbruchstock oder Wasserlaufstock aufbrechen und deponiren:

(P12 Maurertage; cp 1 o Handlangertage.

149.    1 m Steinzeugrohr vorsichtig herausnehmen und deponiren:

a)    bis 30 cm Durchmesser:

0*40 Maurertage;

0-40 Handlangertage ;

b)    über 30 cm Durchmesser:

CPÓO Maurertage;

0*70 Handlangertage.

150.    Ein Retiradsitzbrett ausbrechen, beseitigen und deponiren:

CP06 Maurertage;

0*005 Handlangertage.

151.    Ein Retiradsitzbrett sammt Sitzmäuerl, Vorderwand und Gainze abbrechen, beseitigen und deponiren, ohne Unterschied der Etage:

0*25 Maurertage;

0*03 Handlangertage.

12

Abel, Allgemeiner Bauratbgeber.

152.    Ein Stockwerk, Abortschlauch, ohne Rücksicht auf das Material ausbrechen, beseitigen und deponiren, sammt Gerüstung und aller Arbeit, und zwar:

a)    bei Holzschläuchen:

0*35 Maurertage;

0*25 Handlangertage ;

b)    bei Eisenschläuchen:

075 Maurertage;

I Handlangertag.

153.    Einen gewöhnlichen Küchensparherd mit einer oder zwei Bratröhren mit oder ohne Wasserwandel abbrechen, die Eisenbestandtheile zu deponiren, Schutt- und Steinmateriale verführen, ohne Unterschied der Etage:

1 ■ 1 o Maurertage;

1*50 Handlangertage.

154.    1 m² alten Mantelbaum auszubrechen und in ein Depot zu verführen, sammt Vermauerung und Verputzung der Löcher:

0-04 Maurertage;

0-03 Handlangertage.

155.    Einen alten Stallbarren abreissen:

O'01 Maurertage ;

■0-03 Handlangertage.

156.    Eine alte Jaucherinne ausnehmen:

0-015 Maurertage;

0*02 Handlangertage.

157- Eh¹ Rauchfangausputz- oder Absperrthürl:

a)    herauszubrechen und zu deponiren: o-o 1 Maurertage;

0-01 Handlangertage;

b)    das Loch zu vermauern und zu verputzen:

0-04 Maurertage;

0-05 Handlangertage.

158. In einem Rauchfange das Loch für ein Ausputz- oder Absperrthürl einzubrechen, das Thürl zu versetzen und verputzen:

0-25 Maurertage;

0-30 Handlangertage.

159* Ein Loch für ein Rauchrohr ausstemmen, sammt Versetzen des Rohres, Verputzausbesserung und Schuttverführung: o-1 o Maurertage ;

0-15 Handlangertage.

160. 1 tn² Verkachelung ablösen und die Kacheln deponiren:

0-20 Maurertage;

0-30 Handlangertage.

Gerüstherstellungen.

Zuweilen müssen die Maurergerüste bei grösseren Bauten von Seiten der Bauleitung beigestellt werden, während in gewöhnlichen Fällen der unternehmende Bau- oder Maurermeister für die Beistellung der Gerüste und Geräthschaften einen Procentualsatz der Summe des Maurerarbeitslohnes erhält. Ist jedoch die Beistellung der Requisiten,

Gerüste und Geräthschaften beim Accord inbegriffen, so wird dieselbe nicht besonders berechnet.

Man rechnet für die Gerüste des Maurers:

a) Langtennen von 3 bis 20 m Länge und 10 bis 1 6 cm Stärke

des unteren Endes. Sie werden in Entfernungen von 2 bis 2¹/ angeordnet und an den Enden oder Ecken des Gerüstes mittelst zweier

schräg gestellter Streben verbunden.

b)    Streichbäume von 3 bis 12 m Länge, welche mit Klammern an die Langtennen horizontal befestigt werden.

c)    Querriegel von 2Y₂ bis 3 m Länge, welche einerseits auf den Streichbäumen, andererseits in Löchern oder Oeffnungen der Wand aufliegen.

d)    Rüstbretter, 3 bis 4 m stark, zum Belag auf den Querriegeln.

e)    Lattennägel und Klammern.

f)    Leitern von 3 bis 1 o m Länge.

Reicht die Höhe des ersten Gerüstes nicht aus, so werden in

ähnlicher Weise sogenannte Schragengerüste aufgesetzt.

Man rechnet zu einem Gebäude von drei Stockwerken oder

etwa 20 m Höhe auf 2 m eine Langtenne zu 20 m Länge, 8 m Streichbäume, 14» Querriegel, 1 om Streben, 8 Stück Pfosten à 3*75 m Länge, IO Klammern, 8 Lattennägel und auf 15« einen Leitergang nach der ganzen Höhe.

Die Gerüstung wird in diesem Falle nach dem Umfang des Gebäudes nach Meter bezahlt.

161.    I m die Vorder-, Hof- u. s. w. Fronten des Gebäudes durch zwei Geschosse zu berüsten, das Gerüst nach Bedarf zu verändern, sowie auch für den Spängler und Anstreicher das nothwendige Gerüst zur Ausführung der Gesimsabdeckungen und des Anstriches herzustellen und nach Beendigung sämmtlicher Arbeiten dasselbe wieder zu beseitigen: 2.— bis 2.50 Kronen.

1 m desgleichen, drei Geschosse hoch: 2.50 bis 3.— Kronen.

1 m desgleichen, vier Geschosse hoch: 3.— bis 4.— Kronen.

Für die Beistellung des Gerüstes und aller Requisiten, sowie für den Transport derselben nach und von der Baustelle rechnet man 3 bis 5 Procent des Maurerarbeitslohnes ohne Bauaufsicht.

162.    1 m Hängestuhlgerüst mit Inbegriff der Zu- und Abfuhr, Anbringung und Abnützung pro Tag der Benützung: —.60 Kronen.

163.    Ausbrechen eines Gerüstriegelloches in einer Dachfläche und die vollständige Wiederinstandsetzung des Daches nach Wegnahme des Gerüstes. Letzteres durch die einschlägigen Professionisten ohne Unterschied des Eindeckungsmateriales, pro Loch: 1 Krone.

164.    1 m Schragengerüst, 4 Pfosten breit, sonst wie Post 161, und zwar:

a)    bis 4 tn hoch: —.80 Kronen;

b)    über 4 m hoch: 1.20 Kronen.

165.    Für jeden Pfosten Mehrbreite des vorstehenden Gerüstes entfällt pro

Currentmeter Gerüst eine Aufzahlung von:

166. iw'² Stuccaturgerüst, sonst wie Post 161 :

a)    bis 3 m Höhe vom Aufstellungshorizont gemessen —.20 Kronen;

b)    über 3 m Höhe —.40 Kronen.

.20 Kronen.

12*

167. i m Legung von Pfostenrinnen zur Ableitung des Unrathes beim Umbau (Reparatur) von Canälen, Beistellung derselben nach Bedarf, Verdämmung mit Tegel, sammt allen Erfordernissen und aller Arbeit, nebst Abnützung der Rinne und deren allfälliger Erneuerung, sowie Beistellung der erforderlichen Beleuchtung, und zwar bei:

a)    im    Mittel    15 cm    breiter    Rinne    o*6o    Kronen;

b)    im    Mittel    25 cm    breiter    Rinne    o’8o    Kronen;

c)    im    Mittel    30 cm    breiter    Rinne    I 'OO    Kronen ;

d)    bei    Rinnbreiten    über 30 cm im Mittel i‘20 Kronen.

Wenn ein Theil der Rinne von der Sohle, dem Gewölbe oder den Seitenwänden des Canales gebildet wird, so werden nur 60 Procent der vorstehenden Preise gerechnet.

Versetzungen inclusive Mörtelbeigabe, aller Arbeit, Requisiten, Aufsicht und Gerüstung.

Gegenstände aus Stein und diversen Compositionen.

168. 1 m Thür- oder Thorgewände, Sohlbänke, Kämpferstücke, Zargenstücke, Thorstürze, Canal- oder Brunnendeckeleinfassung, überhaupt Gewände jeder Art und Form zu versetzen, und zwar:

Zu ebener Erde oder in einem tieferen Geschosse:

a)    bis zum Querschnitte von 0^04 ni²:

0-07 Steinmetztage;

0*75 Maurertage;

070 Handlangertage ;

b)    im Querschnitte über 0^04 bis O'Otyni²:

0-15 Steinmetztage;

270 Maurertage;

2*50 Handlangertage.

Für höhere Geschosse:

c) zu vorigen Preisen, pro Geschoss 10 Procent Zuschlag für den Transport.

169. 1 tu Stiegenstufen und Zargenstücke von was immer für einer Form und Querschnitt zu versetzen, und zwar:

a)    freitragende Stufen:

0*30 Maurertage;

070 Handlangertage ;

b)    beiderseits eingemauerte Stufen: o-i5 Maurertage;

0*15 Handlangertage.

F ü Ir höhere Geschosse:

c) zu vorigen Preisen, pro Geschoss 10 Procent Zuschlag.

170. I m Canalrinne oder Canalgrand aus Stein, Steinzeug oder Cement zu versetzen, und zwar:

a)    bis zur lichten Weite von 50 cm: o*6o Maurertage;

o-6o Handlangertage;

b)    über 50 cm lichter Weite:

0*75 Maurertage;

o*8o Handlangertage.

171.    iw² Canal- oder Brunnendeckel oder Canalüberlagsplatte versetzen:

0*35 Maurertage; o*35 Handlangertage.

172.    1 m Baulänge Drainagerohre mit festen oder beweglichen Muffen in eine rund um das Rohr 10 cm starke Rieselschotterbettung neben oder unter einen im Bau begriffenen Canal legen, sammt Herstellung des erforderlichen Rohrgrabens von der Sohle der Canalcunette aus, mit aller Erdaushebung, Arbeit, Aufsicht und Requisiten, Beigabe des erforderlichen erd- und schlammfreien Rieselschotters, sammt Zuschütten:

a)    bei Röhren bis 60 mm lichter Weite:

0"20 Maurertage;

0*10 Handlangertage;

b)    bei Röhren über 60mm lichter Weite:

0*30 Maurertage;

0-15 Handlangertage.

173.    1 m² Sockelplatten versetzen:

0‘20 Maurertage;

0*20 Handlangertage.

174.    I w² Pflasterplatten versetzen:

a)    im Erdgeschoss:

0*14 Pflasterertage; o*io Handlangertage ;

b)    in höheren Geschossen, Zuschlag pro Geschoss: er 3 5 Handlangertage.

175.    iw² Deckplatten in ebener Erde versetzen:

0-52 Maurertage;

0-4 Handlangertage.

176.    1 m* Gesimshängeplatten im ersten Stock versetzen:

0-7 Maurertage;

1 Handlangertag.

177.    iw² Deckplatten und Gesimshängeplatte versetzen in höheren Geschossen, Zuschlag pro Geschoss :

0-35 Handlangertage.

178.    1 m'² Stiegenruheplätze:

a)    in der Höhe bis zum Fussboden des ersten Stockwerkes versetzen:

1    Maurertag;

0-75 Handlangertage;

b)    in den höheren Geschossen versetzen, Zuschlag pro Geschoss : 0*55 Handlangertage.

179.    iw² Balkonplatten:

a) im ersten Stock versetzen:

1*25 Maurertage;

2    Handlangertage ;

b) in den höheren Geschossen versetzen, Zuschlag pro Geschoss: 0-55 Handlangertage.

180.    iw² Abortschlauchplatte versetzen:

075 Maurertage ;

075 Handlangertage.

181.    1 in³ Werkstücke von was immer für einer Grösse und Form versetzen, und zwar:

Zu ebener Erde pro Cubikmeter:

a)    glatte Quaderstücke: 070 Steinmetztage; 175 Maurertage ;

2 Handlangertage;

b)    profilirte Stücke:

0*50 Steinmetztage ;

2 Maurertage ;

2-50 Handlangertage.

Für höhere Geschosse:

c) zu vorigen Preisen 10 Procent Zuschlag.

182.    1 Stück Sparrenkopf, Console oder Kapital etc. aus Thon-, Cement-guss- oder sonstiger Composition zu versetzen:

o*4 Maurertage; er 2 5 Handlangertage.

183.    I m Steinzeugeinfassungsstücke bei Gartenanlagen, ohne Unterschied des Querschnittes auf einer 30 cm breiten Ziegelschaar in Cement-mörtel versetzen, inclusive der Erdbewegung, Beigabe der Ziegel und des Mörtels, sowie Versetzen der eisernen Säulen und Ausgiessen aller Fugen mit Cementmörtel:

o* 1 o Maurertage; er 15 Handlangertage.

184.    1 Rauchfang oder Ventilationsaufsatz aus Steinzeug versetzen inclusive Allem :

er 15 Maurertage;    »

o*35 Handlangertage.

185.    I m² Verkachelung, ohne Rücksicht auf die Kachelgrössen, exclusive Kacheln:

1 ‘oo Maurertage;

0-5 Handlangertage.

Eisengegenstände.

186. 100 Kilog. Abortschläuche und Gainzen, gusseiserne Luftheizrohre, Wasserablaufständer, Wasserablaufrohre, Säulen, Radabweiser, Barrieren und ähnliche Gegenstände, ohne Unterschied der Etage, zu versetzen, sammt Verkittung und Kittbeigabe:

0-8 Maurertage; o⁻8 Hkndlangertage.

187.    100 Kilog. genietete oder gewalzte Traversen, sowie Eisenbahnschienen sammt Unterlagsbleche zu versetzen oder ausbrechen, abwägen und herablassen, ohne Unterschied der Etage:

0-4 Maurertage;

1*5 Handlangertage.

188.    100 Kilog. eiserne Schliessen oder Constructionseisen ohne Unterschied der Etage zu versetzen:

075 Maurertage;

0-5 Handlangertage.

189.    1 Stück Canalgitter sammt Deckel und Stock versetzen:

CP25 Maurertage;

0*2 Handlangertage.

190.    1 Stück eiserne Sprosse zu versetzen:

er 10 Maurertage;

0-05 Handlangertage.

191.    1 Stück Ventilationsklappe, Gitter oder Schuber, ohne Unterschied der Grösse und Etage, sammt Rahme zu versetzen:

0’2 5 Maurertage;

0-05 Handlangertage;

192.    1 Stück einfaches oder doppeltes Rauchfangausputzthiirl zu versetzen:

O'o6 Maurertage;

0’2 5 Handlangertage.

193.    1 Stück Wasserwandel zu versetzen:

0*30 Maurertage;

O’IO Handlangertage.

194.    1 Stück Bratröhre zu versetzen:

0*30 Maurertage; o*io Handlangertage.

195.    1 Kilog. Herdbestandtheile versetzen:

0*03 Maurertage;

O'Oi Handlangertage.

Holzgegenstände.

196. 1 m hölzerne Stufen zu versetzen: o* 12 Maurertage ; o* 1 Handlangertage.

197. 1

Stück hölzernen Thürstock, ohne Unterschied der Grösse und Etage, versetzen und einmauern:

0*50 Maurertage;

0*3 Handlangertage.

198. 1 Stück Pfostenfensterstock versetzen:

0-35 Maurertage;

O’ 2 Handlangertage.

Stück Thürstock sammt Anhängfenster zu versetzen:

O’öo Maurertage;

0’40 Handlangertage.

200.    i Stück inneren Fensterstock zu versetzen:

o*2 Maurertage; o* i o Handlangertage.

201.    i Stück äusseren Fensterstock zu versetzen:

0’35 Maurertage; o* i o Handlangertage.

202.    i Stück Fensterbrett zu versetzen:

O’Io Maurertage;

0-05 Handlangertage.

203.    1 Stück hölzernen Futterbarren zu versetzen und einmauern:

O’ 12 Maurertage; o*io Handlangertage.

204.    1 Stück Barrierestock versetzen, sammt Herstellung des Loches:

0*25 Maurertage;

0-50 Handlangertage.

Fertige Canalbauten mit allen Erfordernissen, exclusive der

Erdaushebung.

Hauptcanäle aus Ziegeln.

Hauptcanäle mit eiförmigem Profil nach den Zeichnungen (Fig. III 4), Profil I, II, III, IV, V und VI, bestehend aus einem liegenden Ziegelpflaster über die ganze Breite der Cunette, einer Canalsohle aus zwei Ringen von je 15 cm Dicke, 45 cm starken Seitenmauern und 30 cm dickem Gewölbe.

Die Arbeiten sind mit Cementkalk bester Qualität nach den Posten 35, 47 und 94 auszuführen, und zwar:

a) Nach Profil I.

(0-8 m Breite, i*i m Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 2*5802 1//².

205. 1 m Canal:

Gerades Mauerwerk = 0*7984 i//³; Gewölbemauerwerk — 0*93 «t³; liegendes Ziegelpflaster = 1*7 m²; Erforderniss an Cementkalk = 211 *6 Kilo g.

b) Nach Profil II.

(0*841/1 Breite, 1*261// Höhe im Lichten.) Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 2*911 w².

Gerades Mauerwerk = 0*9283 m³; Gewölbemauerwerk = 0*976 1//³; liegendes Ziegelpflaster = 1*74 m²; Erforderniss an Cementkalk = 232*03 Kilog.

c)    Nach Profil III. m Höhe im Lichten.)

(0*9/71 Breite, 1*35

207. 1 m Canal:

Volle Querschnittfläche dieses Profiles — 3*1606 m~.

Gerades Mauerwerk = 0*9942 m³;

Gewölbemauerwerk = 1*0262 /71³; liegendes Ziegelpflaster = i*8 771²;

Erforderniss an Cementkalk = 245*80 Kilog.

d)    Nach Profil IV.

(1 m Breite, 1*5 m Höhe im Lichten.)

208. 1 771 Canal:

Volle Querschnittfläche dieses Profiles == 3*5988 771².

Gerades Mauerwerk = 1*0985 771³;

Gewölbemauerwerk — 1 • 1174 771³ ; liegendes Ziegelpflaster = 1*9 w²;

Erforderniss an Cementkalk — 169*03 Kilog.

ff

■r

Bf \

vmm.......p.:$9ç

4........Ml

Hl

Bi

_ 1700.

------- - 1 740..............

HÜÉ

.........J 800.______________

IV

VI

fei

Tr

-r

■ Éll

: II1|

-mm

9-*-

>•.

MS

i    —-j

Wm

AH

i»-........-

---- 1*90...,.

.2-00...

2’10.

Fig. III 4.

e) Nach Profil V.

(i*itti Breite, 1*657/1 Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 4*0649 m~.

Gerades Mauerwerk = 1*2135 i/i³; Gewölbemauerwerk = 1*2013 //i³; liegendes Ziegelpflaster = 2 7/1²;

Erforderniss an Cementkalk = 292*65 Kilog.

210. I m Canal :

f) Nach Profil VI.

(i‘2m Breite, i*8 m Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 4*5588 in².

Gerades Mauerwerk = 1*3253 w³; Gewölbemauerwerk = 1*2914 w³; liegendes Ziegelpflaster = 2*1 w²; Erforderniss an Cementkalk = 316*62 Kilog.

Hauscanal aus Ziegeln.

Hauscanal mit eiförmigem Profil nach beigebundener Zeichnung, (Fig. III 5), Profil VII, bestehend aus einer Canalsohle aus 2 Ringen von je i$cm Dicke, 30 cm starken Seitenmauern und ebenso dickem Gewölbe.

Die Arbeiten sind mit Cementkalk bester Qualität auszuführen,

und zwar:

Nach Profil VII.

(o*6 m Breite, 1 *05 wi Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 1*8255 »i².

211. 1 m Canal :

Gerades Mauerwerk = 0*5081 w³; Gewölbemauerwerk — 0*7745 »1³; Erforderniss an Cementkalk = 147*50 Kilog.

Wasserläufe aus Ziegeln.

Wasserlaufcanäle mit segmentförmiger Sohle, bestehend aus einem 15 cm starken stehenden Ziegelpflaster, 30 cm starken Seitenmauern und 30 cm dickem Gewölbe.

Die Arbeiten sind nach den Profilen VIII, IX, X und XI, nach (Fig. III 6, 7 und 8), mit bestem Cementkalk nach den Posten 35, 47 und 100 herzustellen, und zwar:

a) Nach Profil VIII.

(o*6 m Breite, 1*05 m Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles — 1*6455 m².

212. 1 m Canal:

Gerades Mauerwerk = 0*556 m³;

Gewölbemauerwerk = 0*405 stehendes Ziegelpflaster = 0*68 m²; Erforderniss an Cementkalk = 122*25 Kilog.

b) Nach Profil IX.

' (0*6 m Breite, 0*9 m Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles — 1*4655 nr.

Gerades Mauerwerk = 0*466 m³; Gewölbemauerwerk = 1*405 m³;

stehendes Ziegelpflaster = o-68 m²;

Erforderniss an Cementkalk == 111-9 Kilo g.

c) Nach Profil X.

(o⁻6 m Breite, 0*75 m Höhe im Lichten.)

214. 1 m Canal:

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 1-2855 m².

Gerades Mauerwerk = 0-376 m³;

Gewölbemauerwerk = 0-405 m³; stehendes Ziegelpflaster = o-68w²;

Erforderniss an Cementkalk = 101-55 Kilo g.

VH

VIII

IX

.. -ff 60......1

A\ m

--------1-20__

j______..V

120...............—4

Fig. III 5.

Fig. III 6.

XI

XII

iwß*

il

___Ï2C..............

*~k.......—OM.

Fig. III 7.

Fig. III 8.

d) Nach Profil XI.

(0-5 m Breite, 0-65 m Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 1-0802 m².

215. i m Canal:

Gerades Mauerwerk = 0-3417 ms;

Gewölbemauerwerk = 0-36 w³; stehendes Ziegelpflaster — 0*57 m²;

Erforderniss an Cementkalk = 90-53 Kilog.

Wasserlaufcanal mit segmentförmiger Sohle, bestehend aus einem 15 cm starken stehenden Ziegelpflaster, 30 cm starken Seitenmauern und 15CW dickem Gewölbe, und zwar:

e) Nach Profil XII, Fig. III 8.

(0-3 m Breite, 0-5 m Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittfläche dieses Profiles = 0-5914 j»².

216. 1 m Canal:

Gerades Mauerwerk = 0-306 w³; Gewölbemauerwerk = o- 1013 m³;

stehendes Ziegelpflaster = 0*36 m²; Erforderniss an Cementkalk = 5 3-05 Kilog.

Canäle aus Beton

und zwar hergestellt nach genauem Gefälle und richtiger Querschnittsform (Fig. III 9):

Canal nach Profil I.

(o*8om Breite, l'iom Höhe im Lichten.)

Volle Querschnittsfläche -= 1*5901 m².

217. 1 m Canal:

Beton nach Post 27 a, Profil a und y = 0*3096 m³;

„ ß = 0-2012 m*) „ d — 0-3882 m³.

n    n    » 27 G

v    »    v 26 a,

Hierzu ist erforderlich:

238-04 Kilog. Cementkalk;

112-67 Kilog- inländischer Portlandcement; o-88 m³ Flusssand;

0-25 m³ Kiesschlögelschotter;

0*28 Maurertage;

1-45 Handlangertage.

Für schwierige Arbeiten und besondere Requisiten wird zugeschlagen pro Meter Canal:

Canal nach Profil II.

218. i m Canal:

(0-84 m Breite, 1-26 m Höhe im Lichten.) Volle Querschnittfläche = 1*8746 «i².

Beton nach Post 27 a, Profil a und y = 0-3721 in³;

»    n    v    27 d,

n    »    »    26 U,

Hierzu ist erforderlich:

»    ß = 0-2435 ni³-,

„    d = 0*4277 m³.

272-49 Kilog. Cementkalk;

¹36*36 Kilog. inländischer Portlandcement;

1-04 m³ Flusssand;

0-28 m³ Schotter;

0-32 Maurertage; i-68 Handlangertage.

Für schwierige Arbeit und besondere Requisiten wird zugeschlagen pro Meter Canal:

Canal nach Profil III.

(0-90 m Breite, 1-35«! Höhe im Lichten.) Volle Querschnittfläche = 2-li-jgm².

219. 1 m Canal:

Beton nach Post 27 a, Profil a und y = 0*4398 m³;

n 2 7 b, » 2Ó ö,

„ ß — 0*2689 m³;

„ d = 0*4789 m³.

Hierzu ist erforderlich:

312’75 Kilog. Cementkalk;

150-58 Kilog. inländischer Portlandcement; I'i8 m³ Flusssand;

0-57^

I...........¹

f"

fi

i i IfT

Sß.Z.

.07.6..

T-fl

--

..s6’K.

'1 2J i

WĄ

/g

il

_0l84

Is

1111

i.....J

•-

______C80__________

.m

U-

-------------V2g

in

r

ü.

~0'Q56 ^

forVM.Ô'kurra.f    .

r-:Mf......."j

-4

/>

ti

0.

JL jÆi&L

0190

sm.

.<3

V'

; g

Si

kk

L.Î.

f\

k'

v/'/°

08

r-i

-T”

k:

X36___

Fig. III 9.

0-31 w³ Schotter;

O’37 Maurertage;

1*91 Handlangertage;

Für schwierige Arbeit und besondere Requisiten wird zugeschlagen pro Meter Canal:

Hauscanal-Profil.

(o*6o m Breite, 1-05 m Höhe im Lichten.) Volle Querschnittfläche = 1’228/f.m².

220. 1 m Canal:

Beton nach Post 82 a, Profil a und y = 0*2874 w³;

„    81 b,

„ ß = 0*1652 nt³’,

„    „    „    77 a, „ d — 0*2810 nt³.

Hierzu ist erforderlich:

193*19 Kilog. Cementkalk;

92*51 Kilog. Portlandcement;

0*74 m³ Flusssand;

0*18 m³ Schotter;

0*23 Maurertage;

1*18 Handlangertage.

Für schwierige Arbeit und besondere Requisiten wird zugeschlagen pro Meter Canal: 10 bis 15 Procent.

Stuccaturarbeiten.

Materialerfordernisse.

a)    iw² Deckenverputz mit Weisskalkmörtel auf Holzleisten:

13 m Latten ;

0*04 mille Nägel;

0*016 nt³ Gruben- oder Weisskalk;

0*032 m³ Sand;

0*2 Stuccaturverputzarbeitertagschichten ;

0*1 Handlangertagschichten.

b)    1 m² Deckenverputz mit Weisskalkmörtel auf Flachstroh (sogenannte „Wickeln”):

0*05 m³ Langstroh; o*oi6 w³ Gruben- oder Weisskalk;

0*032 m³ Sand;

O* 15 Stuccaturverputzarbeitertagschichten :

0*06 Handlangertagschichten.

c)    1 m² Deckenverputz mit Weisskalkmörtel auf Schilfrohrnagelung :

1. Auf einfache Rohrung:

0*3 Bund Rohr (1 Bund Rohr = 20 Stück 1*8 ;» lange, 0*006 m dicke Halme);

0*038 Kilog. geglühter Ro'hrdraht;

0*055 mille Stuccaturnägel ;

0*013 Gruben- oder Weisskalk;

0*026 m³ Sand;

0*2 Stuccaturertagschichten ; o*i Handlangertagschichten.

2. Auf doppelte Rohrung:

0-5 Bund Rohr;

0^075 Kilog. geglühter Rohrdraht; 0-08 mille Stuccaturnägel ;

0'02 m³ Gruben- oder Weisskalk; 0-04 w³ Sand;

0*25 Stuccaturertagschichten; o⁻11 Handlangertagschichten.

1. Neue glatte Stuccaturungen.

1.    1 m² glatte Stuccaturarbeit mit 6 mm dickem Rohr auf 15 cm weit zu nageln, sammt Beischaffung des mindestens I mm starken Drahtes und der 3 cm langen Nägel, sammt aller Handarbeit in die Latte zu ziehen, und zwar:

a)    ohne Mörtelbeigabe.........

b)    mit Weisskalkmörtelbeigabe.......

c)    mit Gipsmörtelbeigabe........

2.    1 m² glatte Stuccaturarbeit, wie Post i, jedoch doppelt übers Kreuz berühren, wobei die erste Rohrlage wie Post 1 zu behandeln ist, während die zweite Lage mit IV₂ mm starkem Drahte und 6 cm langen Nägeln herzustellen ist:

a)    ohne Mörtelbeigabe.........

b)    mit Weisskalkmörtelbeigabe.......

c)    mit Gipsmörtelbeigabe........

3.    I m² Stuccaturung mit keilförmig geschnittenen, von Mittel zu Mittel höchstens 8 cm entfernten Latten, die Latten ihrer Länge nach alle 15 cm genagelt:

a)    ohne Mörtelbeigabe.........

b)    mit Weisskalkmörtelbeigabe.......

c)    mit Gipsmörtelbeigabe........

Gerüsthöhe vom Aufstellungshorizonte gemessen bis 3 m über 3 m Kronen

—.6o

i. —

1.40

1.20 I.60 2.—

2.20

3- —

340

hio bo OOO

I.4O

I.80

2.20

OJ Oj to

S M h OOO

2. Feine Stuccaturarbeit.

4. I m Gesimse aus Gipsmörtel bis zum Maximal-Querschnitt von 500 cm² pro 1 cm2, Querschnitt, mit aller Arbeit und allem Materiale sammt Gerüst .    .    .    *

—.0*02 —.0-03

3. Verschiedene Arbeiten.

5.    I m² Stuccaturgerüst beischaffen, aufstellen und wieder

wegräumen..............

6.    1 m² alte Stuccaturung abschlagen, sammt Abräumung des Schuttes ohne Unterschied der Stockwerkhöhe .

7.    Von 1 m² abgeschlagener alter Stuccaturung den

Schutt verführen............

Das Wegräumen der Gerüste wird nicht separat vergütet. Bei Stuccaturungen ohne Gerüste werden die Preise von Post 5 in Abzug gebracht.

—.20

-.20

-.IO

—.40

—.30

— .IO

4. Taglöhnungen und Fuhrwerk.

Kronen

4- —

2.-

2.ÓO

8. Ein Stuccaturgesellentaglohn.......

g. Ein Handlangertaglohn.........

IO. Eine Fuhre Schutt verführen, 1¹L m³ gross

5. Materialien.

15.    Ein Buschen Rohr im Durchmesser von 15 cm

16.    1 Kilog. ausgeglühter Stuccaturdraht.....

17.    1000 Stück verzinnte Stuccaturnägel à 3 cm lang

18.    1000 Stück verzinnte Stuccaturnägel grösserer

Gattung à 6 cm lang...........

19.    I m³ grober Stuccaturmörtel aus Weisskalk und

Flusssand sammt Gipsbeigabe .......

20.    1 m³ feiner Stuccaturmörtel sammt Gipsbeigabe mit

Flusswellsand.............

11.—

5-—

8.—

4-— -—-.40 1.20 1.—

1.30

12.—

16.—

In neuerer Zeit hat die Herstellung von gegossenen, verzierten Stuckgesimsen und Gliedern eine allgemeine Verbreitung gefunden, da diese Arbeiten mittelst der elastischen Leimformen viel leichter und demgemäss viel billiger herzustellen sind, als dies früher mittelst fester Formen oder mittelst Arbeiten aus freier Hand möglich war.

Letztere, welche an Ort und Stelle, wo die Verzierung angebracht werden soll, gefertigt wurden, sind demgemäss heute fast ganz verdrängt.

Nachdem die Glieder, Gesimse u. s. w. in Längen von etwa 60 cm in Leimformen gegossen sind, werden sie nach dem Bau geschafft und dort vermittelst flüssigen Gipses unter Zuhilfenahme von eisernen Schrauben, Nägeln oder Dippeln befestigt.

Um die Stückarbeiten, namentlich im Inneren, leichter herzustellen, wird beim Formen ein Gewebe von Stoff oder auch aus Draht eingelegt, in Folge dessen die Glieder schwächer hergestellt werden können, widerstandsfähiger sind und schneller austrocknen.

Unter der Bezeichnung „Trockenstuck” werden in letzter Zeit derartige Fabrikate vielfach verwendet und hauptsächlich vom k. u. k. Bildhauer

J. Schönthaler in Wien ausgeführt.

Die Bestandtheile des „Trockenstucks” sind nachweisbar: Gips, 33gradiges Wasserglas und Leimlösung in bestimmtem Verhältniss zusammengesetzt. Diese Masse wird auf ein weitmaschiges, sehr haltbares Jutegewebe in elastische Formen gegossen und dabei Zinkstreifen von 2 cm Breite n geeigneten Abständen voneinander, zwischen je zwei Lagen des Gewebes so eingearbeitet, dass der Zusammenhang des so hergestellten Gegenstandes durch diese Streifen fast unzerstörbar wird und letztere zugleich als Befestigungslappen über die Ränder des Stuckgegenstandes hinausragen.

Die nach diesem Verfahren erzielten Abgüsse werden nach Beendigung des Bindeprocesses in eigens hierzu angelegten Trockenkammern einer

Der Preis der Stückarbeiten richtet sich überhaupt nach dem Kunst-werthe. Geübte Modelleure erhalten 6 bis 10 Kronen pro Tag. Das Ansetzen der gegossenen Stückarbeiten im Inneren und Aeusseren von Gebäuden wird meistens vom Bildhauer an die Stuccateure pro Stück, beziehungsweise pro Meter vereinbart. Als ungefährer Anhaltspunkt wäre zu erwähnen, dass für Gesimse im Inneren, Voluten etc. der Preis nach Meter und nach der Höhe und Grösse der Ausladung, beziehungsweise in der Diagonale dieser beiden Abmessungen nach Centimeter berechnet, und so in Ansatz gebracht wird.

Temperatur von 50⁰ ausgesetzt und sind nach 12 Stunden zur Verwendung fertig.

Der Stuckmarmor ist ein mittelst Gips künstlich erzeugter Marmor, der beliebige Farben erhält, und ähnlich wie der natürliche Marmor geschliffen wird.*)

Seine Bestandtheile, nämlich der reingesiebte Gips und die gewünschten Farben, werden mit Leimwasser angemacht und auf den Grund aufgetragen, welcher aus Gips und grobem Sand besteht, und auf das natürliche Materiale, die Ziegel, die aufgehauenen Werkstücke oder das Holz direct ohne Kalkputz aufgebracht wird. Demnächst werden die Flächen gehobelt, mit Sandsteinen geschliffen und polirt. Um die bunten Muster des Marmors, Porphyrs u. s. w. herzustellen, nimmt man verschiedenartig gefärbte, je nach dem nachzuahmenden Muster mit Alabaster- oder Marienglasstücken, Kupferfeilspänen, calcinirten Knochen, Schmälte- oder Goldblättchen vermischte Gipsbreimassen, und trägt dieselben so nebeneinander auf den Grund auf, dass die Adern, Krystalle, welche in der Natur den Steinen Mannigfaltigkeit der Farbe und des Musters verleihen, möglichst treu nachgebildet werden.

Man rechnet für den Quadratmeter Gipsmarmor 17 l Gips und für 14 ni~ 1 Kilog. Leim.

Der Stuccolustro oder „plâtre fin luisant” besteht meistens aus einem Grunde von zwei Theilen Marmor- oder Kalksteinstaub der gewünschten Grundfarbe und einem Theile Kalk, welche Masse auf die möglichst rauh gemachte, mit Kalk und sehr grobem Sande geputzte Wand aufgetragen, mit feinen Reibebrettern geebnet und mittelst einer Kelle glatt geschliffen wird. Auf diese Fläche wird das gewünschte Muster mit den erforderlichen Erdfarben, welche mit nassem Kalk vermischt und angemengt sind, nach demjenigen Marmor bemalt, welchen die Fläche vorstellen soll, und schliesslich mittelst einer stählernen Kelle und eines Ueberzuges von Wachs und Seifenspiritus polirt. Der Glanz der Stuccolustroarbeiten steht dem des Stuckmarmors sehr bedeutend nach.

Runde Flächen werden ¹/₃ höher im Preise gerechnet als gerade. m² Stuckmarmor in beliebigen Farben geadert, einschliesslich Anfertigung .des Grundes und Schleifens bis zur höchsten Politur 12.— bis 15. — Kronen

I5-— » ¹7-50    „

m² desgleichen porphyrartig.......

m² Stuckmarmor nach Art des Lapis lazuli, einschliesslich Anfertigung des Grundes und Schleifen bis zur höchsten Politur ........

⁺ ) Nach C. Schwatlo’s Handbuch zur Beurtheilung und Anfertigung von Bauanschlägen. Carlsruhe 1890.

Abel , Allgemeiner Baurathgeber.

i Säulenschaft ausschliesslich Kapital und Basis 2 tn lang mit entsprechendem Durchmesser, einschliesslich Holzgestell und Aufstellung desgleichen .    . 45.— bis 50.— Kronen

Für profilirte Glieder, die geschliffen werden sollen, rechnet man das Dreifache von gegossenen.

Für Gesimse berechnet man die Oberfläche und nimmt das Doppelte vom Preise des Stuckmarmors für glatte Flächen.

Tischplatten u. s. w. aus Stuckmarmor werden wegen der geringen Haltbarkeit, und da nunmehr die natürlichen Marmorarbeiten mittelst der Dampfmaschine viel billiger als früher herzustellen sind, kaum noch gefertigt.

—.80 bis 1.— Kronen

1 m² Gipsmarmor zu grundiren einschliesslich Gips und

Leim................

1 w³ Wandfläche mit Stuccolustro nach beliebigen Farben zu bekleiden, einschliesslich Anfertigung des Grundes auf dem Mauerputz, Schleifen u. s. w. . 5.— „ 6.—

„ 2.50 » I>25

I w² Wandfläche den Grund aufzutragen und zu glätten 2.—

1 m~ dieselbe marmorartig zu malen......

4-    » 5*    »

Mittelst der- Mosaikarbeiten im Stuckmarmor kann man die römischen Mosaikarbeiten, welche aus sehr dünnen länglichen Stiften von farbigem Glasfluss das vorgeschriebene Muster bilden, besser aber noch die Florentiner musivischen Arbeiten, welche aus kostbaren Steinen, Lapis lazuli, Japis u. s. w. bestehen, nachahmen, die in einen schwarzen Marmoroder Lavagrund eingelassen sind und je nach ihrer Form Blumen, Vögel, Laubwerk u. s. w. darstellen.

I «f² Wandfläche mit reinem Gips abzuspachteln und mit Seifenwasser zu überziehen.......

Bei der Nachahmung dieser Arbeiten in Stuckmarmor wird zuerst der Grund von der gewünschten Farbe angelegt und abgeschliffen. In diesen Grund werden die Umrisse des darzustellenden Gegenstandes tief eingeschnitten und der dazwischen befindliche Grund herausgehoben. Die so entstandene Vertiefung wird mit Stuckmasse von der Farbe des Gegenstandes mit Berücksichtigung der Schatten- und Lichtpartien ausgefüllt, und so fortgefahren, bis das Bild der Natur möglichst ähnlich ist. Schliesslich wird das ganze polirt, wodurch dann die Farben erst zu eigentlicher Geltung gelangen.

Die Preise sind schwer zu bestimmen, da sie sich ganz nach dem Kunstwerthe und der Schwierigkeit der Arbeit richten.

Terrazzo, Granito.

Dieser Fussbodenbelag besteht hauptsächlich darin, dass auf einer 3 cm starken Unterlage aus Ziegelbrocken und Kalkmörtel eine Lage Cement mit Ziegelmehl 2 cm stark festgestampft, aufgebracht wird, in Welcher Marmor, Granit, Quarzstücke unregelmässig oder nach einem Muster eingedrückt werden. Nach Abwalzung und genügender Erhärtung werden die Flächen mit Sandstein ab geschliffen, geölt, auch mitunter eingelassen. Ausser zu Fussböden wird die Masse in Eormen gegossen zu Stiegenstufen, Wandbekleidungen und Platten verwendet.

Terrazzo und Granito in Flächen

gegossen.

i m² Terrazzo guss in einfacher Ausführung ohne

Unterlage.......

mit Fries.......

„ doppeltem Fries

und Be-

1 ni‘ 1 m2 1 m²

55

5-5° bis 6.— Kronen »    6.50

6.—

55

b.50 „

7-—

55

55

55

55

55

gleitlinien

7.50 „    8.—

„ gemusterten Friesen . . 10.— „ 12.—

„ reicher Ausführung    . . 20.—

Mit Unterlage für den Quadratmeter 1.50 Kronen mehr.

1 nt² einfarbige Terrazzo- und Marmormosaikplatten,

nt² gemusterte Marmormosaikplatten, 30*0/30*0 cwt gross, in allen Farben von

g.— Kronen an .    . IO bis 20 Kronen

1 nr 1 tu²

55

55

» 45-—

55

55

1 w² desgleichen in reichster Ausführung .

I m glatte einfarbige Stiegenstufen mit Profil als Belag,

bis 1.5 m lang, mit Stirnplatte von IO.— Kronen an,

1*5

» 2’—m

55

55

v 11*50

55

55

2*-

» r 4*

1 m Stiegenstufen, vollgegossen, Zuschlag zu obigen Längen 4.—,

5.—, 6.— Kronen

r>

Für Kopf und Kropf, pro Stufe Zuschlag

Für gemusterte Einlage für die Stufe.....

1 w² glatte einfarbige Marmormosaikwandbekleidung, 50 bis 100 cm gross zu liefern und zu versetzen, von 1 «t² mit Mosaikeinlagen in beliebiger Grösse, von 1 m Wandsockel, 15 bis 15 cm hoch, von 1 m Treppensockel, 25 cm hoch, von .

I w² Brustgesimse, von......

1 nt Buffetplatte, glatt bis 2 m Länge .

1 m 1 «i²

1 w² Tischplatten, viereckig .

rund

» 3m

mit Mosaikeinlage, Zuschlag .

2.—

20.— Kronen an . 22.5obis 25. — Kronen „ IO.—

.    11.— Kronen an

.    10 bis 30 Kronen an

20.— bis 30.— Kronen

. . 6.—

55

I tu

i Badewanne, glatt .

•    •    30.—

5*—

20.—

20.    „

80.—

iS

35*—

6.—

30.— 30.— ». 150.—

mit Stufen und Verzierungen .    . 150.—    „    3°°*—

Steinmetzarbeiten.

i. Bearbeitung der Sandsteine ohne Materiallieferung.

Taglöhne und Fuhren.

Preis in Kronen

6.80

Ein Polirtaglohn

Ein Steinmetzgesellentaglohn sammt Werkzeug und Aufsicht .    .    .    4.80

Ein Steinmetzgesellentaglohn bei Granitarbeiten, sonst wie vor

Eine Stunde über die tägliche Arbeitszeit von zehn Stunden wird vergütet mit IO Procent des Arbeitslohnes.

Ein Paar Pferde sammt Wagen und Kutscher auf die Dauer von zwei

Stunden..............,

Für jede weitere Stunde, wobei eine angefangene als voll gerechnet wird....................

Preis in Kronen

4-—

Materialien.

i Kilog. Oel- oder Wasserkitt, ohne Unterschied der Gattung

Feuerkitt

Schellack .

Leinöl

Marmorcement Cement (inländisch) Portlandcement . weiche Holzkohle harte Holzkohle

1. —

2. -

4.80

1.20

— .70 —.07

12

— .08

IO

i hl Reibsand

2.—

Einzelne Arbeiten an diversen Werkstücken.

Bei

weichem

Stein

Post-Nr.

1.    I m² rauh bosirte Steinfläche fein abstocken

2.    1 m geradlinigen Saum herstellen

3.    1 m geradlinigen Falz herstellen .

4.    1 m Wassernase einarbeiten ....

5.    1 m bis 5 cm breite Fase herstellen

6.    1 m Loch bohren oder ausarbeiten, und zwar:

a)    bis zum Durchmesser von 5 cm .    1.40

b)    mit dem Durchmesser über 5 cm

bis IO cm........

c)    mit dem Durchmesser über 10 cm

bis 15 cm........

d)    mit dem Durchmesser über 15 cm

bis 20 cm........

e)    mit dem Durchmesser über 20 cm

bis 25 cm........

7.    Quadratische oder rechteckige Löcher ausarbeiten wird mit den Preisen von Post 6 mit einem 40procentigen Zuschläge vergütet.

8.    1 w² Gesimse von was für immer einer Form oder Profilirung herstellen, wobei die Fläche des Gesimses in der Weise er-

.mittelt wird, dass die Summe aus der Höhe und Breite des Gesimses mit der Länge desselben multiplicirt wird .

9.    Gesimse bis zur Breite von 5 cm werden hierbei mit der Breite von 5 cm verrechnet.

Bei mittelhartem Stein

Kronen

2.ÓO -.10

Bei ganz hartem Stein

1.70 . —.10 . —.28 . —.36 . —.18    —.26

—-44

—•52

2.80 —.24 —.70 —.80 —•44

1.90

3-30

2.30

2.50

2.20

2.60

3-50

4-—

4.40

21.—

2.80

3-50

5-3°

7-—

9.60

32.—

10.    Für jede ein- oder ausspringende Wiederkehr wird zur Länge des Gesimses, dieselbe rechtwinkelig, 50 cm, wenn dieselbe spitz- oder stumpfwinkelig, 60 cm zugeschlagen.

11.    Gekrümmte Gesimse, Falze oder Säume werden mit ihrer doppelten wirklichen Länge verrechnet.

Bei

weichem wenn Stein

Bei mittelhartem Stein

Kronen

Bei ganz hartem Stein

12. int Zahnleiste herzustellen, und zwar:

a) bei 6 cm Höhe und 8 cm Zahntiefe *0 »

c)    11

9 cm 12 cm

„    12 cm

»    ¹5 cm

2.40

3.20

4.80

3-40

5.20

7.40

7-—

10.40

I5-—

II. Bearbeitung des Sandsteines sammt Materiallieferung.

Steine nach Currentmaassen.

a) Stufen.

.    . 4 Kronen

d) für einen Rundstab 30 Heller c) »

15. Für das Anarbeiten eines Kopfes von einer Stufe wird vergütet pro Kopf:

1.    für einen gewöhnlichen

Kopf .    .

2.    für einen abgerundeten

Kopf.    . 1 Krone 20 Heller

im

Stiegenstufen aus ganz hartem weissen Kaiserstein oder anderen den obigen in Rücksicht auf Qualität und Härte gleichkommenden Steingattungen.

13. 1 m gerade Stiegenstufen ohne Profil und ohne Rundstab:

a) bis 15 cm hoch bis 35 cm breit.......

b)    bis 15 cm hoch, über 35 bis

45 cm breit.....

c)    über 15 bis 25 cm hoch, bis 35 cm breit .

d)    über 15 bis 25 cm hoch, über 35 bis 45 cm breit .

14. Zu Post 13 wird pro I m ein Zuschlag geleistet:

a)    bei Spiegelstufen 20 Heller

b)    „ Spitzstufen 60    „

c)    „ freitragenden Stufen

ein Profil .    1 Krone

.    . 60 Heller

Bei Stufenlängen bis über i*6    2 bis 2-4 bis 2*7 bis

1 '6 m bis 2    2⁻4 m 27 m

Kronen

6.40 7.— 8.— 10.— 12.40 15.—

7.— 7.60 8.60 10.60 13.— 15*60 7.— 7.60 8.60 10.60 13.— 15*60 7.60 8.20 9.20 11.20 13*60 16.20

Aus

weichem

Stein

b) Zargenstücke.

16.    i m    15/25 cm    gerade    Deckzargen,    glatt

gearbeitet..........

17.    I m 15/301:/« gerade Deckzargen .

18.    1/// 25/35 cm gerade Deckzargen .

19.    1 m    25/35 cm    gerade    Deckzargen,    glatt

gearbeitet mit eingelassenen Stufen .    .    6.30

20.    1 m    25/30 cm    gerade    Deckzargen,    glatt

mit eingelassenen Stufen......

21.    i m    25/35 cm    gerade    Deckzargen,    glatt

mit eingelassenen Stufen

4.40

•    4-70

. 6.—

6.60

c) Gewände und Gesimse.

22.    1 m 12/15 bis 15/15 ctn starkes gerades

26.    Für die Anarbeitung von Profilen und Verkröpfungen nach Post 15.

27.    Stürze und Sohlbänke mit oder ohne Fall bei Thüren und Fenstern werden nach den obigen Preisen vergütet.

28.    Zargen, Gewände und Gesimse, deren Dimensionen von den in den Posten 16 bis 25 angesetzten Maassen abweichen, werden nach addirten Centimetern im Verhältnisse zu den nächst niederen Tarifspreisen berechnet. Bei den Posten 22 bis 25 ist die obere Grenzdimension zur Calculation zu verwenden.

Beispiel. Der Preis eines Gewändestückes 19/21 cm stark, ohne Falz von ganz hartem Stein beträgt:

19 + 21

40

Aus mittelhartem Stein

Kronen

Aus ganz hartem Stein

5-30

5.60

5.80

6.—

7.40

9-30

7-50

8.—

8.60

4.70

5.20

7-50

9-50

10.—

10.50

11.60

6.—

7-—

9.60

11.70

18 + 18

X 7.00 = —T X 7-°° — 7*77 Kronen.

36

d) Rinnen.

29.    1 m

30.    i m

31.    177/ ³%₀CW

32.    i /// ⁴⁰/4Sc///

33.    1    77/    4S/₅₅077

⁴Vi65

25

%5cm im Lichte grosse Rinnen . V%ocni y> »    5»    »

34.    i m

35.    1 77/ ⁵⁵/₆₅ Cm

36.    I 7;/ ⁶⁵/S0cm

cm

77

8.20

13.60 20.—

22.60

30.60

34-— 38.80 48.—

Rinnen und Kopfstücke sind im Preise gleich zu halten und haben die Rinnen Post 2 g bis 31 eine Fleischstärke von 10 cm, die übrigen eine solche von 15 cm zu erhalten.

e) Verschiedene Werkstücke.

1 m ¹⁵/₂₀ cm grosse glatte Balustersockel der Attika mit eingearbeitetem Falz oder Zapfenlöchern für die Geländerplatten oder

Baluster...........

38.    1 m 15 cm dicker, 30 cm breiter Thorlauf

stein mit eingearbeitetem Falz für die Laufschiene ..........

37-

Aus Aus mittelweichem hartem Stein

Stein

Kronen

3-8o

5.60

7.60

8.—

Steine nach Quadratmaassen.

a)    Pflasterplatten.

39.    1 m~ 10 cm dicke Pflasterplatten ohne Falz —.—

40.    1 w² über 30 cm breite äbgefasste glatte Perronsteine bis 15 cm Flöhe .... —.—

41.    1 ni'² über 30 cm breite abgefasste glatte Perronsteine mit 20 cm Höhe .... —.—

42.    1 m² über 30 cm breite abgefasste glatte Perronsteine mit 25 cm Höhe .... —•—

43.    Bei abgerundeten Perronsteinen wird für

jede Abrundung ein Betrag gerechnet mit —.—

Für Platten jeder Art, deren Dicken zwischen die im Tarife enthaltenen Dimensionen fallen, werden die Preise im Verhältnisse der wirklichen Dicke interpolirt.

b)    Sockelplatten.

44.    1 ni² 10 cm dicke, glatte Sockelplatten, entweder mit winkelrechter Oberkante oder mit Fasen, und zwar :

16.—

19.40

30.—

40.—

1.20

!4-—

19.20

i 7.60 24.40

19.20

24.60

24.60 3¹- 60

17.60

22.80

21.—

26.20

22.80 28.—

28.— 33-20

c) Deckplatten.

48.    1m² Platten für Schachte ohne Falz, jedoch mit Hebnagelloch, und zwar :

a) 10 cm dick ........

ty 15 cm    n........

c)    20cm    „........

d)    2 5 cm    „........

49.    1 m² Brunnendeckplatte mit Ringloch, eingelassenem Ring und eingearbeitetem Brunnenrohr mit Falz, und zwar:

a)    15 cm dick.......

b)    20cm „    .    ......

c)    25 cm    „    ......•

50 i nfi glatte Deckplatten :

a)    8 cm dick........

b)    10 cm    . .    ......

c)    12 cm    ........

d)    15 cm    ........

e)    18 cm '    ........

f)    2 1 cm    ........

g)    ² 5 cm    ........

h)    2 7 c m    ........

51. Die Preise der Posten 48 bis 50 beziehen

sich auf Platten, deren Oberfläche parallel zur Auflagfläche gearbeitet ist. Erhalten jedoch diese Platten eine Steigung der Oberfläche (Fall) nach einer oder mehreren Richtungen, so wird zu den Preisen ein Zuschlag vergütet, der bei einseitigem Fall zweiseitigem Fall dreiseitigem Fall

vier- oder mehrseitigem Fall 16    „

von dem Preise der schwächsten Platten der bezüglichen Gattung beträgt.

R R ft ft R

5 Procent

. . 8    „

. . 12

Aus

weichem

Stein

8-8o

10.50

12.30 14.—

15.30 16.60 18.— 19.20

d) Ruheplätze und Balkonplatten.

52.    I »i² Ruheplatz, 15 a» dick, die Schalung rauh, mit Rundstab :

a)    bis 2 m² Grösse......

b)    über 2 bis 3?»²......

c)    v 3    » 4>»².......

53.    1 m² Ruheplatz mit 250» Dicke, sonst wie Post 52, und zwar:

a) bis 2»i2 &) über bis c) n

CO

Aus mittelhartem Stein

Kronen

Aus ganz hartem Stein

i8.20

2 1.-

22.8o

26.40

22.8o

24.60

26.40

14.—

15.80

18.40 21.— 22.30 21.—

25.40 27.—

16.60 19.20

22.40

25.40

27.40

29.40

31.60

35-—

42.00

46.-

56.

44,

50.

58.

54- I i»² freitagender Stiegenruheplatz (Podest), 20 cot dick, mit rein gearbeiteter Schalung und Rundstab :

Aus Aus mittelweichem hartem Stein

Kronen

Stein

a)    bis 2 W².........

b)    über 2 bis 3ot²......

c)    »    3 « 4«²......

55. Bei profdirten Ruheplätzen wird die Länge des angearbeiteten Profiles nach Post 22 bis 25 berechnet.

iw² 15cm dicke Balkonplatten mit Fall, Falz, Wassernase und Wiederkehr, u. zw.:

a)    bis 2ot².........

b)    über 2 bis ot²......

c)    v

ro

3 «    m ......

56.    i w² 20cm dicke Balkonplatten, sonst wie Post 52:

a)    bis 2#(².........

b)    über    bis    ot²......

c)    »    «    m'²......

57.    iw² 25cot dicke Balkonplatten, sonst

wie Post 52:

a)    bis 2)k².........

b)    über 2 bis 3ot²......

c)    »    3 „ 4......

58.    ltn² 30 cot dicke Balkonplatten, sonst wie Post 52:

<59) bis 2 ot²........    .

è) über 3 bis 4OT²......

c)    »

3    „ 4»²......

59. Die Anarbeitung von Casetten an den unteren Flächen der Platten wird nach

46.— 52.— Ó2.—

50.— 54-— 62.—

IO >00

10 SD

Qn Qn N)

62.—

74--

86.—

Post 8, 9 und 10 berechnet.

e) Hängeplatten.

60.    1 nr Gesimshängeplatten mit Wassernase, und zwar :

a) 10 cm dick........

l$cm » ........

c)    20 COT „    ........

d)    2$ cm „    ........

61.    Die Anarbeitung von Casetten an den unteren Flächen der Platten nach Post 9 und IO.

f) Geländerplatten.

62. iw² durchbrochene, auf beiden Seiten rein ausgearbeitete Balkon-, Terrassenoder Attikgeländerplatten, und zwar: a) 10 cot dick ........

ty 15«» n .......

10.— 13-50 16.—

18.80

I5- — 18.— 21.—

23.60

42.—

49.—

49.—

56.—

Verschiedene Werkstücke.

63.    1 w³ ganz rauhe Canalüberlegplatten an den Stossfugen bearbeitet, und zwar:

a)    10 cm dick........

b)    über 10 bis 15 cm dick .

c)    über 15 bis 20 cm dick .

64.    i /»³ l$cm dicke Schlauchaufstandplatten

mit durchgearbeitetem Loche für den Schlauch...........

65.    1 i»² 10 cm dicke, beiderseits gelagerte

Syphon-Zungenplatte.......

66.    1 m'² 15 cm starke Pissoirplatten mit Falz und 8 cm tief eingearbeiteten Rippen

67.    1 w³ 18 cm dicke Abtheilungswandplatten

für Pissoir mit rein bearbeiteten Lagern und Falz...........

68.    I w³ 15 cm dicke Pissoirrinne mit eingearbeitetem Falz für die Wandplatten .

6g.    1 7«³ runde oder eckige Ofenuntersatz

steine mit Fasen, und zwar:

a)    bis 15 cm Dicke......

b)    über 15 cm Dicke......

70. 1 m² Abortsitzplatte, 8 bis IO cm stark,

mit eingearbeitetem Sitzloche ....

Aus

weichem

Stein

12

16.—

Steine nach Cubikmaassen.

a) Figurensteine.

71. iw³ für den Bildhauer nach bestimmten Maassen zugerichtete Werksteine, und

ß: ß: ß: CT er er er cd fi n r r r ^

~ 5

_. CO

O °3 W

TH »T-t CO

^ s

■8

u

g» g g &

Ï '« M tl

oO

!i

A 4“0 0 o 00 o M

Aus mittelhartem Stein

Kronen

I4*— 18.— 21.—

22.—

24.—

34-—

3¹*—

44-—

28.—

103.

I 20.-

148.-I 70.-

b) Angemauerte oder freistehende Sockelstücke, Gesimsstücke, Pfeiler und Postamente.

7 2. 1 m³ glatte, zum Theile angemauerte Sockelstücke oder Pfeiler, entweder mit winkelrechten Kanten oder abgefasst, und zwar :

a)    bis Y₂ m³ Grösse .    .    .    .    .

b)    über y₂ bis 1 m³ Grösse

c)    über 1 m³ Grösse......

vD 00-^J 00 00 00

88.— 98.— 112.—

122.— I34-— ¹5°*

Aus

weichem

Stein

73.    i m³ angemauerte Sockelstücke, abgefasst mit glatter Streifkugel, und zwar:

a)    bis y₂ m³ Grösse......

b)    über Y₂ bis 1 m³ Grösse

c)    über 1 m³ Grösse......

74.    Stücke mit Gesimsen werden mit den Preisen der Posten 72 und 73 berechnet, und für Gesimse die nach Post 8, 10,

24 und 25 entfallenden Beträge den Kosten des ganzen Werkstückes zugeschlagen.

75.    1 m³ glatter, freistehender Pfeiler, und zwar:

a)    bis V₂ m³ Grösse......

b)    über Y₂ bis 1 m³ Grösse

c)    über 1 m³ Grösse......

76.    1 m³ freistehenderPfeiler mit ab gearbeiteten Ecken, und zwar:

a)    bis y₂ m³ Grösse.....

b)    über Y₂ bis 1 m³ Grösse

c)    über 1 m³ Grösse.....

77.    1 m³ freistehende Pfeiler mit Abkröpfungen, und zwar:

a)    bis y„ m³ Grösse.....

b)    über Y₂ bis 1 m³ Grösse

c)    über 1 m³ Grösse.....

78.    Pfeilerstücke mit angearbeiteten Gewölbs-

füsseln werden gegen die bezüglichen Tarifspreise von Post 75 bis Post 77 höher bezahlt um........

79.    Für das Anarbeiten von Rustiken oder Füllungen wird zu den obigen Preisen für Sockelstücke oder Pfeiler eine Aufzahlung geleistet nach Post 22 bis 25.

80.    1 m³ gerade oder Segment-Fronton-An

fänge ohne Unterschied der Ausladung der Höhe und des Profiles, wobei das Gesimse nach Post 22 bis 25 verrechnet wird .    116.—

81.    1 ni³ gerade oder Segment-Fronton-An-hänge ohne Unterschied der Ausladung der Höhe und des Profiles, Schlussstücke, wobei das Gesimse nach Post 22 bis 25 verrechnet wird

Aus mittelhartem Stein

Kronen

94.—

IO6.-

I 22.-

130.— 142.— 160.—

94.— 102.— I IO.-

106.—    140.—

I I 2. 15O.—

120. 164.—

110.—    146.-

u 6.—    156.—

114.—    124.—    170.—

. IOO.—

.    106.—

116.— 124.— I34-—

152.—

164.— 180.—

12.—

124.—    164.—

116.—    124.—    164.—

c) Säulen.

82. i ni³ gedrehte Säulenbasen angemauert (V₂ oder ³/₄ Säule) oder freistehend (ganze Säule) :

a) bis Y₂ Mt³ Grösse ......

è) über V- bis 1 m³ Gr se .

158.— 166.—

196.— 210.—

252.— 264.—

Aus

weichem

Stein

Aus mittelhartem Stein

Kronen

83.    i Säulenschäfte, glatt (Y₂, ³/₄ oder ganze Säulen):

a)    bis 3 m Länge.......

b)    über 3 m Länge......

84.    1 mA Säulenkapitäle mit Bossen für den Bildhauer:

a)    bis y₂ mA Grösse......

b)    über y₂ bis 1 mA Grösse

d) Tragsteine.

85.    1 mA Console oder Tragsteine bossirt für

die Bildhauer.......,    .

86.    1 mA Console oder Tragsteine rein ausgearbeitet, nach einfacher Zeichnung. . 140.—    200.—

e) Verschiedene Werkstücke.

87.    1 mA Quader an Auflagen und Fugen rein bearbeitet, an der Aussenseite rauh zugerichtet, und zwar:

a)    bis I tff³ Grösse......

b)    über 1 mA Grösse......

88.    1 m³ Syphons oder Canalsohlenstücke

nach Profil, an der Stossfläche und der Innenfläche rein bearbeitet, sonst rauh zugerichtet..........

89.    1 m³ nach Profil angearbeitete Canal-

vorkopfstücke.........

90.    1 m³ Traversenunterlagsteine ohne Unterschied der Grösse........

91.    I m³ glatten Brunnengrand.....

92.    I m³ einfach profilirter Brunnengrand,

93.    1 m³ glatte Streifkugel......

94.    1 m³ profilirte Streifkugel.....

95.    1 m³ Futtermuschel für Pferdeställe

136.—

150.—

168.— 176. —

120.—

78.—

92.—

Diverse Steinmetzarbeiten.

96.    1 Stück nach Profil ganz rund gedrehte

Baluster bis 80 cm Höhe.....

97.    1 Stück Baluster wie Post 96, jedoch oben und unten mit eckiger Plinte

98.    1 Stück eckige, gegliederte Baluster bis

80 cm Höhe..........

99.    1 Stück bis 15 cm dicker, bis 3O cm breiter, 1 m langer, nach Profil ausgearbeiteter Fussstein für Bänke ....

100. 1 Stück 30 cm hohe, bis 25 cm breite, im Achteck angearbeitete Postamente mit abgefassten Kanten für Pissoire mit 16 cm tief eingearbeitetem Loch für die Pissoirsäulen

4-—

4.40

6.—

190.— 224.—

280.—

336.—

220.— 234- —

256.— 272.—

180.—

92.—

106.—

5.20

5.8°

8.80

7.80

240.—

260.—

146.— 168.—

94.—

98.—

80.— 186.— 224.— 180.— 200.— 224.—

7.20

9.60

J3- —

9.60

5-20

101.    i Stück 20 cm dicker, 30 cm im Quadrat

grosser Pfannenstein mit eingearbeitetem Loch für die Pfanne.......

102.    1 Stück Grenzstein im Rechteck oder im Dreieck bis 20 cm breit, bis 30 cm lang, I in hoch, auf 60 cm rein gearbeitet .

103.    Eine Nummer oder Buchstaben graviren

und schwarz lackiren......

104.    1 Stück Secirtischplatte, 1 m breit, 2l/Am

lang, bis 15 cm dick, mit eingearbeiteten Rinnen, Fall- und Ablaufloch, rein polirt aus Marmor..........

105.    1 m Lesenen- oder Säulen-Cannelirung .

106.    I ml Pflaster ritzen, auf IO cm Ritzenentfernung ..........

107.    I ni2, Avianoplatten riffeln......

Aus

weichem

Stein

—.70

Aus mittelhartem Stein

Kronen

10.14

1.

2.80

5.20

10.16

228.— 1.80

1.60

2.—

Instandsetzung und Abbruch von Steinmetzarbeiten.

Der Preis für Abbruch- oder Instandsetzungsarbeiten des Steinmetz lässt sich im Allgemeinen nicht angeben, sondern hängt wesentlich von der jedesmaligen Abschätzung der 2u fertigenden Arbeiten ab.

I m einer ausgetretenen Treppe von Sandstein, 8 cm hoch, wagrecht abzuarbeiten, die hölzerne Bohle darauf zu befestigen, auch die Bankeisen in den Stein einzuarbeiten und zu vergiessen, von.....

I m2, Ruheplatz, wie vor, von I m² verwitterten Stein auszuhauen, einen neuen passenden Stein einzusetzen und alles glatt zu bearbeiten, ausschliesslich Materiale.....

Kronen    2.— bis

o_

11    ° •    11

3-— 10.—

1 m Brustgesims, den alten verwitterten Stein auszuhauen, einen neuen Stein zu hauen und einzupassen, einschliesslich Stein

1 m korinthisches Hauptgesims abzuarbeiten, neue Steine (Führungen) einzuziehen und zu verkitten, einschliessend Stein mit Kitt I m² Cannelirung eines Säulenschaftes, 5 cm tief, mit zwei centralen Seitenfugen auszuarbeiten, in den neu eingesetzten Stein die Cannelirungen, beziehungsweise den Anlauf einzuarbeiten, einschliessend Stein .

I m² Fugen nachzuarbeiten .    .    .    .

iw³ altes, grosses Hauptgesims zu entklammern, abzubrechen und mit Tau und Kloben herunterlassen, auf 16 bis 18 nt Höhe I m Attika, desgleichen.....

14.—

29.25

46.80

58.50

1.17

39-55

7.20

»    17-75

»    35-io

« 58.50

„    70.20

1.58

„    46.08

»    10.53

i nv’ gewöhnliches Hauptgesims abzubrechen und mit Hilfe der Maurer herunterschaffen .............

1 Anker oder eine Klammer heraushauen I #f³ alte Stiege zu entklammern, das Geländer auszuhauen und fortzuschaffen, ein-

schliessend alle übrigen Arbeiten.....

1 m² Ruheplatz, desgleichen .    .    ,    .

Kronen 16.50 bis 21.06 1.—

—•50

r>

55

55

2I.0Ó

4.68    „

»    23.—

5-85

Arbeiten aus Granit.

Der Granit erfordert bei der Bearbeitung eine geübtere Hand des Stein-metz als Sandstein und auch andere Werkzeuge. Man unterscheidet grobgestockte, fein gestockte, d. h. mehr oder minder fein, mit dem Stockhammer bearbeitete und geschliffene und polirte Arbeit. Letztere wird für Postamente, Säulen u. dgl. angewendet und lässt die Zeichnung des Materiales sehr schön hervortreten. Im Uebrigen wird er zu Gegenständen, welche starker Abnützung unterliegen, verwendet, wie zu Trottoirplatten, Schwellen, Stiegenstufen und zu Sockelverkleidungen monumentaler Gebäude. Die Berechnung geschieht ähnlich wie bei Sandsteinarbeiten. Am meisten zur Verwendung gelangen: der schlesische (Jauer’sche) Granit, der sächsische und schwedische.

Die Bearbeitung erfordert:

1 m² sächsischen oder schlesischen Granit

zu spitzen............

I m² desgleichen, gewöhnlich zu stocken mittelgut zu stocken . fein zu stocken . grob zu schleifen . fein zu schleifen

55

Kronen 4.50 bis

8.—

10.—

12.—

25-—

55-—

100.—    „ 110.—

55

5-50 9-— 11.—

l8.

» 30.— „    60.—

zu poliren

Für die Bearbeitung von schwedischem Granit sind 25 Procent Zuschlag

zu rechnen.

Granitarbeiten einschliesslich Material.

Kronen

i w³ öberösterr. Granit, gewöhnlich bearbeitet, kostet in Wien 150 bis 300

160 „ 320 180 „ 360 400 „ 500

1 tn³ schlesischer

1 Mi³ Salzburger 1 m³ schwedischer

??

55

55

55

55

55

55

55

55

55

'55

55

55

Sockelverkleidungen, Gesimse, Säulen.

I m² Plinthenverkleidung gestockt anzuliefern, 15 bis 20 an stark geschliffen „ polirt

I m Gesims mit einfachem Profil 0M5 bis o'2om tief, 0^25 bis o⁻30w hoch, gestockt anzuliefern .    .

1 m desgl., geschliffen desgl....... .    .

polirt desgl.............

1 nr

1 »r

55

55

55

55

55

55'

55

40 „    50

70 „    90

140 „ 200

1 m

1 m Säulenschaft 2 bis 5 m hoch, 0*30 bis o*6o cm im Durchglatt anzuliefern.............

55

C/J

O 00 o

Üi Oj M OOO

3oo „ 1500

Stiegenstufen.

1 m Stufe, 25 bis 30 cm breit, bei 15 bis 18 cm Höhe, Vorder- und Oberansicht gestockt bearbeitet, die anderen Seiten roh, einschliesslich Versetzen, ausschliesslich Hilfeleistung des Maurers............    .

1 m Stufe mit Platte an der Vorderseite, sonst wie vorhin . 1 m Stufe in obigen Abmessungen, auf allen vier Seiten gestockt bearbeitet, ohne Platte, in der Ansicht sonst wie vor 1 m Stufe ebenso, mit 3 cm starkem Falz zum Ineinanderpassen 1 tn Stufe in den obigen Abmessungen mit schräger, fein gespitzter Unterseite, Ober- und Vorderansicht gestockt .

1 m desgleichen mit Platte in der Vorderansicht ....

1 m Granitschwelle, auf zwei Seiten glatt und winkelrecht bearbeitet anzuliefern und wie vor zu versetzen, je nach

dem Querschnitt.............

1 w⁸ Granitpodest von allen Seiten glatt, von zwei Seiten mit

Plattenansicht anzuliefern ..........

1 ttfi Granitwange winkelrecht und glatt bearbeitet mit Wassernase anzuliefern und zu versetzen........

Verschiedenes.

1 m² Trottoirplatte von oberösterreichischem Granit zu bearbeiten und zur Baustelle anliefern, einschl. Material .

1 Stück Radabweiser von Granit zuliefern......

„ Pfannenstein von Granit für Thorwege desgleichen .

Kronen

g bis i2 ¹² « 15

CM 10

LO O

00 Cn

'S

Io

45 „ 60

300 „ 325

Oj O vO

ï: îî ÏÎ

Marmorarbeiten.

In neuerer Zeit findet die Verwendung von Marmorarbeiten auch bei Bauten hier zu Lande immer mehr und mehr Verbreitung, vorzugsweise zu Wandbekleidungen, zu Säulen, Stiegenstufenbelegen, Fussböden, Caminen u. s. w. Die Stiegenstufen werden der Billigkeit wegen meistens nicht wie in Sandstein und Granit aus vollen Steinblöcken hergestellt, sondern nur mit Bekleidungsplatten versehen. Man nimmt die Trittplatten 2 bis 6 cm, die Futterstufen 10 bis 12 cot stark an. Diese verkleideten Stufen müssen natürlich auf einer festen Unterlage ruhen, auf einer Untermauerung, oder auf einem Gewölbe, beziehungsweise auf einem Eisengerüst.

Die gebräuchlichen Sorten sind hauptsächlich der blaugraue, röthlich-graue schlesische, der weisse carrarische, Blanc clair (bläulich geadert), der rothe und schwarze italienische, der graue und weisse St. Annen, der goldaderige (port d’or), der weisse mit schwarz violetten Adern (pavonazetto), der rothe schwedische, der antike, schöne gelbgeflammte (gialla antico), sowie der rothe (rosso antico) siehe Marmorarten, Seite 30.

Die Preise für Marmorarbeiten sind sehr verschiedenartig und richten sich hauptsächlich nach dem Werthe des verarbeiteten Materiales.

Kronen

Bearbeitung des Marmors.

1 m² Marmor zu bearbeiten, zu schneiden und zu schleifen 20 bis 30.—

i ni Brustgesims 20 cm hoch desgleichen

4.50

Kronen I bis I.50 I „ 1-50

i Dippel einzuarbeiten und einzulassen.......

1 Stichklammer desgleichen...........

1 dorisches Kapital zu bearbeiten und zu schleifen, auch den Marmor dazu zu schneiden bei 50 cm Durchmesser der

Säule etwa..............

1 ionisches Kapital desgleichen mit Verzierungen und Bildhauerarbeit etwa ..............

I korinthisches wie vorhin...........

Für Säulenbasen, Architrave u. s. w. kann man das Doppelte von Sandsteinarbeiten berechnen.

100 „ 120

450 „ 480

710 „ 750

Marmorarheiten sammt Materiale.

a) Stiegenstufen.

Zu denselben wird hauptsächlich carrarischer, schlesischer und französischer (Hauteville), auch der nassauische Marmor, sowie „belgischer Granit” verwendet.

Von weissem carrarischen Marmor kostet einschliesslich Stossbrett:

i m Block, beziehungsweise Antrittsstufe, bestehend aus einer 5 cm starken Deckplatte mit Carniesvorsprung, einer 2cm starken Stossplatte und einem vollen Kopfstück von weissem carrarischen Marmor zweiter Sorte, fein polirt .    80 bis 90

1 m² Stiegenbelagplatten fein polirt, 2 cm stark .

1 m² desgleichen 3 cm stark........

1 m²

Kronen

4 cm

Die französischen Marmorsorten haben entsprechend höhere Preise. Von grauem schlesischen Marmor:

1 m² desgleichen 2 cm starke Belagplatte 1 m²

I m2 1 m²

r>

3    C}n

4    cm

r>

5 cm

Von sogenannten schwarzem belgischen Granit: 1 m² Stiegenbelagplatten fein polirt, 2 cm stark

1 m² desgleichen 3 cm stark..........

1 in²

••

bis 30 » 35 35 „ 40 40 „ 50

bo

O Cn

20

30

i 1 n²

4    cm „    . .

5    cm „    . .

Von nassauischem Marmor:

r>

42

46

<-n Gj ts>

1 in Stiegenstufen, ohne Stossplatte 2 bis 3 cm dick, 30 bis 40 cm breit I m desgleichen 1 m    „

mit Stossplatte

4 bis 5 cm dick

10

Cn O CO K) Cn

„ 18

voll............. „    o

freitragend........... „    o

Sollen vorstehende Stufen mit gegliederter Vorderkante versehen werden, so kostet der Meter je nach der Stärke 2⁻5o bis 4 Kronen mehr.

1 in

b) Ruheplatzplatten.

1 in² Belag von obigen Marmorsorten in Plattengrössen bis

0*50 m² geschliffen.............

1 m² desgleichen, polirt.............

Kronen

15 bis 20 20 „ 25

c) Wandverkleidungen.

i m² Wandverkleidung von tiefschwarzem Marmor, polirt, 2 bis

2% cm stark..............

i ni² desgleichen mit Falz............

i m² Wandverkleidung desgleichen, „Bleu beige” ....

„Port d’or” mit polirter Kante

ohne Kante........

i m² französischer Marmor „Hauteville” oder „Napoléon”

I m² grüner Marmor.............

i m² Carrara-Marmor.............

i m² belgischer Granit und schlesischer Marmor, Grethensteiner

Für jeden Centimeter mehr Stärke ist eine Aufzahlung von 40 bis 50 Procent in Ansatz zu bringen.

Kronen

i m²

1 m²

» 30 „ 28

d) Pflasterplatten.

1 m² Fliesen von schlesischem, carrarischem Marmor mit schwarzen Platten, schachbrettartig, die Platte 25 bis 30 cm im Quadrat gross, mit Friesstreifen, dunkel oder hell, geschliffen .    .    15 bis 25

1 m² sechseckig oder achteckig, reicher in den Farben gehalten 20 „ 30 Für polirte Arbeiten der Quadratmeter 2.50 bis 5 Kronen mehr.

Kronen

e) Fensterbretter.

1 ni² Fensterbank 1*5 bis 2*5 cm stark, je nach der Wahl des Materiales polirt, schlesischer, carrarischer Marmor, belgischer

Granit.................

1 m² französischer oder belgischer Marmor (Hauteville, rouge

fleuri) und Unterlage.............

1 m² schwarzer Marmor.............

Kronen

20 bis 25

55

55

Cri Cn

1 m Fensterbänke von Villmarer Marmor, i'5 bis 2 cm dick

18 cm, 21 cm, 24 cm, 27 cm, 30 cm, 33 cm breit.

6.— Krön.

farbig und polirt .    .    2.80

1 m dergl. weiss

1 m Fensterbrett 2 cm stark, von weissem carrarischem Marmor

2. Sorte 15 cm breit........

1 desgl. von grauem schlesischem Marmor

„ St. Annen-Marmor (grau, weiss und schwarz) 6 „ 7 „ Rouge royal (roth mit weissen Adern) .    6 „ 7

„ Port d’or (schwarz mit Goldadern)

„ Mevanto (bunt grünlich und violett)

„ Vert de mer (grün mit weissen Adern)

„ Pavonazetto (hellgelb mit rothen Adern)

Sollen die Fensterbretter mit einem Carnies versehen werden, so kostet der

4.70

4-—

6.70

5’

8.30 IO.—    „

8 bis g Krön.

55

?»

11

55

55

55

55

Meter 2 Kronen mehr.

f) Verschiedene Arbeiten.

11 „ 12

,5    15

5,    15

55

55

55

55

90 cm lang

1 Spülstein, 12 bis 15 cm dick, 60 bis

Pferdekrippen, 1*50 bis l'8o»i lang einfach rund .    .    .

55

Kronen 54.— bis 60.— 55 105.— 55    .60.

55

55

90.— 54-—

stark

i w² Stellplatten zu dergleichen, 6 cm

Säulenschäfte, 270» lang, 36 bis

40 cm im Durchmesser........

Büstensäulchen, glatt, i’05 bis 1*20 m

hoch, mit Sockel und Kapital......

Dergleichen, cannelirt, desgleichen 1 m Stiegensockel nach der Rundung der Wand ausgearbeitet, 4 cm stark, 15 cm hoch, polirt, von weissem carrarischen Marmor (2. Sorte) anzufertigen und nach dem Profil der Stufen auszuarbeiten, einschliesslich Materiale .

1 m gekröpfter Sockel, 18 cm hoch, mit Gliederung von weissem carrarischen Marmor (2. Sorte), aus 5 cm starken Platten .

1 m² Pilaster von rothem belgischen Marmor, 3o cm stark auf der Wand aufliegend, aus einem Stück bis 2'20 /«Länge, ohne unteren

und oberen Anlauf.........

1 Wandpostament zur Aufnahme der Pilaster, 1 m hoch, 40 cm unten breit, mit Kröpfen der Gesimse und Füllung wie oben .

I Pilasterbasis von weissem carrarischen Marmor (2. Sorte), polirt, 15 cm hoch 1 m geraden schwarzen Marmorsockel, 15 cm hoch, fein polirt, einschliesslich Materiale..............

Kronen 25.— bis 30.—

210.—

7°.—

95-—

27.—

y>

y>

„ 240.—

V 75’—

« 105-—

»    30-—

24*    » 25*

50.—    „    60.-

50.—    „ 60.—

2 5-—    »    30.—

6.—

10.—

i m geraden schwarzen Marmorsockel, nach dem Profil der Stufen ausgearbeitet, 2 cm dick.........

10.—

g) Arbeiten aus Sterzinger Marmor, fein geschliffen und polirt.

I m² Pissoirbodenplatten mit ausgearbeiteter Rinne, Fall und F'alz, und zwar:

a) 10 cm dick

ß) 12

cm

y) 15 cm „    . . ....... . . ,

I m² Pissoirwandplatten mit Nuth, für die Wasserspülung und Falz, und zwar:

a) 6 cm dick.........*

ß) 8 cm „............

y) 10 cm .............

I m² Pissoirwand-Verkleidungsplatten ohne W'asser-bespülungsnuth :

Kronen 56.— 62.— 78.—

48.— 52.— 60.—

a) bis 2 cm dick ...........

ß) über 2 bis 3 cm dick.........

I m² Pissoirtrennungsplatten mit Abrundung, Falz und Fasen, beiderseits rein gearbeitet:

24.— 28.—

a) 3 cm dick

ß) A cm „

r) 5

cm

Kronen 36.—

»    44-

»    52.—

Zimmermannsarbeiten.

Die Kostenberechnung für die Arbeiten des Zimmermanns richtet sich, sowie diejenige für die Arbeiten des Maurers, hauptsächlich nach den an die Arbeiter zu zahlenden Arbeitslöhnen. Dieselben sind aber nach Zeit und Ort sehr verschieden.

Taglöhne und Fuhrwerk in Wien.

Kronen

h PI ro 4 IO

vO

CO

Ein Polirtaglohn...............

Ein Gehilfentaglohn..............

Ein Handlangertaglohn.............

Eine männliche Nachtwache...........

Für Arbeitsstunden sind pro Stunde io Procent des betreffenden

Taglohnes zu vergüten.............

Ein Paar Pferde saramt Wagen und Kutscher für die Verwendungsdauer von 2 Stunden ..........

Für jede weitere Stunde, wobei eine angefangene als voll

gerechnet wird................

Für Nachtarbeiten wird auf die Preise der Posten i bis 3 und 5 bis 7 ein 50procentiger Zuschuss geleistet.

Für Lehrjungentage wird ein Handlangertaglohn passirt.

6.—

340

2.20

3--

4—

2.—

Piloten und Spundwände. a) Holzlieferung.

9. I m runde Piloten, im Mittel 20 bis 25cm im Durchmesser, bis 10m Länge, sammt Zufuhr, Anarbeitung des Schuhes und Ringes, Abschneiden auf die richtige Höhe und Anarbeitung des Zapfens

10.    1 m runde Piloten, im Mittel über 26 bis 30 cm stark,

sonst wie Post 9    ....    *......

11.    1 m runde Piloten, im Mittel über 30 bis 35 cf» stark,

sonst wie Post 9............

12.    im runde Piloten, im Mittel über 35 bis 40ent stark,

sonst wie Post 9...... ......

13.    Für Piloten    über    10    bis    15?« Länge    wird auf die

Preise der    Posten    9    bis    inclusive 12    ein Zuschlag

von 40 Pro cent vergütet.

14.    Für Piloten    über    15    bis    20 m Länge    wird auf die

Preise der    Posten    9    bis    inclusive 12    ein Zuschlag

von 40 Procent vergütet.

15.    iw² Spundwand aus 10cm starken Pfosten mit keil

förmiger Ueberfälzung, incl. Zufuhr und Anarbeitung des Schuhes und Ringes .    .    .    .    .    .    .

16.    1 m² Spundwand aus 15 cm starken Pfosten, sonst

wie Post 15    .............

Lärchenholz Kronen

Weiches

Holz

I.-

2. —

1.70 3.20

2.40

340

6.40

8.80

14*

4.60

6.—

io..—

13.20

20.

21.

b) Einrammung sammt Gerüstung.

1 777² Einrammung von Piloten, bis 10774 Länge, ohne Unterschied der Holzgattung.............

17T7² Einrammung von über 10 7/7 langen Piloten, sonst wie Post 17 I 777² Spundwand aus 10cm starken Pfosten einrammen, sonst

wie Post 17................

1 777² Spundwand aus 15 cm starken Pfosten einrammen, sonst

wie Post 17................

Ist zur Gerüstung beim Einrammen die Beistellung von Schiffen erforderlich, so wird zu den Preisen von Post 17 bis 20 ein Zuschlag von 50 Procent vergütet.

Durchaus kantige, gleich starke Hölzer bis 8 m Länge.

Lärchen -holz Kronen

2.60

2.90

7.60

10.—

Querschnittdimension

der

Hölzer

Querschnitt in Quadrat-centimeter

"W eiche

Materiale

Fuhrlohn

Abbinden, Anaibeitung und Aufstellung sammt

Nägelbeigabe

Materiale

PÎ

n>

Fuhrlohn

Heller

^ [ Abbinden, Anarbeitung I und Aufstellung sammt I p Nägelbeigabe

Materiale

Sr¹

tu

Fuhrlohn

<D

^ Abbindung, Anarbeitung und Aufstellung sammt Nägelbeigabe

22.

23.

24.

25-

i w ⁸/₁₀ cm 1 w ⁹/.

1 m ⁸/u cm

I 772

stark

12 Cm

CO O

26.

i ni ¹¹

7l4

cm

c/77

57

27.

28.

12/

712

C777

29.

30.

3i-

32.

33-

34-

35-

36.

3 7-

38.

39-

40.

4i-

42.

43-

44.

45-

46.

47-

i m

I 7» ¹²/₁₄ cm

1 m

1 ni

1 m /14 1 m ¹⁴/₁₆

i w

I 7» ¹⁵/1S

1 1,1 I6/l9 C,H I 777 I 777 ¹⁸/

I 777 1 6/₂₅ C/77 I 777 I 777 I 777 I 777 ²⁶/

I 777 2 9/

I 777 ³⁰/

I 777 31 I 777 I 777 ⁴⁰/

I 12

126

143

144 168

42

46

48

³As

7«

19

21/

cm

cm

C/77

C/77

cm

21cm

21cm

/22

9] /

“V

cm

24 Cm

26

29 C,U

31 Cm

33 C1U

At

C777

/40

cm

55

55

55

55

55

55

169;

192

196

224

225:

270

304

336

378

400

418

504

624

56

56

64

66

80

84

On OCn C/i L L Oj Oj to t-o M

100

110

124

136

146

158

45

cm

„ i 754; „ I 899 990 1147 1480 1800

55

200

250

300

400

460

560

720

920

10

10

46! 200 10 50 208 10 54; 23410 óo 256 10 66 280 10 70 300 10 84 374 12 100 470 ! 14 i 12oj 570 16 140 780 20 IÓO 880.22' 180,1060 24 230 1360 32 280,1800 40 I

18 72 i 3 20 94 ; 4

24

2Ó

30

30

36

! 36

40

40

50

50

56

60

66

72

78

80

118

134

O Cn Gj Kl O GO

180

186

226

232

2 66

300 i

280 1660 40 340 2300 48

O OC/i Cn Ol 4\ oj Oo K) CO O O CO M    O

74

74

90

100 112 126

*34

140

166

208

252

300

334

380

480

580

Lange Gebälke werden durch Unterzüge oder Träger unterstützt. Die Unterzüge liegen unter den Balken, die Träger dagegen darüber und die Balken werden mittelst Schrauben an diese gehängt.

Wenn Unterzüge und Träger ausser den Endauflagern noch weiterer Unterstützungen bedürfen, müssen sie durch Säulen gestützt werden.

Die Entfernung der Balken in den Gebälken beträgt von Mitte bis Mitte gemessen cr85 bis 1 • 15 w, ausnahmsweise bei starken Belastungen 0*5 und bei unbelasteten Balkenlagen bis 1*5 m. Die Stärken bestimmt man zweckmässig nach der Festigkeit der Materialien, aber auch oft nach praktischen Regeln, z. B.:

Bei I bis 1 • I m Entfernung macht man die Höhe der Balken h = IÓ -(-3 2 l cm, l ist die freie Länge in Metern, die Breite b = h — 2 biä h — cm oder bei derselben Entfernung der Balken h= 12-[-3 l und b — h — 2*5 cm.

Längen der Balken, auf welche dieselben freitragend angewendet werden können.

Höhe

Breite

der Balken

Freitragende Länge der Balken in Meter bei einer Entfernung in Meter von Mitte bis Mitte gemessen

Centimeter

0-70

0-85

100

115

s;

BÏ

's

ir

co

er

== 5

14

16

20

22

23

24

26

27

29

30

32

33

35

120

130

14- 0

15- 0 iôt

175

18-5

195

20- 5

21- 5 23-0 237 25-0

oooor^CNfow oooooo

M    w -3-00 N t>. O LOGO LO'O w

io fO W- 4- io Livb >5 i N Uo3

3'Oo

3’44

3-80

4'2I

4-58

4-96

5-29

573

610

6-48

686

7-24

759

tô CO W 00 4* Ó Ôh tô 'O L/i fcö 00 o    Ul (yj to o ^ 0 4^ 004^ Ln

rOOOnm^^ONNOMN Ux o to N h ro N o Th GO m 10 CO CI rO ro CO Th ^h Th »*0 üo LOkb vb kb

H)

»•

rJ

er

£r

14

l6

20

22

23

24

26

27

29

30

32

33

35

IO'O

10-5

Ir5

120

130

140

i4‘5

i5'5

16-5

170

x8⁻o

19-0

20’0

M M Ch Oh Oh Ln ui 4»    OJ W OJ

(ui m CuJ Ó Ch U) obeui m CO Go Q O O OhkO to O OOOkn ObJ O

10 m OkOOOOOOOOcoO

l>% m 1000 n »-O a\to m o Th ko O ro ro ro Th »o i-OkO 'Ö

O ro N w io O iOkO O O »O kO Oh C* Oh hl ko Oh H UO O rOkO Ö O    \0 ko

Oh Oh Ln    to tO

OJ o Oh OJ O Oh oi OMbj o

Diese Regeln und Angaben gelten nur für Belastungen, wie dieselben in Wohngebäuden Vorkommen, während für alle Arten und Grössen von anderen Belastungen besondere Berechnungen zu benützen sind.

Aus einem Baume ist bekanntlich der tragfähigste Balken von rechteckigem Querschnitt zu erhalten, wenn man die Breite b gleich    der

Höhe h nimmt. Man findet deshalb den Durchmesser des Baumes, aus welchem ein vollkantiger Balken von dem angegebenen Verhältniss geschnitten

4 à ,

— beträgt.

Zopfende 'd — —

oder b =

werden kann, wenn derselbe am

Darf ein Balken „Waldkante” haben, so hat man:

10 d

,    uh

oder d — -. •

11    io

Für einen waldkantigen, quadratischen Balken ist die Seite:

6 d ,

a — -oder d = ——.

7 6

Ein Balken, welcher sich im Verhältniss zu seiner Länge am wenigsten 4 h

biegt, erhält eine Breite: b — —

Man kann - die Durchmesser der Bäume, aus denen sich Balken bestimmter Dimensionen schneiden lassen, leicht bestimmen, wenn dessen Seiten in Centimeter oder in ein anderes Maass getheilt sind. Man nimmt dann die Breite auf dem einen, die Höhe auf dem anderen Schenkel eines rechten Winkels und hat dann in der schrägen die Endpunkte beider Maasse verbindenden geraden Linie den Durchmesser des gesuchten Baumes.

Benützt man zur Bestimmung solcher Verhältnisse einfach die Tabelle der Quadratzahlen, so ist, wenn d die Baumdicke bedeutet, h und b die Höhe und Breite des Balkens, welcher erzeugt werden soll, darzustellen : d² = h² -j- b² und d als Durchmesser des Zopfendes des Baumes, welcher den Balken giebt.

48.    Hölzer, deren Querschnittsdimensionen unter Post 22 bis 27 nicht aufgeführt sind, werden proportional zu jener Tarifpost verrechnet, deren Querschnittsdimensionen zur Herstellung des nicht im Tarife enthaltenen Querschnittes geeignet sind.

49.    Bei Hölzern über 8 bis 10m Länge wird auf obige Materialpreise der Tarifpost 22 bis 47 ein Zuschlag vergütet, und zwar :

a)    bei weichen Hölzern 15 Procent,

b)    bei lärchenen Hölzern 20 Procent,

c)    bei eichenen Hölzern 35 Procent.

50.    Bei Hölzern über 15 m bis 25 m Länge beträgt dieser Zuschlag, und zwar :

a)    bei weichen Hölzern 25 Procent,

b)    bei lärchenen Hölzern 40 Procent.

e) End- und Vorlegbäume und Röste.

Kronen

51.    i w³ weicher runder Endbaum, im Mittel 40 bis 45 cm stark,

28.—

sammt Anarbeitung und Zufuhr zum Objecte......

52.    i m'³ weicher, im Mittel 40cm im Durchmesser starker Vorleg

baum von 2 Seiten auf 30cm Stärke behauen, sonst wie Post 51..................

53.    I«³ gesprengter Rost, bestehend aus zwei oder mehreren übereinander verzahnten Fichtenhölzern, wovon jedes einen Querschnitt von 800 bis 1800cm² besitzt; der Rost von Meter zu Meter mit 3⁴/₉ cm dicken Schrauben aus Rundeisen nebst

dicken Platten und

Kronen

26.—

Schraubenmuttern verschraubt;

3 cm

inclusive Zufuhr des neuen Rostes, Herausnehmen und Verführen des alten und Einziehen des neuen Rostes .    .    .    .170.

54. 1 m Flossbaum ausleihen sammt Zu- und Abfuhr, ohne Unterschied der Stärke

55. l»i³ alten Rost, wie Post 53, herausnehmen und verführen

1.—

20.—

d) Anzügel und Schliessen.

56. i m lärchene Anzügel in ganzer Länge

vom Stamme .    .    .    .

Mit Zufuhr Ohne Zufuhr Kronen

57.    I m

58.    1 m einfache ⁹/₁₂centimetrige lärchene Schliessen in

ganzer Länge...........

59.    1 m wie Post 58, aber vom Stamme

60.    I m lärchene ¹²/j6centimetrige Halbschliessen in

ganzer Länge.............

61.    1 m wie Post 60, aber vom Stamme.....

62.    1 m ¹⁵/₂₀centimetrige Doppelschliessen in ganzer Länge

63.    1 m wie Post 62, aber vom Stamme.....

64.    1 m ¹⁸/2j centimetriges Lärchbaumholz in ganzer Länge

65.    1 ni wie Post 64, aber vom Stamme ....

1111 ²¹/₂₄centimetriges Lärchbaumholz in ganzerLäng

67.    1 m wie Post 66, aber vom Stamme.....

68.    I m 2 4/₉₆ centimetriges Lärchbaumholz in ganzer Länge

69.    1 m wie Post 68, aber vom Stamm......

66.

••

n> .

e) Staffeln (Leiterarme).

70. i Stück 8 cm starker Klingauer Staffel, weich, lang 5*7 m Welser Staffel, weich, lang 4⁻75 m 8 cm    Lärchbaumstaffel, lang y80 m

71.    1

72.    1

8 cm

--•34

—.50

—•30 — •44

—    .40

—    .66

—.64    —.58

1.06 — .84

1-34

i-34 2.16

1.76

2.84

2.16

4-32

•xj- 'O ro w

1.—

-•74

1.26

1,26

2.08

1.66

2.66 2.08 4.16

•5

3-

1.20

I.IO

I.42

f) Polster- und Fensterhölzer.

73* ¹ Stück weiches 6 ^centimetriges Klingauer Polsterholz, 5*70;« lang............

74. i Stück weiches ó^centimetriges Welser Polsterholz,

4*75 m lang..............

75- ¹ Stück kienföhrenes ⁸/scentimetriges Fensterholz, 4 m lang..............

—.66

— .64

—.58    —.56

1.50

1.46

g) Pfosten, 32 cm breit.

76. 1 Stück 8cm starker Klingauer Pfosten, lang 5*70 m

» 5’7 m

6 cm

4.40    4.30

3.60    3-5°

Mit Zufuhr Ohne Zufuhr Kronen

78.    i Stück 5cm starker Klingauer Pfosten, lang 5*7/77

8 cm

Welser Pfosten, lang 4*75/77

»    77    77    77    4 75m •

lärchbaumener Pfosten lang 3*80m Pfosten wie Post 81,

5cm „ Lärchbaumpfosten, lang 5*70/77 „ Pfosten, wie Post 83, jedoch 10cm stark .

85.    i m 5 cm starker Eichenpfosten.......

86.    1 m 8 cm

87.    1 m 10 cm    „

ad Post 76 bis 87. Pfosten mit geringerer oder grösserer Breite werden proportional zur Normalbreite von 32 cm gerechnet.

83.    1

84.    1

O VÛ CO

92. 1

kO kC

*0 0 Ob Ob Qk

5 cm 8 cm

5 cm

h) Laden-(Bretter), 32 cm breit.

1 Stück 3x/hcmstarkerbayerischerBankladen, 5*7777 lang 1    „    2 cm starker Feilladen, 5.7 m lang

1    „    4cm starker Klingauer Thürladen, 5*7 m    lang

I    „    3 y. cm starker Klingauer Schuhladen, 5’ 7 m    „

j'/gcm    „ Bankladen, 5*7m „

2x^cm    „    ^    „    57 m 77

2 cm starker Klingauer Feilladen, 5*7 m „ Welser Thürladen,

3-—

3.80

2.50 6.— 4.20 6.— 12.—

2.— 340 4.20

2.—

3-70

2.40

3.80

4-— 5.80 11.80

1.96

1.84 —.96

2.40 1.80 1.86

1.40

1. —

2. — 1.48 1.48 1.14

—    .80

—    .60 2.06 1.26

1.92

1. — 2.50

2. — 1.92 1.46 1.04 2.08 1.56 1.56 1.20

— .86 —.64 2.16 1.30

57ni 77

4 cm

3 !/₅ cm starker Welser Schuhladen, 4*75;» „

3 V₅ cm    „

2 V2 cm    „

2 cm starker Welser Feilladen, 4*75 m lang .

Hofbankladen, y80 m lang 3¹/₅ct/7 starker lärchener Laden, 3*80m lang

102.    1 m eichener 4 cm starker Laden......

ad Post 88 bis 102. Bretter mit geringerer oder grösserer Breite werden proportional zur Normalbreite von 32 cm gerechnet.

98

99. I

100.    1

101.    I

~ Sï îï ÎÎ R

2 cm

••

77

77

77

Bankladen 4*75m „

r>

i) Latten.

103.    1 Stück Klingauer Ziegellatte, 5'70m lang

Schindellatte, 5*707» lang Welser Ziegellatte, 4*75m lang .    .    .    .

„    „ Schindellatte, 4*75777 lang

„ Schindellatte, 3.807/7 lang......

Theile einer ganzen Latte werden im Verhältnisse der Länge gerechnet.

—.26 —.20 —.22 —.16 —.14

—.24 —.18 — .20 —.14 — .12

k) Schindeln.

108.    1000 Stück 40 bis 42 cm lange abgerichtete Schindeln

109.    1000 „    35 „ 37 cm    „

77

77

10.—

8.40

I IO.

l) Holzstöckel.

1 m² 16 cm hohes weiches Stöckelpflaster aus °/₁₃ oder ¹⁸/1S cm im Quadrate messenden Stöckeln sammt Zufuhr............

IO 7; 15 ’

m. 1 m²£lärchene Stöckel sonst wie Post 110

Mit Zufuhr Ohne Zufuhr Kronen

9.80

12.50

21.-

20.—

112.    1 m² eichene Stöckel sonst wie Post 110

113.    1 m² eichene 24a» hohe, 15 cm lange und io¹/₂cm dicke Stöckel sammt Zufuhr ........

114.    iw² eichene sechseckige, 16cm hohe Stöckel mit 8 cm langer Sechseckseite sammt Zufuhr ....

115.    Zuschlag: Abgefasste Stöckel werden um 20 Procent höher vergütet.

ad Post 110 bis 115. Stöckel mit anderer Höhe werden im Verhältniss zu den in Post 110 bis 114 angegebenen Höhen vergütet. Eine Verschiedenheit der übrigen Dimensionen von den in dem Tarife angegebenen ändert den Einheitspreis nicht.

Alle für ein Object gelieferte Stöckel müssen dieselbe Breite haben.

m) Nägel, Pilotenschuhe und Sonstiges.

116.    1000 Stück Bodennägel, 10 Kilog. schwer, von

steierischem Eisen...........

117. 1000 Stück Bodennägel, wie Post 116, jedoch 8 Kilog. schwer............

118.    1000 Stück Lattennägel, 7 Kilog. schwer .

119.    1000

120.    1000 schwer

121.    1000 Stück Schindelnägel, 1l/₂ Kilog. schwer

122.    1 Stück Denarnagel, 26 cm lang ....

123.    1

124.    1    „    „    13««

125.    I    „    Schiftnagel,    bis 20    cm lang .....

126.    1    „ v über 20 bis 25 cm lang

127.    1 Kilog. Nutennägel..........

128.    1 Kilog. Klammern, ohne Unterschied der Gattung

129.    1 Kilog. Zugstangen zu versteiften Tramböden, ohne

Unterschied der Dimension ........

130.    1 Kilog. Pilotenschuhe sammt Nägel und Anmachen

131.    1 Stück Bankeisen pro Centimeter Länge

132.    1 hl Sägespäne ............

133.    1 Büschel Moos............

134.    1 hl Holzasche............

ad Post 116 bis 131. Nebenstehend nicht angeführte Eisenwaaren sind nach Tarif Nr. 22, jedoch unter Anwendung des für die Zimmermannsarbeiten ersteigerten Nachlasses zu verrechnen.

7-20

» ^ „ ....

geschmiedete Schindelnägel, 2XL Kilog.

16 cm

OOO

cO vO GO U'- iO "d"

1.70

i.— —.o6

—•03

—.02

—    .04 —.06

—    .60 —.40

—•50 — •50 —.01 -.70 —.20 1.60

Deckenconstructionen.

Zur genauen Berechnung der Balken gehört eine ausführliche Zeichnung der Balkenlage. Ist diese nicht vorhanden, so theilt man die ganze Länge

des Gebäudes durch die Entfernung der Balken von Mitte zu Mitte, etwa durch 0*90 bis i’iom und setzt 1 Balken für den zweiten Ort- oder Giebelbalken hinzu. Zur Auswechselung eines „russischen” Rauchfanges rechnet man dann durchschnittlich 2 bis 2‘50 m für beide Seiten, sowie zu einem Stiegenwechsel 2*20 bis 3*75 m zur betreffenden Länge hinzu.

Die Berechnung der Deckenconstructionen kann nur nach den jedesmaligen Profilzeichnungen nach Quadratmeter geschehen, da die alten zünftigen Bezeichnungen und Herstellungsweisen, welche leicht nach der Zahl der Träme und Dippelbäume zu berechnen waren, meist gänzlich veraltet sind.

Dippelböden.

a) Geschnittene Dippelböden.

135.    iw² 13 bis 18 cm hohe Dippelböden (gewöhnlich

bis zur Länge von 5 m) sammt Transport, Aufziehen und Legen, sammt zweimaliger Dippelung .    3-30    3*50

136.    I m¹ 18 bis 20 cm hohe Dippelböden (gewöhnlich

bis zur Länge von 5 bis 6 m), sonst wie Post 135..............

137.    1 m¹ 20 bis 24 cm hohe Dippelböden (bei Längen

über 6 bis 7 m), sonst wie Post 135.....

b) Behaute Dippelböden.

138.    1 m² 21 bis 24 cm hohe Dippelböden (bei Längen

über 6 bis 7 m), sonst wie Post 135, jedoch mit dreimaliger Dippelung...........

139.    1 m² 24 bis 26 cm hohe Dippelböden (bei Längen

über 7 bis 8 m), sonst wie Post 138    ....

140.    1 m² 26 bis 32 cm hohe Dippelböden (bei Längen

über 8 bis 10 m), sonst wie Post 138.....

Tramböden.

Kronen

6.92

7-50

8.—

5-96

7-54

10.—

6.50

8.—

11.44    12.—

iramböden, bei welchen die Träme von Mitte zu Mitte auf 85 bis 90 cm gelegt sind, inclusive der erforderlichen Auswechslungen mit Sturzböden aus ix/₂cm starken Laden mit Fugendeckleisten, feiner

starken

141-

142.

143-

144-

145-

146.

147.

148.

149.

150.

151-

152.

gesprengter Stuccaturschalung Laden mit Allem und Jedem, und zwar : 1 m² bei ¹³/₁„ cm starken Trämen 1 m2 1 m2 I m²

aus 2 cm

%i

cm

4.70

i m

1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 w2 1 m2 1 m²

£££££££

7₂₄

7«

V26

¹⁸/₂₉

7*

²V₂₉

7,t

7*9

7si

7si

cm

cm

cm

cm

Cffî

cm

c;;î

cm

55

55

55

55

4.90

5.10

5-30

5-50

5-70

5-90

6.10

6.30

6.40

6.50

6.60

>n io 10 10

I o o O I

•    Tj-\0 I

7-

153.    Bei Anwendung von Sturz- und Fehlträmen, letztere in der Stärke von lo/₂₄ «», kommt zu den obigen Preisen pro Quadratmeter ein Zuschlag von . . . —.60

Kronen

154.    Für Sturzböden, in der Art hergestellt, dass die

— •35

Schalung zwischen den Trämen in Falze eingeschoben wird, kommt zu den Preisen Post 141 bis 152 pro Quadratmeter ein Zuschlag von.......

155- Wird die obige Sturzbodenschalung zwischen den Trämen, auf an diesen mit Stiftnägel genagelten,

—.10

6 cm breiten, 4 cm dicken Latten gelegt, so kommt zu den Preisen Post 141 bis 152 pro Quadratmeter ein Zuschlag von ...........

—.20

156. Bei Herstellung der Sturzbodenschalung aus 5 cm dicken Pfosten auf Feder und Nuth, anstatt der gewöhnlichen Sturzbodenschalung mit Deckleisten, kommt zu den Preisen Post 141 bis 152 pro Quadratmeter ein Zuschlag von .........

Holzdecken zwischen Traversen.

Siehe bei Zimmermannsarbeiten: Regulativ im Abschnitte VIII.

Rastschliessen, Rastladen etc.

157.    I m lärchene, ¹²/l6centimetrige Rastschliesse sammt

Transport..............

158.    1 m lärchene Rastladen und Deckladen, 16 cm breit,

3 cm dick ..............

159.    im lärchene Hirnladen bis 25 cm breit und

2 cm dick..............

160.    1 Tramkopfschutzkapsel aus bis 3 cm starken Laden,

und zwar bestehend aus 2 Seitentheilen, 1 Deck-und 1 Hirnladen sammt Luftleisten, ohne Unterschied der Tramstärke ............

161.    1 Kilog. Tramkopfschutzkapsel aus Zinkblech

—.68

—•75

—.30

—.30

—.80 —.80

Herstellung an bestehenden Objecten.

1.16

i-34

—.24 — •30

—•30

—.40

—.70

—•30

—.40

162.    1 m² Dippelboden aus alten geschnittenen Bäumen anfertigen, sammt Aufziehen und legen ....

163.    1 m² Dippelboden, wie Post 162, aus behauten Bäumen

164.    1 m² geschnittene Dippelböden:

a)    bloss aufheben...........

b)    bloss herablassen..........

165.    1 m² behaute Dippelböden:

a)    bloss aufheben..........

b)    bloss herablassen .........

166.    1 m² Dippelboden bloss aufreissen und legen

167.    1 m² Tramboden mit Sturz und Stuccaturschalung

aufheben..............

168.    1 m² Tramboden herablassen........

Herstellungen an Dächern. Verschiedene Arten der Dächer.

zur

Nach den verschiedenen Formen, welche vielfach von der Art, in welcher das Wasser abgeführt werden soll oder muss, abhängig sind und oft auch durch die Ansichten und dem Geschmack des Erbauers bedingt erscheinen, werden die Dächer benannt. Am häufigsten kommen folgende Dächer Anwendung:

Das Satteldach, Fig. III io, hat nach zwei Seiten hin Abfluss für das Wasser und an der höchsten Stelle, meist in der Mitte zwischen dem

Fig. III io.

Fig. III ii.

Wassergefälle, den birst. Die Giebel sind bis unter das Dach aufgeführt, weshalb die Enden dieser Dächer durch verticale Wände gebildet werden. Es ist dieses die am meisten vorkommende Dachart für landwirtschaftliche Bauten.

an. Es sind dies Dächer zur Anwendung kommen.

bei Nebengebäuden

Das Pultdach, Fig. III ii, ist als ein halbes Satteldach zu betrachten. Das Wasser kann nur nach einer Seite hin abfliessen und die höchste Kante . des Daches legt sich an eine verticale Wand oft, welche nur

Fig. III 13.

Fig. III 12.

Das Walmdach, Fig. III 12, sobald bei dem Satteldache die dieses abschliessenden Endmauern durch Dachflächen ersetzt, also Dächer gebildet werden, bei welchen das Wasser nach allen Seiten hin abfliessen kann, nennt man sie Walmdächer. Es müssen dann aber die vier Traufen, d. h. Säume in eine horizontale Ebene fallen.

Das Krüppelwalmdach, Fig. III 13. Sind die Walme nicht bis zu der horizontalen Ebene, welche durch die Traufen der Fronten gelegt wird, fortgeführt, sondern hören früher auf, so hat man „Krüppelwalme” und darnach die Benennung des Daches. In der Regel bedecken die Krüppelwalme % bis y₄ der Dachhöhe, während die übrigen *■/$ bis ³/₄ der Höhe des Daches durch die verticale Giebelwand abgeschlossen werden.

Zeltdächer, Fig. III 14. Ist der Grundriss des zu überdeckenden Gebäudes ein Quadrat oder so nahe quadratisch, dass die Anordnung eines Firstes unzweckmässig erscheint, so lässt man die vier Grate in einem Punkte zusammenstossen und bildet das Zeltdach. Ist die Höhe eines Zeltdaches im Verhältniss zu seinen Seitendimensionen gross, so erhält man das Thurmdach, Fig. III 15, welches auch Helmdach oder nur Helm genannt wird.

Fig. III 14.

Fig. III 15.

Mansardendächer, Fig. III 16. Giebt man dem Dache einen First und nach zwei Seiten hin Traufen, ordnet aber die Dachflächen so an, dass die untere Partie steiler ist als die obere, also parallel zur Traufe über die ganze Fläche eine Kante gebildet wird, so hat man das nach dem Erfinder Mansard genannte Dach. Es ist dieses ein im vorigen Jahrhundert vielfach ausgeführtes und beliebtes Dach, welches jetzt vorzugsweise nur dann noch Anwendung findet, wenn es sich um eine möglichst vollständige Ausnützung des Dachraumes handelt.

V,

Fig. III 16.

Fig. III 17.

Werden die Dachflächen des Satteldaches gebogen angeordnet oder dem ganzen Dache ein halbkreisförmiger oder elliptischer Querschnitt gegeben, so hat man das Bohlendach nach dem bei der Ausführung vorzugsweise benützten Bohlenmateriale genannt. Fertigt man ein solches Dach mit Walmen und ohne First an, oder giebt einem Zeltdache gebogene Dachflächen, so nennt man diese Dächer „Dachhauben”, hat man einen kreisförmigen oder auch polygonalen Grundriss und giebt dem Querschnitte des Daches die halbkreisförmige Gestalt, so heisst das Dach eine „Kuppel”. (Fig. III 17.)

Ausser diesen Dächern sind auch noch die „Altandächer” oder Terrassen im Gebrauch. Man versteht darunter solche Dachanordnungen, welche so flach hergestellt sind, dass man dieselben noch bequem begehen kann.

Ist ferner die Spannung eines Daches kleiner als die Höhe, so heisst das Dach ein altgothisches, ist die Höhe gleich der Spannweite, so heisst das Dach altdeutsch, bildet der Querschnitt ein gleichseitiges Dreieck, altfränkisch. Schliessen die Dachseiten am First einen rechten Winkel ein, so nennt man das Dach Winkeldach oder kurz deutsches Dach.

Dachausmittelungen.

Nachdem es nirgends gestattet ist, einen Tropfen Dachwasser auf den Nachbargrund zu leiten, so muss man überall den Dachausmittelungen ein

sr

(a

'cc

Fig. III 18.

besonderes Augenmerk zuwenden. Wenn man bedenkt, dass das Wasser immer senkrecht auf die Gesimskante fliesst, so handelt es sich nur darum, die Richtung zu finden, nach welcher dies bei verschiedenen Dachcon-structionen möglich wird. Bringt man eine Dachfläche mit einer horizontalen Ebene zum Durchschnitt, so erhält man eine „Durchschnittslinie” und die Senkrechte darauf giebt die Richtung an, unter welcher das Wasser ab-fliesst. Denkt man sich zwei Gesimskanten, durch welche man Ebenen von der gleichen Neigung legt, so halbirt die Schneidungslinie im Grundriss den Winkel, welchen die Gesimskanten zusammen einschliessen. Für eine entsprechende Dachausmittelung muss der Grundriss des ganzen Gebäudes gegeben sein, ebenso die Nachbargrenzen fixirt erscheinen. Für alle Dachausmittellungen sind auch die Lage der Rauchfänge, Oberlichten der Stiegenhäuser, Dunstschläuche etc. maassgebend. Die wesentlichen an einem Dache vorkommenden Theile sind nach Fig. III 18, die Dachflächen a b c d,

a b f e, e a c; der First a b; der Saum f e cd; die Grate a c, a e, b f; die Ichse b d; die Dachhöhe a g und der Dachnei gungs-winkel x.

Dachstühle.

169.    I nł Doppeldachstuhl von entsprechend

starkem Holze, bis inclusive 8 m Spannweite, mit 3 bis 5 m weit entfernten Bund-trämen, sammt Transport, vollständiger Aufstellung, jedoch ohne Einschalung oder Einlattung, und zwar für Dächer mit einem Neigungswinkel zwischen 20 und 36 Graden..........

170.    i m² Doppeldachstuhl mit einer Spann

weite über 8 m bis inclusive 14», sonst wie Post 169.........

171.    iw² Dachstuhl mit einer Spannweite über

14» bis inclusive 20 m, mit Ausschluss der zur Tragung fremdartiger Baubestand-theile dienender Häng- nnd Sprengwerke, jedoch mit der hierzu nothwendigen anderweitigen inneren constructiven Verbindung, sonst wie Post 169.......

172.    1 nd Dachstuhl von über 20 m Spannweite,

sonst wie Post 169.......

173.    I m² Flugdachstuhl bis inclusive 8 wxSpann-

weite, mit Bock- und Rückwand, sonst wie Post 169.........

174.    1 m² Flugdachstuhl von über 8 m Spannweite, sonst wie Post 169.....

„Einfaches Sparrendach.*) Die einfachsten Dächer, bis 4*0«! ausführbar, bestehen (Fig. III 19) aus den Sparren A B und 5 C, welche bei A und C mit dem Balken A C, bei B aber durch einen Scheerzapfen unter sich verbunden sind. Der Längenverband wird durch schräg unter den Balken angebrachte Hölzer DD, DE herbeigeführt, welche Windstreben, Sturm- oder Schwebelatten genannt werden.

Kronen 1.70 bis 2.10

3-—

5-—

6.—

3-—

3-50

4-—

8.—

10.—

5-—

5-50

Fig. III 19.

Ist 2 Q die Belastung eines Gebindes, so hat man in der Dachspitze B die vertical abwärts wirkende Kraft Q und daraus die in die Sparren

*) Nach W. Jeep, „Baurathgeber”, Berlin.

übergehenden Druckkräfte N =

wenn

a der Neigungswinkel der

2 sin cc

Sparren ist. In A erhält man dann in horizontaler Richtung

aus

Q    .    O

— cotg cc und vertical V—    Die biegend auf den Sparren

einwirkende Kraft ist R=Q cos cc. Die Kraft H beansprucht den Balken A C ziehend und die Vereinigung zwischen AB und A C muss hinreichend stark sein, um H Widerstand leisten zu können.

Beträgt die Spannweite des Daches 3 nt, die Höhe desselben 1*5 m, X cc — 45°, Q = 600 Kilog., so hat man:

H = S cos a =

die Länge des Sparrens l

i-5

2'12 m

sin 4 5 ⁰

die biegende Kraft R = 600 Xe05 45° = rund 430 Kilog.

600

die drückende Kraft N

die ziehende Kraft H =

2 X sin 450 600 X cotS 45°

= rund 430 Kilog.

= 300 Kilog.

und wenn dann der Meter des Balkens A C durch Decke und mobile Last mit 300 Kilog. 'beansprucht ist, hat der Balken im Ganzen gleichförmig vertheilt 3 X 300 = 900 Kilog. zu stützen.

Sparren und Balken A C liegen an den Enden auf. Man hat daher

für ersteren b =

- gesetzt und K —

3

70 genommen:

h =r

3    _

\f~430X212X3X6 V 2X 70X⁸

rund 12 cm

und b

2X12

= 8 cm.

Der Sparren hat dann 5¹ = 430 Kilog. auf Druck aufzunehmen, es

muss demnach dessen Querschnitt sein:    = 8’6 cm², oder es muss die

8-6    50

Breite b um -= 0’7 cm vergrössert werden, weshalb man mit übergenü

gender Sicherheit Holz von 12 und 9 cm verwenden kann.

Für den Balken hat man b

^ ¹ angenommen und K wie vorher

gesetzt, wegen der biegenden Kraft von 900 Kilog.

3    _

l/~ 900X300X3X6

V 2X70X⁸

2X17

= rund 17 cm.

= rund 11 cm.

Wegen der Zugkraft H — 300 Kilog. muss ein Querschnitt von

rund 4 ² cm vorhanden sein, weshalb jede Breite b[ um

werden muss. Man wird daher für die Balken nur Hölzer von 17 und 12 cm mit hinreichender Sicherheit verwenden können.

300

80

— cm vergrössert

17

Einfaches Kehlbalkendach (Fig. III 20). Die Sparren AB und B C werden durch den Kehlbalken D E unterstützt. Q und a wie vorher. Dann ist in D .... H = P cotg a die den Kehlbalken auf Druck be-

P

anspruchende, und S — -

sin a

D B — lv A D — lv so hat man P =

—

2 sin a

die drückend auf AD wirkende Kraft. Ist

⁵/g Q (h ~f~ h')__5 Q

In B hat

man

als diejenige in den Sparren übergehende Kraft, worin

Fig. III 20.

ist. Die Kraft Sj wirkt nur drückend auf den ganzen Sparren

Pl =

A B ein. Man hat deshalb die ganze Druckkraft in AD . . . . vS₀ = S -j- vSx =

zP+P,

2 sin a

ziehend belastende Kraft HL = vS₀ cos a —

ticale, in die Umfassungsmauer übergehende Kraft V — S₀ sin a =

Hat der Kehlbalken eine Decke zu stützen, so sind aus dieser die

. Aus 5₀ erhält man dann in A die horizontale, den Bundtram A C

2P+Pi

cotg a und die ver-2P+P,

Punkte D und E je mit q — —- in Anspruch genommen, wenn Qx die Belastung eines Kehlbalkens der Decke ist. Man hat in den vorigen Gleichungen dann überall statt P, P -f- q zu setzen.

Der Längenverband durch Windstreben geschieht wie beim einfachen Sparrendache.

\/

Fig. III 21.

Stehender Dachstuhl. Bei dem einfach stehenden Stuhle ist der Kehlbalken DE (Fig. III 21) in seiner Mitte durch eine Pfette F und diese in Abständen von 3 bis 4 m durch Säulen F G unterstützt. Zum Längen- und auch sicheren Querverbände werden Winkelbänder zwischen

15

Abel, Allgemeiner Baüratligeber.

Fig. III 23.

Säule und Pfette, ebenso wie zwischen jener und dem Kehlbalken DE angeordnet. Oft fehlen die letzteren. Diese Construction genügt bis 8 m Spannweite.

Q, cc, ly, l₂ haben dieselben Bedeutungen wie vorher. Werthe von P und Py wie beim Kehlbalkendache. Man hat dann die Druckkräfte in den

Sparrenenden B D und B E gleich

Pi

2 sin a

. Nennt man die Belastung

des Punktes D aus der Belastung der Decke des Kehlbalkens gleich q —

3 Q

die gleichförmig über einen Kehlbalken vertheilte Belastung ist, so ist die ganze Belastung des Punktes D gleich P₀ = P -j- q und daraus erhält man S — P₀ sin a in das Sparrenende A D fallend,

i6

D-, worin Q

Fig. III 22.

\T

Fig. III 24.

und R = P₀ cos a lothrecht zum Sparren. Aus der letzteren Kraft erhält man, in den Kehlbalken drückend übergehend, die Kraft H = R sin a und vertical VQ = R cos cc. Ist nun n die Anzahl der Sparren, welche auf einen Gesperr kommen, so hat man die Pfetten gleichmässig mit n (2 VQ -)- q.),

worin qt =    ist, in Anspruch genommen, woraus sich dann die Belastung der Stuhlsäule nach der Länge und Anbringung der Pfette leicht findet.

Bei dem Stuhle mit zwei Säulen, Fig. III 22, welcher für Spannungen bis 12m benützt werden kann, bleibt die Rechnung ebenso, es hat jedoch jede der Pfetten in Folge der Streben bei F und H nur die halbe Last wie bei dem einsäuligen Stuhle aufzunehmen.

Grössere Gesperrconstructionen mit stehenden Stühlen sind in den Figuren III 23 und III 24 skizzirt. Dieselben reichen bis zu 15 m Spannweite aus.

Der Längenverband bei allen stehenden Dachstühlen wird durch Winkelbänder und Streben zwischen den Pfetten und Säulen herbeigeführt.

Liegender Dachstuhl. Dachwerke mit liegenden Stühlen kommen jetzt nur selten mehr zur Anwendung, weil sie einerseits eine schwierigere Herstellung als andere Constructionen bedingen und dann auch eine unzweckmässige und grössere Holzmenge erfordern.

Im Princip unterscheidet sich der liegende Stuhl von dem stehenden dadurch, dass die Stuhlsäulen AB und CD, Fig. III 25, nicht vertical,

Fig. III 25.

Ql

1)

Fig. III 26.

sondern geneigt stehen und meistens parallel zu den Sparren F G und E G gelegt werden. A C ist der Kehlbalken, welcher bei A und C durch Pfetten gestützt wird. Ist der Neigungswinkel der Sparren gegen den Horizont gleich a, derjenige der Stuhlsäule aber av die Belastung eines Sparrens gleich Q, so hat man bei G die verticale Belastung 2 P = Y₂ Q und in A .... Pt — ¹/<i Q.

Die gewöhnliche Ausführung liegender Stühle zeigt Fig. III 26. A C und D C sind die Sparren. Parallel zu diesen und entweder fest anliegend oder in geringem Zwischenräume sind die Stuhlsäulen A B und D E angeordnet, welche sich unten und oben in Pfetten einsetzen. Die unteren liegen auf den Bundtram CD des Gebälkes, während die oberen die Kehlbalken BE unterstützen.

15*

Reine Sprengwerkscons tru ction en zeigen die Figuren III 27,111 28 und III 29. Dieselben können nur dann Anwendung finden, wenn die Balken entweder unbelastet sind oder von unten her Unterstützung erhalten können. Im letzteren Falle kommen dann einfach stehende Stühle zur Verwendung. Es eignen sich solche Dächer daher vorzugsweise zur Ueberdeckung freier Räume, in denen die horizontalen Balken als sogenannte Zangen meistens

Fig. III 28.

Fig. III 27.

Fig. III 29.

Fig. III 30.

nur zum Zusammenhalten der Sparren dienen, also sich für Hallen, Schuppen, Maschinenhäuser etc. eignen.

Hängewerke in Vereinigung mit Sprengwerken finden oft und auf die verschiedenste Weise Anwendung. Die Fig. III 30 und III 31 zeigen derartige Constructionen.

Bei dem ersteren Dache steht zwischen den Streben A B und B C, welche parallel mit den Sparren liegen, die Hängesäule B D. Diese stützt den Balken

EF in seiner Mitte. Unter den Fusspunkten der Streben AB und B C stehen die Säulen oder Ständer AH, welche unten, durch die Balken HK zusammengehalten, die Streben H, L, M aufnehmen, und sowohl in G die Streben A B,

(=1

m-

CJ

Fig. HI 31.

als auch die Sparren stützen und in der Regel dann zangenartig hergestellt werden. AL, GM sind Hölzer, welche den Zusammenhalt vollenden. In A, G, E, B . . . . liegen Pfetten zur Unterstützung der Sparren. Dieses Dach gewährt einen grossen freien Dachraum und hat noch bei 20 m Spannung Tragfähigkeit.

Der Bundtram HK muss dann selbstverständlich von unten her Unterstützung' erhalten. Wenn die Umfassungsmauern hinreichend Widerstand bieten, kann derselbe aber auch fehlen. Die horizontale Kraft in H ist, wenn die Stuhl-

Af

Fig. III 32.

Fig. III 33.

Ai

Fig. III 34.

saule .4 H unter 3⁰ gegen die verticale Linie nach innen geneigt steht und 2 Q das Gewicht und die Belastung des Daches bezeichnet:

Für den Neigungswinkel a der Sparren gegen die horizontale Linie: bei 45⁰ W₀ = 0-394 Q.

33° H₀ = 0-450 Q „    27° H₀ = 0-444 Q

QXR³

Die Grösse der Einsenkung- der Spitze des Daches kann man dann, wenn die Anordnung so getroffen wird, dass ein Kreis vom Halbmesser R die Pfosten AH, die Streben# G, diejenigen AB und den Balken EF berührt:

für a = 45°, f ~ 0*0072

» u — 33°, /= 0*0204

„ a = 27°, /= 0*0240

EXbXh'3 QXR3 EXbXh3 QXR3 EX bX b³

worin E den Elasticitätsmodul und b die Breite, h die Höhe des Querschnittes des Sparrens und der Stuhlsäule bezeichnen.

Die Construction Fig. III 31 gewährt aber keinen freien Dachraum. Ein dreisäuliges Hängewerk stützt an drei Punkten die Balkenlage, die Sparren selbst werden aber noch durch die Pfetten bei A, Æ, B und By gestützt, welche auf den Streben des Hängewerkes angeordnet, durch Streben A D und Ay Dy sowie die Gegenstreben B C und By C vor Einbiegen geschützt werden. Es ist dieses eine Construction, welche selbst bis 30 m Spannung benützt werden kann, wenn die Balken des Gebälkes parallel zur Traufe gelegt und die Träme der Hängewerke aus verstärkten Balken gebildet werden.

Pultdächer. Das einfache Pultdach (Fig. III 32) besteht aus den Sparren A C, welche sich bei A in den Balken A B einsetzen, bei C aber auf eine neben der hohen Wand B C liegende Pfette gelagert ist, welche durch Pfosten mit Winkelbändern gestützt wird.

Pultdach mit Kehlbalken (Fig. III 33). Es ist AB der Bundtram, B C die hohe Wand und A C der Sparren. Der letztere wird durch den Kehlbalken DE gestützt, welcher sich bei E an die hohe (Wand anschliesst. Der Kehlbalken wird durch den Rähm F gestützt und dieser durch die geneigte Säule B F gehalten.

Pultdach mit Kehlbalken (Fig. III 34). Der Kehlbalken D E ist hier durch die Pfetten D und F unterstützt. Der erstere D liegt auf der verticalen Säule D H, welche sich auf den festen Punkt H stützt, während F durch eine von B ausgehende geneigte Säule Unterstützung erhält. Ausserdem wird zwischen D und C der Sparren noch durch die Pfette G unterstützt.

Dächer aus Holz und Eisen.

Eisentheile, namentlich aus Schmiedeeisen gezogene Stangen, dann Schuhe aus Gusseisen zur Aufnahme und Verbindung der Holzenden untereinander, sowie dieser Zugstangen, kommen jetzt vielfach zur Ausführung.

Man hat S =

als Kraft, welche den Sparren pressend

Eine einfache Construction, bis 8 m Spannung brauchbar, zeigt Fig. III 35. AB und B C Sparren, diese stehen unten bei A und B in eisernen Schuhen, an welche die Stangen A D und B D angreifen. Bei C werden die Sparren ebenfalls durch einen eisernen Schuh vereinigt, an den die Stange C D angreift, welche A D und B D in D erfasst und zusammenhält. Q cos ß 1 sin (a — ß)

beansprucht, wenn Q die Belastung des Sparrens ist, a den Neigungswinkel

Fig. III 36.

Ein Dach für Spannungen bis 12 tn zeigt in einfachen Linien Fig. III 36. Die Sparren A B und B D werden in E und F durch Streben C E und C F unterstützt, die Fusspunkte dieser durch die Stange B C gehalten und das Ausweichen der Sparren bei A und D durch die Stangen A C und C D verhindert. Es werden bei A, B, D und C Schuhe aus Eisen angeordnet, die Streben CE und CF, ebenso wie die Sparren AB und BD aus Holz und die Stangen A C, CD und B C aus Schmiedeeisen gefertigt.

Q ist die Belastung des Sparrens, a der Neigungswinkel desselben, ß der Neigungswinkel der Stangen AC und CD und ß{ derjenige der Streben CF und CE, sämmtlich gegen den Horizont.

Ist ferner A B = l, A F = 1^ und B F = /₂, so hat man den Druck

denjenigen in B aus jedem Sparren

in F .... P =

, also im

desselben und ß denjenigen der Stangen AD und BD gegen den Horizont bezeichnen.

Für die Zugkraft der Stangen AD und BD hat man H =

Q cos a

2 sin (<x—ß) Q cos a sin ß sin (a — ß)

Nennt man CE=h, CD = hv AC=l, AD — lv so hat man auch:

Q h

und für diejenige in der Stange C D . . . . R = 2 H sin ß —

'R = k

Qh

2 (h — hß

Die biegende Kraft für den Sparren ist: M = Q cos a.

Werden die Stangen AD und CD in eine horizontale Linie gelegt, so ist B D nur noch vorhanden, um die Stange A C vor Durchbiegung zu schützen. Man hat in den vorigen Gleichungen ß = o oder 7/₁ = o zu setzen.

-F-

•B

Fig. III 35.

ß,

•Oc-

3 Qh

. Liegt der Punkt F in der Mitte des Sparrens, so ist

Ganzen P =

3 Q

4 ⁼ — und daher Px =    . Den Druck in A hat man dann: PQ =

3 Q h. Man erhält dann den Druck in dem unteren Sparrentheile A F ... .

13 Q cos ß

16 sin (a — ß)’

denjenigen in der Strebe C F . . . . R =

5 Q cos ß 8 sin (a -j- /3,

Pi

den Druck in dem oberen Sparrentheile B F .... SQ =

13 Q cos a 16 sin (a — ß)

in der Stange B C . . . . V = 2 R sin ß x    2 H sin ß. Es ist hierbei an

genommen, dass F in der Mitte zwischen A und B liegt. Ist dieses nicht der Fall, so ist in den Gleichungen für S und H statt Q zu setzen

ist der Zug in der Stange A C . . . . H —

Q(

:)•

2 sin a

—. Weiter

und derjenige

Der graphische Weg zur Ermittelung der Kräfte ist hier, wie fast immer, äusserst einfach, sobald man den Kräfteplan zeichnet und die Kräfte in diesem sind in Ziffern bezeichnet, und die gleichen Ziffern an die Con--structionstheile setzt, für welche dieselben in Betracht kommen.

Werden die Stangen AC und CD in horizontaler Richtung gelegt, so wird ß — o und wenn die Punkte E und F in den Sparrenmitten genommen werden, a — ßr

Thurmdächer.

Die Bedachungen der Thürme, welche ihrer Höhe wegen einen ganz bedeutenden Winddruck auszuhalten haben, müssen besonders stark und solide construirt werden, und man wird gut thun, dabei die Moller’schen Regeln zu beobachten, welche sich in folgende zusammenfassen lassen :

Das Zimmerwerk des Thurmdaches oder -Helmes darf mit dem Mauerwerke nicht verbunden sein, sondern nur auf diesem stehen. Dasselbe darf keinen horizontalen Schub auf das Mauerwerk ausüben, so dass dieses nur das Gewicht des Thurmes zu tragen hat, sonst aber nicht in Anspruch genommen wird.

Die äusseren Dachwände müssen stark und nach allen Richtungen unverschieblich hergestellt, das Innere des Daches aber möglichst frei und leicht gehalten werden.

Die langen, oft durch das ganze Dach gehenden Helmstangen sind als schädlich zu vermeiden und durch kurze Säulen zu ersetzen, welche den Knopf oder die Bekrönung des Daches tragen und den Gratsparren zur Befestigung dienen. Die letzteren sind ohne Unterbrechung durch horizontale Hölzer von unten nach oben zu führen und im Falle Stösse unvermeidlich sind, bei diesen Hirnholz auf Hirnholz zu setzen.

Die Dachwände und namentlich die Gratsparren sind durch Verbände, sogenannte Kränze, in Entfernungen von 3 bis höchstens 4 m untereinander zu vereinigen, hierbei aber Verzapfungen möglichst zu vermeiden, überhaupt die Gratsparren so wenig als irgend thunlich zu schwächen. Es werden deshalb die Kränze meist aus Zangen gebildet.

Alle Zapfenlöcher sind an Stellen, wo Wasseransammlungen stattfinden können, zu vermeiden, und wenn dieses durchaus nicht möglich, so einzurichten, dass die Luft zu den Zapfen gelangen und Wasser aus den Löchern abfliessen kann ; überhaupt ist der Luftzug in dem Thurme so viel als möglich zu befördern.

-ou

Ai.

Je

[f

P/A/7. ......PĄB

Tl

1A

Fig. III 37.

Mauerlatten und Balken dürfen nicht vermauert werden, sondern müssen frei auf dem Mauerwerk liegen. Die Verbände aller Hölzer sind so herzustellen, dass ein leichtes Auswechseln erfolgen kann.

Die Construction eines kleinen achteckigen Helmes auf quadratischem Thurm mit Giebeln zeigt Fig. III 37. A A ist das Mauerwerk des Thurmes.

B C D das Zimmerwerk eines Giebels, A E und A F die Mittelpfosten zweier

cn

14

iC

IM

//

Gl

v\V\ //7/

ui

iE

Œ.

4b

TT

<&

Fig. III 38.

anderer Giebel. G G die Helmstange, G F und G E die auf die Giebel

gerichteten Grate, welche durch die Säulen HH unterstützt werden. GK und GL die auf die Ecken gehenden Grate, welche durch die Streben M und N abgestreift werden. FE, PR und A sind die Kränze, von denen FE in der Höhe der Giebel liegt und S zur Befestigung der Helmstange dient. Der Kranz PR ist in d und der untere Kranz nebst der Lage der Mauerlatten in c dargestellt. In den hier angegebenen Stichen stehen die Sparren, welche entweder gegen die Grate auslaufen oder in Riegel gesetzt werden, welche zwischen den Gratsparren eingesetzt werden.

Einen grösseren Thurm zeigt Fig. III 38. Die Helmstange AB wird durch die zwei Kränze C und D gehalten, welche aus Zangen bestehen, die an den Gratsparren EE befestigt sind. Die Gratsparren stehen über C mit Versatz in A B. Unten ist der Kranz H auf dem Mauerlattenkranze K angebracht, in welchem nicht nur die Gratsparren, sondern auch die Sparren der Dachflächen eingezapft sind. Die Kränze F und G vollenden dann den Zusammenhalt des Thurmes. Gegen Verschieben der einzelnen Dachflächen und Verdrehungen des Thurmes schützen die zwischen den Kränzen eingesetzten Andreaskreuze MM. In dieser Weise lassen sich Helme von 30 und selbst 35 m Höhe noch ausführen.

Glockenstühle.

Die Glockenstühle müssen aus einem starken, solide verbundenen Zimmerwerke bestehen, welches im Stande ist, den Erschütterungen, durch die Schwingungen der Glocken herbeigeführt, Widerstand zu leisten. Die Glockenstühle müssen ferner auch vollständig freistehend angeordnet sein und nur durch die Balkenlage, auf welcher sie stehen, mit dem Mauerwerke

fS—i

\1.

-OL

Fig. III 39.

«■

-0—ü—g—s-¹

Fig. III 40.

Fig. III 41.

des I hurmes verbunden sein. Diese Balkenlage soll aber in dem unteren I heile des Thurmes in festem und starkem Mauerwerk gelagert sein, weshalb häufig hohe Stuhlconstructionen erforderlich werden.

Fig. HI 39 zeigt einen niedrigen Glockenstuhl für eine leichte Glocke. Die mit a a bezeichneten Hölzer sind aber dabei nicht durchaus erforderlich.

Fig. III 40 zeigt einen höheren Stuhl für zwei nebeneinander hängende Glocken undFig. III 41 einen solchen für vier Glocken leichterer Beschaffenheit.

Die erbände sind durch Schrauben und Eisenbänder zu sichern und die Ausführung des Zimmerwerkes muss in jeder Weise eine sehr solide sein.

Dacheinlattungen.

175.    i m² Einlattung mit Schindellatten, an aller

Arbeit je nach der Lattenweite .    .    . ■ Kronen

176.    1 m² Einlattung mit Ziegellatten, sammt Fuhrlohn, Nägel und aller Arbeit, und zwar:

-.22 bis —.80

—•55

—•45

1.20

—•25

55

5?

55

55

o o o

co M >0

• • •

—•30

Entschalungen.

178. 1 m² Einschalung mit gefügten, rauhen, 3 V₂ cm Bankladen .......

17g. 1 m², wie Post 178, mit gefälzten oder gespranzten Bankladen ......

180.    i ni² Stuccatureinschalung mit gefügten,

2 cm starken Feilladen......

181.    1 m² wie Post 178, mit gespranzten oder

gesprengten Feilladen.......

182.    1 m² Einschalung mit Klingauer oder

Welser Bankladen, wobei zwischen je zwei Laden Fugen von 2 bis 3 cm weit freibleiben..........

183.    1 m² Einschalung wie Post 182, jedoch

mit Feilladen......»

184.    Wenn bei Einschalungen der Gesimse

sogenannte Anzügel beigegeben werden, so kommt bei solchen Einschalungen pro Quadratmeter Gesimseinschalung zuzurechnen ..........

185.    Wenn bei den Einschalungen der Posten

178 bis 183 der Fuhrlohn nicht geleistet wird, so wird pro Quadratmeter Einschalung abgezogen .......

186.    Bei Einschalung mit Deckleisten kommt pro Quadratmeter ein Zuschlag von .

1.70

2.70

•>1

11

it

6.—

1.15

2.—

—.70

2.—

2.16

i-45

»    *35

„    .04

» —-24

Schindeleindeckung.

187.    i m² Schindeleindeckung in Doppel mit 37 bis 42 cm

langen Schindeln, sammt Einlattung......

188.    1 m² Eindeckung, wie Post 187, jedoch mit vorhandenen Schindeln »...........

Kronen 2.20

Sonstige Objecte an Dächern.

189.    Einen Dacherker für Ziegeleindeckung mit einer lichten Fensteröffnung von 1 m² auszurichten, bestehend aus dem lärchenen Stock, dann der Dachung,

nebst deren Einlattung, an aller Arbeit und Material Kronen

190.    Einen Dacherker für Schiefer- und Metalleindeckung

198.    1 m² Dachbodentreppe, wie Post 137, jedoch aus

3 y₅ cm dicken Laden.......

199.    Ein Stück lärchenes, gehobeltes Kreuz aus starkem Holze, für Wasserbodungen, bis zur Länge von 1V₂ m, sammt Hinführen und Legen ....

200.    Ein Stück weicher, gehobelter, runder Bottichdeckel, aus 3 y₅ cm starken Bankladen, bis zum Durchmesser von 1 y₂ m, sammt Zufuhr und Einrichten ....

.201. I m² Lauftreppe an der Aussenseite des Daches, aus ió cm breiten, 3 cm starken Laden, auf ⁸/₁₀ cm starken lärchenen Staffeln mit 4 cm Zwischenraum, sammt Legen und Befestigen..........

47.—

4-—

7-50

1.40

•50

2.50

1.40

7i*

cm

3-—

4.40

2.50

Herstellungen an bestehenden Objecten.

202.    i m² alten Dachstuhl sammt Einlattung oder Einschalung und Schindeleindeckung abtragen und die

. Bestandteile herablassen.........

203.    1 m² alte Ziegel- oder Schindeleinlattung oder Einschalung abtragen und das Holz herablassen .

204.    1 m² alte Schindeleindeckung ohne Einlattung abtragen

und herablassen ............

—.80

—.10

Fussbodenbelegungen und Verschalungen.

Neue Herstellungen ohne Hobeln.

Aus weichen Pfosten Aus lärchenen gefügten oder Brettern sammt    ohne

205.    i    ni    Belegung    aus 5    cm    starken Beigabe Beigabe

Tor .    . rr r 1    -NT- 1 j der lärchenen Polster

rtosten, sammt Zufuhr, Nagel und Arbeit..........

206.    1    m²    Belegung    aus 8    cm    starken

Pfosten.........

207.    I m² Belegung mit vorhandenen alten

5 bis 8 cm starken Pfosten und alten Polstern.......

208.    1    m²    Verschalung in    horizontaler

oder    verticaler    Lage    aus

starken Laden, sonst wie vor ,

209.    1 m² Verschalung aus 4 cm starken

Laden ..........

210.    1 m² Verschalung aus alten Laden —.70

Herstellungen an bestehenden Objecten.

211.    1 m² Belegung aus 5 bis 8 cm starken

Pfosten aufreissen und deponiren .    —.24    —.—

212.    1 m² Verschalung aus 3¹/. bis 4 cm starken Laden aufreissen und deponiren

Pfosten oder Brettern

2.4O

340

—.90

3V₅

cm

1.70

2.20

—.16

ohne

Beigabe Beigabe der lärchenen Polster

sammt

Kronen

2.-

3.—

—.80

1.30

1.80

—.60

Herstellungen in Stallungen.

(Inclusive Fuhrlohn, Nägel und aller Arbeit.)

213.    i m lärchener, 28 bis 30 cm im Lichten weiter Futterbarren ...............

214.    1 m, wie Post 213, aus weichem Holze ....

215.    1 m lärchene Jauchrinne, 15 cm weit.....

216.    i m lärchener, gehobelter Streitbaum, 8 cm Durchmesser ...............

217.    1 m, wie Post 216, Rothbuchen.......

218.    i m lärchene-Heuleiter oder Raufe......

219.    Eine lärchene Heuleitersprosse sammt Einmachen

220.    1 m weicher* gehobelter Staubladen aus

starken Bankladen.........

221.    Ein Stück weiches Stollenbrett aus 3¹/. cm starken

Laden, 15 cm breit und bis 2 m lang.....

222.    Eine lärchene, gedrehte, 15 cm starke Standsäule,

3 m lang, sammt Eingraben........

223.    Eine lärchene, ordinäre Standsäule, 3 m lang, von

¹²/₁₆ cm Holze, reinkantig und gehobelt, sammt Ęin-grabea...............

224.    1 m Abtheilungswand sammt Standsäulen abtragen

und ausgraben.............

3 V₅

cm

3.80    3.4O

540    5-—

1.—

-.90

2.50    2.10

3.20    2.80

—.80    —.70

—•32

—.20    —.20

Kronen

6.—

4-—

1.70

—.84

1.04

2.50

—.24

11

—.50

—.60

IO.-

5-—

225.    Eine Standsäule ausgraben.......    .    .    .    .

226.    1 m Futterbarren sammt Untersätze abtragen.....

Einfriedungen.

Planken nnd Gitter.

227.    1 bis 2 m hohe Planke mit lärchenen, ¹²/₁₆ bis ¹⁵/₂o cm Pack

hölzern, 3 nt weit entfernt, mit 3 Y₂ cm starken Laden in horizontaler Richtung geschalt..........

228.    1 m bis I % m hohe Planke mit lärchenen ¹²/₁₆ bis ¹⁵/2Q cm starken 3 m voneinander entfernten Packhölzern lärchenen ⁸/₁₀ cm starken Riegeln, Verschalung aus 3!/₅ cm starken Brettern, mit Inbegriff des Sockels und zweier durchgehender 13 cm breiter Faschen aus 3¹/\cm starken Brettern, sammt Aufstellung .

229.    1 m wie Post 228, jedoch über 1lL bis 2i/im hoch .

230.    1 m bis 2 m hohes, gehobeltes Staketengitter mit lärchenen

13 bis 16 cm starken, circa 3 m weit entfernten, am Kopfe nach Angabe abgeschrägten Säulen, 10 cm starken Riegeln und zweier durchlaufender, 10 cm breiter Faschen, die Staketen von Ziegdlatten, 10 cm weit entfernt, oben segmentförmig zugeschnitten, inclusive Aufstellung.........

231.    im einerseits gehobelte und abgefasste, 2 cm starke, 10 cm breite Fasche zum Staketengitter:

a)    sammt Befestigung.

b)    ohne Befestigung .

232.    Ein Stück Staketensprosse

a)    sammt Einsetzen

b)    ohne Einsetzen .

233.    1 m gehobelten Sockel zum Staketengitter, sammt Befestigen

234.    1 m alte Planke abtragen und deponiren, sammt Anschütten

und Stossen der Gruben und Beigabe des abgängigen Anschüttungsmateriales ..............

235.    I m Staketengitter abtragen und deponiren, sammt Anschütten

und Stossen der Gruben............

236.    1 nt² Planken mit Benützung des bestehenden Gerippes bloss

mit vorhandenen Brettern verschalen........

237.    1 m altes Staketengitter ab tragen und mit Benützung der guten

Theile wieder aufstellen.............

238.    Eine Grube für eine Säule oder Barrierestock graben, sammt

Versetzung derselben.............

—•50 —.80

3.60

4.20

5-—

4.60

-- cm^ gehobelt:

—.16 —.14

—.24 —.20 —.60

—.36

—•36

—.40

1.70

—.60

Schranken und Geländer.

239.    1 m gehobelter Schranken oder Geländer von lärchenen

Doppelschliessen vom Stamme, 1 l/l^ m hoch, mit 3 m weit entfernten verkohlten Säulen und einem Mittelriegel, sammt Eingraben .................

240.    1 m Schranken, wie Post 239, jedoch alles abgefasst .

„    ,,    240, jedoch die Säulenköpfe gedreht

241. 1 m

2.40

4-—

4.80

242.    i m Schranken, wie Post 239, jedoch von weichem, ¹⁵/₂₀ cm

starkem Holze................

243.    1    m    Schranken,    wie Post 242, jedoch abgefasst .

244.    1    m

245.    1    m

246.    1 m    Nothschranken

sammt Eingraben der Säulen...........

247.    1 m Schranken abtragen und deponiren, ohne Unterschied der

Gattung, sammt Anschütten und Stossen der Gruben und Beigabe des abgängigen Anschüttungsmateriales.....

248.    Eine Kopfsäule abdrehen und schweifen.......

249.    Einen Querriegel abfassen............

55

55

55

55

„    239, ohne Mittelriegel .

„    240, jedoch ohne Mittelriegel .    .

von lo/₂₀ cm starkem, weichen Holze,

Kronen

2.30

3-— 2.80 3.20

2.-

-.40

1.30 -.40

Barrierestöcke.

p O 00 Cn Cn

‘| ‘o-L

OO O

CO *

—.8o

—.60

250.    Ein Stück lärchbaumener, achteckig gearbeiteter, auf 90 «»verkohlter Barrierestock, 15 cm stark, 2 y« m lang, sammt Eingraben

251.    Ein Stück desgleichen wie Post 250, jedoch rund gedreht .

252.    Ein Stück lärchbaumener, rund gedrehter Barrierestock,

25 cm stark, sonst wie Post 250.........

253.    Ein Stück eichener Barrierestock, wie Post 250    .

254.    Ein Stück eichener Barrierestock, wie Post 252    .

255.    Ein Stück Barrierestock abschneiden und zum Umlegen her-

richten (ohne Schlosserarbeit)..........

256.    Einen Barrierestock, ohne Unterschied der Gattung, ausgraben

und deponiren, sammt Ausfüllen und Stossen der Grube und Beigabe des fehlenden Schuttes..........

Herstellungen im Keller.

257.    Eine rauhe Kellerdoppelthüre von 3V₅ cm starken Bankladen mit lärchbaumenem Stock aus Lichten i¹/^» weit, 2 y₄ m hoch

258.    Eine Thür, wie Post 257, ohne Stock.......

259.    Eine einfache Kellerthür, wie Post 257, sammt ¹²/₁₄ cm starkem

720

cm

starkem Holze, im

24.—

6.—

Stock, jedoch 1 m weit, 2 Y₁₀ m hoch 260. Eine Thür, wie Post 259, ohne Stock

M-—

3-—

261.    im² Kellerabtheilungswand aus 3¹/. cm starken Laden sammt

Gerippe aus lärchbaumenem, 10 cm starkem Holze, inclusive der erforderlichen Thüren..........

262.    1 m² Kellerfensterausschalung aus 3^ «»starken Laden, sammt

lärchenbaumenem Polstern und Beigabe der erforderlichen eisernen Mauerhaken.............

263.    1 ?»² Kellerfensterausschalung wie Post 262, jedoch aus 5 cm

starken Pfosten...............

2.—

2.50

3.—

Stöcke und Deckel zu Einsteigschachten sammt Hobeln, Fugen

und Einpassen.

2.40

9-—

264.    i m Schachtstock mit Falz aus lo/₂o cm starkem Lärchenholz

265.    i m Schachtstock mit Falz aus ²⁴/₂6 cm starkem Eichenholz .

266.    i m Schachtstock mit Falz aus ²¹/₂₄ cm starkem Lärchenholz

267.    1 m² Schachtdeckel aus gehobeltem 3¹/bcm starkem Bankladen

sammt Querleisten..............

268.    1 m² Deckel, wie Post 267, jedoch aus zusammengestemmten

Kienladen.................

26g. 1 m² Deckel, wie Post 267, jedoch aus lärchenbaumenen, 5 cm starken Pfosten......‘........

270.    1 m² Deckel, wie Post 267, jedoch aus lärchenbaumenen,

8 cm starken Pfosten.............

271.    1 m² Deckel, wie Post 270, jedoch aus 10 cm starken Pfosten

4-50

3-—

5-—

5-—

7.60 10.—

Herstellungen bei Brücken.

272.    1 m² weicher, dicht aneinander liegender, durchaus 10 cm hohe Belag aus ¹⁰/lo cm starkem Trauner behauten Rundholz .

273.    1 m² desgleichen, wie Post 272, aus Lärchenholz *

274.    1 m² desgleichen, wie Post 272, jedoch 12 cm hoch, aus ¹²/₁₆ cm

starkem behauten Rundholz.....*

275.    1 m² desgleichen, wie Post 274, aus Lärchenholz .

27Ó. 1 m² desgleichen, wie Post 272, jedoch 15 cm hoch, aus

starkem behauten Rundholz.........

277.    1 m² desgleichen, wie Post 276, aus Lärchenholz

278.    1 m *>cm dicker, 25 cm breiter Anzugpfosten aus Fichtenholz,

auf 3 cm eingelassen^ auf einer Seite abgefasst und mit langen Schiftnägeln befestigt.............

279.    Im 5 cm dicken, 25 cm breiten Anzugpfosten aufheben und

deponiren.................

280.    Ein Stück weiche oder lärchene Pilote in der Höhe des Wasserniveau abschneiden und die Abfälle deponiren .

281.    1 m alten Ends- oder Vorlegbaum ausheben und aufschlichten

282.    1 «î³ Brückenhölzer abtragen und deponiren......

283.    1 m alten Ends- oder Vorlegbaum an Ort und Stelle bringen

und neu anarbeiten..............

284.    1 m² alten Belag ohne Unterschied der Dimension und Holzgattung aufreissen und aufschlichten........

285.    1 m² alten Belag wieder einlegen und anarbeiten ....

286.    Für die Zuführung eines Schiffes auf das Arbeitsobject

287.    Für die Beistellung eines Schiffes sammt Gerüste, der nöthigen

Bemannung und Schiffsrequisiten pro Tag......

288.    1 m 5 cm starke, gehobelte, dreieckige Leiste aus Lärchenholz sammt Befestigen.............

10/

/20

cm

Herstellungen bei Wasserleitungen.

28g. Ein Wintergehäuse zu einem Auslaufbrunnen nach gegenwärtig gebräuchlicher Construction, sammt Schlosser- und Anstreicherarbeit und Ausfüllen mit Sägespänen.....

290. Ein desgleichen, für einen Brunnen mit zwei Ausläufen und zwei Granden................

340

5.60

4-—

6.50

5.6°

8.40

1.20

—.20

•.60

1.— 8.—

1.60

I7-—

—.14

66.—

291.    Die Ausfüllung eines Gehäuses, wie Post 289 und 290, mit

Sägespänen.................

292.    Desgleichen, eines Bassins............

293.    Ein Gehäuse für einen Hausauslaufbrunnen, wie Post 289

294.    Ein Gehäuse, wie Post 293, bloss abtragen und deponiren .

295.    Ein Gehäuse, wie Post 292, repariren, aufstellen und mit

Sägespänen ausfüllen............ .

296.    Ein Gehäuse, wie Post 292, bloss aufstellen und mit Sägespänen ausfüllen...............

3.20 24.— 32.—

4.—

10.—

7-—

Diverse Lieferungen.

297.    Ein Stück 18 cm dicke, gehobelte, abgerichtete, abgefasste

und verjüngte lärchbaumene, 4 m lange Warnungstafelsäule mit Sockel, sammt gehobelter kienföhrener Tafel mit harten Einschubleisten und Verdachung, sammt Lochgraben und Setzen..................

298.    Ein Stück solche Tafel ohne Säule.........

299.    Ein Stück Säule, wie Post 297, für Laternen mit eingearbeiteter

Rohrnuth.................

300.    Ein Stück Niveaupflock von Lärchenholz, 40 cm lang, ⁵/s cm

stark...................

301.    Ein Stück desgleichen, wie Post 300, von weichem Holze .

302.    Ein Stück lärchenbaumener Niveaupflock, 1x/, m lang, mit

Kreuz, ¹⁵/₁₅ cm stark.............

303.    Ein Stück desgleichen, wie Post 302, von weichem Holze .

304.    Eine neue gehobelte Bodenstiege, 75 cm breit, die Wangen

von 4 cm starken Laden, die Stufen aus 3 yf₂ cm starken Laden, sammt aller Arbeit, Nägel und Materiale bis 20 cm Stufenbreite, pro Stück Stufen............

305.    Ein Stück Aussteckpflock von weichem Holz, 4 bis 5 cm dick,

bis 40 cm lang ...............

306.    Ein Stück Saumpflock aus Lärchenholz für Drahtspannung,

abgefasst, mit abgerundetem Kopf, sammt gebohrtem Loch für den Draht, bis 1 m lang, ¹⁰/₁₃ cm stark......

307.    Ein Stück desgleichen, wie Post 306, bis 50 cm lang .

308.    1 zweimaligen Theeranstrich..........

309.    1 m² dreimaligen Theeranstrich..........

310.    1 m tragbare Kohlenrutsche aus 5 cm starken lärchenen Pfosten

bis 90 cm breit, mit zwei Seitenpfosten von einer Höhe bis 30 cm, sammt den nöthigen Querleisten mit starken Nägeln verbunden .................

311.    i m eichener Hackstock mit einem mittleren Durchmesser von

35 cm, die beiden Enden mit 25 mm breiten und 5 mm starken Eisenreifen beschlagen .............

312.    1 m² weiches oder hartes Brennholz einmal schneiden oder

hacken ..................

13 — 2.60

—.40 —•30

2.— —.80

3-—

—.10

1.70 1.20 —.20 —.28

6.—

9-—

Hobeln, Falzen und Abrunden von Hölzern.

313.    i m² Bretter, Pfosten oder Kantholz auf

einer Seite hobeln........

314.    1 m² desgleichen, abrunden, nach der

Krümmung gemessen.......

315.    im Falz hersteilen, ohne Unterschied der

Dimensionen..........

316.    1 m Fasche, ohne Unterschied der Dimension hersteilen.........

Weiches

Holz

—.16

—.60

—.14

—.10

Lärchen-

Holz

Kronen

—.24

—.90

—.20

—.14

Eichen-

Holz

—•32

1.20

—.28

—.20

Einige Bemerkungen über die Arbeitsverhältnisse bei Zimmermannsarbeiten, wenn das Materiale beigestellt wird.

1.    Grundrostbedielung mit Pfosten in geringer Tiefe unter dem Wasser anarbeiten, erfordert pro Quadratmeter 0*42 Zimmermannstage.

2.    Fluth- oder Durchlassbedielung bei Wehren im Trockenen mit 8 bis 10 cm dicken weichen Pfosten anarbeiten, erfordert pro Quadratmeter o*21 Zimmermannstage.

3.    Dergleichen, 16 bis 27 cm tief unter dem Wasser, erfordern pro Quadratmeter 0*463 Zimmermannstage.

4.    Alte dergleichen aufreissen und beseitigen, erfordern pro Quadratmeter 0*279 Zimmermannstage.

5.    Joch-Eisbock oder Rechen Verschalung mit weichen Pfosten oberhalb des Wasserspiegels, erfordern pro Quadratmeter 0*278 Zimmermannstage.

6.    Gedippelte, ungehobelte Schrottwände, 24 cm breit, 26 cm dick, pro Quadratmeter 1 Zimmermannstag.

7.    Dieselben Wände jedoch 29 cm breit, 32 cm dick, erfordern pro Quadratmeter 1.12 Zimmermannstage.

8.    Brückenstreu oder Belag mit ¹⁶/₁₆ cm oder ¹⁶/₂₁ cm starkem, erst abzuzimmerndem weichen Holze erfordert 1 m² an Arbeitskosten 0*67 Zimmermannstage.

9.    Brückenseiten Verschalung mit senkrechten angelegten Brettern erfordert 1 m² an Arbeit 0*28 Zimmermannstage.

10.    Gedippelte, wie Post 9, aus ungehobeltem, 24 c» breitem, 26 cm dickem, oder 29 cm breitemund 32 cm dickem weichen Holze erfordert 1 m2 an Arbeit 1*12 Zimmermannstage.

11.    1 m² Brückenstreu, nämlich 3 Stück 5*70 nt lange, 21cm breite, 16 cm hohe Streuhölzer von weichem Holze aus der Fahrbahn heben,

190 m weit verführen und schlichten, wenn hierbei 2 Zimmerleute und 2 Handlanger beschäftigt sind, sich eines geeigneten Fahrzeuges bedienen und binnen 10 Arbeitsstunden 40 Ladungen zu 3 Stück Streuhölzer im Gewichte von 420 Kilog. vollbringen, kostet an Arbeit 0*25 Zimmermannstage und 0*25 Handlangertage.

Diesem nach bezahlt man für das Ausheben und Wegführen von 1 Stück alten Streuholzes ł/₃₅ Zimmermannstage, wenn aber nur wenige dergleichen zu beseitigen sind, zwei- bis dreimal mehr.

12.    i Stück Streuholz von 57 « Länge, 21 und 160/2 Breite und Dicke erfordert an Arbeitszeit 0’034 bis O'IO Zimmermannstage.

13.    1 m³ neue Streuhölzer einlegen kostet an Arbeit o⁻04 Zimmermannstage.

14.    Wenn aber alte Streuhölzer weggeführt und bei der Rückfahrt neue Streuhölzer zugeführt und eingelegt werden, kostet 1 Stück einzulegen nebst Aushebung und Schlichtung des alten 0*06 Zimmermannstage.

Schwierigere Arbeiten dieser Art kosten dreimal mehr.

15.    Abtragen langer hölzerner Jochbrücken mit 5*70 m langen Feldern, 5/72 Breite zwischen den 16 cm breiten Geländern, wenn die Saumschwellen ‘2l/₂₁ cm stark, die 6 Endsbäume ‘²⁶/.î2 cm und der Belag 57 m lang und 1G/₂1 cm stark ist, i*io Zimmermannstage.

16.    Für 1 m Brückenlänge entfallen, wenn angenommen wird, dass die Joche stehen bleiben und nur der Oberbau abgetragen, das Gehölze aber 190 m weit verführt wird, folgende Kosten :

6 m Geländer ¹⁰/₁₃ bis ¹⁶/₁₆ cm stark abheben, w'egführen, schlichten 0*14 Zimmermannstage.

starke Saumschwellen desgleichen 0-05 Zimmer-

cm

I- 90772 ²¹/2l

mannstage.

5-40 771² Brückenstreu abheben und beseitigen 0*12 Zimmermannstage.

II- 40772 Endsbäume ²⁶/₃₂ cm stark, mittelst vorgespannter Pferdebezüge abziehen, und diese Leistung reducirt, giebt 0*76 Zimmermannstage.

Gesammtkosten der Abtragung für 1 m² Länge 1-07 Zimmermannstage.

17.    Wiederauflegen des Oberbaues derselben Brücke erfordert:

5-70772 Endsbäume zuführen und legen 0*90 Zimmermannstage.

5-40 772² Brückenstreu o*20 Zimmermannstage.

6 772 Geländer zuführen und aufstellen o* 18 Zimmermannstage.

1-90772 Saumschwellen zuführen, legen und befestigen o"02 Zimmermannstage.

1 772 Brückenherstellung erfordert 1*30 Zimmermannstage.

18.    Schrottwand aus 21 cm breitem, 24 072 hohem, gehobelten Holz pro Quadratmeter 0*57 Zimmermannstage.

19.    Desgleichen bei 21 cm breitem und 2g cm hohem ungehobelten Holze pro Quadratmeter o'28 Zimmermannstage.

20.    Dippelboden aus 21cm breiten und 240/2 hohen bezimmerten und zweimal gedippelten Balken sammt Dippeln, pro Quadratmeter I -12 Zimmermannstage.

21.    Dippelboden aus 18 bis 21 cm starken, bezimmerten, zweimal gedippelten Balken, pro Quadratmeter 0*97 Zimmermannstage.

22.    Dippelboden aus zweiseitig gezimmerten und nach der Länge entzwei geschnittenem 482:772 starken Rundholz, 1 7/2² aus 16 bis 21 cm starkem Holze nach vorstehender Art 0*83 Zimmermannstage.

23. Horizontales Stöckelpflaster von

erfordert 1 m²,

aus 16 bis 18 cm grossen Würfeln weichem, bereits gezimmerten Holz, aus Holzabfällen erzeugt, an Arbeit 1*67 bis 1*95 Zimmermannstage.

24.    Pferdestandbebrückung aus l6/₁₆fw gezimmertem Holz, ohne die separat zu berechnende Pfostenlegung, erfordert pro Quadratmeter 0*56 Zimmermannstage.

25.    Stallbebrückung in Schweineställen mit geschältem Rundholz erfordert pro Quadratmeter 0*14 Zimmermannstage.

26.    Rauhe, gefugte Pfos tenl egung mit 5%, 8 oder lo^/^cm dicken

Pfosten erfordert pro Quadratmeter 0*28,    0*32, 0*47 Zimmermanns

tage.

27.    Pfostenlegung, einerseits gehobelt und gefugt, erfordert pro Quadratmeter 0*40 Zimmermannstage.

28.    Abortwandausschalung aus 5 cm dicken, einerseits gehobelten und gespundeten weichen Pfosten erfordert pro Quadratmeter 0*56 Zimmermannstage.

29.    Fussboden aus 4 cm dicken, gefugten und gehobelten weichen Brettern erfordert pro Quadratmeter 0*28 Zimmermannstage.

30.    Fussboden aus 4 cm dicken, rauhen gefugten ungehobelten Brettern erfordert pro Quadratmeter 0*19 Zimmermannstage.

31.    Sturzboden aus rauhen gefugten Brettern ohne Uebergreifung, jedoch mit über die Fugen aufgelegten Leisten pro Quadratmeter 0*167 Zimmermannstage.

32.    Sturzboden aus gehobelten Brettern mit aufgelegten gekehlten Leisten auf den Fugen pro Quadratmeter 0*465 Zimmermannstage.

33.    Sturzboden aus gehobelten Brettern mit Uebergreifung, aus 4 cm dicken, 4 cm einander übergreifenden Brettern, pro Quadratmeter 0*279 Zimmermannstage.

34.    Dergleichen, jedoch nur aus rauhen Brettern, pro Quadratmeter O* 112 Zimmermannstage.

35.    Rohrbodenverschalung aus gespranztem, 1 bis 2²/₃ cm dicken Brett pro Quadratmeter o* 1 13 Zimmermannstage.

36.    i m² Schwartenverschalung bei Einfriedungen 0*069 Zimmer-mannstage.

37.    Wandgehölze bei Fach- oder Riegel wänden, rein behobelt,

21 cm breit und 24 cm hoch, pro Meter 0*294 Zimmermannstage.

38.    Weiches Holz für Thorstöcke, rauh gezimmert 21 cm breit,

2 7 cm dick, pro Meter 0*118 Zimmermannstage.

39.    Thorgerippe aus weichem Holze, rein behobelt, 13 bis là cm dick, jpro Meter 0*263 Zimmermannstage.

40.    Dacheinlattung unter einfache Schindeleindeckung, wenn die Schindeln 59 cm lang sind, mit 41 cm weit voneinander entfernten starken Latten, pro Quadratmeter 0*032 Zimmermannstage.

41.    Einfache Schindeleindeckung mit 59% cm langen, 8 bis gern breiten Schindeln pro Quadratmeter 0*093 Zimmermannstage.

42.    Doppelte Schindeleindeckung bei 27 cm weiter Lattung, aber ohne diese, pro Quadratmeter 0*167 Zimmermannstage.

43.    Schindeleindeckung auf krummgeformten Thürmen mit halb so langen Schindeln bei 16 cm weiter Lattung oder über einer statt den Latten angebrachten Schalung, ohne diese pro Quadratmeter 0*168 Zimmermannstage.

44.    Dachunterzüge, 32 cm breit, 34¹/₂ hoch, aus rauhem weichen Holz erfordern pro Meter 0*52 Zimmermannstage.

45.    Dachschwellen, Pfosten und Stuhlsäulen beim liegenden Stuhl erfordern sammt Abbinden, Bezimmern und Aufstellung pro Meter 0*52 Zimmermannstage.

46.    Mansardedachstuhl pro Meter 0*65 Zimmermannstage.

47.    Dachbundträme, Wechsel und Tramstiche, 18¹/1>cm breit, 21 cm hoch, oder 26 cm breit, 32 cm hoch, erfordern pro Meter an aller erforderlichen Zimmermannsarbeit und Aufstellung 0*27 bis 0*36 Zimmermannstage.

48.    Dachbrustriegel, Jagtbänder 18 bis 21 cm breit. 21 bis 24 cm hoch, erfordern an aller Zimmermannsarbeit und Aufstellung pro Meter 0*27 Zimmermannstage.

49.    Mauerbänke, Gratsparren, Stuhlsäulen in der üblichen Stärke herstellen, erfordern an aller Arbeit und Aufstellung pro Meter o*2i Zimmermannstage.

50.    Dachsparren, Kehlbalken und Riegel in der nothwendigen Stärke hersteilen erfordern an aller Arbeit und Aufstellung pro Meter 0*177 Zimmermannstage.

51.    1 m Helmstange zur Aufstellung der Blitzauffangstangen über bestehenden Gebäuden aus weichem Holz, vom Kehlbalken bis 1 m über den Dachfirst reichend, im Dachraume viereckig, unten 24, oben 13 cm stark, ausser dem Dache 12 cm im Durchmesser schwach conisch geformt, in die Kehlbalken eingezapft, an dem ausgeschnittenen Gesperre mit 2 Schiftnägeln befestigt, kostet an aller Arbeit sammt Materiale und Aufstellung 4.25 Kronen.

52.    Dacheinlattung, enge, 16 c» weit voneinander entfernt, für 37 cm lange Dachtaschen pro Quadratmeter 0*069 Zimmermannstage.

53.    Dacheinlattung für eine einfache Tascheneindeckung 21 cm voneinander entfernt pro Quadratmeter 0*055 Zimmermannstage.

54.    Desgleichen, unter kronenartiger Tascheneindeckung, die Latten voneinander 27 bis 30 cm weit entfernt, pro Quadratmeter 0*047 Zimmermannstage.

55.    Dacheinlattung unter doppelter Schindeleindeckung, mit 27 cm weit voneinander entfernten Schindellatten, pro Quadratmeter 0*039 Zimmermannstage.

56.    Dacheinlattung unter Hohlziegel bei 37 cm langen Haken, die Ziegellatten 27 cm voneinander weit entfernt, pro Quadratmeter 0*055 Zimmermannstage.

57- Lattenverschalung bei senkrechten Wänden, rauh, 16 cm voneinander entfernt, sammt Befestigung zweier hierzu gehöriger 10 cm starken Querriegel, rauh, ohne Abzimmerung derselben, pro Quadratmeter 0*092 Zimmermannstage.

58.    Dieselbe Verschalung, Latten und Riegel, alles rein gehobelt, pro Quadratmeter 0*278 Zimmermannstage zusammen.

59.    Lattenverschalung bei senkrechten Wänden, rauh, die Latten ioY₂ cm von Lattenkante zu Lattenkante weit entfernt, sammt zweier hierzugehöriger io¹/^ cm starker, rauher Querriegel ohne Abzimmerung, pro Quadratmeter 0*139 Zimmermannstage.

60.    Dieselbe Verschalung, sammt den beiden hierzu gehörigen Riegeln, alles rein gehobelt pro Quadratmeter 0‘4l8 Zimmermannstage.

61.    Ein Stück einflügelige Lattenthür, im Lichten o*8o m breite, i*go m hoch ausgehobelten Latten, an Arbeitszeit i Zimmermannstag.

An Materiale:

4l/₂ Stück 5’ 70 m lange, 4¹/₂ cm dicke Latten.

1 Stück 570 m langen, 0*22 m breiten, 4^ cm starken weichen

Pfosten, 60 Stück Nägel.

62.    1 Stück ebensolche Lattenthür, jedoch i'io m breit, 2’20 m hoch, erfordert an Arbeitszeit 1*50 Zimmermannstage.

An Materiale:

6 Stück Latten,

1 Stück Pfosten,

65 Stück Nägel.

63.    1 Stück Thürstock im Lichten rio m breit, 2*20 m hoch, erfordert an Arbeitszeit 0*5 Zimmermannstage.

An Materiale:

5V₄

8mg cm dickes, 18¹/₂ cm breites Holz.

cm

64.    1 Stück Thürstock derselben Grösse, jedoch bloss aus dicken, 31 bis 34 cm breiten, kiefernen Pfosten kostet, rauh belassen, 0*7 Zimmermannstage.

An Materiale:

8 m 34 cm breite Pfosten aus Kiefernholz.

65.    1 Stück Thürstock derselben Grösse, die inneren drei Seiten rein behobelt, an Zimmermannsarbeit o#go Zimmermannstage.

An Material erforderlich:

8 m 34 cm breite, 5¹/, cm dicke kieferne Pfosten.

66.    1 m Lattenzaun oder Stackettenwand 2⁻5 m hoch, bestehend aus 2*85 m weit auseinanderstehenden, 18 cm im Quadrat starken ausser der Erde 2*25 m hohen, oben behauenen, in der Erde rund belassenen, angebrannten, 0*65 m tief gehenden Säulen, zwei 10 bis 12 cm starken, 8 bis 10 cm in den Säulen eingelassenen Querriegeln, und senkrechter 16 cm weiter Lattung, mit 4 cm dicken, oben zugespitzten Latten, sammt Zimmerung und Aufstellen des rauh belassenen weichen Holzes, an Arbeitszeit 0‘8o Zimmermannstage.

67.    Ein Stück Brunnenrost, sechseckig, 1 m im Lichten, von 26 cm starken Erlen oder Eichenholz erfordert:

An Materiale:

7-60 m oben beschriebenes Holz, an Arbeit 2 Zimmermannstage.

68.    Ein Stück Brunnenkranz, kreisrund, 2"20 m im lichten Durchmesser, aus zwei 8 cm weichen Pfosten sammt Deckel erfordert 4-50 Zimmermannstage.

6g. Ein Stück Senkgrubenfutter von hartem Holz, m lang, 0'b$ m breit im Lichten, mit Falz, sammt weicher Fallthüre, an Arbeitslohn 2 V₂ Zimmermannstage.

70. Ein Stück Abtrittschlauchstöckel, 0*32 m im Lichten lang und breit, mit Falz herstellen, erfordert 0^35 Zimmermannstage.

An Materiale erforderlich:

3*17 m, 13 bis 16 cm starkes Eichenholz.

71.    i m Abortschlauch aus 5⁴/₄ cm dicken Pfosten, 0*32 m im Lichten breit, erfordert 0*25 Zimmermannstage, an Materiale: 4 m Pfosten, 12 Brettnägel.

72.    Gehobeltes Brückengeländer, von welchem Ausmaass immer, kostet pro Meter 0*26 Zimmermannstage.

73.    Mühl- oder Hauptschwellen (Wehrrücken, Fachbäume) bei Mühlgerinnen, Wehren, Durchlassschleusen u. dgl. aus weichem, 32 cm breitem und 37 cm dicken Holze gezimmert und gelegt, pro Meter 0-7 1 Zimmermannstage.

aus ²⁴/₂₇ cm starken oder cm starkem Holze, ungehobelt, pro Meter 0*26 bis 0*36 Zimmer-

74.    Gedippeltes Sehrottwandgehölze bei Wehrdurchlässen, Landjochen, hölzernen Brücken u. dgl., wenn dasselbe nicht nach dem Flächenmaasse berechnet wird, erfordert 29/

/ 32

mannstage.

75.    Eisbäume (Eisreiter, Eisbrecher) aus weichem Holze, 47 bis 63 cm im mittleren Durchmesser, rund belassen, erfordert pro Meter 1*06 bis 1*32 Zimmermannstage.

76.    Teichabzugsröhre mit 45 bis 60 cm weiter Oeffnung, abzurunden, auszuhöhlen, den Falz hersteilen, die Röhre auf Polster legen, erfordert pro Meter 1*06 Zimmermannstage.

77.    Alte Mühlgerinn- oder Wehrdurchlasspolster nach Ausstemmung der Zapfen abzuheben und beseitigen, erfordert pro Meter 0*53 Zimmermannstage.

Stalleinrichtungsgegenstände.

78.    Futterkrippe, aus vollem weichen Holze gehöhlt und rein gehobelt, 32 cm breit, 37 cm hoch, erfordert pro Meter 0*79 Zimmermannstage.

79.    Eine dergleichen, aus 8 cm dicken Pfosten von weichem Holze erfordert pro Meter 0*79 Zimmermannstage.

80.    Pissoirrinne, aus vollem weichen Holze, 16 cm hoch, i8¹/₂ cm breit, behobelt, erfordert pro Meter 0*35 Zimmermannstage,

81.    Eine Pferdestandsäule, rund, 16 cm im Durchmesser, aus weichem Holz rein behobelt, oben abgeschrägt, erfordert pro Meter 0*27 Zimmermannstage.

82.    Streichbaum aus weichem Holz, rund, 8 cm im Durchmesser, pro Meter 0*14 Zimmermannstage.

83.    Heuraufe mit eichenen Sprossen, die Sprossen rein gehobelt, pro Meter 0*44 Zimmermannstage.

84.    Sturzträme für offene Sturzböden, 24 cm breit, 27 cm hoch, allseitig rein behobelt, erfordern pro Meter 0*36 Zimmermannstage.

85.    Dieselben, 27 cm breit, 32 cm hoch, erfordern pro Meter 0*43 Zimmermannstage.

86.    Schrottwandbalken aus weichem Holze, o*2i cm breit, 29 cm hoch, rauh bezimmert, erfordert pro Meter 0*14 Zimmermannstage.

87.    Dieselben auf allen vier Seiten rein behobelt, erfordern pro Meter 0*176 Zimmermannstage.

88.    Fehlträme für Zimmerdecken, rauh gezimmert, 18 cm breit, 21 cm hoch, pro Meter 0*175 Zimmermannstage.

89.    Dieselben, 21 cm breit, 24 c;« hoch, pro Meter o*212 Zimmermannstage.

90.    Wandgehölze bei Fach- oder Riegelwänden, rein gehobelt, 18 cm breit, 21 cm hoch, pro Meter 0*263 Zimmermannstage.

91.    Bretterverschalung, beiderseits gehobelt, gefugt, mit aufgelegten gekehlten Leisten über den Fugen, erfordert pro Quadratmeter 0*47 Zimmermannstage.

92.    Bretterverschalung, beiderseits gehobelt und gefalzt, erfordert pro Quadratmeter 0*32 Zimmermannstage.

93.    Desgleichen, einerseits gehobelt und gefugt, erfordert pro Quadratmeter 0*24 Zimmermannstage.

94.    Desgleichen, aus rauhen, aber gefugten, 4 cm dicken, weichen Brettern erfordert pro Quadratmeter o* 14 Zimmermannstage.

95.    Bretterverschalung aus rauhen, ungefugten, 3Y₂ cm dicken weichen Brettern erfordert pro Quadratmeter o* 1 o Zimmermannstage.

96.    Dachrinne aus 18 bis 21 cm breitem dicken Holze sammt Einziehen und mit Theer anstreichen, erfordert pro Meter 0*71 Zimmermannstage.

97.    Desgleichen, aus 32 cm breitem und 32 cm dickem Holze erfordert 1 *06 Zimmermannstage.

98.    Kehlrinnenschalung, zwei oder drei Bretter breit, erfordert pro Meter o*i8 bis 0*22 Zimmermannstage.

99.    Dachsattelrinnenschalung, drei Bretter breit, erfordert pro Meter 0*20 Zimmermannstage.

100.    Altes Dachgehölze wieder abbinden und neu verwenden, erfordert pro Meter 0*31 Zimmermannstage.

101.    Alte Dachbundträme als Sturzträme neu zu verwenden, erfordert an Arbeit pro Meter 0*178 Zimmermannstage.

102.    Altes Dachgehölze zu Fehlträmen oder Thürstöcken neu zu verwenden, erfordert an Arbeit pro Meter 0*14 Zimmermannstage.

103.    Alte Dach anschieb linge anarbeiten und wieder neu zu verwenden, an Arbeit pro Meter 0*08 Zimmermannstage.

104.    Dachfenstergehölze, Dachanschieblinge aus io¹/, breitem,

13 cm hohem weichen Holze erfordert pro Meter an aller Arbeit 0*09 Zimmermannstage.

105.    Dachanzüge oder Anschieblinge aus Latten erfordern pro Meter an aller Arbeit 0*03 Zimmermannstage.

106.    Thurmbögen aus zweifach übereinander gelegten, im Stoss gefalzten Falzbrettern erfordern pro Meter 0*53 Zimmermannstage.

107.    Helmstange, aus weichem Holz, rein bezimmern und oben conisch zuspitzen, erfordert pro Meter an Arbeit 0*23 Zimmermannstage.

108.    Dach- und Thurmgesims 32 bis 39 cm hoch und 32 cm ausladend, aus weichem Holze herstellen, erfordert pro Meter an Arbeit 0*66 Zimmermannstage.

109.    Gesims, aus Viertelstab und Riemchen bestehend, aus 10 bis 13 cm starkem weichen Holze erfordert an aller Arbeit pro Meter 0*21 Zimmermannstage.

i 10. Staubladen als Verkleidung statt eines Gesimses, rauh, sammt Befestigen, jedoch ohne Beigabe der Nägel, pro Meter 0*07 Zimmermannstage.

ui. Ein Stück Dacherker oder Aufzug, viereckig, rio« breit, 1*90 m hoch, im Lichten, erfordert an Materiale 33 m. 13 bis 16 cm starkes weiches Holz zu dem Gestelle, g¹/^ m. 10Y₂ cm bis 13 cm starkes Holz zu den Anzügen. 8 Stück Anzugsnägel. An Arbeitslohn 4 Zimmermannstage.

112.    Ein Stück Bodenfenster oder viereckige Dachlucke, 0*851» breit, 0*50 m hoch im Lichten, erfordert ohne Fensterladen an Arbeit 1 Zimmermannstag.

An Materiale: 3*201»    13 cm starkes weiches Holz zu dem Vorder

gestelle, 5 m 10*50 bis 13 cm starkes Holz zu den Anzügen.

113.    Stiegenstufe aus vollem weichen Holze (Stiegenblockstufe), 27 bis 2g cm breit, 16 bis 21cm hoch, rauh und ungehobelt, erfordert pro Meter 0*27 Zimmermannstage.

114.    Dergleichen, vorne und oben rein behobelt, erfordert pro Meter 0*32 Zimmermannstage.

115.    Stiegenstufe aus 7 cm dicken, kiefernen Pfosten, 32 bis 37 cm breit, 16 cm hoch, rein behobelt, mit Rundstab und Futterbrett, erfordert pro Meter 0*40 Zimmermannstage.

116.    Dergleichen, ohne Futterbrett, erfordert pro Meter 0*32 Zimmermannstage.

117.    Stiegenstufe aus Falzbrettern von weichem Holze, ohne Rundstab und ohne Futterbrett, 32 bis 37 cm breit, 16 cm hoch, rein behobelt, erfordert pro Meter 0*26 Zimmermannstage.

IOV2

breit,

32 cm hoch, gehobelt, erfordern pro Meter 0*40 Zimmermannstage.

cm

118.    Stiegenwangen oder Zangen, geradlinig,

Abtragungsarbeiten.

119.    Alten Dippelboden aufbrechen und das Materiale beseitigen und deponiren, pro Quadratmeter 0*139 Zimmermannstage.

120.    Alten Sturzboden sammt Trämen aufheben, beseitigen, das brauchbare Materiale deponiren, pro Quadratmeter o*l86 Zimmermannstage.

121.    Alten Fussboden aufreissen und sammt Polstern beseitigen, das brauchbare Materiale deponiren, pro Quadratmeter 0*093 Zimmermannstage.

122.    Alte Dacheinlattung unter Dachtaschen und Holz abreissen, die noch brauchbaren Latten deponiren, pro Quadratmeter 0*017 Zimmermannstage.

123.    Altes Schindeldach sammt Lattung abreissen, beseitigen, die noch verwendbaren Schindeln und Latten deponiren, pro Quadratmeter 0*05 Zimmermannstage.

Deckenconstructionen.

Deckenconstruction mit rauhen Sturzträmen und rauher Sturzbodenlegung aus 30 mm starken, weichen Brettern, mit Ueberlattung der Bretterstossfugen, pro Quadratmeter:

124. Bei 2*5 bis 4 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0*34 Zimmermannstage.

Zusammen —.

An Materiale:

i m 15 bis 20 cm starke Träme; 3 m 34 cw breite Bretter;

3 m 5 cm dicke Latten;

12 Stück Brettnägel;

18 Stück Lattennägel.

125. Bei 5 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0‘35 Zimmermannstage.

An Materiale:

1 m 18 bis 21 cm starke, rauhe Träme;

Bretter, Latten und Nägelerforderniss wie bei vorhergehender Post. Zusammen —.

126. Bei 6m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0'3Ó Zimmermannstage.

An Materiale:

1 m 21 bis 24 cm starke Träme;

Bretter, Latten und Nägelerforderniss wie bei Post 124. Zusammen —.

127.    Bei 7 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0*37 Zimmermannstage.

An Materiale:

1 m 24 bis 26 cm starke Träme;

Bretter, Latten und Nägelerforderniss wie bei Post 124.

Zusammen —.

128.    Bei 8m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0*38 Zimmermannstage.

An Materiale:

1 m 26 bis 30 cm starke Träme;

Bretter, Latten und Nägelerforderniss wie bei Post 124.

Zusammen —.

Deckenconstruction wie Post 124 bis 128, jedoch mit gehöhlten und abgefassten Trämen und gehobelter Sturzbodenlegung, aus 35 mm starken Brettern, mit Uebergriff der Bretter zur F ugendeckung:

129.    Bei 2’5 bis 4«! Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0'52 Zimmermannstage.

An Materiale:

Tram, Bretter, Latten und Nägelerforderniss wie bei Post 124 bis 128.

Zusammen —.

130. Bei 5 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0*54 Zimmermannstage.

An Materiale:

Träme, Bretter, Latten und Nägelerforderniss wie bei Post 124 bis 128.

Zusammen —.

131- Bei 6 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0'55 Zimmermannstage.

An Materiale:

Träme, Bretter, Latten und Nägelerforderniss wie bei Post 124 bis 128. Zusammen —.

132. Bei 7 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0-56 Zimmermannstage.

An Materiale:

Träme, Bretter, Latten und Nägelerforderniss wie bei Post 124 bis 128.

Zusammen —.

133.    Bei 8 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0’57 Zimmermannstage.

An Materiale:

1 m 26 bis 30 cm starke Träme;

Bretter, Latten und Nägelerforderniss wie bei Post 124 bis 128. Zusammen —.

Deckenconstruction mit einfacher Sturzdecke aus rauhen Trämen, rauhen Sturzboden aus 30 mm und Rohr-bodenanschalung aus 20 mm starken, weichen Brettern, pro Quadratmeter :

134.    Bei 2'5 bis 4 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0‘40 Zimmermannstage.

An Materiale:

1 m 15 bis 20cm starke Träme;

3 m o*34 cm breite Bretter;

3 m 0’34 cm breite, 2 cm dicke Bretter; 3 m S°m dicke Latten;

24 Stück Brettnägel;

18 Stück Lattennägel.

Zusammen —.

135. Bei 5 m Tracttiefe erfordert an Arbeit: 0'42 Zimmermannstage.

An Materiale:

1 m 18 bis 21 cm starke Träme;

erforderliches Bretter-, Latten- und Nägelmateriale wie bei Post 134. Zusammen —.

136.    Bei 6m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0*44 Zimmermannstage.

An Materiale:

I m 21 bis 24 o» starke Träme;

erforderliches Bretter-, Latten- und Nägelmateriale wie bei Post 134. Zusammen —.

137.    Bei 7 m Tracttieie erfordert an Arbeit:

0*45 Zimmermannstage.

An Materiale:

1 m 24 bis 26 cm starke Träme;

erforderliches Bretter-, Latten- und Nägelmateriale wie bei Post 134. Zusammen —.

138. Bei 8 w Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0‘4Ó Zimmermannstage.

An Materiale:

iw 26 bis 30 cm starke Träme;

Bretter-, Latten- und Nägelmateriale wie bei Post 134.

Zusammen —.

Deckenconstruction mit doppelter Tramlage, wobei sowohl für den Fehlboden als auch für den Rohrdeckenverputz selbstständige Träme eingelegt werden, mit 30mm starken Fehlboden und 20 mm starker Rohrbodenschalung pro Quadratmeter:

13g. Bei 2V2 bis 4 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0-56 Zimmermannstage.

An Materiale:

1 m 15 bis 20 cm starke Träme;

1 m 11 bis 16 cm starke Träme ;

3 ;« 34 cm breite, 35 mm dicke Bretter; 3'5» 34 cm breite, 20 mm dicke Bretter; 3 m 5 cm dicke Latten ;

24 Stück Brettnägel;

18 Stück Lattennägel.

Zusammen —.

140. Bei 5 m Tracttiefe erfordert an Arbeit: 0*57 Zimmermannstage.

An Materiale:

1 m    18    bis    2 1 cm    starke    Träme ;

1 m    ii    bis    16 cm    starke    Träme;

das nöthige Bretter-, Latten- und Nägelmateriale wie bei Post 139. Zusammen —,

141.    Bei 6m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

CV58 Zimmermannstage.

An Materiale:

1 m    21    bis    24 cm    starke    Träme;

1 m    11    bis    16 cm    starke    Träme ;

das nöthige Bretter-, Latten- und Nägelmateriale wie bei Post 139. Zusammen —.

142.    Bei 7 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0-59 Zimmermannstage.

An Materiale:

I m 24 bis 26 cm starke Träme;

I m 15 bis 20cm starke Träme;

Bretter-, Latten- und Nägelmateriale wie bei Post 139.

Zusammen —.

143.    Bei 8 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

o-6o Zimmermannstage.

An Materiale:

iw 26 bis 30 cm starke Träme; iw 15 bis 20cm starke Träme:

Bretter-, Latten- und Nägelmateriale wie bei Post 139.

Zusammen —.

Dippelboden aus geschnittenen Hölzern, wobei das Stammholz auf zwei Seiten rein behaut und in der Mitte zersägt wird, sammt aufziehen, auflegen, zweimal abdippeln, nebst Beigabe der Keile, pro Quadratmeter:

144.    Bei 2Y2 bis 4m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0*72 Zimmermannstage.

An Materiale :

5 m 21 cm breite, 13 cm hohe Dippel.

Zusammen —.

145.    Bei 5 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0-83 Zimmermannstage.

An Materiale:

5 m 21 cm breite und 15 cm hohe Dippel.

Zusammen —.

146.    Bei 6 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0-94 Zimmermannstage.

An Materiale:

4*5 m 24 rw breite und 18 cm hohe Dippel.

Zusammen —.

147.    Bei 7 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

1-03 Zimmermannstage.

An Materiale:

4'5 m 24 cm breite und 21cm hohe Dippel.

Zusammen —.

148.    Bei 8 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

I-IO Zimmermannstage.

An Materiale:

4-5 m 24 cm breite und 24 cm hohe Dippel.

Zusammen —.

149.    Bei gm Tracttiefe erfordert an Arbeit:

1*15 Zimmermannstage.

An Materiale:

4*5 m lange, 24 «» breite und 26 cm hohe Dippel.

Zusammen —.

150.    Bei 10 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

I "20 Zimmermannstage An Materiale:

4‘5 m lange, 24 cm breite und 30 cm hohe Dippel.

Zusammen —.

Deckenconstruction mit doppelter Tramlage und doppeltem Sturzboden, wo gleichzeitig der Sturzboden als Fussboden benützt und auf Nuth und Feder gespundet ist, inclusive Rohrbodenschalung, pro Quadratmeter:

151.    Bei 2'5 bis 4 m Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0^87 Zimmermannstage.

An Materiale:

1 m 15 bis 20 cm starke Träme;

1 m 11 bis 16 cm starke Träme;

37« 34 cm breite und 35 mm dicke Bretter;

Zusammen —.

7 m 34 cm breite und 25 mm dicke Bretter; 36 Stück Brettnägel.

152. Bei 57« Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0-89 Zimmermannstage.

An Materiale:

I m 18 bis 21 cm starke Träme;

1 7/7 11 bis 16 cm starke Träme; Brettmateriale und Nägel wie bei Post 115.

Zusammen —.

153.    Bei 6 7/7 Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0-90 Zimmermannstage.

An Materiale:

1 m 21    bis    24 C777    starke    Träme;

1 m 11    bis    là cm    starke    Träme;

Brettmateriale und Nägel wie bei Post 151.

Zusammen —-.

154.    Bei 77/1 Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0'92 Zimmermannstage.

An Materiale:

1 in 24    bis    26 cm    starke    Träme;

I 7/7 16    bis    21 cm    starke    Träme ;

Brettmateriale und Nägel wie bei Post 151.

Zusammen —.

155.    Bei 8777 Tracttiefe erfordert an Arbeit:

0*94 Zimmermannstage.

An Materiale:

17/7 26 bis 30 C777 starke Träme;

1 777 16 bis 21 cm starke Träme; Brettmateriale und Nägel wie bei Post 151.

Zusammen —.

Diverse Herstellungen erfordern an Zimmermannsarbeit:

156.    Verzahnter oder verkeilter, gesprengter Tragrost, 30 cm breit, 62 cm hoch, aus zwei Zahnhölzern bestehend, sammt Legen, pro Quadratmeter 0’66 Zimmermannstage.

157.    Ein dergleichen, dreifach zusammengesetzt, 32 cm breit, 60 cm hoch, erfordert 1*05 Zimmermannstage.

158.    Tramholz, rauh, aus weichem Holz, 32 cm breit, 37 cm hoch, erfordert o⁻395 Zimmermannstage.

159.    Dasselbe, allseitig rein abgehobelt, erfordert pro Meter 0^5 3 Zimmermannstage.

160.    Sturzträme aus weichem Holz, rauh abgezimmert, und zwar 24 cm breit, 27 cm hoch, erfordert pro Meter 0^27 Zimmermannstage.

161.    Dieselben, 29 cm breit, 32 cm hoch, erfordert pro Meter 0^35 Zimmermannstage.

162.    1 777, 26 cm breite und dicke abgezimmerte Unterschwelle von weichem Holz (2 bis 4-5 m) unter dem Horizonte über die vorgerichteten Pfahlzapfen schrotwichtig auflegen, sammt Zutragen, Maassnehmen und Austheilung der Zapfenlöcher, Nachbesserung der fehlerhaften Pfahlzapfen mit der Zwerghacke in einer wasserleeren Fundamentgrube, mit Einrechnung der Meistergebühr und Werkzeugabnützung erfordert 0*09 Zimmermannstage.

163.    1 m 26 cm breite und dicke abgezimmerte Rostoberschwelle, von weichem Holz abbinden, mit 4 cm tiefen, 1 m voneinander entfernten Kammzähnen zu versehen, ebenso in die Unterschwellen dergleichen Kammzähne einzuhauen, die Oberschwellen schrotwichtig aufzulegen, wenn das Holz 40 m weit zugetragen werden muss, die (2 bis 4*5 m) tiefe Fundamentgrube kein Wasser enthält und Meistergebühr und Werkzeugabnützung mit eingerechnet wird, kostet er 18 Zimmermannstage.

164.    1 in 26 cm breite und dicke Unterschwelle bei Grundrösten aus weichem Holz zu zimmern, die Zapfenlöcher 1 m weit auseinander auszutheilen, einzuhauen, von dem 40 m weit entfernten Zimmerplatz auf die Baustelle zuführen, über die Pfahlreihen aufzulegen, wenn die Arbeit über dem Wasserspiegel geschehen kann und kein besonderes, Gerüste dazu benöthigt wird, sammt Werkzeugabnützung und Meistergebühr kostet 0'27 Zimmermannstage.

165.    1 in 26 cm breite und dicke Rostoberschwelle oder Zange aus weichem Holz zu zimmern, zu der Fundamentgrube zutragen, alle I ni weit mit einem 4 cm tiefen Kammneste zu versehen, damit beide Hölzer, Ober- und Unterschwelle 8 cm tief in einander verkämmt werden, schrotwichtig über die Unterschwellen aufzulegen, wenn die Arbeit über dem Wasser und ohne eine besondere Gerüstung geschehen kann, sammt Werkzeugbenützung und Meistergebühr erfordert 0*20 Zimmer

mannstage.

Hölzerne Röhren von 4 bis 5 cm innerer Weite werden mit Anwendung des schneckenförmigen oder steierischen Bohrers erzeugt; zu breiteren Röhren braucht man anfänglich den schneckenförmigen, dann den löffelförmigen Bohrer oder Nachbohrer. Bei Röhren von weichem Holze reicht bis 8 cm Bohrweite ein geübter Arbeiter hin, um mittelst des im Auge des Bohrers eingesteckten Querhebels über dem gewöhnlichen Bohrstuhle die Höhlung zu erzeugen, bei 8 bis 13 cm Bohrweite sind zwei, bei 14 bis 21 cm Bohrweite drei Arbeiter zum Drehen des Werkzeuges erforderlich.

Man bohrt von beiden Enden gegen die Mitte. Bei grösserem Bedarf an Röhren bedient man sich der Bohrmaschinen, die etwa 400 bis 500 Kronen kosten, und die Bohrung um den halben Preis verrichten lassen:

1 m

166.    bei 5 cm Durchmesser

8 cm

10 cm 13 cm 16 cm 18 cm 21 cm

kostet sammt Aufsicht ohne Werkzeugabnützung:

0*045 Zimmermannstage 0*088

o*i 8

0*20

0*20

0-35

0*44

Mit Werkzeugabnützung aber:

5 cm Durchmesser......

8 cm    „    ......

io cm    „    ......

13 cm    „    ......

»    16 cm    „    ......

19 cm    ,,    ......

179.    „    21    „    .......0-56    „

180.    Ein Stück zweiflügeliges Scheuerthor, im Lichten 5’30 m breit, ,

3*80 m hoch, aus rauh bezimmertem Holz, äusserlich mit einer einerseits gehobelten Verschalung mit einer kleinen, 1 m breiten und 2 m hohen Eingangsthür versehen, das Thorgerippe construirt, erfordert:

6 m 21 bis 24 cm starkes Eichenholz zur Schwelle;

1 m erfordert 0*178 Zimmermannstage;

6*95 m 16 bis 18 cm starkes Eichenholz zu den zwei Drehständern;

I m erfordert 0*4 Zimmermannstage;

16 m 16 und 16 cm starkes weiches Holz ;

ferner 24 m 13 bis 16 cm starkes weiches Holz zu dem Thorgerippe;

I    m erfordert 0*27 Zimmermannstage;

20*4 m'² einerseits rein behobelte, andererseits rauh belassene Bretterschalung, hierzu erforderlich 12 Stück 4 cm dicke, 31 cm breite, 5*70 m lange Falzbretter pro Quadratmeter an Arbeitslohn sammt Material;

II    Stück 2 Yg cm dicke und 5*70 m lange Latten zur Ueber-deckung der Fugen;

160 Stück ganze Brettnägel;

60 Stück halbe Brettnägel;

19 Kilog. Eisen zu den Beschlägen;

überdies noch 2 Stück Langbänder, 2 Kegel, eine Anlegkette mit Kloben und 2 Vorhängschlösser zum Thor und Eingangsthürchen ;

an Arbeitszeit 12 Zimmermannstage.

Zusammen —.

181.    1 Stück Hofeinfahrtsthor, zweiflügelig, von der Grösse des vorangehenden, zur Hälfte der Höhe verschalt, zur Hälfte gelattet, sonst wie zuvor construirt, erfordert 9 Zimmermannstage.

182.    Ein Stück Hauseingangsthür, einflügelig, i*io m breit, 2*20 m hoch im Lichten, von weichem Holz, mit beiderseits gehobelten Brettern verschalt, erfordert:

2*5 w³ 4 cm dicke Falzbretter;

2*5 m² Tischlerbretter;

90 Stück Schalnägel;

30 Stück Brettnägel;

an Arbeitszeit 3*50 Zimmermannstage.

Zusammen —.

1S3. Ein Stück zweiflügelige Hauseingangsthür, 1*26 m breit, 2*20 m hoch im Lichten, mit beiderseits gehobelten Brettern verschalt, erfordert:

3 Stück Falzbretter;

5    Stück schwache Bretter;

Y₄ Stück Pfosten zu der Schlagleiste;

120 Stück Schalnägel;

30 Stück Brettnägel; an Arbeitszeit 5 Zimmermannstage.

Zusammen —.

184.    Ein Stück Thüre, einflügelig, 0‘8o m breit, l⁻go m hoch im Lichten, mit gehobelter und gespundeter Verschalung über die Fugen gelegten, gekehlten Leisten erfordert:

dicke, 0*31 m breite und 5-80 m lange Bretter;

cm

3 7₂ Stück 4 40 Stück Brettnägel; an Arbeitszeit 1*50 Zimmermannstage.

Zusammen —.

185.    Ein Stück zweiflügelige Thür, i*io m breit, 2'io m hoch im Lichten, aus weichem Holz, mit gehobelter und gespundeter Verschalung mit aufgesetzten gekehlten Leisten erfordert:

An Materiale:

6    Stück 4 cm dicke, 0^32 m breite und 5*80 m lange Bretter;

14 m Fugleisten;

40 Stück Brettnägel; an Arbeitszeit 2 Zimmermannstage.

Zusammen —.

Span gierarbeiten. Taglohn.

Kronen

5-—

2.20

1.60

1.    Ein Gehilfentag

2.    Ein Taglöhnertag

3.    Ein Lehrlingstag

Materialien.

—•44 1.20 1.30 —.46

—•50

—•54

—.66

—•50

—    .80

—•3°

—    .40 —.10

—    .60 1.20

5-

4. Eine Tafel Weissblech (Doppelformat) 53 cm lang, 38 cm breit „ mattweisses Rinnenblech, 76 cm lang, 53 cm breit

6.    „    „ Rinnenglanzblech, 76 cm lang, 53 cm bi'eit

7.    1 Kilog. steierisches Schwarzblech.........

8.    1 Kilog. verzinktes Eisenblech in Tafeln, 65 cm breit,

1 m lang.................

9.    1 Kilog. Zinkblech..............

10.    9 Kilog. gewalztes Blei............

11.    1 Kilog. Gussblei..............

12.    1 Kilog. Löthzinn..............

13.    1 Kilog. Kolophonium.............

14.    I Kilog. Salzsäure..............

15.    1 Kilog. harte Holzkohlen............

16.    1 Kilog. Oelkitt...............

17.    1 Kilog. geschlagener Miniumkitt .........

18.    1 Kilog. Firnissfarbe...........

19.    1 Packet Blechnieten...........

20.    1 Stück Dachrinnenhaken aus Eisen sammt Nägel :

a) für 80 cm weite Rinnen, circa 1 Kilog. schwer . ■ b) „ 65 cm c) „ 50 cm

21.    1 Stück verzinkten Dachrinnenhaken sammt Nägel :

a)    für 80 cm weite Rinnen, 1 Kilog. schwer .

b)    „ 65 cm

c)    „ 50 cm

22.    1 Stück verzinktes Rohrschelleisen :

„ ³/₄ Kilog.    „

„ y₂ Kilog.    „

„ :v₄ Kilog. » y₂ Kilog.

r>

Kronen 1.20 —.00

-.40

- -30 —.20

—.60

~-44

—.30

a)    für Rohre 20 cm weit

b)    » n

C) V)

à)

15 cm 13 cm 10 cm

23.    1 Stück Rohrhaken:

a) für Rohre 20 cm weit

1.20 1.04 —.90 —.76

b)

c)

à)

15 cm „ 13 cm „ 10 cm

e)

5 cm n

24.    i Stück verzinkter Rohrhaken :

a)    für Rohre 20 cm weit

b)    „

c)    y>

à) n

e) n

25.    1000 Stück Decknägel 2Ó. 1000

••

—.30 —.28 —.24 —.20

—.16

15 cm „ 13 cm „ IO cm

5 cm »

verzinkte Decknägel

—    .40 —-36 —•32 —.28

—    .24 —.90

2.—

Bauarbeiten,

Arbeiten in Weissblech.

27.    1 m² flache Dacheindeckung', dann Ichsen, Zwischenrinnen, Dachsäume, Feuer- und Brandmauern :

a)    mit Weissblech, Post 4 ....    ......

b)    mit Rinnenblech, Post 5..........

28.    1 nr geschweifte Thurmeindeckung mit Weissblech, Post 4 .

29.    1 m Hängerinne von starkem Schlüsselblech mit eingezogenen Eisenstangen an beiden Seiten nebst den nöthigen Rinnenhaken :

a)    53 cm im Umbug weit...........

b)    38 cm „    „    „...........

Stück Vorkopf zu Hängerinnen, Post 29

Gj

g.

30.    1

31.    I m Dachsaumrinne von Rinnenblech, Post 5, mit eingezogenen Eisenstangen, jedoch mit Rinnenhaken, Post 20:

a) 76 cm im Umfange weit....... .    .

h) 65

■c) 50 cm

cm

4.50 4- —

32. Ein Stück Vorkopf zu Dachsaumrinnen, Post 31    .

„    „ Einlaufstutzen vom Dachsaume bis in die Boden

rinne bis 1 m Länge nebst den Stutzen, von der Dachrinne bis in den Saumstutzen 20 cm weit......

34.    1 m Abfallrohr von Weissblech, Post 4, nebst Rohrhaken, Post 23:

a)    20 cm Durchmesser............

b)    15 cm »    ............

c)    10 cm    }J    ............

<0    5 cm „    .    ...........

35.    1 m² Gesimsabdeckung von Weissblech, Post 4 :

a) bis 20 cm verstreckter Breite.........

33-

b) v 53 cm n    t) .........

36. Ein Stück stehendes Dachfenster von Rinnenblech mit hölzernen Fensterrahmen, Beschlag, Aufspreizstangen und Kloben, 55 cm im Quadrat:

a)    bis 1 m Länge des Wasserstreifens, im Buge gemessen

b)    „

i xj₁m Länge des Wasserstreifens, im Buge gemessen 37. Ein Stück liegendes Dachfenster, der Stock von Holz mit Weissblech überzogen, der Fensterrahmen von Eisen mit Charnieren, Aufspreizstange und Kloben, 60 cm im Quadrat

meter

Kronen

1.30

3-3°

2.40

2.IO

1.40

o o

rO CO

vd A

13 50 18.—

12.—

Arbeiten mit Schwarzblech.

38.    1 m² flache Dacheindeckung, dann Ichsen, Dachsäume mit

65 cm breiten und 1 m langen, 3 Kilog. schweren Tafeln

Arbeiten mit Zinkblech.

Das Gewicht des Zinkbleches wird in glatten Tafeln ohne Beigabe von Nebenmaterialien gerechnet und beträgt:

3.6°

Fabri-

kations-Nr.

Dicke der Tafeln in Millimeter

Gewicht

pro Quadratmeter in Kilogramm

Neue

Scala

Alte

Scala

Neue

Scala

Alte

Scala

F abri-kations-Nr.

Dicke der Tafeln in Millimeter

Gewicht

pro Quadratmeter in Kilogramm

Neue

Scala

Alte

Scala

Neue

Scala

Alte

Scala

10

11

12

13

O'IOO 0100

O7O

roo

i'3°

r6o

175

2'IO

2'45

2-80

070

roo

170

14

15

16

18

19

20

21

3-15

3-50

406

4- 62

5- 18

22

23

24

25

26

0820

0-950

1-080

I-2IO

1-340

1-470

i-6oo

1-780

1- 960

2- 140 2-320 2-500 2-680

0-932

1-025

1-119

1-309

1- 497 1-686 i‘873

2- 062 2-252 2‘439 2-631

2- 817

3- 000

574

6-52

Die angegebenen Einzelgewichte sind als Durchschnitt bei Abwage einer grösseren Tafelzahl zu betrachten, wobei in der Regel 10 Tafeln zur Ausmittelung des Durchschnittsgewichtes abzuwägen sind.

3g. i m² Eindeckung der Säume und Ichsen :

Kronen

3.8°

4-20

4-—

4-50

4.80

3-4°

3-3°

3-7°

3.8°

4.10

3.60

4-—

2.80

4.20

3-7 o 2.10

4-50

1-40 --'20

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Scala.......

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Scala.......

40.    1 m² Eindeckung der Brand- und Feuermauern, dann der Rauchfang-, Lichthof-, Mauer- und Oberlichteinfassungen :

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Scala.......

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Scala.......

41.    1 m² Zwischen- und Attikarinnen von Zinkblech Nr. 14,

neue Scala................

42.    1 m² flache Dacheindeckung, doppelt gefalzt, bei Dachflächen von über 40 m² mit Zinkblechtafeln, 80 cm breit und 2 m lang :

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Scala.......

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Scala.......

43.    1 in², wie Post 42, jedoch mit Zinkblechtafeln, I m breit und 2 m lang :

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Scala.......

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Scala.......

44.    1 m², wie Post 42, jedoch bei Dachflächen unter 40 m² :

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Scala.......

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Scala.......

45.    1 m², wie Post 43, jedoch bei Dachflächen unter 40 m² :

a)    mit Zinkblech    Nr. 12,    neue Scala.......

b)    mit Zinkblech    Nr. 13,    neue Scala.......

46.    1 m² flache Dacheindeckung auf trapezförmige (französische) Leisten sammt Beigabe der Holzleisten, mit Zinkblechtafeln und Haften aus zweimal mit Oelfarbe gestrichenem oder verzinktem Eisenblech, 80 cm breit und 2 m lang :

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Scala.......

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Scala .......

47.    1 in², wie Post 46, jedoch mit Zinkblechtafeln, 1 m breit und 2 m lang :

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Scala.......

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Scala.......

48.    1    m²,    wie Post 46,    jedoch    mit rechtwinkeligen    (deutschen)

Leisten :

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Scala.......

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Scala.......

49.    1    m²,    wie Post 47,    jedoch    mit rechtwinkeligen    (deutschen)

Leisten :

a)    mit    Zinkblech    Nr.    12,    neue    Scala.......

b)    mit    Zinkblech    Nr.    13,    neue    Scala.......

50    1 m Leistenkappe zu Post 46, 47, 48 und 49.....

51.    I m rechteckige oder trapezförmige Leisten......

52.    Ein Stück Einlaufstutzen, wie Post 33, von Zinkblech Nr. 13,

nach (Fig. III 42 bis 47), 20 cm weit ....    5.40 bis

53.    I m Steh-, Dunst- und Abfallrohre von Zinkblech Nr. 12, nebst Rohrhaken, Post 24, wobei 2 zu 2 m je ein Haken sammt Band zu rechnen sind :

a)    20 cm Durchmesser

55.    Ein Stück liegendes Dachfenster, mit einem Deckel von

Zinkblech Nr. 13, neue Scala...........

56.    Ein Stück Wassersammelkessel sammt Deckel, 50 cm hoch,

50 cm Durchmesser oder 40 cm im Quadrat, obere und untere 16 cm lange und 20 cm weite Stutzen.....

57.    1 m² Ausfütterung hölzerner Bodenrinnen von

Nr. 12, neue Scala..........

. I m² Bodenrinnen-Eindeckung und Vorköpfe . 1 m² Gesimseindeckung mit Zinkblech Nr. 12, nach Fig. 62 a und 62 b neue Scala, bis zu einer verstreckten Breite von 25 cm ....    ........

CO O' >0 10

féy

11

Kronen

3-50 2.40 2. IO

I.7O

I.O4

12.— bis 400.—

Zinkblech . 2.60 bis

¹4-

11.20

4-—

5'

6. —

M1K

•... :

Ri

fjp-

'ii

III

Fig. III 42.

Fig. III 43.

Fig. III 44. Fig. III 45-

Fig. III 46 und 47.

6o. i m', wie Post 59, über 25 cm Breite:

ä) von Zinkblech Nr. 12, neue Scala b) von Zinkblech Nr. 13, neue Scala I. [ m² Gesimsstirnbleche sammt Haken

o vO

5.20

5-40

5-70

. 1 m einfach profilirter Zierladen von Zinkblech Nr. 15, neue Scala, nach Fig. 63 bis 65, nebst Beigabe der Eisenhaken:

6.'— bis

a) bis zur Höhe von 50 cm

V) » »

„    40 cm ....

„30 cm ....

63. Ein Stück Acroterie als Aufsatz zu

Fig. III 66...........

6    Ein Stück Bogen mit Rosette zu Post 62 ...    5-3° »

6    Ein Stück Bogen mit Thierkopf zu Post 62 .    9.80 „

6    1 m Sima (Rinnleiste) Verkleidung, nach Fig. III 67 bis 69,

25 bis Ą.ocm hoch, von Zinkblech Nr. 15, neue Scala 7.50 bis 67. i in, wie Post 66, jedoch mit Blattornamenten verziert, nach

Fig. III 70.............

67 a. Ein Wasserspeier nach Fig. III 71 und 72

c) » »

IO.— 8.— 6.—

Post 62 nach .    .    . 3.— bis

14.— bis

5-—

6.—

12.—

9-—

20.— 50.—

■;i

ĘĘ

Li

Fig. III 48.

Fig. III 49.

>1

Sr

r.r\

•f

■I

Fig. III 50.

Ob

Fig. III 51.

ifr

SM

/,«

1S

j»';

ai

~â

::

|!j

2>, !

.L /

SfeiK .% il l

IÉÏ

it-

’ ,,

S-j

Mi

Fig. III ‘54-

Jfl

V'

SB

’i:«

fPik'

Fig. HI 55-

lij

iS!

Fig. HI 56.

II

!

r

:i

■

!

!

I

'

[_    - : . y..-' ; .

.!i!jiBiitll:|i*iliilii!'

M

-

Fig. III 58.

m

I

r

MŁ

Wli

j

I

~

m

u

iil

h£A

'S

Fig. III ₅₉.

äl

.V .

>

(o>

■U

SiSS

::

Fig. III 6r.

«P

Fig. III 62 a

A ........

-----r-_~ -

--i

~“~T:

Fig. III 63.

L

Fig. III 64.

Fig. III 65.

Fig. III 67.

fjji

Pi

m

Fig. III 68.

ÜS

*

cs

Fig. III 66.

Fig. III 69.

n

wn

Mi

m

Fig. III 70.

F'' '■

• .

'

SU

M

m

J

■■

Ł-

&

*

m

m

*2

m

...

.

m

f

Arbeiten mit verzinktem Eisenbleche.

Kronen

Das Gewicht des verzinkten Eisenbleches wird in glatten Tafeln ohne Beigabe von Nebenmaterialien gerechnet und beträgt pro 1 m² 5 Kilog.............

68.    1 m² Ichseneindeckung mit 1 m langen und 65 cm breiten

Tafeln..................

69.    1 m² Zwischen- und Attikarinnen..........

70.    1 ni² flache Dacheindeckung mit rechtwinkeligen Holzleisten,

wie Post 48, wobei jedoch die Querverbindung genietet und gelöthet wird................

71.    1 ni² flache Dacheindeckung mit verzinktem Wellenbleche

Die Arbeiten mit verzinktem Eisenblech müssen entweder wie bei Ichsen etc. doppelt gefalzt, oder wie bei Rinnen etc. alle 3 cm genietet und dann erst gelöthet werden.

72.    i m Hängerinnen, wie Post 29, nebst Haken:

d) 50 cm im Umfang ...............

b)    35 cm im Umfang ...............

73.    1 m Dachsaumrinnen, wie Post 31, nebst Haken:

a) 80 cm im Umfang...............

cm im Umfang...............

c)    50 cm im Umfang...............

74.    Ein Stück stehendes Dachfenster, wie Post 36 :

a)    bis 1 m Länge der Wasserstreifen, gemessen im Buge .

b)    bis 1 y₂ m Länge der Wasserstreifen, gemessen im Buge

4- -

5.20

5-7°

6.8o

2.80

2.30

b) 65

o o

I -d-oo

4 4 4

I 2.8o 18.—

Diverse Dacharbeiten.

75.    i Kilog. eiserner Schneerechen mit Drahtgeflecht sammt Eisen

stangen und Stützen und den erforderlichen Blechklappen zur Verdichtung mit zweimaligem Oelanstrich.........

76.    1 m² Eisen- oder Weissblech- oder Zinkblecheindeckung

abnehmen, in Tafeln zerlegen und beschneiden und vom Dache herabschaffen . .    , . ................

77.    1 in² flache Dacheindeckung ohne Unterschied, aus alten

beschnittenen Zinkblechtafeln hersteilen, inclusive Beigabe des erforderlichen sonstigen Materiales...........

— .90

—.40

1.10

Anstrich von Dacharbeiten.

78.    1 m² altes Blechdach abscheeren und frisch mit Engelroth-

Oelfarbe zweimal anstreichen.............

79.    1 m Hängerinnen zweimal mit Oelfarbe anstreichen :

a)    53 cm im Umbug breit . ;...........

b)    38 cm im Umbug breit.............

80.    1 m Dachsaumrinnen ebenso anstreichen :

cm im Umbug................

b)    65 cm im Umbug................

c)    50 cm im Umbug................

—.76

—•50

—-44

a) 76

—•50 —•44 — •36

81.    i m Steh- oder Abfallrohr von aussen zweimal mit Engelroth-Oelfarbe anstreichen :

d) 20 cm Durchmesser...............

b)    15 cm

c)    1 o cm

d)    5 cm

82.    1 m² Zierladen zweimal mit Oelfarbe anstreichen und sandeln

11

11

Kronen

—•30 —.24 — •18 —-io

1.00

Arbeiten im Inneren der Gebäude.

83.    1 m² durchlochtes Luftblech (Post 5) zu Fenstern, weiss angestrichen, sammt Einmachen und Verkitten........

84.    1 m² Fensterscheibe aus Blech sammt beiderseitigem Oelfarben-

anstrich, sammt Einmachen und Verkitten........

85.    Ein Ventilationsrad sammt Deckel in eine Fensterecke angebracht :

a)    20 cm Durchmesser ...............

b)    15 cm

c)    13 cm

d)    10 'cm

86.    Ein Bassinseiher von Messing ohne Rohr........

87.    Ein Schlammsauger von Zinkblech sammt Rohr......

88.    1 Kilog. Vorköpfe und Röhren zu Ausgussgränden von

Zinkblech.....................

8g. I Kilog. Pissoirrinnen aus Zinkblech sammt Haken, 50 cm voneinander entfernt ................

go. 1 Kilog. Retiradengainzen von Zinkblech.........

ad Post 8g. Die Haken werden mit 0^40 Kronen pro Kilogramm vergütet und sind daher separat zu wiegen.

7.60

7.60

11

11

J1

3.60

3-—

2.60 2.40 1.00 2.20

I.IO

—.go —.76

Ziegeldeckerarbeiten.

Taglöhnungen und Fuhrwerk.

1.    Ein Ziegeldecker-Gesellentaglohn.........

2.    Ein Handlanger, der den Mörtel anmacht und die Ziegel bis

unter das Dach hinaufgiebt...........

3.    Ein Handlanger, der auf das Dach hinaufsteigt (Steiger) und

den Gesellen zureicht.............

4.    Eine Fuhre Schutt, I */₂ mi gross, wegführen.....

5.    Eine zweispännige Materialfuhre ohne Unterschied in welchen

Bezirk..................

Kronen

4-—

2.—

2.40

2.60

5*—

Materialien.

6.    IOOO Stück Dachziegel, 45 cm lang, 18 cm breit, 15 mm dick,

sammt Fuhrlohn zum Object...........

7.    1 Hohlziegel, 450» lang, l8r;;z breit, 15 mm dick, wie vor

56.— —.16

8.    i w³ gelöschter Kalk sammt Zufuhr zum Object....

9.    1 w³ Wienflusssand sammt Zufuhr zum Object .

10.    1 nt³ Donausand sammt Zufuhr zum Object.....

11.    1 m² Mörtel aus Wienflusssand sammt Zufuhr zum Object

12.    1 «i³ Mörtel mit Donausand sammt Allem, wie oben

Kronen

I I.— 8.— 6.— i6.—

I5-—

Neue Eindeckung.

13.    1 m² neue Ziegeldacheindeckung, die Ziegel der ganzen Fläche

in Mörtel gelegt, mit Beschaffung guter Dachziegel, des Mörtels aus gut gebranntem Kalk und Wienflusssand, sammt Handarbeit und Requisiten............

14.    1 m² neue Ziegeldacheindeckung mit Beischaffung der Dach

ziegel und des Mörtels, wie Post 13, wobei an den Feuermauern, am First, an den Graten, an den Blechichsen und um die Dachfenster auf 2 Ziegel breit, die Ichsen jedoch, wenn sie nicht mit Blech ausgedeckt werden, 2 m breit in Mörtel zu legen und die übrigen trocken eingehängten Dachflächen an den Ziegelfugen von inwendig gut mit feinem Mörtel zu verstreichen sind...............

15.    1 tn bis 60 cm breite Terrasse oder Attik der Einfriedungs-

Brandmauern mit Dachziegel doppelt decken, an Allem und Jedem..................

16.    1 ni² Ziegeldach, bloss einhängen mit Hinaufräumen der nöthigen

Ziegel..................

17.    1 m² Ziegeldachung, bloss einhängen, wenn die Ziegel am

Dachboden deponirt sind............

Bei Neueindeckungen ist die vorhergehende provisorische Einhängung im Preise mit inbegriffen.

2.—

1.60

2.—

—.24

—.16

Umdeckungsarbeiten.

18.    I m² alte Ziegelbedachung, welche ganz in Mörtel liegt, wieder

frisch umdecken, sammt Zugabe der nöthigen neuen Dachziegel bis zu 10 Procent der umzudeckenden Dachflächen, dann Beigabe des Mörtels, Hinabräumen und Verführen des Schuttes......................

19.    I m² alte Ziegelbedachung, welche ganz in Mörtel liegt,

umdecken, wie Post 18, jedoch ohne Zugabe von neuen Ziegeln......................

20.    1 m² alte Ziegelbedachung, wie Post 14, umdecken, mit

Zugabe der nöthigen neuen Ziegeln bis zu 10 Procent der umzudeckenden Dachflächen, dann Beigabe des Mörtels, inwendigem Bestreichen, Herabräumen und Verführen des Schuttes......................

21.    1 m² alte Ziegeldachung umhöbeln, ganz wie vorne, jedoch

ohne Beigabe von neuen Ziegeln............

22.    1 m² Ziegelbedachung von innen mit Mörtel anstreichen . .

1.—

—.80

—.80

—.60 —.24

23.    i in² alte Ziegelbedachung abtragen, die Ziegel abputzen, bis

ins Erdgeschoss herablassen, aufschichten, den Schutt herabräumen und verführen................

24.    1 in², wenn die Ziegel bloss am Dachboden deponirt werden,

übrigens wie oben..................

Bei Berechnung der Dachflächen sind die Zuschläge für Firste, Grate nicht besonders anzunehmen.

Kronen

—.28

—.20

Verschiedene Arbeiten.

25.    1 in² alte schadhafte Ziegelbedachung, wie Post 13, ausbessern,

und zwar die Firste, Grate, Orts- und Fussbäume, Ichsen, Rauchfang- und Wetterleisten, Dachfenster etc., frisch mit Mörtel verputzen und patschokiren, die schadhaften und fehlenden Ziegel gegen neue auswechseln, den Schutt herabräumen und verführen, sammt Allem und Jedem.....

26.    1 in² alte, schadhafte Ziegelbedachung, wie Post 14, ausbessern,

sonst wie Post 25..................

27.    1 in Wetterfeuermauer- und Rauchfangleisten frisch anzieh en,

sammt Mörtel und Gerüst...............

28.    Einen abgebrochenen oder beschädigten Rauchfangkopf erneuern und aufsetzen, mit Beigabe aller Erfordernisse sammt Ausrüstung :

a)    bei einem einfachen Rauchfang..........

b)    bei gekuppelten Rauchfängen pro Rauchfang.....

29.    Eine abgebrochene Rauchfangkappe wieder erneuern und aufsetzen, mit Beigabe aller Erfordernisse, wie oben ....

30.    Ein gewöhnliches, einfaches Dach aus Dachziegel auf einen Rauchfangkopf aufsetzen, sammt Allem und Jedem ....

31.    Einen Champignon auf einen Rauchfangkopf aufsetzen und den

Kopf selbst wieder herstellen, mit Beigabe aller Erfordernisse, wie oben......................

32.    Einen schadhaften Champignon oder Rauchfangkopf abtragen,

an Allem und Jedem.................

33.    Einen Rauchfang sammt Kopf, soweit er ausser dem Dache steht, patschokiren und weissen, mit allen Erfordernissen, wie oben:

a)    bei einfachen Rauchfängen;

a) bis zur verglichenen Höhe von ly/^ in......

ß) für jeden G, in mehr Aufzahlung........

b)    bei gekuppelten Rauchfängen pro Rauchfang:

a) bis zur verglichenen Höhe von 1 JA, m......

ß) für jeden Y₂ in mehr Aufzahlung........

34.    Den schadhaften oder gänzlich fehlenden Anwurf eines Rauchfanges erneuern, patschokiren und weissen:

a) bei einfachen Rauchfängen:

cC) bis zur verglichenen Höhe von 1 yL in......

ß) für jeden y₂ in mehr Aufzahlung........

—.40

—•32

—.40

4.80

3-—

3-—

1.60

6.40

1.60

1.60 —.60

1.—

—.40

4-—

1.—

b) bei gekuppelten Rauchfängen pro Rauchfang: a) bis zur verglichenen Höhe von 1 xj2 ß) für jeden Y₂ m mehr Aufzahlung 35. Für das Reinigen von Häng-, Saum-, Zwusel- oder Bodenrinnen sammt Herabräumung und Verführen des Schuttes:

a)    wenn die Ausdehnung derselben bei einer Rinne mehr als

20 m beträgt, pro Meter.............

b)    wenn die Ausdehnung derselben unter 20 m misst, pro

Rinne.....................

Kronen

2.ÓO

—.60

—.12

36.    i m Häng-, Saum reinigen, ohne Verführung des Schnees:

a)    wie Post 35 a........

b)    wie Post 35 b........

37.    Eine Wasserbottich mit Wasser füllen

38.    Eine Wasserbottich entleeren ....

Zwusel- oder Bodenrinnen vom Schnee

2.40

—.10

3-—

1.50

—.90

Schieferdeckerarbeiten.

Taglöhnungen und Fuhrwerk,

1.    Ein Schieferdecker-Gesellentag........,

2.    Ein S.chieferdecker-Lehrjungentag.........

3.    Ein Handlangertag.............

4.    Eine zweispännige Materialfuhr ohne Unterschied in welchen

Bezirk..................

5.    Eine Fuhr Schutt, 1l/₂ m³ gross, wegführen......

Der Steigertaglohn ist gleich dem Lehrjungentaglohn.

Kronen

4-— 2.40 2.—

5-—

2.60

Materialien inclusive Fuhrlohn.

Mährisch-schlesische Schiefersteine.

1. Schuppensteine.

0.05

6. 1 Kilog. Schuppenstein, wovon 35 Kilog. für 1 m² Eindeckung erforderlich sind...................

2. Quadratschiefer per 1000 Stück.

Dimensionen in Centimeter.

40    47

40    47

Co Co

23    26    28    31    34

23    26    28    31    34

Preise in Kronen

7-

62. 80.— IO8.— 134.— 160.— 200.— 228.— 264.— 356.—

ad Post 7. Für abweichend dimensionirten Schiefer wird der Preis durch Interpolatien gewonnen, z. B. der Preis eines Quadratschiefers von 44 cm Seitenlange ergiebt sich wie folgt:

Abel , Allgemeiner Bauratligeber.

Preisdifferenz:

47

47

40

Schiefer kostet Kronen 356.—

Preis des — Schiefer

40

V)

264.—

92.^-

Maassdifferenz: 7 cm, daher:

. 92

52.58

hierzu

264.—

Schiefer

Rechteckschiefer oder Chablonrechteckschiefer per 1000 Stück.

8.

316.58

Dimensionen in Centimeter

tu

00 Io

Oj I tu

o.

CM 00

to

tu

tu

4-

-O

Preise in Kronen

Oi

CO

96.— 108.— 148.— 224.— 248.—

Ausländische Schiefer.

9.

1. Englische Schiefer. a) Prima blau per 1000 Stück. Dimensionen in Centimeter

31

OJ

20

33    33    33

17    18    25    18

36    36    36^    47

25    30

20

20

70.-

41

Preise in Kronen

88.— 88.— 98.— 140.— 130. — 140.— 176.— 190. — 180.—

Dimensionen in Centimeter

42

61    61

25

4⁶    4⁶    51    56    5à_

23    25    25    28    30    30    36

198.

10.

Oj

00 oj

Preise in Kronen

190.— 232.— 2ÓO.— 290.— 34O.— 380.— 438.— 516. —

tu 1 oj Ol Oj

tu

Oi

b) Prima roth per 1000 Stück.

Dimensionen in Centimeter

3⁶    3 ⁶    3⁶_    3⁶    4¹

25    3°

Preise in Kronen I42.— 156.— 192.— 212.— 200.—

18

20

20

Ca hh

ho

Oj

ON

Ca

Dimensionen in Centimeter

36

46    5¹    5⁶    5⁶    F    ⁶¹

25    25    28    30    30

Preise in Kronen

280.— 312.— 380.— 424.— 492.— 560.—

XX

90°

\\o

XX

öl -b

Fig. III 73.

I I.

90°

2. Rheinischer Schiefer. a) Normal-Chablonschiefer per 1000 Stück. Dimensionen in Centimeter

28

34

28

34

oj : oj

40

47

40

47

Preise in Kronen

168.—

200.—

246.-

3°2.—

326.—

444.—

XX

Ol= b

Fig. III 74.

I 2.

b) Fünfeckige Litera-Chablonenschiefer per 1000 Stück. Dimensionen in Centimeter

28

3¹

34

3⁶

40

47

28

34

3⁶

40

47

Preise in Kronen

164.—    196.—    242.—    296.—

32°.—

436.—

'18*

c) Rechteckiger Schiefer per 1000 Stück. Dimensionen in Centimeter

13-

61

61

57

57

35

3¹

33

28

>0 C I

47

28

Preise in Kronen

428.—

352.—    352.-    294.—

264. —

238.—

Dimensionen in Centimeter

35

42

38

40

35

35

3¹

24

24

24

19

Preise in Kronen

192. —

172.—    148.—

140.—

140.—

100.—

3. Belgischer Schiefer.

14. a) Prima

Schiefer per

blauer und grüner rechteckiger Rimogner i ooo Stück.

Dimensionen in Centimeter

6i

56

51

46

3Ö

30

30

25

23

Preise in Kronen

460. —

200.-

460.—    330.—    240.—    210.—

Dimensionen in Centimeter

41

4¹

3⁶

3⁶

25

20

25

20

1 70.—

Preise in Kronen

160.—    140.—

IOO. —

G--J

OL-Z

Fig. III 75.

15. b) Prima grüner sechseckiger rechtwinkeliger Rimogner Chablonen-schiefer per IOOO Stück.

Dimensionen in Centimeter

32

25

23

20

18

25

23

20

l8

Preise in Kronen

180.—    104.—

94. -

84.-

68. -

4. Französische Schiefer.

per

16. a) Prima rothe und violettrothe rechteckige St. Annaschiefer

1000 Stück.

Dimensionen in Centimeter

50

45

45

40

Gj

²5

²5

²3

²5

Preise in Kronen

236.—    196.—    164.—    152.—

Dimensionen in Centimeter

130.—

3⁶

3⁶

36

33

²5

18

18

Preise in Kronen

140.—

I 12.—

98. —

86.-

Sonstige Materialien.

17.    IOOO Stück Kupfernägel, zusammen 2 Kilog. schwer ....

18.    1000 Stück verzinnte Eisennägel............

19.    1000 Stück unverzinnte Eisennägel...........

20.    Ein Kreuznagel zu First und Grat...........

21.    1 Kilog. Kupferdraht.................

22.    Ein Stück Haftel von Weissblech oder verzinntem Draht . .    —.02

23.    1 111 20 cm breites Firstblech sammt Oelanstrich, oder verzinntes Eisenblech

24.    I w³ feiner, guter Weisskalkmörtel mit Verwendung von Flusssand    16.—

25.    I mA feiner Mörtel aus gutem Cementkalk (hydraulischer Kalk)

und Flusssand ....................

26.    1 w³ feiner Mörtel aus inländischem Portlandcement und Flusssand

Kronen

IO.—

3.80

2.20

-.20

6.—

I.-

l8.-

20.-

Auf Latten, wobei die Fugen an der inneren Dachfläche mit Cement (Post 26) zu verputzen sind

Aüf Schalung oder Schindel

Neue Eindeckung

inclusive Transport, Materiale und Arbeit.

a) Mit mährisch-schlesischem Schiefer.

mit Kupfernägeln

mit

verzinnten

Eisennägeln

mit geschmiedeten Eisennägeln

mit Kupfernägeln

mit

verzinnten

Eisennägeln

mit geschmiedeten Eisennägeln

27.    1 m² neue Eindeckung mit Schuppenstein .............

28.    1 m² neue Eindeckung mit Quadratoder Rechteckschiefer......

Ł b) Mit ausländischem Schiefer.

1. Mit englischem blauem oder rothem Stein.

29.    1 m² Diagonaldeckung......

30.    1 m² Eindeckung parallel zum First,

doppelt gedeckt........

2.30 2.—

1.90

2.8o

4-—

5.20

2.48

3.68

4.88

2.40 2.ÓO ! 2.28

3.60 3.80 ; 3.48

4.80 5.— ! 4.68

2.20

3-40

4.60

Auf Latten, wobei die Fugen an der inneren Dachfläche mit Cement (Post 26) zu verputzen sind

Auf Schalung oder Schindel

gf

e'H 1

31.    i m² Eindeckung im Dessin nach _ Zeichnung bei Diagonaldeckung oder Paralleldeckung zum First . . 5.30 | 5.—

2.    Mit rheinischem Schiefer.

32.    1 m² Eindeckung mit Normal-

Schablon- oder Litera-Schablon-schiefer............

33.    1 m² Eindeckung mit rechteckigem

Schiefer...........

3.    Mit belgischem oder fran

zösischem Schiefer.

34.    1 m² Eindeckung mit Schiefer, nach

Post 14, 15 und 16    . .

Kronen Kronen

W mit ge-2 schmiedeten Eisennägeln

g j mit Kupfernägeln

4-90 5-i°

mit

verzinnten

Eisennägeln

4.80

!? I mit ge-² schmiedeten Eisennägeln

4.70

3.60 3.28

3-20 3-40

3.08

3-—

4.30 4.—

3-90 4-05

3.80

3-70

. . . 3.80 3.48

3-40

3.60 3.28

3.20

Umdèckungsarbeiten

wobei der fehlende Stein bis zu io Procent der ganzen umzudeckenden Fläche und alle erforderlichen sonstigen Materialien neu beizugeben sind.

a) Mit mährisch-schlesischem Schiefer.

35.    1 m² Umdeckung mit Schuppenstein —

36.    1 m² Umdeckung mit Quadrat- oder

Rechteckschiefer........

b). Mit ausländischem Schiefer.

1.    Mit englischem blauem oder

rothem Stein.

37.    I m² Diagonaldeckung......

38.    1 m² Umdeckung parallel zum First,

doppelt gedeckt........

39.    1 m² Umdeckung im Dessin nach Zeichnung, bei Diagonaldeckung oder Deckung parallel zum First . 2.—

2.    Mit rheinischem Schiefer.

40.    I m² Umdeckung mit Normal -

Schablon-, Litera-Schablon- oder rechteckigem Schiefer......

3.    Mit belgischem oder fran

zösischem Schiefer.

41.    I m² Umdeckung mit Schiefer nach

Post 14, 15 und 16......

1.50 1.20

1.66

1.86

1.80

1.80

1.40

1.10

1.

1.12

1.30

1.—

0.92

1.36

1.56

1.68

1.28

1.48

1.60

1.48 1.40

1.50 1.20

1.70

1.40

1.12

1.32

1.80

1.52

1.44

1.60

1.28

1.20

I.48 I.4O I.ÓO

1.28

1.20

Verschiedene Arbeiten.

42.    1 m² Schieferbedachung, von innen mit Cementmörtel verstreichen

43.    1 m² alte Schieferbedachung abtragen, die Steine bis ins Erd

geschoss herablassen, aufschlichten, die Schutt herabräumen und verführen....................

44.    1 m² Schieferbedachung, wie Post 43, wenn die Steine bloss

am Dachboden deponirt werden............

ad Post 42, 43 und 44. Bei der Berechnung der Dachflächen sind die Zuschläge für Firste, Säume, Grate etc. nicht zu verrechnen.

45.    1 tn Wetterfeuermauer- oder Rauchfangkopfleisten frisch an-ziehen, sammt Mörtel und Gerüst

46.    Einen abgebrochenen oder beschädigten Rauchfangkopf erneuern und aufsetzen, mit Beigabe aller Erfordernisse sammt Ausrüstung:

a)    bei einem einfachen Rauchfang..........

b)    bei gekuppelten Rauchfängen pro Rauchfang ....

47.    Eine abgebrochene Rauchfangkappe wieder erneuern und aufsetzen, mit Beigabe aller Erfordernisse, wie oben ....

48.    Einen Champignon auf einen Rauchfangkopf aufsetzen und den

Kopf selbst wieder hersteilen, mit Beigabe aller Erfordernisse, wie oben.....................

49.    Einen schadhaften Champignon oder Rauchfangkopf abtragen,

an Allem und Jedem.................

50.    Einen Rauchfang sammt Kopf, so weit er ausser dem Dache steht, patschokiren und weissen, mit allen Erfordernissen, wie oben:

a)    bei einfachen Rauchfängen:

a) bis zur verglichenen Höhe von 1Y₂ tn......

ß) für jeden ¹/₂ m mehr Aufzahlung........

b)    bei gekuppelten Rauchfängen pro Rauchfang:

a) bis zur Höhe von 1¹/₂ tn...........

ß) für jeden l/₂ nt mehr Aufzahlung........

51.    Den schadhaften oder gänzlich fehlenden Anwurf eines Rauchfanges erneuern, patschokiren und weissen:

a)    bei einfachen Rauchfängen:

a) bis zur verglichenen Höhe von 1Y₂ m......

ß) für jeden Y₂ tn mehr Aufzahlung........

b)    bei gekuppelten Rauchfängen pro Rauchfang:

a) bis zur verglichenen Höhe von 1Y21H • ß) für jeden ¹/₂ tn mehr Aufzahlung .    .    .

ad Post 50 und 51. Jeder begonnene Y2

Y2 m behandelt.

52.    Für das Reinigen von Häng-, Saum-, Zwusel- oder Bodenrinnen sammt Herabräumung und Verführen des Schuttes:

a)    wenn die Ausdehnung derselben bei einem Gebäude mehr

als 20 nt beträgt, pro Meter...........

b)    wenn aber die Ausdehnung derselben unter 20 nt misst,

pro einem Gebäude ...............

Kronen

,28

—.24

—.16

—.40

4.80

3-—

3-—

6.40

1.60

1.60 —-.60

1.—

—.40

4-— 1.—

2.60 —.60-

ni wird als

—.12

2.40'

53.    1 m Häng-, Saum reinigen, ohne Verführung des Schnees:

a)    wie Post 5 2 a........

b)    wie Post 5 2 b........

54.    Eine Wasserbottich mit Wasser füllen .

55.    Eine Wasserbottich entleeren ....

■>

Zwusel- oder Bodenrinnen vom Schnee Kronen

—.10

3-—

i-5°

—.90

Kupferschmiedarbeiten.

Taglöhnungen.

1.    Ein Gesellentaglohn mit Werkzeugabnützung .    .

2.    Ein Zureichertaglohn mit

4- —

1.80

Materialien.

3.    i Kilo g. Kupfer.................

4.    1 Kilog. Löthzinn................

5.    1 Kilog. Miniumkitt ..............

6.    1 Kilog. Leinöl.................

7.    1 Kilog. harte Holzkohlen ............

8.    Ein Stück Rohrhaken für 15 bis 20 cm weite Rohre

Schelleisen n

Rinnenhaken sammt Nägel, 1 Kilog. schwer .

Spitznagel von Kupfer .........

Nietennagel von Kupfer.........

13.    1000 Stück verzinnte Decknägel.........

14.    1000 Stück schwarze Decknägel .........

9-

10.

11.

12.

15 »

20 cm

2.— 2.90

1.—

1 20

—    .12

—

—.60 —.60 —.06 —.08 — 60 1.20

Bauarbeiten. a) Dacharbeiten.

15.    I Kilog. flache Dacheindeckung, Ichsen, Zwischenrinnen,

Dachsäume und Gesimseindeckungen, sammt Materiale, Zufuhr und aller Arbeit...................

16.    1 Kilog. Ablauf- oder Stehröhren ohne Unterschied der

Dimensionen, sammt Materiale, Zufuhr und aller Arbeit, jedoch ohne Rohrhaken...................

17.    I Kilog. Hänge- oder Dachsaumrinnen sammt Materiale, Zufuhr

und aller Arbeit, jedoch ohne Rinnenhaken........

18.    i Kilog. geschweifte Thurmdacheindeckung von stärkerem

Materiale als bei der flachen Dacheindeckung, sammt Materiale, Zufuhr und aller Arbeit ...............

19.    1 Kilog. äussere Vorköpfe oder Wasserkessel, sammt Materiale

Zufuhr und aller Arbeit................

2.40

2.40

2.30

3-—

2.80

b) Gebäudebestandtheile.

20.    I Kilog. Vorköpfe und Röhren zu Ausgussgränden, sammt

Materiale, Zufuhr und aller Arbeit...........

21.    i Kilog. Bodenrinnenausfütterung............

3-~

2.40

c) Brückenarbeiten.

22.    1 m Geländer und Pfostenzusammenstoss 10 cm breit zu

beschlagen, sammt Materiale, Zufuhr und aller Arbeit (Meter ³/₃ Kilog. schwer)..................

23.    Für die Beschlagung eines Vorkopfes an den Ecksäulen,

sammt Materiale, Zufuhr und aller Arbeit........

24.    Eine Ablaufzunge, 60 cm lang, 50 cm breit, sammt Materiale

und Arbeit.....................

25.    I Kilog. Ablaufzunge grösserer Gattung, sammt Materiale

und Arbeit.....................

Kronen

2.—

3.6°

6.40

-.80

d) Wasserleitung.

26.    1 Kilog. gegossener Seiher nach Zeichnung, sammt Materiale

und Arbeit.....................

27.    Ein Stück neuer Ueberfallseiher in ein Bassin, sammt Materiale

und Arbeit.....................

28.    1 Kilog. neuer Ueberfallseiher grösserer Gattung mit einem

30 cm weiten Kopf, sammt Materiale und Arbeit.....

e) Reparaturen.

29.    1 n? Dacheindeckung aufreissen und repariren......

3 20

3- —

2.30

—.20

Diverse Arbeiten.

a) Neue Gegenstände.

30.    Ein neues Spritzrohr von Kupfer, sammt Ventil und mit

aller Zugehör....................

31.    Ein neues Spritzrohr von Kupfer ohne Ventil, sonst mit

aller Zugehör....................

32.    Ein Stück neues Ventil, sammt Einlöthen........

33.    Ein Stück kupferner Aufsatzstutzen, 1 Kilog. schwer, sammt

Material und Arbeit.................

34.    Ein Stück neues Gewinde sammt Einlöthen.......

neues Vorsteckdeckerl von Kupfer.......

neue Tragspange von Eisen.........

neue Klammer von Eisen...........

neuer Kloben von Eisen...........

15-20

12.8o 4-—

35-

38.

55    -    3    55

3-40 3-20 i.—

—,6o —•32 — •50

qnCh4^0j K) »-h O vO

b) Reparaturen.

Ein Stück neues Ventil bloss einlöthen.........

„ kupfernen Aufsatzstutzen bloss mit Zinn verlöthen .

„ Gewinde bloss einlöthen...........

„ Spritzrohr zusammenlöthen..........

„ neue Messingpipe sammt Einlöthen.......

„ neue grosse kupferneWärmpfanne, 38 cm Durchmesser „ neue kleine kupferne Wärmptanne, 30 cm Durchmesser Dampfleitungsröhren, pro Kilogramm, sammt Verbindung .    .

1.30 1.12 1.— 1.30 3.80 8.— 6.40 3-—

Bautischlerarbeiten.

Taglohn und Materiallieferung.

1.    Ein Gesellentag sammt Aufsicht, Requisiten und Werkzeugabnützung .....................

2.    i Kilog. Leim . ..................

Kronen

5-~

i.—

Thüren, Windfänge und Hausthore. Einzelne Bestandteile von Thüren und Thoren.

a) Thürstöcke.

3.    1 m rauher Stock aus 5 cm starken Pfosten nach der lichten Thiiröffnung gemessen :

a)    15 cm breit...........

b)    30 cm breit...........

4.    1 m rauher Stock aus 8 cm starken Pfosten:

a)    15 cm breit...........

b)    30 cm breit...........

5.    Für gehobelte Stöcke, wie Post 3 und 4, wird auf die dort angesetzten Preise ein Zuschlag von 12 Procent vergütet.

6.    1 m gehobelter und gefalzter Parapetstock.

aus 8 cm starkem Staffelholz.......

Kienföhren

oder

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz

Eichen

holz

Kronen

—•44

—.64

—.66

I.IO

—.92

I.IO

b) Thürfutter.

7.    I m² glattes Thürfutter ohne Unterschied der

2.76

4.20

Dimension..............

8.    1 m² eingefasstes und gekehltes Thürfutter

ohne Unterschied der Dimension.....

c) Thür-, Falz- und Zierverkleidung.

9.    1 m glatte Verkleidung bis zur Breite von

—•32

IO cm...............

—.46 —.76

IO. i m eingefasste und gekehlte Verkleidung:

ä) bis 10 cm breit........

b) über 10 cm breit........

d) Gehobelte Thürfusstritte.

11.    1 m² 2¹/₂ cm starker Thürfusstritt ....

12.    Bei über 2 */₂ cm starken Fusstritten wird pro Centimeter Mehrstärke ein Zuschlag geleistet von

3.60

7.20

—.40

e) Thüren.

13.    1 nr einflügelige Thür, auf einer Seite mit ge

6.20

5.22

kehltem Fries und Füllungen, auf der anderen Seite glatt, aus 4 cm starken Pfosten, ohne Unterschied derDimensionen, sammtEinrichten

Tannen

oder

14.    i «r einflügelige Thür, wie Post 13, jedoch beiderseits gekehlte Fries und Füllungen

15.    1 m² zusammengestemmte ein- oder zwei

flügelige Thür, ganz wie Post 13, jedoch beiderseits glatt, mit Schlagleiste.....

16.    1 m² jalouartig verschalte, ein- oder zweiflügelige Thür, sonst wie Post 15....

17.    1 m² Doppelthür nach Fig. III 76, 77 und 78 kostet pro Quadratmeter 10 bis 20 Kronen; reich ausgestattete Hausthore mit sehr viel Holzschnitzerei kosten pro Quadratmeter sogar bis 50 Kronen, aus 5 cm starken Pfosten, mit beiderseitigem Fries und'" Füllungen, sammt beiderseitiger Schlagleiste, sauber und rein gearbeitet, ohne Unterschied der Thürdimension, sammt Einrichten

ad Post 15. Füllungen und Friese gleich dick.

Kienföhren-oder

Fichtenholz Lärchenholz

Kronen

5.88    6.80

5.4O    6.3O

6.60

7-50

Eichen

holz

7-—

7.80

f) Thürbekrönungen.

18. Ein Stück Thürverdachung (mit wegnehm-barer Aufschrifttafel), und zwar :

a)    für Doppelthüren.........

b)    für einflügelige Thüren......

17.40

15.60

Vollkommen fertige Zimmerthüren mit allen Bestandteilen.

a) Einflügelige Thüren.

19.    1 m² einflügelige Thür, die Thür wie Post 14, sammt Falz und Zierverkleidung, und zwar:

ä) mit 15 cm breitem, 5 cm starkem Stocke b) mit 30 cm breitem Stocke.....

20.    1 m², wie Post 19, jedoch mit rauhem,

15 cm breitem Stocke, eingefasstem und gekehltem, 15 cm breitem Futter.....

21.    1 m² Thür, wie Post 19 und 20, jedoch mit 20 bis 30 cm breitem Stock und Futter . .

22.    1 m², wie Post 19, mit 2 rauhen, je 15 cm breiten Stöcken und gekehltem Futter, und zwar mit :

a)    bis 45 cm tiefem Futter......

b)    „ 60 cm „    »    ......

0    -, 75 cm v »    ......

^0    »    90 Cm v    j? ......

0    „ ‘ °5 cm „    „    ......

/)    „ 120 cm „    „    ......

IO.-

10.40

I 2.-

13.60

000000

r-O 10 "T ci

T 1Ó8 f-OO (S

■h

u.

II

|S§

ii')

'l

»!

Ä>

lg

Sf

ips

-----—

jflffugSSEgSgi-;

B

Amte'

....

«n—zy.-« vn. • ;. -gy Z„- >e . :s

SM

Tiff

Fig. III 76.

23. Werden in den Fällen von Post 19 bis 22 Spalierthüren verwendet, den Preisen dieser Posten der Betrag von 2 Kronen in

so ist von Abzug zu bringen.

ad Post 22. Futter über 60cm Tiefe müssen ein aufrechtes Mittelstück

Ë^É

Uli

>Q*

O^SCj

>c<

»c«

t⁷

t!

CTS

L=gjgz

:?2

lOj

fi

;r

ii

Hl

11

il

[qJ

[Ot)

[ei

d L>

51

ihi

iW

'I

71

tu

'M

'Ü

;oa

io]

il|f¹

«/

[o.

[q,

IV

Ti

-S7//7/S-

EC^EilBBtlBCCCüBBUBCtlPBJlP

Fig. III 77.

Die erste Thiiren-, Fenster- und Fussbodenfabrik in Wien liefert die Thüren nach Fig. III 79, sammt Details Fig. III 80; die Thür Fig. III 81

W t

fl

WĘ < clZU    •¹ « ,«“3^=:    rjf IjjgjjsHl* j .T

•_. _ ¹ '

WS

8gBpmgBB^MgBMqBgawmgfflaBmNwwiiaiag|niiMfflcaat^faat^ipsgw?agKy^Efeg

UF

BMI*™

: ..

wag

ik

*Ji

■r'i

rî

gg

ïj

''\ß:

WÈÈÊ

HD

> ■;

IIP

Sft

BBUIH

PB»

hHH

yas

?/

BfflolP

&

VVUr ' ./•

y'-

i.

Bli r€ « IS l K-i,

gd

Fig. III 78.

mit Details Fig. III 82 und Fig. III 83, ferner die Thüren Fig. III 84, 85 und 86 nach den Details Fig. III 87 und 88 zu den Preisen von 12.50 bis 50. — Kronen.

b) Doppelthüren.

Tannen

oder

Kienföhren

oder

24.    i m² Thür, wie Post 17, mit 5 cm starkem,

15 cm breitem rauhen Stocke, mit Falz und Fichtenholz Lärchenholz Zierverkleidung, gekehltem Futter, mit Fries und Füllungen, sauber und rein gearbeitet, sammt Einrichten.............

25.    1 m² Thür, wie Post 24, jedoch mit 20 bis

3o cm breitem Stock und Futter.....

Kronen

I I .4O

r3--

7“

-, II

Einflugeithür Model I. f.

Lf

IC

gr’

■

ir

M'j

Fig. III 79.

26.    i m² Thür, wie Post 24, jedoch mit 2 rauhen, je 15 cm breiten Stöcken und Futter, und zwar mit:

a)    bis 45 cm tiefem Futter......

b)    „ 60 cm

c)    „75 cm

d)    v go cm

e)    „    105    cm

f)    „120 o»

27.    1 m² Thür, wie Post 24, jedoch der Stock

aus 8 cm starken Pfosten........

77

77

••

JL

g*

Tannen

oder

Fichtenholz

7t0 “    .

r.e’ .

.i

Kienföhren-oder

Lärchenholz Kronen

Eichen

holz

77

77

77

77_

O Ol 4^ Go

¹7*— 17.60

. h]

i:

Il

Vvä-'-Cv ~i

''.A'

S§

WKĘ

d * •” s » ï SÉ - S*l®Sfi lillfcÉ wS?

c;À ÿ i

-g

v •>«)

rjfg

aSs

«s

lî

gf,

■'

jï*

§ti

ig|j

r-;g

.*v

all

R:

ISSÜ

mumm

i-

■ f. ■

WPtUTOPT

;._j

r.....-

%?\

SälS

Fig. III 8o.

28. Bei Thüren, wie Post 25 und 26, wenn bei denselben Stöcke aus 8 cm starken Pfosten verwendet werden, wird pro Quadratmeter

ein Zuschlag gerechnet von.......

ad Post 26. Futter über 60cm Breite müssen ein aufrechtes Mittelstück

Tannen

oder

Fichtenholz

Kienföhrenoder

Lärchenholz Kronen

Eichen

holz

—-5²

.1

:!

ITT

i.

j£.l

Ti.'V«

sisi

fl

Ij

si..

i|

I I 0A=

Einflügelthiir,Model III.c

jg§

«=*»

i-r-

au

Mafse in Lichten.

" ■a. 2-0'trreit B-6'hoch b. i • 5 5' .

. C. 2'-6‘ d. 2'. 6' .

.    6-6* .

.    7'-0" .

Fig. III 8i.

Fenster- und Fussbodenfabrik liefert Doppel

Die erste Thüren

thüren nach Fig. III 89, 90 und 91 zu den Preisen von 38.— bis 80.— Kronen.

er) Sonstige ein- oder zweiflügelige Thüren.

29.    Thüroberlichten und Anhängfenster werden in das Flächenmaass der zugehörigen Thüre mit eingerechnet.

30.    Bei Glasthüren, Thüroberlichten und Anhängfenstern wird von dem Flächenmaass des mit Glaslicht versehenen Theiles 5 Procent abgezogen.

31.    Bei Thüren, welche sich ins Futter öffnen, wird auf die Preise der Posten 19 bis 28 10 Procent zugeschlagen.

32.    Bei Doppelthüren von ungleicher Flügelbreite und doppelten Schlagleisten gelten dieselben Preise wie bei anderen Doppelthüren.

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

f.

y:-

rSÉS’ÂâsSræfS

:ÿg

.ürtsfeL' :.i_

•.

fl-

!■'

■t

ï.

I

’ir

M. ''

,r.

B |K ' j ;

' f'k) r ’

;;

Si

mmmmm

" ?îs

{■à

■j

«tt&c

mmmm.

.....-I"¹“—

m rnrnTiirfiMwial

SlŁlS&gigaSą.

FV

—,__:

ILjüb

«■i k AI

K ÏZZ2&

Fig. III 82.

Kienföhren

oder

Tannenoder

I m² zweiflügelige Thür aus 5 cm Starken Fichtenholz Lärchenholz

Kronen

d) Hauseingangsthüren ohne Stock.

Pfosten von glatter verleimter Arbeit, ohne Unterschied der Dimension, sammt Ein

richten

8.20    0.20

111

;>

if

;3N -i

.

If

13

ÉÉ

• * 'i

ii

t:

ïMi

1;

NüSjj

i'

gj|

ci:

lil

v^aèâ

• LJ

y§!

IJiS

» -JL

•    <, ‘JT

— r:.. j

{({— •••

\£

CL

■i

b'

¥.;•

iü'Si

I?

fi?

■I

■i

:J............. L'-Æ

«agi - SSMj

,cz

Fig. III 83.

Kienföhren

oder

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

34.    i ni² Thür, wie Post 33, jedoch verschalt .

35.    I w² Thür mit zwei gleich oder verschieden breiten Flügeln aus 5 cm starken Pfosten mit Sockel, verstemmten Friesen und

11.90    12.80

y--

•ï:

;;

!!

:■ !

II

j!

|#0

mm

kW-

; <• A

s#

I«

=====

LJ

41\ H; - À A* * V*J& ^

£*

' Iw^”

S!

Spaliarthür Model VIII.d.

ęBmgS^lrcna

Mafie in lichten. 2’j‘breit file' hoch 2Y .    6.6' .

-    2'.S* .    5l6 ' .

2l6" v TlO ' .

D. o er gu-

Fig. III 84.

Tannen

oder

Kienföhren

oder

doppelten Schlagleisten, jeder Flügel mit 3 bis 8 eingesetzten, abgekröpften Füllungen Fichtenholz Lärchenholz oder auf Jalouart, entweder ganz zum Auf-gehen oder mit durchlaufendem Kämpfergesimse und festem Obertheile oder Glaslichte mit Sprossen, ohne jede Bildhauerarbeit ................

Eichen

holz

Kronen

I4.7O    18.3O    46.-

e) Hausthore ohne Stock.

36. 1 m² Wagenschupfenthor aus 8 cm starken Pfosten, mit harten Einschubleisten, aussen verschalt...............

7=1

r⁵*»

kL==x£

ifr

—~Jj

Spalierthür Model XV. d.

■■

......... -_j

7“

!d xi U T3

•Ti

hi-

Mafse in lichten.

Fig. III 85.

Kienföhren-

oder

37- ¹ w⁸ Thor, wie Post 35, jedoch aus 8 cm starken Pfosten............

26.60

j) Abtheilungswände und Windfänge.

38.    1 m² Abtheilungswand aus 4 cm starken Laden, gefedert oder mit Deckleisten, sammt Gesims und Sockel, sammt allen Materialien,

Arbeit und Aufstellen:

a)    beiderseits gehobelt........

b)    einerseits gehobelt........

39.    1 m² beiderseits gehobelte Abtheilungswand aus 4 cm starken Laden, entweder bloss mit Sockel, oder mit Parapet sammt Sockel, oben mit einem Deckstücke mit Gesims,

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

32.—

Eichen

holz

72.—

4.80

4-—

----------’

““

-i

■r

.11 i

::

*<

te

Sf

ü?:j .......

te

il

11

ï—

«m

i¹

i

•îf

.• s

tete

Vj

te,'

Spaiierthiir Model IX.d.

c.__

LS

_______

Sri.

c.

i.

Mafse in Lichten.

Fig. III 86.

Wand und Parapet mit Fries und Füllungen, nach Erforderniss auch mit Thüren, alles sauber und rein gearbeitet, sammt Aufstellen ................

Kienföhren-oder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Tannen

oder

Eichen

holz

Plafonds bei Windfängen werden mit demselben Preise vergütet.

40.    1 m² Abtheilungswand, wie Post 39, mit Glaslichten und Sprossen, entweder fest oder mit. Schub- oder gewöhnlichen Fensterflügeln, sammt Kämpfer und Oberlichte . .

41.    1 m² Holzwand oder Windfang, wie Post 39 oder 40, jedoch aus 5 cm starkem Holze, sammt Kämpfer und Oberlichte:

7-30

8.20

ü

r;

I

-t

a

;

1

1

i

;

LL

i.

; v

:

1

I

t

1

I

I

E

!

,

p;

»

------—

ir*

:

IW i

». "4

v.-i

§m

5»*

IG

\

v’ZJILä

e'i

m

1

:

ia

m

M

i:

bébbéi

M

r

*

s. * '1 i-

r

L

f-

,,.J

i

I

.

1

■ ¹

§v I

s

L.......ggg =L

«Ü5

;

G;ü

V

L; .

Ą.

ts

- m

Fig. III 87.

Tannen- Kienföhrenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

oder

Eichen

holz

a)    ohne Parapetstock........

b)    mit Parapetstock.........

42. 1 m² Lamberien mit Gesims und Sockel aus

4 cm starkem Holze, inclusive Beigabe und

9.20

1 1

11.—

12.80

1 8.-

22.-

J

W-

J

W.

■' y

p

^5

, 1

/

fh

R

iê@ÏÏ

fl.

I'',

;

:

I

\

«!«»»»■»»

i

;1

1}

1

Baastes

i

i

? j

I

,•

m

■

'$m\

m

m

'i

.i

*

;

i

m

r

4

P

i

kVa

'

;

?

I

•p‘‘ I

11

sm

m i il

I

1

I

I

1

¹

r

:

P !

V..._t

!

ryf

!**?SgÇ

U

■

I

* r c-‘>r'r5^*‘ *:

'ls*s

hSHiii

; v-    ^ —Xu’-i, r. i'TfT^P.rh^iitr^źi

v*i ii’é rvLiMM

.

!

1

* n<*>-    —-•■

ri......

£

r

Jm^Ł.

;

z£*£

fl

liai,

Fig. III 88.

Befestigung der Polsterhölzer in die Mauer und zwar :

a)    die Laden gefedert oder mit Deckleisten .............

b)    mit Fries und Füllungen......

Tannen- Kienföhren-j oder    oder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Eichen

holz

4.60

8.20

6.— —

9.20    18.—

.... IMG

.....- ------ -

..

■.......■

JJ

Zvmflügèlthiir Model l.l.

'.....

£.......................*

--

-fc . . _j*k

Matse in Lichten i 4.0 ' breit liO” hoch t 4.0' .

l.    4.0 * .

m,    4'.3* .

iis' . sis ' . 8.6’ . '

Fig. III 89.

Reparaturen an Thüren und Thoren.

a) An gewöhnlichen Thüren und Abtheilungswänden.

43. I ni² Schlagleiste abzunehmen und eine neue bis 10 cm breite Schlagleiste wieder anmachen ...............

Tannen- Kienföhren-oder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

oder

Eichen

holz

17P.

■ -T

’-r~

1»

t nr" i

«•' -

il

.143

ś?

J

gSŁSl

:jl

' j*\

mmmm

I

mSmm

—

%y. 'Æ&

_1WB

Zweifliig’elthur Maddllü.

Li

iï

__T !

” TL:¹¹ ■l)WT*IU!UI*y¹¹¹    'V ^

gi

MS.

A:'.

Fig. III 90.

44.    i m neues Friesstück in eine alte Thür an

fertigen, sammt Losnehmen des schadhaften, Einrichten und Befestigen des neuen ................

45.    1 m² neue Füllungen in eine alte Thüre ein-

setzen, nebst Losnehmen der alten Friesstücke und wieder festmachen ........

Tannen- Kienföhrenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

2.80

4.60

oder

Eichen

holz

k

1 1

I

!

k.

fA

^ II    1

.

fr

S2ES&\

It

gsr •

i

t

mjprT'l

Hl

i

T’

iU

I

iL

m

m

^ 1 iii?'»1 lÄi-f    ' fT'nir ^ fjjjfj*

;L

!

Äf/

%

mt*

w.

JL

1 îSSljÉg

£

Zweifliigslthür Model XV. I.

{

rn

1 %

äsm

|h

lOLT?'

n. 4

I

Fig. III 91.

46. i m gekehlte Thürverkleidung abnehmen, ausbessern und wieder festmachen, ohne

Beigabe neuen Materiales........

47- i m alte, glatte oder gekehlte Thürverkleidung abnehmen und dafür eine neue anmachen, und zwar:

a) wenn ein neues gekehltes Stück bis 10 cm breit...........

ICienföhren

oder

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

— OÙ

Eichen

holz

Kienföhren

oder

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

b)    wenn ein neues gekehltes Stück über

i o cm breit...........

c)    wenn eine neue glatte Verkleidung Wenn die Reparaturen, und zwar solche

mit Holzbeigabe, an Objecten aus Kien-föhren-, Lärchen- oder Eichenholz vorgenommen werden, so werden die eingesetzten Reparaturpreise in demselben Verhältnisse erhöht wie die Preise der verschiedenen Holzgattungen für neue Arbeiten differiren, wenn nicht schon durch specielle Preisansätze vorgesorgt ist.

48.    1 m² gekehltes Futter losnehmen, repariren

und wieder festmachen.........

49.    1 m² altes Futter abnehmen und hiefür ein neues Futter einmachen, und zwar:

aj wenn das neue Futter gekehlt . . .    6.40

b) wenn das neue Futter glatt ....

50.    Bei einer Thüre die Füllung herausnehmen

und einen Kittfalz für die Verglasung her-stellen, pro Meter Kittfalz.......

51.    1 m² alten Fusstritt wegnehmen.....

b) An Thoren, Hauseingangsthüren und Windfängen.

52.    1 m² Sockel abnehmen und hiefür einen neuen

anfertigen, anpassen und festmachen .    . .    4.80

53.    1 m Schlagleiste abnehmen, eine neue bis 15 cm Breite anfertigen und festmachen . . I.IO 1.28

54.    1 m Kämpfergesimse abnehmen, das neue

bis 15 cm Breite und 25 cm Höhe anpassen und befestigen............

55- ¹ »P alte Füllung herausnehmen und dafür neue einsetzen, sowie die durch das allfällige Beschädigen beim Auseinandernehmen der Friese entstandenen Reparaturen bewerkstelligen . .

56.    1 ?» neues Fries herstellen, nebst Abnehmen

des alten und den hierdurch erforderlichen übrigen Reparaturen..........

57.    1 m Hausthor nach der ganzen Breite unten

abschneiden und den Sockel wieder gleichzurichten, inclusive Aus- und Einhängen . .    2.30    2.90

Fenster.

Bestandteile von Fenstern.

Eichen

holz

—.70

—•50

1.80

4.60

—.40 —.80

—.80

6.—

9.60

2.40

3.70

4.60

7-30

8.40

¹4*

7-—

8.40

14.—

4.60

a) Stockbestandtheile, Steinfutter und Fensterbretter.

58. 1 m Rahmen eines Verkleidungsstockes (Verdoppelungsstockes) oder Rahmen eines gewöhnlichen inneren oder äusseren Fensterstockes, 5 bis 8 cm stark

—.36    —.46    —.72

5g. i m 15 cm tiefer und 5 cm starker Pfostenstock für Fenster, mit beiderseitigem Verdoppelungsstock, 3 bis 8 cm stark ....

60.    I m 15 cm tiefer Pfostenstock für Fenster, ohne Benützung einer Verdoppelung . . .

61.    1 m Verkleidungsrahmen oder Verdoppelung für einen Pfostenstock, und zwar:

a)    wenn dieselbe glatt aus 3 bis 8 cm

starkem Holze..........

b)    wenn dieselbe gekehlt.......

62.    1 m bis 25 cm breites gerades Steinfutter

nach dem lichten Stockumfange.....

63.    1 m senkrechtes Mitteltheil eines Fensterstockes ...............

64.    1 m Kämpfer für einen inneren oder äusseren

Fensterstock.............

65.    i m Wetterschenkel für einen äusseren

Kämpfer...............

66.    Für Stockbestandtheile gewöhnlicher Schubfenster gelten die Preise von Post 58 bis 65.

67.    Bei Schubfenster mit Gewichtkästen sind die Seitentheile des Stockes doppelt zu rechnen.

68.    i m² Fensterbrett...........

Die erste WienerThüren-, Fenster-und Fussbodenfabrik in Wien erzeugt Fenster nach Fig'. III 92, III 93, III 94, III 95, mit äusseren Jalousien Fig. III 96 und mit inneren Jalousien (Persienne) Fig. III 97, ferner nach Fig. III 98, und schliesslich Schubfenster nach Fig. III 99 und den Details dazu Fig. III 100.

Tannen

oder

Kienföhrenoder

Fichtenholz Tannenholz Kronen

Eichen

holz

—•54

—.64

I.IO

—.46    —.56

—•34

—.38

—•36

—.46

—.56    —.64

—.30    —.36

—.92

—.66

—.78

1.10

-•58

—.36    —.46    —.74

—.18

—.22

—•36

3-70

4.60

7.40

b) Fensterflügelb estandtheile.

69.    i m² ein- oder mehrflügelige, innere oder

äussere Fenster, sammt Kämpfer und Wetterschenkel ...............

70.    Die Fensterstöcke, Steinfutter, Fensterbretter und Verdoppelungsrahmen werden nach den Posten 58 bis 68 verrechnet.

71.    Für nach innen aufgehende äussere Fenster wird auf den Preis der Post 69 ein Zuschlag von 10 Procent vergütet.

72.    Schubfenster ohne Gewichtkästen werden mit dem Preise der Post 69, jene mit Gewichtkästen um 15 Procent höher vergütet.

4.40

4.80

9-50

•*

fa*

kl

■i

‘f&êimââ&zéïéâssi

i-S

: "wîæmsismsÊSb

w*

a*

I. r !

J—P¹ L_,

-J    Ai i K    f

UJ*j I

c~Ą__ i J 4

1:

r~

vV

1 : : r

■

: ^^Jssss^s

KîM^msæÊr^jassssi ■ - .......~\*±J3SZ7\

Fig. III 92.

sj/,'

Ü!

SV

®5§p

1 * »■

«

ssä

III

ii

PS

ùj

Jj;

r ■

fll

di.

c-k¹'

®u uli lis

------

? 1Ü f~

SĄ •

■!

7£

RJ,*

Mafse

a t'8’ breit P.Chsch b' !'.8‘ SU'

C 2'J* v.r

SĄ

JKb",

Fig. III 93.

c) Reparaturen an Fenstern.

73. Einen Fensterflügel ohne Unterschied der

Grösse einpassen...........

74* 1 m neuen Sprossen einmachen.....

75* 1 m neuen Seitentheil in einen Fensterflügel anmachen ..........

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Kienföhren

oder

Eichen

holz

—.20 —•54

—.24 —.40 —.60    1.18

—.66

—.70

1.40

JE.

■LnÜ

■ypz,

-I

*V

%.

rrrrJ

ns

•Î

••-ł¹

■ •/

hJ

'fĄ

■ M

V. r

3-' '

Mafsg

316 '

r r -r

Fig. III 94-

Kienföhren

oder

Tannenoder

Fichtenholz Lärchenholz

Eichen

holz

Kronen

76.    i m Fensterkämpfer einmachen......

77.    1 m neue, bis 6 cm breite Schlagleiste anmachen ...............

78.    i m neuen Wetterschenkel am Stock oder

Flügel anmachen...........

79.    1 m neue Stocktheile einmachen.....

80.    1 m neue Steinfutter einmachen.....

-.92    -.98

— .66

—•54

I.94

—.70

—58

—•58

—.68

1.40

1.

00 co o

—•54

—.64

81. Ganze Fensterflügel werden nach den Preisen der Post 69 verrechnet. Bei vorstehenden Posten ist das Herausnehmen der alten Theile, sowie

Theile in den Preisen inbegriffen.

I.

das eventuelle Verzapfen der neuen

if

f#

■f

WSÊÊ&

mKSSmm

!Ü|

■■f

ii ,:

si

Eis

Ljpgg

$gÈÊm

— v:..;

IIW

I:

m mmmm¹

ri-

If]

î fl

•; !

îl. i

-¹

■*—..............— -*» f

..... __    > ?—'    f

M2fsB in Stein lichten.

Fig. III 95.

Fensterbalken.

82.    i ;»² aus- oder inwendige Fensterbalken, mit harten Einschiebleisten, ohne Unterschied Fichtenholz Lärchenholz der Fensterdimension gemessen in der Falzlichte der Verdoppelungsrahme ....

83.    1 in Verdoppelung nach Tarifpost 61

Spalettkästen.

84.    1 m~ Spalettkasten mit Lamberien, Plafondstücke, sammt Verkleidung, verstemmter Hinterwand, mit ganzen, ein- oder mehrfach gebrochenen

Tannen

oder

5.2°

Kienföhren

oder

Kronen

5-5°

Eichen

holz

.41

r”

VZ#*iü*WfZ~*

5-£- :

ippi

©Pag

>q

■Jl

rf™

l£Ü

v'

T IA

>x

[P:

d.

B.

f.

*acJ

“TT

sssss: sęs^s^sssśssssssss

n.

Fig. III 96.

Balken, alles verstemmt, mit Füllungen und Friesen, ohne Unterschied der Spaletttiefe gemessen, in der Lichöffnung des Spalett-kastens an der inneren Zimmerfläche

m

:A ' Ai ■ .

lv

-rA

É;

ih

U. •

tomooorfitotacn ca c cs* ~Oł PO CO ro To «O V) ’po

lafse

(4.8 hoch

ÜX .. 5-0* . Isl6" . i'.o' ,

b- -§’.6' ■

P" ,j

Kienföhrenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Tannen

oder

Eichen

holz

14.60

33*

85.    Die einzelnen Bestandtheile und Reparaturen werden wie bei den Thüren vergütet.

86.    Blindspaletten werden nach den Posten 7 bis 10 vergütet.

Jalousien.

87. 1 m² Jalousien ohne Fensterstock, jeder Flügel zum Aufmachen und Ausstecken ge-

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

20

==a

--⁻--—-a*T

«MÉ

iSi

êâmÈSm

sa§śjg|

wmsamm

Ss .    '

«■MMMMMM»

b i--;—_

tssm

•i

............

LS

• f-T^- u

.....

; .

'S; F

Pk

——_______

.= ? —    -»oo.-,to o. jg

.........‘ja

”>>>>>>>; C>;|

r;

Fig. III 97-

Tannen

oder

richtet, ohne Unterschied der Stockdimension, gemessen in der Falzlichte des Rahmens..............

88. i einzelner Jalousieflügel......

8g. Ein Jalousiebrett neu anfertigen, die Seiten-theile auseinandernehmen und in den alten Flügel wieder einsetzen.........

Kienföhrenoder

Fichtenholz Lärchenholz Kronen

Eichen

holz

7-—

7-50

■*

; KBTMSMKSWaatiBiEäa

;■* 'Zr. ,' -;'r ■ ' i.~y.t—

TW

fri m

la

i j; 1

S

! I S 1

! "

r "'^7

~T|

i'f W|

I r ■

ii®'

im

mw

iii1 1.

Pf® !

H

: i • à

; .1    :\mi

i, !ln

IS

isi

::

li

f'

r*¹

1s

81

fl

illl

|7;

r=.r.r.    a

, r ri ;

: Mafse in Steinlichten.

■ | h. 3.0 breit S O' hoch

fl : I '    • ?'■?: '

I

6161

¥ J

«JUi

Fig. III 98.

Fussböden.

i. Fussbodenbestandtheile.

90.    i m² Polsterhölzer, ⁵/s cm stark, auf 1 ni Entfernung von Mittel auf Mittel gelegt, sammt Eingraben in den Mauerschutt und Ausplaniren des letzteren ....

91.    1 m² Polsterhölzer, ⁵/i5 cm breit, auf 40 bis 60 cm Entfernung von Mittel zu Mittel gelegt, sonst wie Post 90

92.    i m² Blindboden aus 3¹/. cm starken, rauhen, weichen

Laden, auf Polsterhölzer, wie Post 90, gelegt, mit allen Materialien und aller Arbeit........

Weiches Holz Kronen

—.28

— .70

1.28

20*

Hartes

Holz

si

«f

UFI

ii

r,

fi

îi

I¹

{Il

il

• V- :

îi

il

SA

iJ

il

il

■|| ,

si

;;‘T

JL

Lsîi

r    ---f_____

« JilE

k=

iir:-

pj

sU

'A

Mafts in Steinlichtsn. ( f. 3.0’ hrtit 5_D’hoch.1 é. 3 .0’ .    5.5’ .

Fig. III 99.

93.    i m Sockel mit Kehlstoss sammt Anmachen, und zwar:

a)    bis 15 cm hoch.............

b)    über 15 bis 20 cm hoch.........

c)    20 bis 30 cm „    .........

94.    1 m dreieckige Sesselleiste sammt Anmachen . . .

95.    1 m fünfeckige Sesselleiste sammt Anmachen . . .

96.    1 m 15 cm breite Mauerfriese oder Mittelfriese sammt

Legen...................

Weiches Holz Kronen

—.80

1.—

Hartes

Holz

1.60

2.—

1.20    2.40

— •32 — .24    - .40

— .18

-•50

—.80

.* \

■/

- '<y

Mi. ■

‘Û

-S* - -y

Mi

Br

•i

t:

•Jtmi

fSKKÊÊÊÊÊSÊÊÊK^KmM

I ~........-'L7 <J1J I

SSSOSmi-n-^r-

ê£M

'lH

Si

•    H P3M «    ;

*    iii

*$0$

J_____

iü

Q51

H|

•k.

............

ii

■li

WłmĘ^,

• 'i

VI

>■:

ii

•;

r'v

ii

mm

■

, -/1

WÊÊÈÊm

$0/

3;

mm.

i:

__i .

Fig. III 100.

2. Neue vollständige Fussböden.

97. 1 m² Fussböden aus weichen, 2Y₂ cm starken, möglichst astfreien Fusstafeln sammt Polsterhölzern, wie Post 90, mit Legen und Nägeln.......

Weiches Holz Kronen

Hartes

Holz

2.4O

98. i m² Fussboden aus 2¹/₂ cm dicken, 10 bis 15 cm breiten, 80 cm langen Bretteln, in Feder und Nuth, auf Polster, wie Post 91, fischgrätenartig, nach Fig. III 101 gelegt, sammt Mauerfries, mit allen Materialien und aller Arbeit.................

Weiches Holz Kronen

Hartes

Holz

3-50    7-40

IAA ' Mm

CI

I.

V..V

,—!-hf it

-..............j

S&err.

Fig. III ior.

Fig. III 102.

-,V':

pr

X I*X: ■

y - x

1\ , \

X X

. Afe? w

<§ I

I’

\y

-

uy

/ •• \

y'

Xi <

V''

y x. x

K<>

Fig. III 104.

Fig. III 103.

99. i m² Fussboden aus 2XL cm dicken, 15 cm breiten,

2.70    5.80

2 bis 4 m langen Bretteln in Feder und Nuth, auf Polster, wie Post 90, gelegt (Schiffböden nach

Fig. III 102) mit Allem und Jedem.......

3.8°

100. 1 m² Fussboden, wie Post 99, jedoch aus 5 cm dicken

Bretteln....................

Diese Preise gelten auch für Herstellung von Sockeln auf Stiegen und Gängen.

Für das Ausschneiden nach den Stufenprofilen bei Stiegen wird keine separate Vergütung geleistet. .    :

ioi. i m² Fussboden aus eichenen fournirten oder massiven Parquetten auf einen Blindboden, wie Post 92, nach Fig. III 103 oder III 104, gelegt, Beigabe derselben sammt Mauerfriese, mit allen Materialien und aller Arbeit, von 10.— bis 30.— Kronen.

Weiches Holz Kronen

Hartes

Holz

Fussbodenreparaturen.

102.    1 m² weichen Fussboden aufreissen, herrichten und wieder legen, mit Allem, und zwar:

a)    mit Polsterhölzern............

b)    ohne Polsterhölzer............

103.    1 m²neueTheile in alten weichen Fussboden einsetzen, wobei diese einzelnen Theile das Fdächenmaass von 3 m² nicht übersteigen dürfen, und zwar:

a)    wenn die Polsterhölzer liegen bleiben ....

b)    wenn auch die Polsterhölzer erneuert werden .

104.    Uebersteigen die einzelnen Flächen bei Post 103 das Ausmaass von 3 m², so sind selbe als neue Fussboden zu vergüten.

105.    Bei einem weichen Brettelboden nach Post 98 ein

Stück Brettel auslösen und durch ein neues ersetzen, wobei ein auszubessernder Theil von mehr als zehn Bretteln als neuer Fussboden ohne Polster zu verrechnen ist.................

106.    1 m eichene, 15 cm breite Friese bei Fussboden auf-

heben und neue legen............

107.    1 m² alten Fussboden auf heben, und zwar:

a)    bei gewöhnlichen weichen Böden......

b)    bei Friesböden (Parquettboden), Brettelböden

oder Schiffböden..............

108.    1 m Span in einen alten Fussboden einleimen . .    .

109.    1 m neues Polsterholz legen..........

HO. 1 m² Fussboden ausstemmen, und zwar:

a)    bei Theilen bis 1 m² Grösse........

b)    bei Theilen über 1 bis 3 m².......

ui. 1 m² Fussboden hobeln............

116.    In einem harten Parquettboden einzelne schadhafte

Theile von Parquetttafeln ausstemmen und durch neue Theile ersetzen, pro Tafel...........

an

—.92

—.72

2.90

3.20

0.54

I.IO

I.IO

—.14

—•32 —.16 —.28

—.36 —.24

1.40

I.IO

— .40 —.30

—.60

—•32

IO.—

6.60

I.IO

ii 7. Eine gesunkene Parquetttafel repariren, heben und unterlegen .................

118. 1 m Fries repariren, heben und unterlegen . . . .

119.    1 m harten Span einleimen, bei Brettel- oder Parquett-

böden'.............

120.    1 m² harten Fussboden abziehen . .

121.    1 m² harten Fussboden einmal einlassen

a)    mit Leinöl

b)    mit Wachs

Weiches Holz Kronen

Hartes

Holz

1.20

—•50

—.30

I.IO

— .20 -•30

Verschiedene Arbeiten.

122.    i m² hölzernes Gitter mit gedrähten Stäben, oben und unten mit einem mit Gesimsen versehenen Längenholz verbunden, und zwar:

a)    von weichem Holze...............

b)    von hartem Holze................

123.    i m Stiegenanhaltstange und Stiegengriffe von hartem Holze mit gedrehten Köpfen und politirt, ohne Unterschied des Profiles, und zwar:

a)    gerade ....................

b)    geschweift...................

124.    i m² neuen gehobelten Retiradspiegel sammt hartem Deckel

125.    i m² Retiradsitzvorderwände..............

126.    i m² Retiradspiegeldeckel (Extraspiegel), sammt harter Anfassleiste ...................... .

127.    i m Stufen ohne Unterschied der Höhe und Breite, sammt Vorderwand und Seitentheilen, aus 4 cm starken gehobelten Laden, und zwar:

a)    aus weichem Holze...............

b)    aus eichenem Holze...............

128.    i m² Abortschlauch-Verkleidung aus gehobelten 5 cm starken

Laden sammt Abschlussleiste um den Plafond.......

129.    i m² Fussabstreifgitter aus Buchenholz..........

130.    1 m² wie vor aus Eichenholz.............

131.    1 m Wandschutzbrett längs des Stiegengriffes :

a)    aus weichem Holz................

b)    aus hartem Holz mit Leinöl eingelassen.......

Kronen

5-50 IO.—

3.20

5.20

6.40

4.60

9.20

2.80

540

4.40

8.—

10. —

2.—

Schlosserarbeiten.

Taglöhne.

1.    Ein Gehilfentaglohn .

2.    Ein Lehrjungentaglohn

4-—

2.—

Materialien.

3.    1 Kilog. Blei zum Vergiessen.............

4.    1 Kilog. Bleiblech als Unterlage für Eisenconstructionsbestand-

theile.............•'..........

—•50

5.    i Kilog. Schwefel...........

6.    1 Kilog. Portlandcement.........

7.    i Kilog. Gips..............

8.    1 Kilog. Boraxkitt............

9* ¹ Kilog. Quadrat-, Rechteck- oder Rundeisen

10.    1 Kilog. Façoneisen ohne Unterschied ........

11.    1 Kilog. Schwarzblech.........

12.    1 Kilog. Mutterschrauben und Schraubenmuttern jeder Grösse

13* i Kilog. harte Holzkohlen........

Kronen —.40 —.08

—    .06 —.60

—    .22 —•30 —.40 —.60 — .12

Schliessen, Klammern, Gitter, Traversen etc.

I4* ¹ Kilog. Gabelschlag- oder Gewölbsschliessen sammt Durchschuber ...............

15.    1 Kilog. Klammern von Flach- oder Rechteckeisen ....

16.    1 Kilog. Feuermauerschliessen aus Klammereisen.....

Kilog. Schraubenschliessen sammt Muttern.......

18.    1 Kilog. Ueberlegeisen................

19.    1 Kilog. Hängeeisen sammt Schrauben für Dippelbaumauswechslung ...................

Kilog. Anker oder Schuber für Hängeplattenbefestigung .

21.    1 Kilog. Rinnenhaken oder Rohrschellen, und

a)    unverzinkt............

b)    verzinkt.............

22.    1 Kilog. Kellerfenster, Oberlicht- und Einsatzgitter mit schmiedeeisernen Rahmen, und zwar:

runden oder viereckigen Gittersprossen . . . . .

b) aus Façoneisen ................

23.    1 Kilog. Fenstereisen nach Zeichnung, und

a)    aus Rund- oder Rechteckeisen...........

b)    aus Façoneisen ................

24.    1 Kilog. Stiegen- oder Einfassgitter aus Schmiedeeisen nach Zeichnung, sammt Aufstellen, Ausgiessen mit Gips, Cement, Schwefel oder Blei, mit Allem und Jedem, inclusive Ausgussmaterialien, und zwar:

a)    mit Gips, Cement oder Schwefel.........

b)    mit Blei...................

25.    1 Kilog. Stiegen- oder Einfassungsgitter von Gusseisen nach Zeichnung, sammt Modellkosten, Aufstellen, Ausgiessen mit Gips, Schwefel oder Blei, mit Allem und Jedem, inclusive Ausgussmaterialien :

a)    mit Gips, Cement oder Schwefel.........

b)    mit Blei ...................

26.    1 Kilog. Gitterthor von Schmiedeeisen, verziert, nach Zeichnung ad Post 25 und 26. Das Vergiessungsmateriale ist ohne Entgelt beizustellen und wird daher nicht mitgewogen.

27.    1 Kilog. Dachoberlichtconstruction aus Schmiedeeisen, aus

gewähltem Façoneisen sammt Rahmen . .........

'7-

20. i

zwar:

a)

aus

oder Oberlichtziergitter aus Schmiedezwar:

—.26 —•32 —•32

—-36 —.22

—.36 —.26

—.40 —.60

—•50 —.60

—.80

—.90

1.—

— •50 —.60

—.80

28.    1 Kilog. eiserner Fenster aus Façoneisen mit beweglichen

Flügeln...........,..........

29.    I Kilog. Kellerfensterthürchen aus Schwarzblech nach Zeichnung

durchbrochen ....................

30.    1 Kilog. eiserne Boden-, Brandmauer- oder Gaskammer-

thüren ......................

31.    1 Kilog. von Rundeisen rein gearbeitete Stiegenanhaltstange

oder eine derlei Stange von Flacheisen zur Befestigung des hölzernen Stiegengriffes sammt Festmachen in die Mauer, mit Einschluss des Endknopfes..............

32.    1 Kilog. schmiedeeisernes Gitter, ohne Unterschied der Gattung, abzunehmen, zu repariren und wieder anzumachen, und zwar bei einem Gewichte:

a)    unter 50 Kilog. pro Arbeitsstück.........

b)    über 50 Kilog. „    „    .........

Für den Transport in die Werkstätte und zurück wird

keine besondere Vergütung geleistet.

33.    1 Kilog. gusseiserne Tragsäulen nach Zeichnung, jedoch nach

einem am Lager befindlichen Modelle mit vollständiger Mon-tirung, d. i. Befestigung auf der Unterlage, jedoch ohne Beigabe der. erforderlichen Schrauben, Schraubenbolzen und Unterlagsmaterialien, sammt Aufstellung und Grundiren mit Bleiminium.....................

34.    1 Kilog. gusseiserne Wasserablaufständer, Wasserablaufrohre

und Bogenstücke..................

35.    1 Kilog. Winkel- oder T-Eisen............

36.    1 Kilog. Eisenbahnschienen ohne Unterschied des Profiles

37.    1 Kilog. genietete Träger ohne Unterschied der Länge und

des Profiles, sammt Grundiren mit Bleiminium......

38.    1 Kilog. gewalzte Träger, sonst wie vor........

39.    1 Kilog. Traversenunterlager, und zwar:

a)    aus Kesselblech................

b)    aus Gusseisen nach bestimmtem Modell gegossen . .

—.70

—.80

—.70

—.60

—.14 —.10

—.30

—•30 —.28 —.12

—.36

“•25

—•3°

—.24

Erfordernisse für Retiraden und Pissoirs.

40.    1 Kilog. gusseiserne Retiradschläuche, Gainzen und Auf

standsstücke, Dunstschläuche, Pissoir- oder Wasserabfallrohre aus gutem Eisen, nach Zeichnung...........

41.    1 Kilog. Schlauchringe von Flacheisen.........

42- 1 Kilog. Pissoir jeder Gattung, und zwar Säulen, Wände,

Schalen, Dach etc., ohne Unterschied, ob Schmiede- oder Gusseisen, inclusive Montiren und Aufstellen, sowie Beigabe des erforderlichen Vergussbleies..............

—.24 —.40

—.70

Erfordernisse für Canäle.

43. Ein Glockensyphon rund emaillirt:

a)    bis 8 cm Durchmesser........

b)    15 cm    „    ........

5-—

44.    Ein Glockensyphon viereckig, unemaillirt, mit verziertem Chamiergitter :

a)    16 cm im Geviert................ .

b)    24 cm „    „    ................ .

c)    32 cm „    „    ................

d)    40 cm „    „    ................

45.    1 Kilog. Rattengitter von Stabeisen sammt Seitenschienen und

Kette.......................

46.    1 Kilog. Canalgitter von Schmiedeeisen nebst schmiedeeisernem Stock und hochkantig gestellten Gittersprossen . .

47.    1 Kilog. Canalstock oder Deckelschienen sammt Befestigen

mit neuen Spitznägeln................

48.    1 Kilog. Canaleinsteigsprossen von Rundeisen, gerade oder

gebogen..................... .

49.    Eine alte Canaldeckelschiene mit neuen Spitznägeln zu befestigen, pro Centimeter Nägel............

50.    Zu einer Steinplatte einen neuen Hebnagel mit viereckigem

Kopfe sammt Schliessen...............

51.    1 Kilog. alte Canalgitter aus Schmiedeeisen zu repariren, und zwar bei einem Gewichte:

a)    unter 50 Kilog..................

b)    über 50 Kilog..................

52.    Ein neues Lager oder einen neuen Zapfen bei einem gusseisernen Canalgitter oder Deckel ...........

53.    Eine Schiene sammt Befestigen derselben mit Nieten und Ab

hobeln des Unterlagers bei Deckeln oder Gittern zur Erhöhung des Auflagers pro Meter..........

54.    1 Kilog. Einsteigdeckel aus geripptem Blech mit Rahmen

Winkeleisen..................

28.-

—.40

—*5°

•50

—•44

—.oi

i.—

io

•.06

5-

aus

.60

Nothherd oder zum Rauch-

—.60 —.60 —.70

-.20

—.24

—•36 -.80

Herde, Oefen, Luftheizungen und deren Bestandtheile.

55.    Ein Heizthürl mit Gusshals zu einem Maschinherde ....

56.    Ein Aschenschuber zum Windofen oder Herd......

57.    Ein Aschenthürl......

58.    Ein Hitzsperrschuber ....

59.    Ein Dunstthürl sammt Stange .

60.    1 Kilog. neues Doppelthürl zum

fang, mit Falz, Rahmen und Pratzen..........

61.    1 Kilog. liegendes Rauchfangthürl sammt Stange.....

62.    1 Kilog. Bratröhren mit Aufschlagthür.........

63.    1 Kilog. gusseiserne volle oder Lochplatten zu Maschinherden

inclusive Einsatzringe................

64.    I Kilog. Einsatzringe separat.............

65.    1 Kilog. gusseiserne Platten mit schmiedeeisernen Spangen

unternietet.....................

66.    Eine vorhandene Lochplatte wie vor unternieten, pro Stück

67.    I Kilog. Herdreif oder Rahmen mit Falz, Herdverkleidungaus Schmiedeeisenblech, Herdwinkel, Abdeckbleche und Heizbrüste

316

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

68.    i Kilog. fein gefeiltes Herdbrett sammt Befestigungspratzen und Schutzstange mit Messingknöpfen und Stützen ....

69.    1 Kilog. gusseiserner Windofen sammt Rost.......

70.    1 Kilog. Rost von Gusseisen ..............

71.    1 Kilog. Rost von Schmiedeeisen..........

72.    1 Kilog. Futter zu Wasserwandeln oder Bratröhren ....

73.    Ein Stück Ausputzthürl unter der Bratröhre.......

74.    1 Kilog. Champignon mit feststehendem Aufsatze, sammt Dachei

und Anstrich mit Eisenlack..............

75.    1 Kilog. Champignon mit beweglichem Aufsatze, sonst wiePost 74

76.    Ein Stück doppeltes russisches Rauchfangausputzthürl, nach

der Bauordnung hergestellt, sammt Allem........

77.    1 Kilog. Rauchfangschutzstange sammt Kloben ......

78.    i Kilog. Arrestofenhelmgitter von Schmiedeeisen .. . . . .

79.    1 Kilog. gewöhnliche Ofengitter............

80.    Ein tragbarer blechener Maschinkochofen, sammt Röhren,

Allem und Jedem, pro Kilogramm ...........

81.    Ein Blechofen mit Gusseinsatz und Aschenschuber, sammt

Allem und Jedem, pro Kilogramm ...........

82.    Ein Rauchrohr, ohne Unterschied der Weite, pro Kilogramm

83.    Knie werden nach ihrem Gewichte mit dem Preise der vorstehenden Post vergütet und ausserdem für das Machen ein Zuschlag geleistet von:

a) bei französischen Knien (mit Kapsel) pro Stück . . .

b) bei deutschen Knien (ohne Kapsel) pro Stück    . . .

c)    bei Schuppenknien (Patentknien) pro Stück.....

84.    Ein Stück Kapsel zu einem französischen Knie......

85.    Ein Knie aus vorhandenen Röhren machen wird mit den in Post 83, alinea a) und b) angegebenen Preisen vergütet.

86.    1 m alte Röhren richten und zusammenpassen, sammt Allem

87.    Ein doppelter Ofenschirm mit Rahmen und Füssen, oben mit

Verzierung, erforderlichenfalls mit Pratzen, sammt Festmachen, pro Kilogramm................

88.    Ein Zimmerofen sammt Rohrputzen...........

89.    Einen Ofenschirm hierzu putzen............

90.    Einen eisernen Zimmerofen sammt Röhren abtragen ....

91.    Einen eisernen Zimmerofen aufstellen, verkitten und schwärzen,

sammt Kittbeigabe..................

92.    Einen alten Ofen jeder Gattung mit Boraxkitt von aussen zu

verschmieren....................

93.    Einen Ofen ausputzen................

94.    I Kilog. Ofengitter zu repariren, und zwar bei einem Gewichte:

ä) unter 50 Kilog..................

b) über 50 Kilog..................

95.    1 w² Blechverkleidung an Holzbestandtheilen, 1 mm stark . .

96.    Einen alten Centralluftheizofen abtragen und nach der Reparatur

wieder aufstellen, sammt Beigabe des Boraxkittes.....

1 Kilog. neue Bestandtheile aus Gusseisen für Zimmer- oder Centralöfen nach im Handel vorhandenen Modellen zu liefern —.32

- .90 —.24

,24

—.40 —.60 —.70

—.70 —.90

3.60

—.60 —.60 —•50

—.60

—.60 —.60

—.70 —•50 —.60 —.40

—.30

—.70 1.40 —.80 1.—

2.—

—    60

—    .60

.10

—.06

4.80

—.10

98.    i Kilog. Heizrohre aus Gusseisen für eine Paul’sche Luftheizung nach Zeichnung zu liefern.........

99.    1 Kilog. gusseiserne Roststäbe und Rostlager für die Paul’sche

Luftheizung.................

100.    1 Kilog. gusseiserne Heizthüren für die Paul’sche Luftheizung,

nach vorhandenem Modell............

101.    I Kilog. gusseiserne Verduftungsgefässe für Luftheizungen

102    1 Kilog. Aufstandrost sammt Blech- oder Deckblech für einen

Paul’sehen Calorifère, nach Zeichnung, aus bestem Schmiedeeisen

103.    1 Kilog. Spannringe aus Schmiedeeisen, zum Niederschrauben

der Bleche bei den Paul’schen Calorifères........

104.    1 Kilog. Umfangsringe für Poterien...........

105.    Ein Stück Schürhaken:

a)    für Zimmeröfen.................

b)    für Centralheizöfen...............

106.    Eine Feuerzange für Zimmeröfen............

107.    Ein Kohlenkorb aus lackirtem, 1 mm starkem Blech für

Zimmeröfen mit circa 10 Kilog. Kohlenfassung und dem beiläufigen Gewichte von Kilog.............

108.    Eine Kohlenschaufel für Zimmeröfen aus lackirtem Blech

oder Gusseisen...................

109.    Eine Feuerschaufel mit Eisenstiel............

HO. Eine englische Kohlenschaufel mit Stiel und Holzgriff . . .

111.    1 Kilog. Ventilations- oder Rauchschuber, sammt Tasche,

Rahmen und Pratzen, aus Schmiedeeisen.........

112. 1 Kilog. Ventilationsklappe mit doppeltem Rahmen, von welchem der äussere mit Pratzen zum Einmauern, der innere Rahmen, welcher die Klappe oder Thüre trägt, anzuschrauben ist, sammt Stellhebel und Stellkreis oder sonstiger Stellvorrichtung, durchaus aus Schmiedeeisen..........

113.    1 Kilog. Ventilationsjalousie, sonst wie Post 111.....

114.    I Kilog. gestricktes Ventilationsgitter sammt einfachem oder

doppeltem Rahmen und Pratzen............

115.    Eine Stellvorrichtung für Ventilationsschuber und Jalousien, bestehend aus Führungsrahmen, Messingknopf mit Flügelschraube, sammt Befestigung und Beigabe der Holzpackel . .

—.24

—.28

—    .40

—    .40

—•50

—.60 —.40

—.40 1.60 —.40

2.Ó0

.60

-•50

3.20

—.80

—.90

1.—

1.20

4.40

Beschlägarbeiten.

Beschläge für Thore, Thüren, Windfänge.

a) Schlösser.

u6. Ein Stück überbautes Thorschloss mit eisernem

Platteldrucker, Schliesshaken, Schild und Schlüssel,. K r o und zwar mit der Kastengrösse von :

i 9 cm „ 21 cm

Lieferung

Anschlägen

sammt

Beigabe des Befestigungsmateriales n e n

2.-—

2.-

2.-

318

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

117.    Ein Stück Einstemmthorschloss mit Rippenfalle, sammt Schliessblech und Schlüssel, jedoch ohne Drucker, und zwar :

a)    io cm lang...............

b)    12 cm ................

c)    13 cm ................

d)    14 cm „...............

e)    15

f)    über 15 cm lang

Der Preis in der zweiten Colonne für das Anschlägen bezieht sich auf neue Beschlägarbeiten; für Reparatursarbeiten wird zu den in der zweiten Colonne eingesetzten Preisen ein Zuschlag von 10 Procent für das Abnehmen der alten Beschläge geleistet.

118.    Ein Stück überbautes Thürschloss mit eisernem Plattel-

drucker oder mit Druckfeder sammt Schliesshaken, Schilder und Schlüssel, und zwar mit der Kastengrösse von :    ^

a)    8 cm lang und cm breit........

b)    10 cm „

119.    Ein Stück.Einstemm-, Kreuz- oder Doppelthürschloss mit 2 Touren, doppelt besetzt, mit Rippenfalle und geschweiftem Bart, sammt Schliessblech und Schlüssel, jedoch ohne Drucker, und zwar:

cm lang...............

cm n ...............

cm „    ...............

120.    Ein Stück Dosisches Einstemm-, Kreuz- oder Doppelthürschloss mit 2 Schlüsseln, sonst wie Post 119, und zwar :

Anschlägen saramt Beigabe des Be-

festigungs-materiales Kronen

Lieferung

4.80

5.20

5.60

6.4O

a)

b)

c)

cm

cm

cm lang..........•.....

cm „...............

121. Ein Stück Einstemm-Doppelthürschloss für Spielthüren, lo cm lang, sonst wie Post 119, und zwar:

ä) die Falle mit doppelter Schräge......

b)    mit fester Rolle......•.......

c)    zum Stellen...............

a)

b)

00 O

122. Ein Stück überbautes Riegelschloss, 2tourig, sammt Schliesshaken, Schild und 2 gebohrten Schlüsseln, und zwar mit der Kastengrösse von :

cm breit........

a)    8 cm lang und

b)    10 cm „

cm „    ........

123. Ein Stück Einstemmriegelschloss für Kreuz- oder Doppelthüren, 2tourig, sammt Schliessblech, Schild und 2 gebohrten Schlüsseln, und zwar :

a)    6 cm lang..............

b)    8 cm    ..............

c)    10 cm    ..............

r>

7.60

9.20

2.80

3.20

Oj K)

8.—

9-—

3.20 3.20 3.20 3.60 3.60 4- —

—    .60

—    .60

1.— 1.—

1.—

1.60

1.60

3.60    —.80

—.80

4.80    —.80

4-—

2.40 —.80 2.90    —.80

2.60    —.80

2.80

3-—

1.— 1.20

d)

C) V

129. Ein Stück Dosisches Sicherheitsvorhängschloss sammt 2 Schlüsseln, und zwar :

ö) bis 4 cm Durchmesser

b) „ d) „ d) „ d) «

nach Fig. III 105 Form A und B.

124.    Ein Stück Dosisches Riegelschloss in Kastenform oder zum Einstemmen, gebohrt oder ungebohrt, sammt Schliesshaken oder Schliessblech, Schild und 2 Schlüssel, und zwar :

ä) 8 cm lang...............

b) 10 cm lang...............

125.    Ein Stück Einstemmfalle zu Kreuz- oder Doppel-thüren, doppelt besetzt mit Rippe, bis 10 cm lang, sammt Schliessblech, jedoch ohne Drucker ....

126.    Ein Stück Einstemm-Doppelthürfalle für Spielthüren, bis 10 cm lang, sammt Schliessblech, sonst wie Post 125 :

a)    die Falle mit doppelter Schräge......

b)    mit fester Rolle.............

c)    zum Stellen...............

127.    Ein Stück Retiradfalle sammt Schliessblech oder Schliesshaken, ohne Drucker, und zwar :

fl) ohne Nachtriegel............

b) mit

128.    Ein Stück ordinäres starkes Vorhängschloss sammt 2 Schlüsseln, und zwar :

fl) bis 4 cm Durchmesser..........

b) mit 5 cm „    ..........

6    cm „    ..........

7    cm »    ..........

8    cm „    ..........

5    cm

6    cm

7    cm »    ..........

8    cm „    ..........

130.    Eine Garnitur Thordrücker von 13 bis 15 cm lang, sammt Rosetten, Schilder und Schlüsselplatte, und zwar :

ß) in Messing, ungeschliffen

b)    in Messing, geschliffen

c)    in Rothguss

d)    in Gusseisen, roh

e)    in Gusseisen, und bronzirt

f)    geschmiedet

131.    Eine Garnitur Thürdrücker von 8 bis 12 cm lang, sammt Rosetten, Schilder und Schlüsselplatte, und zwar :

fl) in Messing, ungeschliffen.........

b)    in Messing, geschliffen..........

c)    in Gusseisen, roh............

d)    in Gusseisen, bronzirt..........

e)    geschmiedet..............

Anschlägen sammt Beigabe des Be-

festigungs-materiales Kronen

Lieferung

4- —

4.80

-.80

— .80

2.-

3.20

4- —

4.80

1.10 1.30

—.60 —.70

—.90 1.10 1.40

2.— 2.20 2.40 2.60 2.80

4.60

5.20

8.60 2.—

2.20

3.60

I.IO

1.60 —.60 —.90 1.60

-.80

—    .80 —.80

—    .80

—.60 —.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

—.60

— .60 —.60

—.60 —.60

Fig. III 105.

134.    Ein Stück Schild sammt Schlüsselplatte zu einem Hausthorschloss, und zwar:

a)    aus Messing..............

b)    „ Rothguss..............

c)    „ Gusseisen, roh............

d)    „ Gusseisen, bronzirt..........

e)    „ Schmiedeeisen, gepresst........

135.    Ein Stück Schild sammt Schlüsselplatte zu einem Thürschloss, und zwar:

a)    aus Messing..............

b)    „ Gusseisen, roh............

c)    „ Gusseisen, bronzirt..........

d)    „ Schmiedeeisen, gepresst........

—.48 —.90 —.16

—-²4 —.40

—.08 —.06 —.06 —.06 —.06

—.16 —.10 —.14 —.24

—.10 —.08 —.08 —.08

320

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

132.    Eine Garnitur Thürknöpfe für Spielthüren, sammt Rosetten, und zwar :

ä) aus Eisen, schwarz oder weiss emaillirt . . . Holz, braun oder schwarz politirt .... weissem oder schwarzem Porzellan . . .

Thürdrücker für lange Schilder sind um die entsprechenden Beträge der Posten 133 und 134 geringer zu rechnen.

133.    Ein Stück Rosette für Thor- und Thürdrücker, und zwar:

a)    aus Messing.....;........

b)    „ Rothguss..............

c)    „ Gusseisen, roh...........

d)    „ Gusseisen, bronzirt..........

e)    „ Schmiedeeisen, gepresst...... . . .

Lieferung

Anschlägen sammt Beigabe des Materiales

Kronen

b)

I.80    -.80

2.20    —.80

2.4O .80

—.14

—    .30 —.08

—    .12

— .10

—.04 —.06 —.04

—    .04

—    .04

BJ

cd

SM

sc

■Mir

€=J

136. Ein Stück langes Thür- oder Thorschild sammt Lieferung Schlüsselblech und Drückerloch, bis 25 cm lang, und zwar :

Anschlägen sammt Beigabe des Materiales Kronen

a)    aus Messing..............

b)    aus blank gefeiltem Schmiedeeisen, jedoch mit

Messinghangerin.............

c)    aus blank gefeiltem Schmiedeeisen, jedoch mit

Eisenhangerin..............

137.    Bei Schildern über 25 cm Länge wird für je 5 cm Mehrlänge ein Zuschlag geleistet, und zwar von:

ad a) der vorstehenden Post.........

ad b) „

ad c) „

138.    Ein Stück Schliesshaken für überbaute Schlösser oder Fallen, und zwar:

a)    für Thore...............

b)    für Thür en...............

13g. Ein Stück Schliessblech für eingestemmte Schlösser, mit Falle und Riegel, und zwar:

a)    für Thore........... ... .

b)    für Thüren...............

140.    Ein Stück Schliessblech für eingestemmte Schlösser,

mit Riegel allein oder Falle allein........

141.    Ein Stück Schlüssel, ungebohrt, mit geschweiftem Bart, und zwar:

a)    für Hausthore..............

b)    für Doppelthüren und einflügelige Thüren . .

142.    Ein Stück Schlüssel, gebohrt, mit geschweiftem Bart, und zwar:

a)    für Hausthore..............

b)    für Doppelthüren und einflügelige Thüren . .

c)    für Dosische Thür- und Vorhängschlösser . .

d)    für Vorhängschlösser gewöhnlicher Gattung . .

— .80

—.64

—•56

r>

-.80

— •50

— .60 —.40

—•30

2.-

I.-

2.40

1.40 2.20

-.60

—.16

—.16

—.16

16

-.12

-.IO

—.40 —.16

—.10 —.IO

—.IO

b) Riegel.

143. Ein Stück Thorkantenschubriegel mit Backen, sammt Schliessblech (Länge bis Mitte Backen gemessen), und zwar :

a)    bis 45 cm lang.............

f)    „ 140 cm „ .

g)    „ 160 cm „ .

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

60 cm „

80 cm

100 cm 120 cm

1.40

1.80

2.20 2.70 3.2°

3.80

4.20

—.60 —.60 —.60 —.60 —.80 —.80 —.80

21

322

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

144. Rin Stück Thorkantenschubriegel mit Messingkapsel sammt Schliessblech (Ränge bis Mitte Kapsel ge~ messen), und zwar:

a)    bis 45 cm lang.............

Anschlägen sammt Beigabe des Materiales Kronen

Lieferung

2.-

60 cm

80 cm

100 cm 120 cm

2.40

2.70

3-—

3- 5°

4- — 4-50

— .60 —.60 —.60 —.60 —.80 —.80 —.80

145. Rin Stück Thorkantenschubriegel mit Charniergriff, sammt Schliessblech, und zwar:

60 cm „ 80 cm „

IOO cm „.............

120 cm „.............

140 cm ..............

g) 160 cm „.............

146. Rin Stück Thorkantenschubriegel mit Charniergriff, der Schaft jedoch durch das Kapsel durchlaufend, sammt Schliessblech, und zwar:

von a) bis 45 cm lang...........

bis g) „ 160 cm „...........

f) »

147.    Rin Stück Thorriegel zum Aufschrauben, gerade oder gekröpft, sammt Schliessblech oder Schliesshaken, und zwar:

von a) der kurze Riegel bis 45 cm lang .... bis d) der lange Riegel bis 160 cm „ ....

148.    Rin Stück Doppelthürriegel mit Backen, sammt Schliessblech (Ränge bis Mitte Backen gemessen), und zwar:

von a) mit 40 cm Länge..........

bis e) „    120 cm „    ..........

14g. Rin Stück Doppelthürriegel mit Messingkapsel, sammt Schliessblech (Länge bis Mitte Kapsel gemessen), und zwar:

von a) mit 40 cm Länge..........

bis e) „    120 cm „    ..........

150. Rin Stück Doppelthürriegel mit Risenhebel, sammt Schliessblech, und zwar:

von a) mit 40 cm Länge..........

bis e) „    120 cm „    ..........

15 I. Rin Stück Querschubriegel zum Rinlassen mit Backen, sammt Schliessblech, und zwar:

cm lang.............

von a) bis d)

00 vO

cm

2.20

2.70

3-—

—.60

.60

—.60 3.40 —.60 3.80 —.80 4.20    —.80

4.50 —.80

2.60    —.60

4.60    —.80

I.IO

3-40

—.40

—•50

-.60    —.40

—-50

1.40

—.80    —.40

1.44    —.50

1.28

2.20

—.48 —.90

— •50

—.60

—.40 —•50

Anschlägen

zum Einlassen mit Messing- Lieferung BeisgaaI^“tdes

Materiales

152.    Ein Stück Querschubriegel kapsel, sammt Schliessblech, und

von a) 8 cm lang.....

bis d) là cm „    .....

153.    Ein Stück Schliesshaken für Thor- oder Thürriegel

154.    Ein Stück eisernes Schliessblech zu Doppelthürriegeln mit flachem oder rundem Loch, und zwar:

a)    gerade.................

b)    abgebogene..............

c)    mit Feder...............

155.    Ein Stück Messingschliessblech zu Doppelthürriegeln mit flachem oder rundem Loch, und zwar:

a)    gerade.................

b)    abgebogene..............

c)    mit Feder...............

z war :

Kronen

-.60    -.40

I.-

—.l6

I.IO

—•30

-.IO

-.12

-.20

-.08

-.08

--.08

-.20

— .24 -.40

-.12

—-.12

c) Bander und Kegel.

156.    I Kilog. ordinäre gerade Kreuz- oder Winkelbänder

sammt Kegel für Keller-, Boden- und Einfriedungs-thore und Thüren..............

157.    1 Kilog. rein gefeilte, gerade Kreuz- oder Winkel

bänder sammt Kegel oder Halsen für Hausthore und Haus eingangs thüren..............

158.    1 Kilog. Pfann- und Steinpratzen, und zwar:

a)    aus Eisen...............

b)    aus Messing............. ,

c)    aus Bronze...............

159.    Ein    Paar    (Dorn    und    Hülse)    fein    gefeilte Thür

aufsatzbänder, Stift auf Stift laufend, mit Eichel- oder Kugelknöpfen, und zwar im angeschlagenen Zustande:

von a) 20 cm lang.............

bis e) 40 cm „    .............

160.    Ein    Paar    (Dorn    und    Hülse)    fein    gefeilte Thür

aufsatzbänder, Stift auf Stift laufend, mit Eichel- oder Kugelknöpfen, steigend, und zwar:

von a) 25 cm lang.............

bis d) 40 cm „    .............

161.    Ein Stück flaches Charnierband aus fein gefeiltem Eisen und eingelassenen Schraubenkopflöchern, bei einer Breite von:

‘ von a) bis 5 cm pro Centimeter Länge .    .    . .

.60

.90

—•70

2.40

3.20

i6

16

OOO —f- 10 10

—.36    —.16

1.60    0.64

1.—

3.60

—.ro —.80

bis f) » l5cm »    «    »_••••

162. Ein Stück flache Charnierbänder aus Messing, sonst

—■-°3 —.10

—.01

—•°3

wie Post 159:

von a) bis 5 cm pro Centimeter Länge .    .    .

bis f) „    15 cm............

—.08 —.24

—.02 —.04

21

324

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

163.    Ein Stück gekröpfte eiserne Charni erb ander, sonst wie Post 159:

von a) bis 9 cm.............

bis e) „    17 cm.............

164.    Ein Stück gekröpfte messingene Charnierbänder, sonst wie Post 159:

von a) bis 9 cm.............

bis e) „    17    cm.............

165.    Ein Stück Zapfenband für Spalierthüren:

von a) bis 5 cm Länge...........

bis g) „ 23 cm

166.    Ein Stück oberes Patentthürband mit Feder für Spiel-thüren, auf der Kante zum Einlassen, sammt beiderseitigem Lederschluss und allem Zugehör, und zwar bei einer Stulpbreite von:

von 4) 3 cm................

bis d) 6 cm................

Anschlägen sammt Beigabe des Materiales Kronen

Lieferung

—.10    —.02

—.18    —.04

—.16

— •36

—.04 —.06

11

—.18

—.66

—.12

— .12

12.— 16.—

4-~

4-—

167. Ein Stück unteres Patentthorband für Spielthüren, sammt Stellzapfen und Pfanne, bei einer Stulpbreite von:

von a) 3 cm bis d) 6 cm

1.60

4.40

1.—

d) Diverse Bestandtheile.

168.    Ein Fallreiber mit Charnier und Knopf, zu einem Thor oder einer Doppelthür, sammt Schliesshaken, und zwar:

von a) bei einer Länge von 10 cm......

bis e) „

169.    I Kilog. Thoraufspreitzsange sammt Kloben . . . .

170.    Ein Stück Thorschnapper sammt Federschliessblech

171.    Ein Stück Anhänghaken für Thor oder Thüren,

sammt Kloben und Schliessblech........

172.    Ein Stück Anhänghaken sammt 2 Kloben zu Kreuz-

n 3°cm

—.72 1.36 —.60 1.60

—.60 —.60 —.16 —.80

—•5°    —-3°

—•3°

—.10

173* Eine Anleggarbe von entsprechender Stärke mit zwei Kloben, und zwar:

von a) bis 15 cm lang...........

bis d) „    30 cm „    ...........

174.    Eine Doppelanleggarbe, gerade oder abgekröpft, mit

Charnieren, bis 30 cm lang...........

175.    Ein Stück Kloben: .

a) mit Aug und Spitz............

Steinschrauben............

Holzschrauben............

Mutter sammt Scheibe........

—•30

—.64

—.20

-—.20

b)

c)

d)

1.40

1.—

—.20 —.40 —.40

—.50

—.10

—•3° —.12 —.16

176. Ein Stück Thürschliesser mit Gussstahlspiralfedern, Lieferung und zwar:

a)    ohne Hülse..........

b)    mit Hülse..........

177.    Ein Stück Thürschliesser mit Stahlstange

178.    _

Messing-Thüraussichtsverschluss mit durch

brochenem Gitter:

a)    8 cm im Quadrat.....

b)    10 cm „    „    .....

c)    12 cm „    „    .....

179- iw² Schutzgitter für Glasthüren, und

a) aus Eisen, glatt......

Messing, glatt.....

„    dessinirt    . . .

180.    Ein Stück Thürsicherheitskette:

a)    aus Eisen........

b)    „ Messing.......

181.    i m Thüranschlag- oder Fusstri«schienen aus Flacheisen, und zwar:

a)    für    hölzerne    Fusstritte,    2 cm    breit,    2 mm

stark.................

b)    für    steinerne    Fusstritte,    3 cm    breit,    3 mm

stark.................

182.    1 m eiserner Wetterschenkel, 8 cm breit, 3 mm stark

183.    Ein paar Handhaben (Bügelgriffe) für Spiel- oder andere Thüren, und zwar:

a)    aus Eisen...............

b)    „ Messing..............

184.    1 m Schlagleiste aus 3 mm starkem Flacheisen, und zwar:

zwar:

b)

c)

Anschlägen sammt Beigabe des Materiales Kronen

2.4O 2.8o 2.4O

1.20 1.50 2.-

9.— 20.—-

5°*—

1.20

2.8o

-.40

—.70 -—.80

I.IO

2.4O

—.80 —.80 —.80

1.—-1.20 1.20

—.80 —.80

-.20

-.60

—•30

-.40

—•50

a)    bis 5 cm breit..............

b)    über 5 cm breit.............

185.    Ein Stück Vorstecker sammt Kette und Kloben . .

186.    1 Kilog. Beschlägbestandtheile für Schubthore, dazu gehören alle Gattungen Bänder, Rollen, Schienen,

Handgriffe, Schliesshaken und Kloben, Arben etc. . —.60    —.16

187.    i w² Rollbalken aus gewelltem Eisenblech, sammt

Mechanik für geräuschlose Bewegung......

188.    i m Glasschutzstangen, an beiden Enden flach mit eingelassenen Schraubenlöchern aus 5 mm starkem Draht, und zwar:

a)    aus Eisen.............

b)    „ Messing............

189.    Ein Thürpuffer zum Befestigen am Boden . .

—•50 — .60 —.60

—.20 —.20 —.20

20.—

2.—

—.08 —.10 — .10

Beschläge für Fenster, Spalettläden und Jalousien (Fig. III 106).

190. Ein Stück Scheinhaken (eiserne), mit versenkten Schraubenlöchern, aus 3 mm starkem Blech Nr. 2, und zwar:

326

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

von a)    mit einer Schenkellänge    bis    8    cm und

4 Schraubenlöchern..........

bis d)    mit einer Schenkellänge    bis    14    cm und

6 Schraubenlöchern..........

191.    Ein Stück Scheinhaken, wie Post 190, aus 2 y, mm starkem Blech, und zwar:

a)    mit    einer Schenkellänge bis    10    cm    und 4

Schraubenlöchern ............

b)    mit    einer Schenkellänge bis    14    cm    und 6

Schraubenlöchern............

192.    Ein Stück Scheinhaken, wie Post 190, aus 2 mm starkem Blech, und zwar:

Anschlägen sammt Lieferung Beigabe des Materiales

Kronen

— .02 -.02

— .04    —.03

— .02 —.02

— .03    - .03

. .... •

für Fensterbeschläge

ŚJ>

Detail

•41

-A—, i

Fig. III X06.

a)    mit einer Schenkellänge bis IO cm und 4

Schraubenlöchern............

Schraubenlöchern............

— .02    —.02

— .02

- -03

— .225    —.03

— .01    —.02

— .02    —.03

A nschlagen sammt Beigabe des Materiales Kronen

20 cm ...........■ .    .

195.    Ein Stück Zapfenband, sammt Schliessblech .    .    . .

196.    Charni erb ander, siehe Posten 161, 162, 163 und 164.

197.    Ein Stück starkes Winkelband zu Jalousien in den

Schlachthäusern...............

194. Ein Paar (Dorn und Hülse) Aufsatzbänder (eiserne), Lieferung Stift auf Stift laufend, mit Eichel-, Kugel- oder Doppelkugelknöpfen, und zwar: von a) bis 12 cm lang

bis g) »

198. Ein Stück Kegel auf 25 cm langen Flacheisen . . . „    „ Fensterschubriegel mit halbrundem Schaft,

gerade, gekröpft oder unterm Blech laufend, mit Eisenknöpfen, Schliessblech oder Schliesshaken (Länge bis Mitte Knopf), und zwar:

von ä) bis 10 cm lang ...........

bis e) „    50 cm „    ...........

200.    Ein Stück Fensterschub riegel mit Schienen und Eisenknöpfen, Schliessblech oder Schliesshaken (Länge bis Mitte Knopf), und zwar:

von a) bis 10 cm lang...........

bis i) „    90 cm ,,    ...........

201.    Ein Stück Fensterschub riegel mit Schiene, Schliessblech, Schliesshaken, Messingknopf (Länge bis Mitte Knopf), und zwar :

von a) bis 10 cm lang .    .    .........

bis i) „    90 cm    ...........

202.    Ein Stück Fensterhakenriegel mit Schiene, mit oberen und mittleren Schlusshaken sammt Messingknopf oder Messinggriff, Schliessbleche und Schliesshaken, u. zw.:

von a) bis 60 cm lang...........

bis k) „

2.40 —.08

Mehrlänge ein Zuschlag von .    .

1.40 1.50 2.—

3-— -.24 1.30 — .20 —•44

— •03

—.06

—.lo

—.64 — .30

— .20 —.1.0

—.16 —•32

—.16 —.20

—.20 —•52

.18

—.40

—.24 —-56

—.18 —.40

—.48 —.80

199.

b)    für je 5

205.    Ein Stück Patentkettentrieb mit Kastei und eiserner Platte, und zwar:

a)    mit roher Eisenolive...........

b)    „ bronzirter Eisenolive.........

c)    „ gebogener Messingolive........

206.    Ein Stück Patentkettentrieb mit Kastei und glatter Messingplatte und gebogener Messingolive ....

207. ’ Ein Stück Mittelverschlusshaken, sammt Schliessblech

208.    Ein Stück Fenstertrieb, besetzt mit ganzer Scheibe

209.    Ein Messingknopf zum Schubriegel.......

210.    Eine gebogene Messingolive

— .80 —.02

3.60 —.12

1.—

— .02

cm

—.80 —.80 — .80

—.80 —.16 —.60 —.08

— .10

Schubriegel . . .

zum

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

328

211.    Ein Stück Schliessblech oder Schliesshaken zum

Schubriegel.................

212.    Ein Stück Federschliessblech, und zwar:

a)    von Eisen...............

b)    „ Messing..............

213.    Ein Stück Schubfensterriegel, gerade oder gekröpft:

a)    mit eisernem Knopf...........

b)    n Messingknopf............

214.    Ein Stück Federriegel, gerade, bis IO cm lang, sammt Schliessblech, und zwar:

a)    mit eisernem Knopf...........

b)    „ Messingknopf............

215.    Ein Stück Federriegel mit Winkel, der Winkelschenkel bis 10 entlang, mit Schliessblech, und zwar:

a)    mit eisernem Knopf...........

b)    n Messingknopf............

216.    Ein Stück Spalettriegel mit Schienen und Backen

(Länge bis Mitte Backen), mit Messingknopf und Schliessblech, und zwar:

von a) bis 20 cm lang...........

bis k) „    11 o cm n    ..........

217.    Ein Stück Spalettriegel mit Schiene^ Messingkapsel und Schliessblech (Länge bis Mitte Kapsel gemessen), und zwar:

von a) bis 20 cm lang . .    ......»    . .

bis k) „    11 o cm „    ...........

218.    Ein Stück Spalettriegel mit Schiene und Eisenhebel, sammt Schliessblech (Länge bis Mitte Hebel gemessen), und zwar:

von d) bis 20 cm lang...........

bis k) „    110 cm „    .    .........

219.    Ein Stück Fensterschwanenreiber aus Eisen, sammt

Zugehör ..................

2 20. Ein Stück gerader Reiber, sammt Zugehör zum Einnieten, und zwar:

d) mit Eisenknopf.............

b)    „    Messingknopf............

221.    Ein Stück Fensterreiber, sammt Zugehör, auf geraden oder übertragenden Flacheisen, und zwar :

a)    mit Eisenknopf.............

b)    „    Messingknopf............

222.    Ein Stück Kurbelreiber, sammt Zugehör zum Einnieten, und zwar:

a)    mit Eisenknopf.............

b)    v Messingknopf............

223.    Ein Stück Kurbelreiber, sammt Zugehör, auf geraden oder übertragenden Flacheisen, und zwar :

a)    mit Eisenknopf.............

b)    n Messingknopf............

Anschlägen Lieferung s,ammt Beig.

d.Materiales Kronen

—.08    —.08

-.12

— .24

— .16 —.18

—•36 — •44

— •32 —•32

—.40 — .46

—•32

—•32

■.40

—.48

—•30

—•3°

—.32    —.40

—.70

1.—

— .40    —.40

—.70

1.14

1.—

2.—

—•50 —.64

— .10    —.10

—.12    —.10

— .10

—.14

—.12 -.14

—.08 — .08

—    .14

—    .16

—.10 —.10

—.14 —.16

Anschlägen

224. Ein Stück Zungenreiber sammt Schliessblech, und LieferungBefgMie des

Materiales

zwar:

a)    mit eisernen Oliven......

b)    mit ungeschliffenen Messingoliven .

c)    mit geschliffenen Messingoliven

225.    Ein Stück geschmiedete Jalousienreiber, gerade oder

gekröpft...............

226.    Ein Stück gepresste Jalousienreiber, gerade oder

gekröpft...............

227.    Ein Stück Eallreiber mit Schliesshaken, und zwar:

a)    mit Eisenknopf ..........

b)    mit Messingknopf..........

228.    Ein Stück Fallreiber mit Einfallplatte, Schliesshaken, zum Aufschrauben, und zwar :

a)    mit Eisenknopf..........

b)    mit Messingknopf..........

229.    Eine starke Verbindung mit Schliesshaken sammt

Schliessblech, zu den Jalousien in den Schlachthäusern ...........

Kronen

— •32

-.12

-.40    —.10

.    - .48    —.10

— .06    -.06

— .04    -.06

— •32 -40

-.IO

— .IO

— .32 —.IO -40 .IO

I.—

— .80

230.    Ein Stück Reiberstreifer, und zwar:

a)    aus Draht...............

b)    auf Flacheisen aufgenietet oder aufgepresst

231.    Ein Stück Fensterzunge mit Nuss......

232.    Ein Stück Zungen-, Kurbel- oder Fallreiberschliess-

bleche...............

233 Ein Stück Riegelkloben, und zwar :

a)    zum Einschlagen..........

b)    zum Anschrauben .........

234.    Ein Stück Fensterstockschiene........

235.    Ein Stück Fensterstocks ehr aube.......

236.    Ein Stück Fensterschnapper sammt Streichblech für äussere, nach innen aufgehende Fenster, die Nase I l/„ cm hoch, und zwar :

a)    mit Eisenplatte.............

b)    „ Messingplatte............

c)    ganz aus Messing............

237.    Ein Stück Falzspreizel sammt Streichblech für innere Fenster, bis 5 cm lang, und zwar:

a)    mit Eisenknöpfen............

b)    „ Messingknöpfen...........

c)    ganz aus Messing..........

238.    Ein Stück Aufspreizstange mit Kloben auf geraden oder auf übertragenden Flacheisen sammt Platten und zugehörigem Klöbel oder Schliessblech, und

a)    bis 15 cm lang.........

b)    von 16 bis 30 cm lang......

c)    v

d)    „

zwar :

Oj

»    40 cm „

„    50 cm „

.02

.02

■.06

.06

-.40

.04

04

.06

20

20

•.40

•SO

14

20

70

l6

24

28

.20

.06

.04

06

.10

.IO

■.24

,24

■40

12

24

IO

IO

IO

330

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

239. Ein Stück Aufspreizstange mit Charnier, sonst wie Post 238, und zwar:

a)    bis 15 cm lang.............

b)    von 16 bis 30 cm lang..........

c)    77

77    4°.«”    7?

Anschlägen sammt Beigabe des Materiales Kronen

Lieferung

ä) „

„ 50cm n..........

240. Ein Stück Schubfensterfedern..........

„ Jalousienschnapper mit Messingknopf . .

„    einfaches Jaloulappel.........

„    doppeltes Jaloulappel........

„ Messinghalbolive sammt Rosette, der Kopf 4 bis 8 cm lang, und zwar:

a)    ungeschliffen..............

b)    geschliffen...............

245.    Ein Stück Messingtriebolive sammt Rosette, der Kopf 6 bis 9 cm lang, und zwar:

a)    ungeschliffen..............

b)    geschliffen...............

246.    Ein Dutzend Messingreiber- oder Spalettknöpfe von

1 bis 2 cm Knopfdurchmesser.........

247.    Ein .Stück Messingschubriegelknopf sammt Lappen .

248.    „

241.

242. 243-244.

77

77

—•32 —.48 —.56 —.64 —.10 —.50 — .08 —.10

—.10 —.10 —.10 —.10 —.16 —.16

—    .04

—    .06

-.28

-.4O

~ -32 -.60

I.40 -.40

„ Fensterschutzknopf aus Messing, gerade oder gebogen ................

249.    Ein Stück Reiberplatte oder Spreizhakenplatte oder

Aufspreizhakelplatte oder Zungenschliessblech . . .    —.04

250.    Ein Stück Klöbel für einen Aufspreitzhaken ....    —.04

251.    1 m Laufschiene für Schubfenster........

252.    1 m Kette mit flachen Gliedern hierzu......

253.    Eine messingene Rolle für Schubfenster.....

254.    1 Kilog. Gegengewicht aus Gusseisen für Schubfenster

255.    1 m eiserner Wetterschenkel..........

256.    I m Schlagleiste...............

257.    Ein starker Aufspreizhaken, 75 cm lang, sammt

Kloben für Jalousien.............

258.    Ein Kloben allein hierzu............

259.    Ein Stück Lüftungsflügel für Verglasung aus Façon-

eisen sammt ebensolcher Rahme, Ausspreizvorrichtung, Reiber etc., pro Centimeter Umfang gemessen im Kittfalz............. .

—•30

—.80

1.30

—    .80 -•30 —.60

—    •50

1.60 —.40

— •30

Reparaturen an Thor-, Thür- und Windfangbeschlägen.

a) An Schlössern.

260.    Ein grosses Thorschloss abzunehmen, auszuputzen, die unbrauch

baren Bestandtheile ergänzen, und wieder mit neuen Schrauben anzuschlagen....................

261.    Ein neuer Bart auf einen Thorschlüssel ........

262.    Ein Schloss aufsperren...............

-.20

— .20

-.20

-.20

—.72

— .20

— .10

—.06 —.04

—    •50

—    .60 —•50

.10

20

—.20

—.40

— .20

—•25

Kronen

2.40 —.80 — •30

263.    Ein Hauseingangsthürschloss abzunehmen, auszuputzen, zu

sammenzurichten, die nicht brauchbaren Bestandtheile ergänzen und wieder mit neuen Schrauben anzuschlagen .....

264.    Ein neuer Bart auf einen Schlüssel zu diesen Thorschlössern

265.    Ein derlei Thürschloss aufsperren...........

266.    Ein Schloss von einer doppel- oder einflügeligen Thür abzunehmen, zusammenzurichten, die unbrauchbaren Bestandtheile ergänzen und wieder mit neuen Schrauben anzumachen . .

267.    Einen neuen Bart auf einen derlei Thürschlüssel.....

268.    Ein derlei Thürschloss aufsperren...........

269.    Ein Gitterschloss oder das Schloss einer eisernen Thür ab

zunieten, auszuputzen, zusammenzurichten, die unbrauchbaren Bestandtheile ergänzen und wieder anzunieten......

270.    Ein Riegelschloss abzunehmen, zusammenzurichten, die unbrauchbaren Bestandtheile zu ergänzen und wieder anzuschlagen

271.    Ein Vorhängschloss auseinander zu legen, zu repariren und

wieder zu vernieten..............

272.    Ein neuer Bart auf einen Schlüssel zu einem dieser Schlösser

273.    Ein Schloss von einem eisernen Kellerfenster abzunehmen,

repariren und wieder vernieten ..........

1.60 —.60 -•30

—.90 — .50 —.30

1.40

— .70

-.50 — .40

b) An Bändern, Kegeln und Zugehör.

274.    Ein langes Thor- oder Winkelband abzunehmen, zu richten und mit neuen Schrauben und Nieten wieder anzumachen

275.    Zu einem Thorflügel ein Thorpfandei zu richten und mit

Gips und mit eisernen Zwickeln zu befestigen.....

276.    An ein Thorpfandei neue Pratzen anzuschweissen und mit

eisernen Zwickeln zu befestigen..........

277.    Von einem eisernen Thor eine eiserne Führungsrolle abzunieten, auszuputzen, einzuschmieren und wieder anzunieten

278.    Einen Kegel auf eine Steinklammer zu nieten und diese dann

in Stein einzulassen, dazu die Löcher tiefer hauen und mit Gips und Zwickeln festzumachen .........

279 Ein Aufsetzband von einer doppel- oder einflügeligen Thür abzunehmen, zu richten und mit neuen Schrauben und Nieten wieder abzumachen.............

280.    Ein Aufsetzband wie vor zu repariren und halb neu zu machen

281.    Ein langes Thürband von einer Retirad

lagthür abzunehmen, zu richten und mit neuen Schrauben und Nieten wieder anzumachen ..........

4.40

5- -

4-—

—•30

— ■5°

Kamin- oder Holz-

— .60

c) An Riegeln und sonstigen Bestandtheilen.

282.    Einen Thorschubriegel abzunehmen, zu repariren und mit

neuen Schrauben anzuschlagen..........

283.    An ein Thorband einen Messingring anzulegen, sammt Aus-

und Einhängen der Thorflügel..........

1.20

332

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

284.    Die locker gewordenen Friesen und Füllungen eines Thor

flügels mit einer Schiene einzulassen, durchzunieten und mit neuen Schrauben zu befestigen..........

285.    Ein Stück eiserne Klammer zum Festmachen eines gebrochenen

steinernen Thürgewändes, sammt Löcherstemmen und Eingipsen ..................

286.    Einen Schubriegel zu einer doppel- oder einflügeligen Thür

abzunehmen, zu repariren und mit neuen Schrauben wieder anzumachen................

287.    An ein Thürband einen Messingring unterzulegen ....

288. Einen Schubriegel von einer Arrest- oder Gitterthür, oder von einer Schlachtkammer- oder Stallthür abzunehmen, zu repariren, mit den nöthigen neuen Bestandtheilen zu ergänzen und wieder anzuschlagen............

28g. Das Blech von einer Thür abzunehmen und mit neuen Nägeln nach geschehener Reparatur wieder zu beschlagen, pro Quadratmeter..............

1.60

2.—

— .60 —.20

— .70

— .60

Reparaturen an Fenstern, Jalousien.

290.    Von einem einzelnen Fensterflügel das Beschläge abnehmen, repariren und an einen neuen Flügel wieder anschlagen . .

291.    An einem einzelnen Jalousieflügel das lockere Beschläge mit

Beigabe der Nieten, Nägel etc. zu befestigen......

— .70

— .60

Glockenzüge.

292.    Ein Loch in eine Mauer zu schlagen, dann ein schmiedeeisernes oder Blechrohr beizugeben und dasselbe mit Gips und Zwickel festzumachen, ohne Unterschied der Mauerdicke, pro Meter .

293.    Ein neuer starker Winkelhaken in einer Ecke auf einen langen

Stift.......................

294.    Ein neuer Zugwinkelhaken mit einem langen Anschlagstift    .

295.    Ein neuer Federzugwinkel mit Messingrosette    und    Stift    .    .

296.    Eine neue Feder zu einer Glocke...........

297* Ein Loch-, Fall-, Zug- oder Eckradel von Messing, mit

Rosette und Stift............_.....

298.    Ein gekröpfter Stift zu einer Feder..........

299.    I m Draht sammt Einbinden.............

300.    I m Darmsaite...................

301.    Ein Klöbel zur Leitung des Drahtes..........

302.    Ein neuer Schwungkolben..............

303.    Ein Stück Vorthürglockenzugknopf, und zwar:

a)    aus bronzirtem Gusseisen............

b)    „ Messing.................

304.    Eine Glocke für einen Wohnungsglockenzug bis 6 cm Durchmesser aus Glockenmetall..............

305.    Einen Vorthürglockenzug zu repariren, die Zug- und Winkel

haken zu befestigen, den Draht zu spannen und die Zugstange, eventuell den Darmsaitenzug zu richten.....

5-—

1.60 1.60 2.— I.-

—•50

—.70 I.-

I.40

306.    Einen Vorthürglockenzug loszumachen.........

307.    Ein Stück neuen Thürglockenzug sammt Feder, Glocke, Zugstange etc., sammt Anarbeiten.............

308.    Ein Stück neue 8centimetrige Schlagglocke zum Ziehen, mit ein oder zwei Schlägen, und zwar:

a)    mit blauer Stahlglocke.............

b)    n    weisser    Metallglocke    auf Eisenplatte......

c)    „    „    n    mit Messingfassung    ....

309.    Ein Stück 8centimetrige Schlagglocke, selbstschlagend beim Oeffnen der Thüre, und zwar :

d)    mit blauer Stahlglocke........ ,    .    .

b)    mit weisser Metallglocke auf Eisenplatte.....

c)    mit weisser Metallglocke mit Messingfassung ....

310.    Ein Stück Hausthorglocke sammt Feder mit 10 cm Durchmesser

311.    Ein Stück Thorglockenzugknopf, und zwar :

a)    aus bronzirtem Gusseisen..........

b)    aus Messing............. .

312.    Ein Stück Schale zu einer Hausthorglocke sammt Einstemmen und Eingipsen in Steingewänd, und Durchbohren des Loches durch das Gewände,- und zwar :

a)    aus bronzirtem Gusseisen..........

b)    aus polirtem Messing...........

313.    1 Kilog. Metallglocken, und zwar:

a)    rauhe Tirolerglocken............

b)    polirte Glocken.............

314.    Eine Stundenglocke von 15 cm Durchmesser, mit verziertem

Glockenstuhle, mit Schwengel oder Zugstange sammt Schloss, inclusive Allem .    ..............

.60

5- —

1.80

3-—

5- —

1.80

3-    — 5- —

4- —

1.60

4-'

4- —

6.80

3-—

2.80

— .40

Anstreicherarbeiten.

Taglohn.

1. Ein Gesellentag

3.60

Materialien.

2.    1 Kilog. Siccativ..............

3.    1 Kilog. Kopalfirniss, feine Qualität, hell......

4.    1 Kilog. Oeifirniss.............

5.    1 Kilog. Kitt...............

6.    1 Kilog. Terpentin.............

7.    1 Kilog. Bleiweiss oder Bleiminiumfarbe......

8.    1 Kilog. schwarze, mitisgrüne oder Satinoberölfarbe

Arbeiten nach Quadratmaass. a) Stein- und Maneranstrich.

3-—

3-—

—.80

—•50 1. — 1.40 1.20

9. 1 m³ steinerne Sockel, Pfeiler, Fenster-, Thür- und Thorgewände, dann Stein- und Mauerwände zweimal mit heissem

334

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

Leinöl zu tränken und zweimal mit feingeriebener Oelfarbe nach gewähltem Muster anzustreichen........

10.    I m‘², wie vor, jedoch dreimal mit Oelfarbe streichen

11.    i ni² vorgenannter, schon gestrichener Gegenstände vom Schmutze reinigen und zweimal ebenso anzustreichen .

12.    i ni², wie Post 11, bloss vom Schmutze zu reinigen .

—.90

I.IO

—.60

—.20

b) Holzanstrich.

13.    1 ni² Holzfläche jeder Art mit reiner flüssiger Leinölfarbe

grundiren, die Sprünge mit Oelkitt auskitten und nochmals fein abschleifen...............

14.    1 m² grundirte oder schon gestrichene Holzfläche einmal mit Oelfarbe in verlangter Nuance glatt streichen, pro Anstrich .

15.    1 ni² grundirte und ausgekittete Holzfläche mit Bergkreidekitt

ganz überziehen und fein schleifen.........

16.    1 nt² grundirte oder schon gestrichene Holzfläche mit Oelglanz-oder Spickölfarbe in verlangter Nuance einmal streichen .

17.    1 m² schon gestrichene Holzfläche in Eichenholzart mit Essigoder Oellasur versehen.............

18.    1 m², wie vor, in einer anderen beliebigen Holzimitation

19.    I m² glatt gestrichene oder lasirte Holzflächen einmal matt

oder glänzend firnissen.............

20.    1 m² Naturholz ohne jeden Farbenanstrich mit reinem Leinöl

einlassen, im Falle der Nothwendigkeit mit Holzfarbenkitt auskitten, fein schleifen, nach Zeichnung roth abliniren und zweimal mit reinem, durchsichtigem, farblosen Kopalfirniss zu firnissen.................

21.    i nt'² alte, schon gestrichene Holzgegenstände vom Schmutze

zu reinigen.................

2 2. 1 nt² alten Anstrich mit Spiritus abbrennen......

ad b. Holzanstrich. Werden bei Thüren, Fenster etc. die beiden Seiten nicht gleich angestrichen, so tritt deshalb keine Erhöhung der Preise ein.

—•30

—.14

—.20

—.20 —.28

— .28

— .80

Mit Blei-

c) Metallanstrich.

23- i nt² Metallgegenstände einmal mit Minium grundiren

24.    1 m²

25.    1 nf

grundiren und zweimal mit Oelfarbe in beliebiger Nuance anzustreichen ..........

26.    1 w' gestrichene Metallgegenstände lasiren oder firnissen wird nach den Posten 17, 18, 19 vergütet.

27.    1 m², wie Post 22, und in Silber-, Kupfer- oder

Goldbronze bronzirt...........

28.    1 m² zu sandeln............

29.    1 w² Metallflächen mit Drahtbürste vom Schmutze

oder Roste befreien...........

zweimal mit „

Mit Eisenminiumgrund miniumgrund Kronen

rein zu

—.28 — .40

—.70

2.-

—.20 — •32

•56

I .92

-.20

cl) Glasanstrich.

30.    I m~ Glaslichten mit durchsichtigem Firniss zu streichen und silberfarb zu patroniren ohne Unterschied des Dessins

31.    1 m~ Glaslichten, wie vor, anstreichen und silberfarb

Kronen

zu tupfen

— .80 —.60

Arbeiten nach Currentmaass.

a) Holzanstrich.

(Grundiren nach Post 13 und zweimal streichen nach Post

I4-)

32. 1 m Schranken jeder Art sammt den Säulen und Mittelriegel in Oel silberfarb oder eichenfarb anzustreichen ....

solcher Schranken ebenso anzustreichen, jedoch roth

33.

1 m abzufassen

34. 1 m Schranken ohne Mittelriegel in Oel silberfarb oder eichenfarb anzustreichen............

35- 1 m solcher Schranken ebenso anzustreichen, jedoch roth

abzufassen ....    ...........

36    1 m Kleiderrechen mit Oelfarbe eichenfarb zu streichen .

37.    I m Hängerinne silberfarb oder roth anzustreichen .    .    .

38.    1 m abliniren mit Oelfarbe...........

—.64

—.40

—.48 —.20

—    .28

—    03

b) Metallanstrich.

(Zweimal mit Minium grundiren und zweimal mit Oelfarbe anstreichen.)

39.    I m Stiegengriff anzustreichen:

a)    mit Bleiminiumgrund .    .    .    .

b)    mit Eisenminiumgrund

40.    1 m Ablinirung auf Metallgegenständen

—.08 —.06 —•03

Arbeiten nach Stücken.

41.    Eine Gartenbank moderner Form nach Art der in den

städtischen Anlagen befindlichen Bänke anstreichen, die Fiisse zweimal mit Silberbronze und überlackirt oder Birkenholzimitation und lackirt, die Sitze eichen in Oel imitirt und mit englischem Lack lackirt............

42.    Ein Barrierestock jeder Stärke und Form grundiren und zweimal in Oel silberfarb oder eichenfarb anzustreichen .

43.    Desgleichen und roth abzufassen .........

44.    Ein Rauchfangputzthürl zweimal mit Bleiminium grundiren,

schwarz anzustreichen oder zu sandeln .......

45.    Ein Brunnenständer sammt Brunnengrand bei der Wasserleitung mit Bleiminium zu grundiren und zweimal in Oel zu streichen

50.    Einen Armsessel zu firnissen...........

51.    Einen Armsessel silberfarb oder eichenfarb anzustreichen .

4-—

—.60 —.64

—•30

2.40 —.28 —.20 —.28 — •30 —.40 —.60*

336

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

52.    Ein Spuckkästchen silberfarb oder eichenfarb anzustreichen

53.    Einen Schemel mit zwei Stufen silberfarb oder eichenfarb

anzustreichen................

54.    Desgleichen mit drei oder vier Stufen........

55.    Einen Kleiderstock silberfarb oder eichenfarb anzustreichen .

56.    Einen freistehenden Kleiderrechen für vier Personen mit Hut-und Kleidernägeln silberfarb oder eichenfarb anzustreichen

57.    Ein Schultafelgestelle eichenfarb anzustreichen und zweimal zu

firnissen .................

58.    Einen Handwagen silberfarb und das Eisen schwarz anzustreichen

59.    Einen Handwagen gelb und das Eisen schwarz zu streichen .

60.    Einen Schiebkarren, wie Post 58, zu streichen ......

61.    Desgleichen, wie Post 59............

62.    Einen Schöpfeimer ohne Stange engelroth anzustreichen .

63.    Einen Feuereimer engelroth anzustreichen.......

64.    Eine Hausnummer sammt dem Nr.-Zeichen .    .    .    .    .

65.    Für das Schreiben eines Buchstabens oder einer Ziffer

66.    Einen einfachen Hydrantenständer zweimal mit Bleiminium

grundiren und zweimal mit Oelfarbe streichen.....

67.    Einen doppelten Ständer, sonst wie vor .......

—.16

— .60 —.80 —.60

I.—

1.40

OJ -p- M

30

.40

■•40

■■04

1.50

Glaserarbeiten.

Taglohn.

1. Gesellentag

4.40

Materialien.

2.    I Kilog. Kitt (Glaserkitt) . .    .

3.    I Kilog. Miniumkitt......

4.    1 m Blei, schmal oder breit .    .

5.    Eine Doppelhaft, sammt Auflöthen

—.50 —.80 —.60 —.06

Verglasungen sammt Einschneiden und Verkitten. a) Verglasung nach dem Quadratmaasse.

6.    1 w³ neue Verglasung mit reinem, weissen belgischen Guss

glase von 7 mm Dicke, in gutem Miniumkitte, ohne Unterschied der Tafelgrösse................

7.    1 m² neue Verglasung wie vor, jedoch mit geschnürltem Gussglase von 5 y2 mm Dicke...............

8.    1 m² neue Verglasung mit reinen, weissen Solintafeln, in Kitt

oder Holz.....................

9.    1 w² neue Verglasung mit reinen, weissen Halb-Solintafeln, in

Kitt oder Holz...................

10. I m² neue Verglasung mit ordinären, wellen- und knopffreien Tafeln in Kitt oder Holz, bis zur Tafelgrösse von 150 addirten Centimetern...............

12.—

8.—

4-—

2.80

11.    1 m² neue Verglasung mit ordinären, wellen- und knopf

Kronen

von

2.40

freien Tafeln in Kitt oder Holz, bei einer Tafelgrösse über 150 addirten Centimetern...........

12.    1 m² neue Verglasung mit ordinären, wellen- und knopffreien, kleinen polygonförmigen Tafeln:

4-— 20.-

a)    in Kitt oder Holz................

b)    ganz in Blei, sammt Bleibeigabe, rubinirt......

13.    Die Verglasungen mit geschuppten Tafeln oder ordinären Doppeltafeln sind im Preise noch einmal, mit dreifachen dreimal und mit vierfachen Tafeln viermal so hoch als mit ordinären Tafeln zu rechnen, bei den mattgeschliffenen Solintafeln oder Halb-Solintafeln ist der Preis der Solintafeln oder Halb-Solintafeln zweimal zu nehmen.

fei

re

.re

>-+>

re

reme, weisse Solin-, in Kitt oder Holz einschneiden

reine, weisse Halbsolin-, in Kitt oder Holz einschneiden

ordinäre, in Kitt oder Holz

einschneiden

ordinäre, in neues Blei zu fassen

b) Verglasung nach den einzelnen < § Tafeln.    =

Kronen

Kronen

Kronen

Kronen

14. Eine Tafel

25

15.

l6.

5)

55

30

55

55

35

17- . »

55

40

18.

55

55

45

19.

55

55

50

20.

55

55

55

21.

55

55

6O

22.

55

55

65

-.12

-.l6

—.20 —.24 —.28 —•32

—-3⁶

—.42

.48

²3*

55

55

7°

24.

55

55

75

²5-

26.

55

55

80

55

55

85

27.

28.

55

55

90

55

55

95

29.

55

55

30.

55

55

31.

55

55

32,

55

55

33.

55

55

34.

55

55

IOO

105

I IO

115

120

125

—•54 —.60 —.68 —.76 —.82 —.94 1.04 1.18

1.32

1.46

1.60

3-74

35.

36.

55

55

130

55

55

135

3.88

2.10

37-

38.

55

55

140

55

55

145

39-

55

55

40.

55

55

55

55

. .    150

. . 155

. .    160

2.40 2.70 3.10 3-50 4 —

—.10

—.14

—.18 —.22 —.26 —•30 —•34 —•38 -.42 —.46 —.50 —•54 —.60 —.68 —.76 —.84 —.92 1.02 1.16 1.28 1.42 1.56 1.70 2.— 2.30 2.60

—.08 —.10 —.14 —.18 —.22 —.26

—•32

—•34

—•38

—.42

—.46

—•5°

—    54

—    58 —.62 —.66 —.72

—.80 —.88 —.96

1.08

1.20

1.32

1.44

1.60 2.—

O 'tN O CO o

3-—

338

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

b) Verglasung nach den einzelnen Tafeln.

Addirte Centimeter von Falz zu Falz gerechnet

Neue Tafeln

reine, weisse Solin-, in Kitt oder Holz einschneiden

reine, weisse Halbsolin-, in Kitt oder Holz einschneiden

ordinäre, in Kitt oder Holz

einschneiden

ordinäre, in neues Blei zu fassen

Kronen

Kronen Kronen

Kronen

42. Eine Tafel

43-

44-

45-

4^-    ? )    ?)    .........

47.    Tafeln, deren addirte Maasse zwischen die obigen Posten fallen, werden mit dem Mittelpreis berechnet.

48.    Eine Tafel aus vorhandenem Glase einschneiden, inclusive ver-stiften und verkitten, und zwar:

a)    bei Tafelgrössen Post 14

bis 29.........

b)    bei Tafelgrössen Post 30

bis 46.........

OOOOO O CO vQ vO

«rh 1Ô lôvd G

Ol Oi 4^ Cu *0 k> *00 OOO

4-

■.12

49. Bezüglich der geschuppten oder Doppeltafeln, dann der dreifachen und vierfachen Tafeln gilt die Anmerkung Post 13.

Beispiel zu Post 47. Eine reine, weisse Solintafel mit 82 cm Höhe und 30 cm Breite hat 112 cm; fällt daher zwischen Post 31 und 32, daher der Preis:

(1.32 -j- 1.46)-^- = 1.39 Kronen.

ad Post 48. Die Preise gelten für jede Glasgattung, ad Post 49. Die Verglasung eines Bilderrahmens von 60 cm Falzhöhe und 40 cm Falzbreite mit Solinglas kostet:

Nach Post 29 Ab nach Post 83

Kronen 1.04 „    —.16

Somit . . . Kronen —.88

Bei sämmtlichen Verglasungen ist das Verstiften mitbegriffen.

Bei Reparaturen ist das Herausnehmen des alten Glases und Beseitigung des Kittes ohne separate Vergütung zu leisten.

Verschiedene Glaserarbeiten.

50.    Ein Luftradel sammt Deckel einmachen, mit Blei, in einer

Fensterecke....................

51.    1 ni Kittfalz vom alten Kitt befreien...........

52.    iw alten Kittfalz neu verkitten, sammt Beigabe der erforderlichen Stiften....................

Kronen

2.— — .02

53. Ein Stück Glas für ein elektrisches Element, und zwar:

a)    für Léclanché-Elemente...........

b)    für Meidinger-Elemente............

Kronen —.64 1.20

c) Nach Stück.

54.    Ein Stück 4 mm starke Beinglastafel, 89/79 cm gross, in Blei

montirt........ ^.............

55.    Ein Stück starkes Blei, 89 cm lang...........

56.    Ein Stück Butzenscheibe, 10 cm im Geviert, in Blei einsetzen,

inclusive Allem ...................

I3*— 1.—

—.40

Hafner arbeiten.

Materiale und Taglohn.

1.    Ein Gesellentaglohn .......

2.    Ein Lehrjungentaglohn ......

3.    Ein Stück Dachziegel.......

4.    Ein Stück Maurerziegel......

5.    Eine Butte Gräten ........

6.    Eine Butte Lehm mit Gräten gemischt

7.    100 Kilog. Chamotte-Mehl.....

8.    100

Chamotte-Platten

3.20 1.80 — .06 —.04 1.— —.80 3.20 5-—

Lieferung von schwedischen und Kachelöfen.

9.    Ein Ofen im Sockel I m breit, 80 cm tief, mit messingenem Heiz- und Aschenthürl sammt gusseisernem Spritzgitter, gusseisernem Rost, Rauchrohr sammt Aufsetzen ....

10.    Ein Ofen im Sockel 80 cm breit, 65 cm tief, sonst wie vor, sammt Setzen ......

11.    Ein Ofen im Sockel 70 cm breit, 58 cm tief,

sonst alles wie vor ........ .

12.    Ein Ofen im Sockel 60 cm breit, 5° cm tief,

sonst alles wie vor..........

13.    Ein Ofen im Sockel 55 cm breit, 45 cm tief,

sonst alles wie vor..........

14.    Ein Ofen im Sockel 50 cm breit, 41 cm tief,

sonst alles wie vor..........

15.    Ein Ofen im Sockel 45 cm breit, 37 cm tief,

sonst alles wie vor..........

16.    Bei Oefen von aussen zu heizen kommt von von 8 Procent.

17.    Werden Oefen in anderen als den vorangeführten Dimensionen geliefert, so sind die Preise im Verhältniss des Querschnittes des nächst kleineren, im Tarife enthaltenen Ofens derselben Gattung zu ermitteln und es hat darauf der Erstehungsausschlag gleichfalls Anwendung zu finden.

grau ge- aus Kacheln glasirtweiss spritzt oder zusammengrün

Kronen

gesetzt

l8o. —

164.-

2 20.-

I 20.-

I06.-

140.-

94.—

66.—

56.—

5°-—

80.-

56.—

52.—

46.—

I 12.-

80.-

70.—

60. ■—

54' —

Post 9 bis 15 ein Abzug

44.—

40.—

340

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

Nachdem in neuester Zeit die Rococoöfen sehr beliebt wurden, so geben wir in Fig. III 107, III 108 und III 109 drei Oefen der Thon-waarenfabrik von L. und C. Hardtmuth in Wien.

Fig. III 107 hat:

Sockelgrösse Ofenhöhe . Heizkraft für

Sockelbreite Sockeltiefe . Ofenhöhe . Heizkraft für

Sockelbreite Sockeltiefe . Ofenhöhe . Heizkraft für

und kosten je nach der Farbe und Behandlung der Glasuren 360 bis 620 Kronen.

660 bis 1280 Kronen.

1200 bis 1500 Kronen.

Ofenbestandtheile und Reparaturen.

a) Bestandtheile aus Thon.

18.    Ein Stück des Sockels............

19.    Ein Stück des Feuerkastens oder Feuerkasten-Aufsatzes ...................

20.    Ein Kopfstück ...............

21.    Ein Feuerthürlstück .............

22.    Ein Rückwandstück .............

23.    Eine Einlegkachel ..............

24.    Ein Mittelstück...............

25.    Eine Deckkachel ..............

26.    Ein Rauchrohr, ohne Unterschied der Länge und

Weite...................

grau ge-

weiss glasirt spritzt oder grün Kronen

340

4-—

4.60 2.—

2.— 1.40

4-—

2.—

1.70

3-—

3.60

4-—

1.80

1.80

1.20

3.60

1.70

1.30

b) Bestandtheile aus Metall.

27.    Eine neue messingene Heizthüre sammt Zugschuber

und beweglichem gusseisernen Spritzgitter bis 20 cm im Quadrat.................

28.    Eine messingene Aschenthüre . . .......

29.    1 Kilog. gusseiserner Rost jeder Gattung ....

c) Reparaturen.

30.    Einen Ofen abbrechen und wieder aufsetzen sammt Drahtbinden :

a)    bloss den Obertheil bis zum Feuerkasten . .

b)    Ober- und Untertheil ..........

31.    Einen Ofen mit neuen Dachziegeln ausfüttern . .

32.    Einen Ofen ausputzen und verschmieren.....

6.—

1.40

—.24

6.—

—.90 1.20

Pa

nl'i

mm

li

BiiÉy

Rj

Ti'i fn(g

[ÏÏ

all

MUF

ngjyKsi

,i

Fig. III 107.

33- Einen Ofen bloss verschmieren............

34.    Einen Ofen von Innen zum Heizen einrichten.......

35.    Ein Heizthürl mit neuen Haften befestigen und putzen und einmauern ......................

36.    Ein Aschenthürl bloss befestigen............

37- Einen alten Ofen ab tragen, reinigen und im Hause nach

Angabe deponiren..................

38. Eine neue Halsmauer einlegen.............

Kronen

—.60

4.60

—.40 —.24

1.— I.IO

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

342

sm

Ættm

I

WmĘĘSm

j 2j,Hr"

c,

gg

fe-rW'

kÆr

rM

i»«

IÜM

^jüsIM?

öl Hl

ha

mtèëææg/S,

1§1J|

st

ßEpiiS

gggf

sag

will

ü-

iÊ

11.

’t

Ei

SSH

rlîïi

eF

ijjr

Hü!

üsl

jai

r&TJ

ig

S,\

81k,

HK

'CS

y

j

[IT:

Pii

8

fjv

{'

xr

fil

f J3j

I:j

WÊ,

;" y

8

&J.

à

•jj

,11,

1

4

■

’

w£

1?^

.V

i«

n

2JSg

52

Ą

Li

§

iilE

TQ|gi

j

_^

344

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

39.    Ein neues Ofenpflaster einmachen .......

40.    Eine Heize mit Chamotte ausschmieren.....

41.    Ein Stück Chamotteplatte zum Ausfüttern, inclusive

Versetzen .................

weiss srlasirtgrau »esPritzt 6    oder grün

Kronen

—.90 —.70

—.10    —.—

ad 18 bis 29. In den Einheitspreisen ist das Herausnehmen des alten und Einsetzen des neuen Bestandtheiles nicht inbegriffen.

Herdbestandtheile exclusive Versetzen.

42.    Ein Stück glatte Kachel bis 15 cm hoch und 25 cm

lang, ohne Nuthen..............

43.    Desgleichen, jedoch mit Nuthen an den Kanten . .

44.    Ein Stück Eckkachel bis 15 cm hoch, ohne Nuthen —.80

45.    Desgleichen mit Nuthen...........

46.    Ein Abschlussstück mit Rundstab, pro Meter . .

47.    Ein Abschlussstück mit Gesims, pro Meter . . .

ad 42 bis 45. Kacheln von grösserer Höhe werden im Verhältnisse derselben zu der im Tarife angesetzten Maximalhöhe von 15 cm berechnet.

—•54

—.60

1.04

1.12

2.20

—•30 —.40 —.68 —.81 —.82

1.66

Asphaltirerarbeiten.

I. Kunstasphalt.

Taglöhnungen.

Kronen

1.    Ein Asphaltirer-Gesellentag

2.    Ein Asphaltirer-Taglöhnertag

4-— 2.—

Asphaltbelegungen.

3.    1 »i² 1 y₂ cm starken Asphalt in einer Lage (horizontal) als Abdeckung (Isolirung) auf Mauern und Gewölben, sammt allem Materiale, Requisiten und Arbeitsleistung ....

4.    I m² 3/4 cm starke Asphaltschicht (vertical) als Trocken

legung der Mauern, mit reinem ledigen Asphalt, sammt allem Materiale, Requisiten und Arbeitsleistung.......

5.    1 m² 1 yg cm starken Asphalt, in einer Lage als Pflasterung, sammt allem Materiale, Requisiten und Arbeitsleistungen, jedoch ohne Herstellung einer Unterlage .

6.    1 m² Asphalt, wie Post 5, jedoch mit Inbegriff der Herstellung eines liegenden trockenen Ziegelpflasters als Unterlage

7.    i m², wie Post 6, jedoch statt dem Ziegelpflaster mit einer

IO cm dicken Betonunterlage aus Cementkalk (hydraulischem Kalk) und grobkörnigem, reinen Elusssande, im Mischungsverhältnisse von Kalk zu Sand =1:2.......

8.    i m² 2 cm starken Asphalt, sammt allem Materiale, Requisiten und Arbeitsleistung, jedoch ohne Herstellung einer Unterlage :

a)    der Asphalt in einer Schicht aufgetragen.....

b)    der Asphalt in zwei Schichten à 1 cm dick aufgetragen

2.80

3-—

3-50

5.20

6.40

4-—

4-50

9. i m² Asphalt, wie Post 8, jedoch mit Inbegriff der Herstellung eines liegenden, trockenen Ziegelpflasters als Unterlage :

a)    wie vor................

b)    wie vor ................

10.    1 m² Asphalt, wie Post 8, jedoch statt dem Ziegelpflaster mit einer 10 cm dicken Betonunterlage aus Cementkalk (hydraulischer Kalk) und grobkörnigem, reinen Flusssande, im Mischungsverhältnisse von Kalk zu Sand = 1:2:

a)    wie vor................

b)    wie vor................

11.    Bei Anwendung des Asphaltpflasters in einer Stärke über

2 cm wird pro Centimeter Mehrstärke zu obigen Preisen zugeschlagen................

Kronen

5-70

6.20

OO

10

Diverse Arbeiten.

12    1 m² Granitwürfelpflaster, die Fugen mit Asphalt ausgiessen,

sammt Allem und Jedem............

13.    1 m² ordinäres Granitsteinpflaster, die Fugen ausgiessen,

sammt Allem und Jedem........ .    .

14.    i m² Holzstöckelpflaster, ohne Unterschied der Dimension der Holzstöckel, mit Asphalt ausgiessen, sammt Allem und Jedem

15.    1 m² Holzstöckelpflaster, die Holzstöckel in Asphalt eingetaucht,

und sodann die Fugen mit Asphalt ausgiessen, sammt Allem und Jedem .................

16.    1 m² Holzstöckelpflasterung, die mit Rieselschotter ausgefüllten Fugen mit einer Mischung von Theer und Asphalt überziehen

17.    1 m² neue oder alte Holzstöckelpflasterung mit heissem Theer überziehen und mit vorhandenem Sande überstreuen

18.    1 Kilog. alter Asphalt von Belegungen wird vom Contrahenten

übernommen mit...............

19.    1 m² alte Asphaltbelegung ohne Unterschied aufbrechen und

deponiren.................

20.    I Kilog. alte Asphaltmasse vom Fugenvergüsse bei Steinpflasterungen wird vom Contrahenten übernommen mit

2.20

2 80

2.—

2.20

1.60

2.—

—.04

—.06

—-.Ol

II. Naturasphalt.

Taglöhnungen und Materialien.

1.    Ein Asphaltirer-Vorarbeitertag .

2.    „    Asphaltirer-Gesellentag .

3.    „    Asphaltirer-Taglöhnertag .

4.    1 Kilog. Naturasphalt ,

5.    1 Kilog. raffmirtes Trinidadbitumen

Neuherstellungen.

6. I m² Pflaster aus bituminösem Kalkstein (Asphalt comprimé), mit einer 18 bis 20 cm hohen Betonlage, diese letztere aus Portlandcement oder Cementkalk (hydraulischem Kalk) bester

346

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

Qualität, rein geworfenem, reschem, lehm- und erdfreiem Kronen Flusssande und reinem Rundschotter, im Mischungsverhältnisse von 1:3:5 bei Cement und von 1 : 2 :3 bei Cementkalk, dann einer im comprimirten Zustande 5 cm hohen Asphaltschicht ..................

7.    1 m² Pflaster, wie Post 3, mit einer 15 cm hohen Betonlage

und einer 4 cm hohen Asphaltschicht........

8.    1 m² Asphaltcoulé    mit    einer    15 cm hohen    Betonlage, wie

Post 4, und einer Asphaltcoulédecke von 4 cm Höhe

9.    1 m² Asphaltcoulé    mit    einer    10 cm hohen    Betonlage, wie

Post 4, und einer 2 cm hohen Asphaltcoulédecke ....

I5-—

13 —

12. —

8.—

Reparaturen.

10. î m² bestehende Asphaltcomprimédecke (ohne Beton) ausstemmen und sodann mit einer neuen Asphaltlage von 5 cm belegen, unter Rücknahme des alten Materiales : a) bei einer Reparatursfläche bis inclusive 5 m² .

über 5 bis inclusive 25 m² .

50 m² .

c)

11

11

I I.-

10.50

» ² 5

d) „    n    jj    jj 5°m    *

m² bestehende Asphaltcomprimédecke (ohne Beton)

••

11

••

9-50

8.50

ausstemmen und mit einer Asphaltlage von 4 cm ergänzen, sonst wie Post 6 :

a) bei einer Reparatursfläche bis inclusive 5 m²

über 5 bis inclusive 25 m² .

„ ²5

IO.—

b)

9-

c)

11

11

50 m² .

d)    jj    »    50 Mt    ......

12. î m² Asphaltcoulé ausstemmen (ohne Beton) und mit einer

'O 10

neuen 2 cm hohen Schicht Asphaltcoulé ergänzen .

13.    1 m² Beton ausstemmen, ohne Unterschied der Fläche, und das Materiale verführen, bei einer Betonhöhe von 18 bis 20 cm

14.    1 m² Beton ausstemmen, ohne Unterschied der Fläche, und das Material verführen, bei einer Betonhöhe von 15 cm

15.    1 m² alter Asphalt wird von dem Contrahenten übernommen

zu dem Preise von..............

ad 15. Kommt nur bei vollständiger Erneuerung der Asphaltdecke in Anwendung, weil bei Reparaturen auf die Rücknahme des alten Asphaltes in den Einheitspreisen Bedacht genommen ist.

5-50

1.20

î.—

3.Ó0

III. Dachpappe und Isolirplatten.

1.    1 ;»² Eindeckung mit guter fester Dachpappe, inclusive Bei

1.40 —.06 —.16

■•50

gabe der Nägel und Holzleisten und zweimaligem Anstrich mit Theer.................

2.    1 7»² Dachpappendeckung mit gutem Theer einmal streichen .

3.    1 m Holzleiste inclusive Befestigung.........

4.    1 m² Dachpappe, in Rollen geliefert ........

5. 1 m² mit gutem Theer imprägnirte Pappe, welche beiderseits mit echtem Asphalt überzogen ist, als Isolirplatte für Mauern, Gewölbe, unter Decken etc , inclusive Verlegen derselben .

Kronen

2.—

Zimmermalerarbeiten.

Taglöhnungen.

1. Ein Malergehilfe pro Tag...............

. 2. Ein Malerbube pro Tag...............

3.    Ein Farbenreiber pro Tag..............

4.    Bei nach dem Taglohne verrechneten Reparatursarbeiten wird für die Beistellung der Farben und Nebenmaterialien, sowie der Leitern, Pinseln und sonstigen Requisiten ein Zuschlag von 60 Procent zu den Taglöhnungen geleistet.

5-— 1.60 2.—

Arbeiten nach Quadratmaass.

5.    1 m~ Zimmerwände und Plafonds bis zu einer Zimmerhöhe von m grundiren und mit guter Leimfarbe rein färbein, mit

Inbegriff der Herstellung von Faschen und eines Sockels, dann einer einfachen Rosette am Plafond und Abliniren desselben .......................

6.    1 m² Wände und Plafonds bis zu einer Höhe von 4 Y₂ ni in

Zimmern, Küchen, Gängen und Stiegen grundiren, mit guter Leimfarbe färbein und marmoriren, mit Inbegriff der Herstellung von Faschen und eines Sockels, den Plafond abliniren und mit einer entsprechenden Rosette versehen......

7.    1 m² Wände und Plafonds malen, wie Post 6, die Wände

jedoch überdies spritzen...............

8.    1 m² Wände und Plafonds malen nach den Bedingungen der

Post 7, die Wände hierbei in Felder abliniren......

9.    1 m² Zimmerwände und Plafonds bis zur Höhe von Ą¹/

grundiren, mit guter Leimfarbe färb ein, nach dem gewählten Muster mit jeder beliebigen guten Malerleimfarbe einmal zu patroniren, sammt der Herstellung von Faschen und eines Sockels, dann einer dieser Malerei entsprechenden Rosette am Plafond, entweder in Farben oder weiss, sammt Abliniren des Fensterparapetes und des Plafonds...........

10.    1 m², wie Post 9, jedoch mit 2 Patronen und den Plafond

noch mit Eckstücken.................

11.    1 m², wie Post 9, jedoch mit 3 Patronen, den Plafond in

Felder eingetheilt, eine grosse Rosette, Eckstücke und Verzierungen .....................

12.    1 tu² Zimmerwände und Plafonds bis zur Höhe von 4Y₂ w

mit den feinsten Farben, entweder glatt oder mit einer Patrone malen, mit Inbegriff eines dieser Malerei entsprechenden Plafonds, sonst mit den Bedingungen der Post 9......

4V₂

—.10

—•13

—.14

—.16

—.18

—.24

—.28

—•32

348

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

13. i wz², wie Post 12, jedoch mit 2 Patronen und den Plafond noch mit Eckstücken.................

14.    i wz², wie Post 12. jedoch mit 3 Patronen, den Plafond in

Felder eingetheilt, eine grosse Rosette, Eckstücke und Verzierungen ......................

15.    Bei Anwendung von mehr als 3 Patronen wird für jede weitere Patrone zugeschlagen:

a)    bei Malereien nach Post 9............

b)    bei Malereien nach Post 12............

16.    Bei Malereien mit Wachsfarben (gebürstet) werden die obigen Preise zweimal gerechnet.

17.    iw² Mauerfläche grundiren, färbein und spritzen mit Wasserglasfarben .....................

18.    iw², wie von Post 17, mit Quadrirungen........

19.    Malerarbeiten in Räumlichkeiten übek    werden, weil

hierzu hohe Leitern oder Gerüste nothwendig sind, wodurch die Handarbeit erschwert wird, rücksichtlich der Posten 5 bis 18 um 10 Procent höher gerechnet.

Wird ein Plafond bloss allein hergestellt, so wird zu den beistehenden Preisen eine Aufzahlung von 40 Procent geleistet.

—.40

—.48

—.06 —.08

—.48 —.60

Z. B. für einen Plafond von 20 m² Grösse und der in

Post 14 bedungenen Ausführung ergiebt sich der Preis mit: 40 X 48 = Kronen 9.60 40 % =    „    3-84

Kronen 13.44

Arbeiten nach Currentmaass.

20.    I m einfache Linie in beliebiger Farbe ziehen......

21.    1 m Doppellinie in beliebiger Farbe ziehen........

22.    im Sockelherstellung, bis 30 cm hoch, mit gewählter Farbe,

mit Allem und Jedem.................

Holzjalousien.

Neue Arbeiten.

1. iwi² Holzjalousien (Peresien) aus 6'5 cwz breiten, grün, weiss oder braun lackirten, in starken Leinenbändern hängenden Brettchen, mit Stellschnur, sammt Handhabe oder Kettchen, Stellknopf, Doppelschnur zum Aufziehen, Beigabe von zwei Schrauben, und zwei Winkeln zur Befestigung der Oberleisten, Knöpfe zum Festbinden der Aufzugschnur, sammt Aufmachen,

Allem und Jedem..................

ad 1. Bei Fenstern ohne Steinfutter geschieht die Befestigung der Oberleiste anstatt mit zwei Winkeln mittelst zweier Bankeisen.

—.02 —.04

—•05

5.20

2.    i nr Holzjalousien, wie Post 1, jedoch die Brettchen mit feinem,

schönen Lichtgrün oder eichenartig lackirt........

3.    Bei Jalousien mit zweifarbigen Brettchen kommt zu den

Preisen der Posten 1 und 2 pro Quadratmeter ein Zuschlag von........................

4.    Bei Jalousien mit Bögen in Fächerform kommt für je ein Stück Jalousie ein Zuschlag, und zwar:

a)    bei solchen nach Post 1 von...........

b)    bei solchen nach Post 2 von...........

5.    Aufspreitzvorrichtungen pro Fenster sammt allen dazu nöthigen Bestandtheilen, und zwar:

a) eiserne, nach der Farbe der Jalousien angestrichen . .

a) bronzirte...................

c)    massiv messingene...............

Kronen

6.40

1.20

I.60

-b E K> 000

Reparaturen.

6.    Einziehen von neuen Schnüren pro Meter Höhe der Jalousien

7.    Neubebändern der Jalbusien pro Meter Höhe.......

Hierunter ist die Anbringung und Beischaffung sämmt-licher erforderlichen Bänder verstanden.

8.    Ein Stück neues Brettchen für Jalousien, wie Post 1, pro

Meter Länge....................

9.    Ein Stück neues Brettchen für Jalousien, wie Post 2, pro

Meter Länge..........-..........

ad 8 und 9. Meter Länge, respective Fensterbreite.

10.    Das Herabnehmen der Jalousie und Wiederaufmachen bei

Reparaturen oder Reinigung..............

11.    Für das Einziehen eines neuen Brettchens . .......

12.    Ein neuer Winkel oder ein neues Bankeisen, sammt zugehörigen Schrauben und Festmachen...........

13.    Ein Stück Stell- oder Aufzugknopf, und zwar:

a)    von Messing..................

b)    von Eisen, holzfarb lackirt ............

c)    von Porzellan.................

14.    Eine Schnurklammer von Messing...........

15.    Ein Stück Schnurrolle, und zwar:

a)    von Messing..................

b)    von Eisenblech, gepresst.............

c)    von Porzellan .................

16.    Ein Stück Stellschnur sammt Kette und Quaste......

17.    Eine Jalousie waschen................

—.70

1.60

—.24

—•30

—•50 —.40

—.20

—.20 —.16 —.12 —•30

—.20 —.12 —.16 —.80 —.40

350

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

Pflasterungsarbeiten.

Taglöhnungen.

1.    Ein Pflasterergehilfe pro Tag sammt Werkzeugbeistellung,

Abnützung desselben und Aufsichtsgebühr......

2.    Ein Handlangertag für die Pflasterer, wie Post i

3.    Ein Taglöhnertag bei Erdarbeiten, wie vor......

Kronen

6.—

2.40 2. —

Fuhrwerk.

4.    1000 Stück OU84 1» grosse Würfel vom Lagerplatz auf das Object oder von da zurückzuführen, wenn beide Orte in ein und demselben Bezirke liegen, sammt Auf- und Abladen .

5.    1000 Stück er 158 m grosse Würfelsteine verführen, wie Post 4

132

6.    1000 Stück üh cm grosse Steine verführen, wie Post 4

184

7.    1000 Stück fünfeckige Steine (Bischofmützen) verführen, wie

Post 4..................

8.    1000 Stück Zwickelsteine verführen, wie Post 4

9.    100    Stück    0*474 m grosse    Trottoirplatten    innerhalb    der

Grenzen desselben Bezirkes verführen, sammt Auf- und Abladen..................

10.    100    Stück    0*316 m grosse    Trottoirplatten    verführen,    wie

Post 9..................

11.    100 Stück Halbgut-Trottoirsteine verführen, wie Post 9 .

12.    1 m Randsteine verführen, wie Post 9........

13.    I ni² ordinäre Pflastersteine    oder Köpfein    verführen,    wie

Post 9..................

14.    1 ni² hölzerne Pflasterstöckeln verführen, wie Post 9 .

15.    Bei    den zu    cassirenden alten Pflasterungen    ergeben    sich

bezüglich der Verführung der Steine innerhalb desselben Bezirkes folgende Preise:

a)    1 m² Würfel- oder Ganzgut-Trottoirpflaster verführen .

b)    I ni² Halbgut-Trottoirpflaster verführen......

c)    1 m² ordinäres Pflaster verführen........

16.    Eine zweispännige Fuhr im Bezirke........

17.    Zuschlag zu den Posten 4 bis inclusive 16. Findet die Verführung zwischen zwei verschiedenen Bezirken statt, so kommt zu obigen Preisen ein Zuschlag von 25 Procent.

18.    Abzug von den Posten 4 bis inclusive 16.

Findet nur eine Verführung bis zu einer Distanz von 200 m statt, so tritt bei obigen Preisen ein Abzug von 50 Procent ein.

19.    1 m³ Erd- oder Schottermateriale verführen, sammt Auf- und

Abladen..................

20.    1 Paar Pferde sammt Kutscher zur Strassenwalze beistellen

pro Tag.................

21.    1 Paar Pferde mit Wasserwagen, Kutscher und Arbeiter zum

Spritzen beistellen pro Tag    ....... .

16.— 14.40

¹4*

40.—

8.—

8.—

4*—

1.60

—•30

2.— 1.60

—.40 — .24 —•36 2.80

2.—

18.—

ad Post 4 bis 16. Wird beim Verführen der Steine eine Verzehrungssteuerlinie passirt und hierbei die Wagen-mauthgebühr entrichtet, so wird die letztere dem Contra-henten separat vergütet.

ad Post 16. Von den Würfeln Post 4 werden 200 Stück, von jenen Post 5 aber 250 Stück pro Fuhr geladen.

Materiallieferung.

22.    1000 Stück Granitwürfelsteine mit der Dimension von 0*184 m der einzelnen Kanten, sammt Beistellen und Aufschlichten in cubischer Form auf den städtischen Depotplätzen .

23.    1000 Stück 0*184 m grosse Zwickelsteine, halbe Würfel,

sonst wie Post 22..............

24.    1000 Stück Granitwürfelsteine mit den Dimensionen von

0*158 m, sonst wie Post 22...........

25.    1000 Stück 1*058 grosse Zwickelsteine, halbe Würfel, sonst

wie Post 22................

26.    1000 Stück Granitpflastersteine mit den Dimensionen von

0*237 m Länge, 0*32 m Breite und 0*184 tn Höhe, sonst wie Post 22................

Kronen

500.-

360.—

440.—

320.—

500.-

27. Zuschlag:

Wenn die Steine ad Post 23 geritzt zu liefern sind, so ist pro Stück und Ritze zuzuschlagen.......

28.    1 w³ ordinäre Granitpflastersteine mit 0*184 bis 0*237 m

grosser Kopffläche und mindestens 0*18 m Höhe, sammt Beistellen etc., wie Post 22............

29.    1 ;»³ ordinäre Granitpflastersteine (Köpfelsteine) mit 0*158 bis

0*184 m grosser Kopffläche und mindestens 0*15 w Höhe, sammt Beistellen etc., wie Post 22.........

30.    Ein Stück Granittrottoirplatte 0*474 m lang und breit und

0*145 bis 0*17 m dick, rein abgestockt, sammt Beistellen etc., wie Post 22................

—.06

-•30

—.20

3- —

31.    Ein Stück Granittrottoirplatte, 0*316 m lang und breit, sonst

wie Post 30................

32.    Ein Stück Halbguttrottoirsteine, 0*237 m lang und breit und 0*105 bis 0*158 m dick, sammt Beistellen etc., wie Post 22

Granitrandsteine, 0*316 m breit, 0*237 nl hoch, in

1.20

—•30

33-

1 m

Stücken von mindestens 1Y₂ m Länge, oben und an der vorderen Seite rein abgestockt, die Kanten abgefasst, mit

angearbeiteten Falzen, sammt Beistellen etc. wie Post 2 2

34- 1 m Randsteine, ganz wie vor, jedoch im Bogen gearbeitet

35.    1 w³ 0*395 bis 0*474 m lange, 0*316 bis 0*395 m breite und

0*237 bis 0*316 nt dicke, behaute, an den Kanten rein abgearbeitete, harte, für Wasserbauten geeigneteSteine zu Taluspflasterungen, sammt Zufuhr und Aufschlichten auf dem Bauplatze ..................

36.    1 w³ harte und für Wasserbauten geeignete Wurfsteine, sammt Zufuhr etc., wie Post 35, und zwar:

10.— 14. -

352

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

Kronen

a)    bis 0’3ió m³ gross............

b)    über 0‘3l6 m³ gross............

37.    1 m³ harte Bruchsteine zum Grundbau bei Schotterstrassen,

sammt Zufuhr etc., wie Post 35..........

38.    1 m³ Gebirgsschlögelschotter aus hartem geeigneten Kalkstein,

sammt Zufuhr und Aufrichten in messbaren Figuren .

39.    1 m³ Gebirgsrieselschotter, sonst wie Post 38.....

40.    i nt³ Rundschotter (Fluss- oder Gestättenschotter), sonst

wie Post 38................

41.    1 m³ Flussrieselschotter, sonst wie Post 38    .....

1 m³ geworfener Flussrieselschotter, sonst wie Post 38

43.    1 in³ dreimal gesiebter Flussriesel (Erbsenriesel), sonst wde

Post 38..................

44.    1 m³ Gestättenrieselschotter, sonst wie Post 38.....

45.    1 m³ Badnersand, sonst wie Post 38........

46.    1 m³ erd- und schlammfreier Wienflusssand, sonst wie Post 38

47.    1 m³ rescher, zweimal geworfener Donausand, sonst wie

Post 38..................

48.    1 m³ feinkörniger Donausand (sogenannter Ziegeldeckersand),

sonst wie Post 38..............

49.    1 in³ Gestättensand, sonst wie Post 38.......

50.    1 m³ geworfener Mauerschutt, sonst wie Post 38 .

51.    100 Kilog. Nettogewicht Cementkalk (hydraulischer Kalk),

sammt Zufuhr................

52.    100 Kilog. Nettogewicht inländischer Portland-Cement, sammt

Zufuhr ..................

ad Post 22, 24, 26, 30, 31 und 32. Die sogenannten langen

Steine werden einmal gerechnet.

Erd- und Strassenbau-Arbeiten.

53.    1 m³ Schotterkruste von bestehenden Schotterstrassen aufhacken ..................

54.    1 m³ Erdabgrabung..............

55.    1 m³ Anschüttung, d. i. vorhandenes Materiale auf eine

bestimmte Höhe planiren............

56.    Hat der Contrahent das Anschüttungsmateriale selbst beizu

stellen, so wird demselben nebst der Zufuhr noch ein Zuschlag geleistet für 1 m³ von.............

57.    1 ni³ Erd- oder Schottermateriale, gemessen in nicht ausge

hobenem Zustande, mit Schiebtruhen zum Objecte zu- oder von demselben wegführen, bis zu einer Entfernung von 50 m    —.24

58.    Für jede weitere Entfernung, und zwar von 50 bis 70 in, von

70 bis 90 m u. s. w. bis zur Gesammtentfernung von 250 in wird ein Zuschlag geleistet pro m³ von.......

59.    1 in³ Erd- oder Schottermateriale, gemessen in nicht ausge

hobenem Zustande, mit Wagen zum Objecte zu- oder von demselben wegführen.............

60.    1 in³ Schotter oder Sand auf eine bestimmte Höhe bloss zu

planiren ..................

6.40

9.60

6.40

7.20

7.20

42.

3.20

7-—

5.20

8.—

4-—

14.—

8.—

6.—

6.—

4-—

3.60

3.20

7-—

1.40 —.40

—.16

—.40

—.04

2.—

61.    I m² Schotter oder Sand, welcher bereits in Figuren ist, in

einer Distanz bis 50 m mit Schiebtruhen zu führen und auf eine bestimmte Höhe planiren....... .

62.    Für jede bis 20 m weitere Entfernung, wie Post 58    .

63.    I m² Bruchstein-Unterbau 0*24 m hoch herstellen,

Materialbeigabe, jedoch sammt Zufuhr desselben von den Steinfiguren.................

64.    1 m² wie vor, jedoch in der Höhe von 0*32 m herstellen

ad Post 59. Werden zur Verführung Handkarren oder Cabs (einspännige Karren) verwendet, so werden von dem Preise für Wagenverführung nur 40 Procent vergütet. Die Wagenverführung darf nur bei einer Entfernung von über 800 m Anwendung finden. Zwischen 250 und 800 m Entfernung darf nur Cabsverführung verrechnet werden.

ohne

Kronen

—•52 —.04

—.72 —.90

Pflasteraufbrechungen.

65.    1 m² Würfel-, Ganzgut-, Halbgut-, ordinäres Pflaster oder

Holzstöckelpflaster aufreissen und die Steine neben der Pflasterfläche deponiren.............

66.    1 m² Plattenpflaster aufbrechen, die Platten reinigen und neben

der Pflasterfläche deponiren...........

67.    1 m Randsteine aufbrechen, reinigen und neben der Pflasterfläche deponiren...............

68.    1 m Randsteine aufbrechen etc., wie Post 67, neben Abbrechen

der Untermauerung, Verführen der Schutt und Deponiren der Ziegel..................

69.    1 m² Pflastersteine jeder Gattung in cubischer Form aufschlichten .................

70.    1 m² Grundbau aufreissen und die Steine in cubischer Form

schlichten.................

71.    Ein Barrierestock ohne Unterschied der Gattung ausgraben

und deponiren, sammt Ausfüllen der Grube und Beigabe der fehlenden Schutt...............

—.08

—.10

—•3°

— •5°

—•50

1.40

1.—

72. Ein Barrierestock ohne Unterschied der Gattung versetzen,

sammt Herstellung der Grube hiefür........

ad Post 67 und 68. Die Länge der Falze wird nicht mitgerechnet.

I.—

Schotterstrassen. a) Mit Grundbau.

73.    1 nt² Herstellung einer Strassenfahrbahn, und zwar mit 0*32 ni

hohem Grundbau aus harten Bruchsteinen, hierauf eine 0*88 m hohe Schicht von Rundschotter, weiters eine o⁻16 m hohe Schicht von Gebirgsschlögelschotter, überzogen mit einer 0-05 m dicken Schicht von Gebirgsrieselschotter, an Beigabe sämmtlicher Materialien, Herstellung des Grundbaues und Aufziehen der Schotterschichten, in Allem und Jedem, mit Ausnahme der Erdabgrabung und Verführung, dann des zur Comprimirung erforderlichen Bewalzen und Spritzen

74.    i ni² Strassenherstellung, wie Post 73, ganz ohne Rund

schotter, jedoch mit einer Oę2Ą m hohen Schicht von Gebirgs-schlögelschotter...............

75.    I m² Strassenherstellung, wie Post 73, jedoch mit einem nur

0*24 w hohen Grundbau............

76.    1 nł Strassenherstellung, ganz ohne Rundschotter, mit einem 0‘2Ą m hohen Grundbau und einer 0*24 m hohen Schicht von Gebirgsschlögelschotter, im Uebrigen wie Post 73

Kronen

6.—

4.60

5.20

b) Ohne Grundbau.

77.    iw² Herstellung einer Strassenbahn mit einer o*o8 m hohen Lage von Rundschotter, hierauf einer 0'i6»> hohen Lage von Gebirgsschlögelschotter, worauf ein o⁻c>5 m hoher Ueber-zug von Gebirgsrieselschotter zu geben ist, an aller Materiallieferung, Handarbeit, Requisiten etc., jedoch ohne Erdabgrabung und Verführung und ohne Walzen und Spritzen ,

78.    1 nfi Strassenherstellung, wie Post 77, ganz ohne Rundschotter,

jedoch mit einer 0*24 m hohen Schicht von Gebirgsschlögelschotter ..................

79.    1 m² Strassenherstellung mit einer o'o8 tn dicken Lage von

Rundschotter, einer ebenfalls cro8 m dicken Schicht von Gebirgsschlögelschotter, welche mit einer 0-05 m dicken Lage von Gestättensand zu überziehen ist, an allen Erfordernissen, jedoch ohne Erdabgrabung etc., wie Post 77.....

80.    1 m² Strassenherstellung, wie Post 79, ganz ohne Rundschotter,

jedoch mit einer O’iàtn hohen Schicht von Gebirgsschlögelschotter ..................

81.    Zuschlag.

Wird als oberste Lage anstatt Gestättensand Gebirgsrieselschotter verwendet, so kommt zu den Preisen der Posten 79 und 80 ein Zuschlag von............

2.20

2.40

1 40

1.80

—.40

c) Gehwege.

82.    1 m² Gehwegherstellung mit einer 008 m dicken Lage von Gestättenschotter, einer ebenfalls 0⁻o8 m hohen Schicht von Gestättenrieselschotter, einer 0*05 m hohen Auflage von Gestättensand, und als oberste Decke eine 0*03 m hohe Lage von Wienflusssand, an aller Materialbeigabe, Handarbeit, Requisiten etc., dann sammt vollkommener Comprimirung

83.    1 m² Gehwegherstellung, wie Post 82, jedoch ohne der 0’o8 m

dicken Schicht von Gestättenschotter........

84.    1 m² Gehwegherstellung mit einer 0⁻o8 m dicken Lage von

Gestättenschotter, einer ebenfalls cro8 m hohen Schicht von Wienflussrieselschotter und als oberste Decke eine 0‘05 m hohe Schicht Wienflusssand, sonst wie Post 82.....

85.    1 m² Gehwegherstellung, wie Post 84, jedoch ohne der o’o8 m

dicken Lage von Gestättenschotter.........

1.70

1.30

2.—

Granitwürfelpfla Störungen.

a) Ohne Schotterunterlage.

88.    1 m² Würfelpflasterung in Strassen, wo bisher noch kein

Pflaster bestand, oder wo Niveauveränderungen vorgenommen werden, mit dem der Commune gehörigen alten oder neuen Steinmateriale, ohne Erdbewegung und ohne Steinzu- oder Abfuhr, jedoch mit Beigabe des qualitätmässigen Donausandes zur Unterlage und zur Fugenausfüllung, sammt aller Handarbeit und Requisiten .............

ad Post 88. Die Pflasterungen mit den Pflastersteinen von den Dimensionen 0*237 Länge, 0*132 Breite und 0*184 Höhe, dann 0*132 Länge, 0*184 Breite und 0*184 Höhe sind im Preise mit den Würfelpflasterungen gleich zu halten.

89.    1 ni² Würfelpflasterung in Strassen, wo schon eine Pflasterung

besteht, mit den der Commune gehörigen neuen oder alten Steyien, ohne Steinzu- oder Abfuhr, jedoch mit Aufbrechung des alten Pflasters, Abgrabung der alten Pflasterunterlage durchschnittlich auf 8 cm tief, Verführung dieses Materiales, Beigabe des qualitätmässigen Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, Handarbeit und Requisiten......

b) Mit Schotterunterlage.

90.    1 m² Wüirfelpflaster in Strassen, wo bisher noch kein Pflaster bestand, oder wo Niveauveränderungen vorgenommen werden, mit dem der Commune gehörigen neuen oder alten Steinmateriale, ohne Erdbewegung und ohne Steinzu- oder Abfuhr, jedoch mit Beigabe des gewöhnlichen Rundschotters in der Höhe von 15 cm, des qualitätmässigen Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten

91.    I m² Würfelpflasterung in Strassen, welche bereits gepflastert sind, mit dem der Commune gehörigen Steinmateriale, an Aufbrechung des alten Pflasters, Abgrabung des Untergrundes

—.90

I.IO

1.30

86. i m² Gehwegherstellung- in der Art, wie selbe in

den Parkanlagen hergestellt wurde, bestehend aus einer o*i6 m dicken Lage von Rundschotter, weiters einer cro8 m dicken Lage von Wienflussrieselschotter und einer obersten o*o8 m hohen Schicht von

Kronen

einem Gemenge, bestehend zu gleichen Theilen Wienflusssand und Badner Sand, dem circa io Procent reine trockene Steinkohlen- oder Coaksasche zugesetzt ist ; ohne Erdabgrabung und Verführung für den Wegkörper^ jedoch Beigabe sämmtlicher Materialien etc., dann Bewalzung und Bespritzung bis zur vollkommenen Comprimirung 87. Zuschlag.

Wird zu den Gehwegherstellungen anstatt der Gestätten-schotterunterlage, Wienflussschotter verwendet, so ist zu den Preisen der Posten 82 und 84 pro Quadratmeter . und zur Post 86

aus

3- —

zuzuschlagen.

—.12 —.24

356

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

auf die Tiefe von 18 cm, Verführung dieses Materiales, Beigabe des gewöhnlichen Rundschotters in der Höhe von 15 cm, des Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, jedoch ohne Steinzu- oder Abfuhr

Kronen

I.80

c) Umpflasterungen.

92.    1 ni* Umpflasterung eines Würfelpflasters mit alten oder neuen

Steinen, bei dem die alte Unterlage nur nach Erforderniss abgegraben und verführt wird, sammt Aufbrechen des bestehenden Pflasters, Beigabe des nöthigen Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeiten und Requisiten.................

93.    I m² Umpflasterung, wie vor bei Reparatursarbeiten, wo nur

Theile des bestehenden Pflasters zur Umpflasterung gelangen, sohin keine Abgrabung der Unterlage stattfindet, jedoch mit Beigabe des Donausandes zur Unterlage bis 3 cm hoch und zur Fugenfüllung, Handarbeit und Requisiten .....

94.    Abzug.

—.80

—.70

Wenn die Fugenausfüllung mit Sand wegbleibt, so entfällt pro Quadratmeter von obigen Preisen der Betrag von

95.    Für das Reinigen der Steine von Asphalt wird vergütet pro

Quadratmeter................

ad 94. Dieser Abzug findet bei Anwendung der Posten 96 bis 98, 113, 114, 119, 120, 124 und 125 nicht statt.

96.    Zuschlag.

Wird zur Fugenausfüllung bei den Pflasterungen Post 88 bis 93 bei Verwendung von neuen Würfeln eine trockene Mischung von Cementkalk mit reschem kleinkörnigen Donausand im Verhältniss 1:3 in Anwendung gebracht, so ist zu den Preisen der Posten 88 bis 93 pro Quadratmeter zuzuschlagen :

a)    für die vermehrte Arbeitsleistung beim Deponiren des

Kalkes und Herstellung der Mischung, für die bessere Sandqualität und für Requisiten etc........

b)    für den Cementkalk bei einem Bedarf von 3’25 Kilog.

pro Quadratmeter, à Kilogramm 2 kr.......

—.12

—.40

—.20

97. Zuschlag.

Werden bei den Pflasterungen Post 88 bis 93 alte Würfel verwendet, so kommt für die Post 96 beschriebene Leistung zu der Tarifpost 88 bis 93 pro Quadratmeter zuzuschlagen:

a)    für Handarbeit etc., wie Post 96........

b)    für den Cementkalk bei einem Bedarf von 4-4 Kilog. pro

Quadratmeter, à Kilogramm 2 kr........

—.13

—.20

—.18

98. Zuschlag.

Wird zur Fugenfüllung statt der vorstehend bezeichneten trockenen Mischung ein Cementkalkmörtel verwendet, so kommt zu den Preisen der Posten 88 bis 93 zuzuschlagen :

a)    bei Verwendung neuer Steine pro Quadratmeter

b)    „

alter

Granittrottoirpflasterungen.

Plattentrottoire.

a) Neue Pflasterungen in Mörtel.

99. i m² Trottoir aus neuen 0*474/0-474 m grossen Granitplatten (Materiale, Tarifpost 30) in Cementkalkmörtel auf eine 8 hohe Schichte

Kronen

cm

von Donausand oder kleinen Rieselschotter gelegt und die Fugen mit dünnflüssigem Portlandcementmörtel ausgegossen, ohne Erdabgrabung und Verführung, jedoch mit Beigabe der Platten und anderen Materialien, dann sammt

aller Handarbeit und Requisiten..........

100. 1 m² solches Pflaster, wie Post 99, jedoch ohne Beigabe und ohne Zufuhr der Platten..........

I5-—

ad VIII. 1. Etwa nothwendige Steinmetzarbeiten zur An-arbeitung von Platten nach einer besonderen Form am Objecte sind separat nach den Taglohnspreisen des Steinmetztarifes unter Anwendung des ersteigerten Procentaufschlages für die Pflastererarbeiten zu vergüten.

1.80

b) Umpflasterungen.

101.    1 m² Plattenpflaster in Mörtel umpflastern, die Platten aufbrechen, den alten mit Mörtel versetzten Untergrund abgraben, die Schutt verführen, die erforderliche neue Unterlage von Donausand beigeben, die vorhandenen Platten, welche vorher gut zu reinigen sind, neu in Cementkalkmörtel legen und die Fugen mit dünnflüssigem Portlandcementmörtel ausgiessen, an Allem und Jedem, jedoch ohne Beigabe von neuen Platten

c) Neue Pflasterungen in Sand.

102.    1 tn² Trottoir aus neuen 0*316/0*316 m grossen Granitplatten

(Materiale, Tarifpost 31) auf einer 10 cm hohen Unterlage von Donausand, die Fugen mit dünnflüssigem Portlandcementmörtel voll ausgegossen, ohne Erdabgrabung und Verführung, jedoch mit Beigabe der Platten und aller anderen Materialien, aller Handarbeit und Requisiten..........

103.    I m² Plattenpflaster nach der Herstellungsweise Post 102, jedoch ohne Beigabe und ohne Zufuhr der Platten ....

104.    1 m² Plattenpflaster, wie Post 103, jedoch mit Cementkalkmörtel ..................

2.—

13 —

1.70

1.40

d) Umpflasterungen.

pflastern, die Platten aufbrechen,

105. l m² Plattenpflaster in Sand um

den alten Untergrund nach Bedarf abgraben, die Schutt verführen, die erforderliche neue Unterlage aus Donausand beigeben, sodann das Pflaster mit den alten Platten wieder her-stellen und die Fugen mit dünnflüssigem Portlandcementmörtel ausgiessen, an Allem und Jedem, jedoch ohne Beigabe neuer Platten.......................

358

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

106.    i m² Umpflasterung, wie Post 105, wobei jedoch die Fugen

anstatt mit Portlandcementmörtel mit feingesiebtem Donausand ausgefüllt werden..................

107.    1 m² Umpflasterung, wie Post 105, jedoch mit Cementkalkmörtel , . . f...................

Kronen

1.20

1.50

• e) Randsteine.

108.    I ;w³ volles Ziegelmauerwerk ohne Putz mit Cementkalkmörtel

herstellen, an aller Materialbeigabe, Handarbeit und Requisiten, jedoch ohne Erdaushebung und Verführung .    .    . .

109.    1 nt Randsteine versetzen, unterzwicken und die Fugen bei dem Zusammenstossen mit Cementkalkmörtel voll ausgiessen .

110.    1 nt Randsteine bei bestehenden Trottoiren aufbrechen, die

unmittelbar darunter befindliche Ziegelschichte abtragen, die Schutt verführen, sodann die neue Untermauerung mit einer Schichte neuer Ziegel in Cementkalkmörtel wieder hersteilen und die alten Randsteine versetzen, an Allem und Jedem ............ ^    ,

22.—

1.20

2.—

ad Posten 108, 109 und 110. Für die im Bogen gearbeiteten Randsteine wird die Länge des äusseren Bogens gerechnet. Als Untermauerung wird nur die volle Ziegelschaar

gemessen.

Ganzgut-Pflaster.

111.    I    ;»²    Ganzgut-Trottoirumpflasterung, wobei    der    Untergrund

auf die erforderliche Tiefe abgegraben und das Materiale verführt wird, sammt Aufbrechen des alten Pflasters, Beigabe des Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, Handarbeit und Requisiten.................

112.    iw²    Umpflasterung bei Reparatursarbeiten,    wo    nur    Theile

des bestehenden Pflasters zur Umpflasterung gelangen, sohin keine Abgrabung der Unterlage stattfindet, jedoch mit Beigabe des Donausandes zur Unterlage bis 3 cm hoch und zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit etc, ............

113.    Zuschlag.

Wird zur Fugenfüllung eine hydraulische Mischung nach der Beschreibung Post 96 verwendet, so ist zu den Preisen der Posten iii und 112 pro Quadratmeter zuzuschlagen:

a)    für Handarbeit etc., wie Post 96....... .

b)    für den Cementkalk bei einem Bedarfe von    2.42    Kilog.

pro Quadratmeter, à Kilog. 0*04 Kronen......

114.    Wird zur Fugenfüllung Cementkalkmörtel verwendet, so ist zu den Posten 111 und 112 pro Quadratmeter zuzuschlagen

1.—

—.80

—.20

—.10

Halbgut-Trottoirpflaster.

ä) Neue Pflasterungen.

115. I nt- Halbgut-Trottoirpflasterungen mit 0*237/0*237 w grossen Steinen (Materiale, Post 32), ohne Erdabgrabung und Verführung, jedoch mit Beigabe der neuen Steine, des Donau-

sandes zur

und Requisiten.............

116- im² Pflasterung, wie Post 115, jedoch ohne Beigabe und ohne Zufuhr der Steine........

Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit

Kronen

6.40

—.80

b) Umpflasterungen.

117 - I i»² Halbgut-Trottoirpflasterung, wobei der Untergrund auf die erforderliche Tiefe abgegraben und das Materiale verführt wird, sammt Beigabe des Donausandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit etc.........

118- I m² solcher Umpflasterung bei Reparatursarbeiten,

Theile des bestehenden Pflasters zur Umpflasterung gelangen, sohin keine Abgrabung der Unterlage stattfindet, jedoch mit Beigabe des Donausandes zur Unterlage bis 3 cm hoch und

zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit etc.........

1 iq. Zuschlag.

Wird

wo nur

zur Fugenausfüllung eine hydraulische Mischung nach der Beschreibung Post 96 verwendet, so ist zu den Preisen der Posten 115 bis 118 pro Quadratmeter zuzuschlagen:

a)    für Handarbeit etc., wie Post 96.........

b)    für den Cementkalk bei einem Bedarfe von 2^94 Kilog,

pro Quadratmeter.................

120. Wird zur Fugenfüllung Cementkalkmörtel verwendet, so ist zu den Posten 121 bis 123 pro Quadratmeter zuzuschlagen ......................

Ordinäres Granitpflaster. a) Neue Pflasterungen.

ni² Pflasterung mit ordinären Granitsteinen (Materiale, Post 28 und 29), mit dem der Commune gehörigen alten oder neuen Steinmateriale, ohne Erdabgrabung und ohne Steinzufuhr, jedoch mit Beigabe des Donausandes zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten .    .    .    •    •

b) Umpflasterungen.

I m² ordinäre Umpflasterung, wobei der Untergrund auf die erforderliche liefe abgegraben und das Materiale verführt wird, sammt Beigabe des Donausandes zur Unterlage und

Fugenausfüllung, Plandarbeit etc.........

123. 1 nt² solche Umpflasterung bei Reparatursarbeiten, ■

Theile des bestehenden Pflasters zur Umpflasterung gelangen, sohin keine Abgrabung der Unterlage stattfindet, jedoch mit Beigabe des Donausandes bis 3 cm hoch und zur hugenfüllung, Handarbeit etc....................

121. I

122.

—.70

—.60

—;20

-.84

Unterlage und

wo nur

1.—

—.80

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

360

124.    Zuschlag.

Wird zur Fugenfüllung eine hydraulische Mischung nach der Beschreibung Post 96 verwendet, so ist zu den Preisen der Posten 121 bis 123 pro Quadratmeter zuzuschlagen:

a)    für Handarbeit etc., wie Post 96..........

b)    für den Cementkalk bei einem Bedarfe von 8⁻8 Kilog.

pro Quadratmeter................

125.    Wird zur Fugenfüllung Cementkalkmörtel verwendet, so

ist zu den Posten 121 bis 123 pro Quadratmeter zuzuschlagen ......................

Kronen

—.20

—•36

—.84

Holzstöckel-Pflasterungen. a) Neue Pflasterungen.

126.    1 m² Pflasterung mit viereckigen, über 10*5 cm breiten Stöckeln

jeder Holzgattung ohne Beigabe und ohne Zufuhr der Stöckeln, jedoch mit Beigabe einer 0‘05 bis 0’o8 m hohen Unterlage von ganz trockener Kalkmörtelschütt, Ausfüllen und Verdichten der y₂ cm breiten Fugen mit fein gesiebter solcher Schütt, aller Handarbeit und Requisiten.........

127.    I w² Pflasterung mit imprägnirten Holzstöckeln der Gattung

wie Post 126 und auch ebenso ausgeführt, jedoch die Stöckeln dicht aneinander geschlossen und die Pflasterfläche mit einem O'Oi m hohen Ueberzuge von grobkörnigem Donausand versehen, an Allem, ohne Stöckeln............

128.    1 m² Holzstöckelpflasterung, wie Post 127, jedoch mit Bildung

von Fugen bis O'OI m Breite, Ausfüllung dieser Fugen mit feinem, doppelt geworfenen Donaurieselschotter und Herstellung eines O’Oi m hohen Ueberzuges mit feinem Donaurieselschotter ....................

I.IO

i.2o

1.20

b) Umpflasterungen.

129 iw³ Umpflasterung der Gattungen Post 126 bis 128, wobei die ganze Schuttunterlage beseitigt und neu ersetzt werden muss, an Allem und Jedem, jedoch ohne Beigabe von neuen

Stöckeln......................

130. 1 m² Umpflasterung der Gattungen Post 126 bis 128, wenn die alte Schuttunterlage nicht beseitigt, sondern nur nachgebessert wird, an Allem und Jedem, jedoch ohne Beigabe von neuen Stöckeln......................

1.20

1.20

13 i. Zuschlag.

1.    Wenn die zur Pflasterung in Anwendung kommenden

Stöckeln nur eine Breite von 10*5 cm und darunter haben, oder dieselben poligonal geformt sind, so kommt zu den Preisen der Posten 126 bis 130 pro Quadratmeter ein Zuschlag von.............

2.    Bei Umpflasterungen von mit Asphalt oder Asphalttheer ausgegossenen Stöckeln kommt für die vermehrte Arbeit

bei der Reinigung; der Holzstöckel zu den Preisen der Posten I2g und 130 pro Quadratmeter ein Zuschlag

von ..............

132. Abzug.

Entfällt hingegen die Fugenausfüllung, so kommt von den Preisen der Posten 126 bis 130 pro Quadratmeter ein Abzug von............

Kronen

—.40

—.12

Steinwurf- und Taluspflasterungen.

Wenn bei Steinwurf- und Taluspflasterungen Erdarbeiten im Wasser Vorkommen, so werden dieselben nach den Preisansätzen im Baumeister-Tarif unter Anwendung des ersteigerten Procentausschlages für die Pflastererarbeiten berechnet.

133.    I m³ Steinwurf mit er 158 bis 0*316 m grossen Wurfsteinen, an Materiallieferung, sammt Aufschichten desselben am Bauplatze, Arbeit, Werkzeug, Requisiten, allfällig nöthige Ge-rüstung, mit theilweiser oder vollständiger Herstellung im Wasser:

a)    mit er 158 bis 0*316 m grossen Wurfsteinen.....

b)    mit Wurfsteinen über 0*316 m Grösse........

134.    1 m³ Steinwurf, wie Post 133, jedoch mit vorhandenem Steinmateriale ...........,...........

135.    1 m³ Steinwurf, wie Post 133, jedoch in der Art ausgeführt,

dass der Steinwurf an der Oberfläche zugleich zur provisorischen Uferversicherung ein Pflaster bildet, an allen Erfordernissen und Beigabe des zur Ausfüllung der Steinzwischenräume nöthigen Schotters und Sandes.............

136.    I m³ Steinwurf, wie Post 135, mit vorhandenen Steinen . .

137.    i w² ordinäre Taluspflasterung mit o*2ii bis 0*316 m dicken Wurfsteinen in Form einer trockenen, liegenden, gut verzwickten Mauer, nebst Beigabe einer 0*105 bis 0*158 m hohen Sand- und Schotterunterlage, Ausfüllung und Auszwickung der Fugen, sammt allem Materiale, Arbeit, Werkzeug etc.

138.    1 m² Taluspflasterung, wie Post 137, jedoch mit vorhandenen

Steinen......................

13g. I nt² Taluspflasterung, mit dem Materiale der Post 135» sammt einer 0*105 bis 0*158«? hohen Sand- und Schotterunterlage, Materialbeigabe, Arbeit, Werkzeug, Requisiten etc. .    . .

m² Taluspflasterung, wie Post 139» jedoch ohne Beigabe

des Steinmateriales................. *

² Talusumpflasterung mit den aulzureissenden und wieder zu verwendenden alten Steinen, sammt allen Erfordernissen . i m² Taluspflaster jeder Gattung aufreissen, das Materiale

über die Böschung heraufschaffen und deponiren.....

ni² Taluspflaster jeder Gattung, die Fugen mit hydraulischem Kalkmörtel voll ausgiessen und verstreichen.......

8.—

12.—

1.40

9*—

2.40

3.60

—.90

an

7*—

140. 1

1.—

1.20

142.

—.20

Steinzeug-, Thon- und Chamottefabnkate.

Klinkerfabrikate.

a) Ordinäre Klinker.

Kronen

I. Trottoirplatten, scharfkantig oder mit abgefasten Kanten, die einzelnen Platten 20 cm lang, 20 cm breit, bester Qualität, und zwar : a) 100 Stück 5 cm dicke Platten mit glatter Oberfläche 6 cm

18.— 20.—

cm

cm

Oberfläche

„ viertheilig gerippter

²5-—

22.—

e) 100 Stück 7 cm dicke Platten mit viertheilig gerippter Oberfläche...................

2.    100 Stück abgefaste Stallpflastersteine 7 bis 8 cm dick, 10 cm

breit, 20 cm lang..................

3.    Strassenpflastersteine, abgefast, und zwar:

a)    100 Stück 10 cm dicke, IO cm breite, 20 cm lange Steine

b)    100 Stück 15 cm dicke, 10 cm breite, 20 cm lange Steine

4.    100 Stück Canalsohlenziegel, 6'$cm dick, 14cm breit, 29cm lang

26.—

14.—

18.— 24.— 18.—

b) Feinklinker (sogenannte Mettlacherplatten).

5.    100 Stück Platten mit ebener Oberfläche, gelb oder grau

naturfärbig:

a)    là cm lang, là cm breit, 2 cm stark........

b)    là cm „

16 cm

3 cm »    ........

6.    IOO Stück Trottoirplatten, vier- oder neunkuppig, gelb oder grau:

a)    là cm lang, là cm breit, 3 cm stark .    .......

b)    là cm „ là cm „    3.5 cm    „........ . .

7.    IOO    Stück diagonal gerippte Platten,    16 cm lang, là cm    breit,

2 bis 2*5 cm stark:

a)    einfarbig...................

b)    zweifarbig ...................

8.    100    Stück Klinkerstöckel, 17    cm lang,    6 cm    breit, 5 cm    hoch

9.    100    „    dessinirte Platten    (Fond-    oder    Bordureplatten),

là cm lang, là cm breit, i‘5 bis 2 cm stark:

a)    mit einer Farbe auf naturfarbigem Grunde .    ... .

b)    „ zwei Farben „

c) * „ drei

d)    „ vier und mehr Farben auf naturfarbigem Grund

¹7-—

18.—

17.— 20.—

18.—

21.— 10.—

??

20.— 24.— 30.— 40.—

c) Formstücke.

10.    IOO Stück flache Trottoir- oder Jauchrinnen, à 6 cm dick,

21 cm breit, 21 cm lang...............

11.    100 Stück Grundrinnen ¹⁰/₁₂ cm im Lichten, 30 cm lang,

15 cm hoch, 20 cm breit...............

12.    EinStückTraufvvasserschlüssel, 10 cm dick, 26 cm lang, 26 cm breit

13.    IOO Stück abgefaste Randsteine mit Dorn und Hülse, 12 cm

breit, 18 cm hoch, ohne Dorn 47 cm lang.......

14.    Baumkränze, 80 cm im Lichten, 10 cm breit, 14 cm hoch, aus 7 Stück mit Dorn und Hülse bestehend, pro Baum ....

40.—

130.— 2.-

I40. —

IO.-

500

35

—•OZ

5—

12__

4.60 2__

2.60

2.8o

— •2

400 450

30 1 33

13.20 16.40

3— 4-

3.60 4.40

•6 09-9

o o \0 00 ró ¹⁻¹

rO

2.

2.—    2.40

—•z o9⁻i

300 35°

10.40

2.20

2.60

1.20

1.80

1.60

8._

1 80

2.40

3.80

2.20

1.20 —90

09-1

1.40

250

23

6__

U4°

—z

1.80!

1.—

—80

1.40

1.40

Steinzeugfabrikate.

a) Wasserleitungs-, Canal- und Abortröhren.

225

22

5.20

1.20

I.60

2.6o

o o o io co r^

1.20

OZ' I

00z 9L i

IZ

OZ

reis i

3.60 4.4O

I.—

I.40

2.20

1.20

— 70

i—70

—80

1.20

I.80

1

—.60

—.60

-•i og-

—.80

0ÇI

125

OOi

9L o9

Lichtdurchmesser in Millimeter

20

19

2.4O 3.—

—60 —.70

—80 I —

— 20 I.50

O O O co o o

o L‘—\

09—

—60

18

18

18

Fleischstärke in Millimeter

o6m

oÇ-i

1.20

—3°

\oL—

— *1

1—*4® —.40

—3°

öS—

—4°

—3°

09—

oL—

—80—90

j—3°l i—401 i—20

—30

—.20

— 40

—3°

—49—5°

o£—

15.    1 m Baulänge gerades Rohr

festen oder beweglichen Muffen, wobei die Façonstücke in der Länge mitgemessen werden .    .

16.    An Aufzahlung f. F açonstücke u. zw. : Ein Bogen- oder Kniestück . . Ein T-Stück ........

Ein einfaches Zweigrohr .    .    .

Ein doppeltes

Ein Kreuzstück . .    .

Ein Doppelkniestück .

Ein Syphonrohr . . .

Ein Yerjüngungsrohr .

Eine Putzöffnung (Deckel) . . , Verschlusskapsel.......

17.    1 m Baulänge Rohr bloss verlegen

inclusive Dichtung mit getheerter Hanfschnur und fettem sandfreiem Tegel (Lehm), mit Beigabe der erforderlichen Ziegel zur Unterlage, jedoch ohne Erdbewegung .    .    .

18.    Ein Stück Muffenbund mit ge

theerter Hanfschnur und Lehm hersteilen (Reparatur).....

mit

364

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

b) Kaminaufsätze.

Höhe in Centimetern

70

90

120

150

180

in Kronen

19.    Kaminaufsätze mit einfachen Kopf-und Seitenrauchschlitzen, und zwar:

a) Ein Stück im Eichten 15 cm weit 18 cm „

2 1 cm n 25 cm „ 30 cm „

20.    Kaminaufsätze mit einfachen Kopf-und Seitenrauchschlitzen und mit je 4 Ohren, sogenannte Holländer, und zwar :

b) „

c)    „

d)    „

e) »

JJ

4.60

5.80

5.80

7*~

8.20

7.40

8.80

10.20 14.80 20.—

9.20 10.80 12.60 18.— 24.—

11.20

13.20

15.20 22.— 30-—

8.— 9.60 11.60

a)    Ein Stück im Lichten 15 cm weit

b)    „

c)    r>

21. Für verzierte Köpfe, welche nach Zeichnung herzustellen sind, muss der Preis vereinbart werden.

Aufsätze von anderer Höhe sind proportional dem Preise des nächstniederen Aufsatzes zu berechnen.

10 —

r>

„    18 cm „

12.-

••

21 cm

14.

c) Diverse Steinzeugfabrikate.

22. Aborttrichter, und zwar:

a)    Ein Stück gerader Trichter für Ebenerd

b)    „

Kronen

2.60

werken

„ Gainze für gewöhnliche Aborte in den Stock

c)    Ein Stück Aborttrichter für Wasserspülung.....

d)    Gainzenstützen für einen Spültrichter........

23. Ausgussmuscheln und Pissoirmuscheln mit Geruchsperre, und

zwar:

4-—

4.40

—.60

a)    Ein Stück im Lichten, 50cm lang, 30 cm breit, 25 cm tief,

ohne Wandverkleidung..............

b)    Ein Stück im Lichten, 50 cm lang, 30 cm breit, 25 cm

tief, mit 50 cm hoher Wandverkleidung......

c)    Ein Stück im Lichten, ioo cm Eng, 40 cm breit, 30 cm

tief, ohne Wandverkleidung.........

d)    Ein Stück im Lichten, 100 cm lang, 40 cm breit, 30 cm

tief, mit 60 cm hoher Wandverkleidung .....

24. Schlammkästen für Rohrleitungen mit ein oder zwei Rohrstutzen, welch letztere den lichten Durchmesser nach Angabe erhalten, und zwar:

a)    Ein Stück im Lichten, 30 cm im Quadrat und 80 cm tief

b)    Ein Stück im Lichten, 30 cm im Quadrat und 120 cm tief

c)    Ein Stück im Lichten, 30 cm im Quadrat und 150 cm tief

11.—

18,—

20.-

14.—

22.—

d) Ein Stück im Lichten, 45 cm im Quadrat und tief .    .

120 cm

Kronen

e) Ein Stück im Lichten, 45 cm im Quadrat und 150 cm tief 36 -1 m Canalsohlenstück nach dem im Stadtbauamte vorhandenen Muster angefertigt, die am Normalprofil des Canales angepasste Rinne im Lichten 30 cm weit, 8 cm tief, mit ebener,

35 cm breiter Auflagsfläche an der schmälsten Stelle, nämlich am tiefsten Punkte der Rinne mindestens 6 cm dick, die Rinnenfläche glasirt, alle übrigen Flächen gerippt.....

26.    1 m Rinne, und zwar:

a)    im Lichten 10 cm weit, 5 cm tief, im Ganzen 15 cm breit

8 cm dick..........

b)    im Lichten 10 cm weit, 10 cm tief, im Ganzen

breit, 15 cm dick..........

c)    im Lichten 20 cm weit. 5 cm tief, im Ganzen

breit, 8 cm dick.........

d)    im Lichten 20 cm weit, 10 cm tief, im Ganzen 25

breit, 8 cm dick..........

e)    im Lichten 30 cm weit, 10 cm tief, im Ganzen

breit, 10 cm dick..........

27.    1 m Baulänge doppelt abgeschrägte Saumsteine für Gittereinfassungen, mit Zapfen und Nuth sammt den Löchern für Gittersäulen, und zwar:

a)    20 cm breit, 20 cm hoch..........

b)    25 cm

c)    30 cm

28.    1 m Baulänge Deckplatten für Mauern mit Zapfen und Nuth, entweder nach beiden Richtungen der Mauerdicke oder nach einer Seite mit Fall versehen, die Wassernase 3 cm von dem Mauerputz vorstehend, und zwar:

a)    für eine 15 cm dicke Mauer.........

b)    „

c)    »

25-

4-50

1.80

20 cm

20 cm

25 cm

cm

35 cm

2.50

3.20

3.60

4-50

3.60

r>

2 5 cm

4-5°

6.—

nur

„    30 cm

„    45 cm

J9

2. —

3.60

5-—

Unglasirte Thonfabrikate. a) Drainageröhren.

Lichter Durchmesser in Millimetern

35

40 45

50 ! 55

60

70

80    90 J IOO 130 J 150

29 i m BaulängeDrainage-rohre aus porösemThon gebrannt, jedoch un-glasirt, mit festen oder beweglichen Mulfen ohne Yersetzarbeit

in Kronen

_ 20

-24

-28 —.32-.36 „40 _ 46 —52

—.60

_.7o| 1.10

1.40

Lichter Durchmesser in Millimetern

75

80

85

₉0

95    100 j HO

120

130 140 170

I9O

30 100 Stück 10 bis 15 cm lange Muffen, resp. Schubringe

2.70

2.70 2.70

3.60 3 60 3.60¹ 5 40 5.40

5.4O1 7.20 9.— 10.80

366

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

b) Poterien (Thonschläuche für Heizung und Ventilation).

(Die Länge der einzelnen Poterie muss mindestens 25 cm betragen.)

31. 1 m runde Poterien aus gebranntem Thon unglasirt, mit einer Wandstärke von 3 cm, innen glatt, aussen rauh, die einzelnen Stücke in Falz aufeinander versetzt, jedoch ohne Versetzarbeit, und zwar:

Kronen

a)    mit dem lichten Durchmesser bis 15 cm (Querschnitt

bis o-o1 7 7 m²)..............

b)    mit dem lichten Durchmesser über 15 bis 20 cm (Querschnitt über 0-0177 bis 0*0314 m²).......

c)    mit dem lichten Durchmesser über 20 bis 25 cm (Querschnitt über 0-0314 bis 0-0491 m²)    .    . • ■.

d)    mit dem lichten Durchmesser über 25 bis 30 cm (Querschnitt über 0-0491 bis 0-0707 m²)    .......

e)    mit dem lichten Durchmesser über 30 bis 35 cm (Querschnitt über 0-0707 bis 0-0962 m²)    *......

32.    1 m rechteckige oder quadratische Poterie mit 3 cm Wand

stärke, sonst wie Post 31:

a) mit dem lichten Querschnitte bis 0-025 m² .    .    .    .

über 0-025 bis 0-05 m² .

„ 0-075 w² • m* .

2.80

3.60

4.60

6.—

7-50

3-—

3.80

11

»    0-05

« 0-075 « o-l

4.80

6.—

e) „    „ jj    »    » O" 1    „0*125 m

33. 1 m sogenannte Waggons-Poterien aus gebranntem unglasirten

7-50

Thon, innen glatt, aussen rauh, die Querschnittsflächen mit Rinnen, die eine Seitenfläche wulstförmig vorspringend, die gegenüberstehende Seitenfläche mit 2 Falzleisten gestaltet; die Wandstärke im Minimum 4-5 cm, und zwar: ä) mit dem lichten Querschnitte bis 0*025 m² .

r>

3.20

4-—

5.20 6.60 8.— 9 60

34. i m Poterien versetzen ohne Unterschied der Gattung und je nach Verlangen in Weisskalk-, Cementkalk oder Lehm-Mörtel sammt Beigabe desselben :

a) bei einem lichten Poterien-Querschnitte bis 0’95 m² .

über 0 05 bis

1.—

b)    „    „

0-75 m²

c)    bei einem lichten Poterien-Querschnitte über 0-075 bis

o’io m².................

d)    bei einem lichten Poterien-Querschnitte über O’IO bis

o"125 m²................

e)    bei einem lichten Poterien-Querschnitte über 0-125 bis

0-15 m².................

35. Die erforderlichen Stemmarbeiten und Mauerdurchbrechungen ebenso die Verputzherstellungen bei Poterieschläu.chen werden

1.40

1.80

2,20

nach dem städtischen Baumeister-Tarife mit Anwendung des vom Contrahenten der currenten Baumeisterarbeiten ersteigerten Procentausschlages vergütet.

36. ioö Stück Thermometerschlauch-Ziegel aus geschlemmtem Thon, mit zwei Oeffnungen, d. i. durchgehenden Löchern nach der Ziegellänge, deren eine für das Aufzugthermometer, deren zweite für die Bewegungskette oder Schnur bestimmt ist, nach dem im Bauamte erliegenden Muster, die einzelnen Ziegel 29 cm lang, 14¹/« cm breit, 7 cm dick........

Kronen

40

Feuerfeste Fabrikate (Chamotte).

Stück gerade Chamotteziegel (29 X r4’5 X 6*5) .    .    .

cm (Längen- oder

37.    IOO

38.    IOO Stück Keilziegel 29 X I4‘5 X

Breitenkeil)........

39.    100 Kilog. Chamotteplatten oder volle Formstücke nach

Zeichnung, inclusive Formkosten..........

40.    IOO Kilog. Chamottemehl, rein...........

Kilog. hohle Chamotte-Formstücke und Rohrstutzen .    .

ad 39. Das Chamottemehl darf auf einem aus o⁻2 Millimeter starken Drahte verfertigten und 100 Maschen pro nil enthaltenden Siebe einen Rückstand von höchstens 20 Procent ergeben.    _

41. IOO

2.

3.

4-

6-5

5‘5²

Brunnenmeisterarbeiten.

Taglöhnungen und Fuhrwerk.

Ein Gehilfe pro Tag.......

„ Nacht.......

„ Handlanger pro Tag......

für die ganze Nacht

•*

5. Eine Nachtwache.........

„ zweispännige Fuhr bis zur Dauer von zwei Stunden Für jede Stunde mehr, wobei eine angefangene als voll gerechnet wird...........

6.

7-

Materialien und Requisiten.

Stück kienföhrene Zwickel zum Rohrdichten circa 025 w

8.    100

lang und 0’05 m breit.....

9.    I Kilog. Brunnenkitt......

Kilog. grobe oder feine Hanfgespunst

10.    1

11.    I Kilog. bayerisches Leinöl

12.    1 Kilog. harte Holzkohlen I Kilog. weiche Holzkohlen

14. 1 Kilog. Löthzinn .....

Kilog. ordinäre Unschlittkerzen .

16. 1 Kilog. Weichblei zum Vergiessen und Dichten .

13-

15. i

i7

i7

10 10 00

3.60

5.60

2.-

3-—

3-—

2.—

3.20 1.12

1.20 1.—

—.12 —.10 2.80 1.20 —.50

368

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

Brunnengrabungen und Ausmauerungen. a) Graben und Ausmauern.

17.    im Brunnengrabung und Ausmauerung sammt Beistellung der Brunnenziegel und des sonstigen Materiales, nebst Verführung des Erdreiches und Schlagung der Brunnenbüchse, jedoch ohne Beischaffung der letzteren, an aller Pölzung und Arbeit, im Lichten 1 nt weit, bis zu einer Tiefe von 10 m .

18.    1 nt Brunnengrabung und Ausmauerung, sammt Allem und Jedem, ganz wie oben, jedoch im Lichten i'$nt weit .

19.    Für jeden Meter grösserer Tiefe, über 10 nt bis inclusive

30 nt, sammt Allem und Jedem wie oben, sammt der allenfalls nöthigen Wasserschöpfung und Einarbeitung einer Wasser-absperrbüchse, aber ohne deren Beischaffung, als Zuschlag zu den Preisen ad Post 17 und 18    ........

20.    Für jeden Meter noch grösserer Tiefe, über 30 bis

inclusive 50 nt, unter den Bedingungen wie Post 19, als Zuschlag zu den Preisen ad Post 17 und 18......

21.    Brunnen, welche an Stellen gegraben werden, wo der Untergrund durch in der Nähe liegende Canäle, Gullies oder Jauchbehälter verunreinigt ist, müssen in den Umfassungswänden der Grube je nach Beschaffenheit des Bodens mit einem 0‘3 m bis o‘6 m starken Lettenschlag versehen, auch die Fundamentmauern ganz in Letten eingebettet, das Mauerwerk aber mit hydraulischem Mörtel hergestellt werden. Statt des Letten kann auch die Herstellung mittelst einer O’i nt starken Betonschichte zwischen Erde und Mauer erfolgen und wird bei derlei Brunnen zu den Preisen der Posten 17 bis 20 ein Zuschlag von 100 Procent geleistet.

b) Brunnenbohrungen.

22.    1 m Brunnenbohrung auf 100mm Bohrloch, bei einem bis zur

Tiefe von 10 bis 30 nt bereits ausgegrabenen Brunnen, sammt Allem und Jedem und mit Beigabe des Rohrständers von 1 nt Länge bis zu einer Bohrtiefe von 30 nt.......

23.    Für jeden Meter grössere Bohrtiefe über 30 m .

e) Büchsen und Reife.

24.    Eine lärchbaumene oder kienföhrene Büchse von o 08 nt starken

Pfosten, 1 bis 1 • 1 nt weit, alle o'6 nt mit einem eisernen Reifen, jedoch ohne Einschlagen, sonst mit Allem und Jedem, pro Meter Höhe...............

25.    Eine lärchbaumene oder kienföhrene Brunnenbüchse, i'3»t

weit, sonst ganz wie Post 23, pro Meter.......

26.    Eine lärchbaumene oder kienföhrene Brunnenbüchse, i'4 m

weit, sonst ganz wie Post 23, pro Meter .    .....

27.    Anmerkung: Brunnenbüchsen von o⁻05 m starken Pfosten sind mit ⁴/₅ des obigen Preises zu berechnen (Zahl der Reifen, Aufstellen und Fuhrlohn ist derselbe).

Kronen

21.—

24.-

2.4O

4.80

5-—

7-—

21.—

25 —

jg

28.    i Kilog. eiserne Spannreifen und Einlegreifen zum Schrauben

oder Schuhbeschläge .......

29.    Anmerkung : Die Beigabe der unter Post 30 angeführten Bestandtheile ist bei den Preisen der Posten 24, 25 und 26 nicht bedungen.

Kronen

—.80

Hölzerne Pumpenbrunnen. a) Herstellungen im Ganzen.

30.    I m hölzerne Pumpe mit zwei Ventilen und Stiefeln, gebohrter Röhre, mit Stangen und allem Zugehör in fertigem Stande zusammenzurichten und einzusetzen, ebenerdigen Horizonte berechnet bis zu einer Tiefe von 20 m

31.    Für jeden Meter grössere Tiefe über 20 m, sonst ganz wie

Post 30, als Zuschlag zu obigem Preise.......

wobei überdies bedungen wird, dass von dieser grösseren Tiefe angefangen behauene und mit eisernen Ringen (im Zwischenräume von 0‘20ni) beschlagene Röhren verwendet werden müssen.

90 nun ganz vom

6.80

6.—

b) Verschiedene Leistungen.

32.    Eine Pumpe ausziehen und wieder einsetzen, pro Meter . .

33.    Eine Pumpe bloss ausziehen, pro Meter.........

„ einsetzen, pro Meter.........

35.    Kolben, Leder und Schliessen bei Pumpen von 80 bis 100 nun

Weite.......................

36.    Kolben etc., wie vor, über 100 mm Weite........

37.    Spreitzenholz, Hafte und Zulagen, pro Meter.......

38.    Eine 4 m lange Brunnenröhre cirkelrund aushauen, behufs des

Anschlagens der Ringe................

Für alte, ausgezogene und nicht abgegebene kien-föhrene Röhren werden 5 Procent des Werthes neuer Rohre als Ersatz berechnet.

1.—

34-

••

—.40 —.60

2.40

3-— —.20

2.50

c) Reparaturen.

Ein altes Ventil aufzureiben.............

40.    Einen alten messingenen Stiefel ausbohren.......

41.    Eine Schweissung an der Brunnenstange........

42.    Ein altes Auge oder Nagelloch neu zu belegen.....

43.    Eine alte Klampfe zuspitzen.............

44.    Einen Kolben oder eine Stange zu spiessen oder fischen .

45.    Einen alten Brunnenröhrenring zu schweissen oder anzumachen .....................

39-

1.— 1.80 —.20

•30

—.10

2.20

—.60

47-

Eiserne Säugpumpen.

Bestandtheile.

a) Röhren und Zugehör.

46. 1 Kilog. eiserne Röhren ohne Unterschied der Weite . . . I Kilog. obenausstehende cannelirte Röhre........

—.28 —.40

370

->

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

Kronen

48.    i Kilog. Ventileinsatzröhren..............

49.    Eine eiserne Kappe auf die cannelirte Röhre sammt Schrauben

und Verzierung...................

50.    Eine Schraube zur Kappe...............

—.60

6.—

—•30

53-

b) Aufsätze und Wagbäume.

51.    1 Kilog. eiserne Aufsätze oder Wagbaum . .

52.    Ein Stück langer Wagbaumschrauben ....

„ kurzer Wagbaumschrauben ....

c) Sonstige Bestandtheile.

OOO ■xt- CO vO

54. Eine eiserne Schöpfstange ohne Handhabe . .......

n hölzerne Handhabe hierzu sammt Ring.......

56.    1 Kilog. eiserner Stiefel................

57.    1 Kilog. eiserne Halsen oder Klammern.........

58.    1 Kilog. eiserner Kopf zum Wasserauslauf........

59.    Ein Stück eiserner Doggendeckel sammt Schuber und

Schrauben .....................

60.    Ein neues doppeltes Auge...............

61.    „ Stück Kappenleder sammt Beschlagen........

55-

.60

3-— 1.40 —.80

Reparaturen.

62. Einen eisernen Stiefel auszubohren und auszuschleifen ' .    .

7-—

Bestandtheile von Wasserleitungen.

63.    1 Kilog. Wechsel oder Pipen von Glockenmetall .    . .    . .

64.    1 Kilog. bleierne Röhren........•......

65.    Eine gewöhnliche Flantschenschraube......... .

„ lange Flantschenschraube.............

67. Ein Stück kienföhrener Zapfen bis zu 105 nun weiten Röhren

66.

3.60 —•7° —•3° —.60 1.20

Rücknahme alter Bestandteile.

68- i Kilog. alte Messingpipe, Ventil, Stiefel oder Wechsel rückzunehmen um....................

69. 1 Kilog. alte Bleiröhren rückzunehmen um .    . . . . .

1.20

—.40

Reparaturen.

E:

iS iS

OOj „

OOO

er

25 mm Wechsel 50 nun 80 nun

11

2.

aj

h - ^

1.60

2.40

Gasrohrleitungs- und Gaseinrichtungsgegenstände.

Messingröhren 19-5 mm 16 mm

Verschiedenes.

äusserer Durchmesser, pro Meter

55

55

55

»    !3 mm „    „    „    „

Laternenhahn auf 13 mm Eisenrohr, pro Stück

„    20 mm

Deckenscheiben aus Messing:

a)    10 mm pro Stück

b)    13 mm „

c)    10 mm r

Durchgangs-Deckenscheiben aus Messing :

a) 10 mm pro Stück.....

mm    .....

■■

Kronen

3-30 2.60 2.30

2.-

2.40

-.90 1.28 — .90

b)

c)

Go Oj

mm    ..............

Wandscheibe aus Messing mit Muffe, IO mm ....    . . .

Wandscheibe aus Messing mit Wassersack und Schraube Wandscheibe durchlaufend mit Muffe auf beiden Seiten . . . . Deckenwinkel aus schmiedbarem Eisenguss mit runder Scheibe:

a)    10 mm pro Stück..............

b)    15 mm „

Decken-T mit Lappen aus schmiedbarem Eisenguss :

a)    10 mm pro Stück.........

b)    13 mm „

Wandscheiben aus schmiedbarem Eisenguss von 10 mm pro Stück Brettchen für Wand- oder Deckenscheiben aus hartem Holz :

a)    roh, pro Stück...............

b)    poliert, pro Stück ..............

Wassersack von Messing von IO mm pro Stück......

Rohr- und Mauerhaken oder gewöhnliche Rohrbänder, ohne Unterschied der Grösse, pro Stück .    .......

1.12 1.90 1.70 —.90 1.20 I.IO

—-36 — 44

••

—. 16 —•32

— 30

Rohrbänder von 1¹/₂ mm starkem Eisenblech, 6 cm breit, zur Befestigung der Rohre oder Deckenscheiben an den Traversen,

pro Stück ........

Hahnthüren aus mindestens 1¹/₂ mm

Rahmen, Mauerpratzen, Sperrvorrichtung und Schlüssel, beiderseitigem guten Miniumanstrich, an aller Arbeit und Materiale:

a)    120    X    120    mm lichte Weite pro Stück.......

e)    480    X    48°    nmt

Für Hahnscalen (in den Hahnthüren befestigt), wird vergütet pro

Stück....................

Anmerkung: Der Preis von Hahnthüren grösserer Dimension wird ihren Querschnittsverhältnissen entsprechend interpolirt.

starkem Eisenblech sammt

mm

5)

7?

r>

r>

— 24

372

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

Arbeiten bei der Gasrohrlegung.

Erd-, Stemm- und Maurerarbeiten.

i m Rohrgraben für Guss- oder Schmiedeeisenrohre im gepflasterten oderungepflasterten Terrain bis zur Tiefe von o'5 m und einer Breite von i m mit Inbegriff der erforderlichen Pölzung, Wiederanschüttung und guter Anstampfung, Wegführung des übrig bleibenden Schuttes, an aller Arbeit, Aufsicht und Requisiten ...................

Für den Durchbruch einer Hausmauer und Wiedervermauerung nach erfolgtem Einziehen des Rohres, an aller Handarbeit, Werkzeugabnützung, Materialbeigabe und Entfernung des Schuttes:

öl bis zu einer Mauerstärke von 20 cm:

für den Durchbruch..............

für die Wiedervermauerung............

b)    bis zu einer Mauerstärke von 40 cm :

für den Durchbruch.........'.....

für die Wiedervermauerung............

c)    bis zu einer Mauerstärke von 68 cm :

für den Durchbruch..............

für die Wiedervermauerung............

d)    bis zu einer Mauerstärke von 105 cm :

für den Durchbruch...............

für die Wiedervermauerung............

e)    bis zu einer Mauerstärke von 135 cm:

für den Durchbruch...............

für die Wiedervermauerung ............

1 m Mauerschlitze in der erforderlichen Breite und Tiefe um das Rohr oder den Hahn in dieselbe legen zu können, sammt Wiedervermauerung, an aller Handarbeit, Werkzeugabnützung, nebst Materialbeigabe, nämlich : Gips, Cement, Sand etc. und Entfernung des Schuttes:

a)    für das Ausstemmen...............

b)    für die Vermauerung..............

Für einen Plafonddurchbruch ohne Unterschied der Deckencon-

struction, dann Wiedervermauerung nach Einziehung des Rohres, an Arbeit, Werkzeugabnützung, Materialbeigabe und Entfernung des Schuttes :

a)    für den Durchbruch.............

b)    für die Wiedervermauerung...........

In eine bis 45 cm dicke Mauer eine bis zu 70 cm hohe und bis

zu 7ocm breite Oeffnung ausbrechen, um entweder eine Laterne einfügen zu können oder um das Licht in einen zweiten Raum gelangen zu lassen, wie z. B. bei nebeneinander befindlichen Aborten, sammt aller Arbeit, Werkzeugabnützung und Materialbeigabe, nebst Herstellung von Verputz, Weissen und Färbelung

Kronen

1.20

—.60 — .40

— 80 —.40

I.IO

—.50

1.70

-.70

2.30 —.80

—.80 —.40

1.02 — .60

Gusseisenrohre ohne Flanschen und Muffen pro Meter Länge. *)

Innerer

Durchmesser

Wandstärke der Rohre in Millimeter

in

10

12

14

16

18

20

Millimeter

Gewicht pro Meter in Kilogramm

50

60

70

80

90

100

HO

120

130

140

150

160

] 70

180

190

I0'6

12-5

14-4

i6‘i

18- o

19- 9 21-7 23-1 25-3 27-2 29-1

3¹⁻ o

32- 3 34’5 36-4

138

i6"2

18-4

206

17-2

19-9

22'6

25-3

230

27-7

206

23-9

25-4

30-0

33-4

25-3

276

31-0

33-8

36-8

400

29-9

32-2

36-5

43'2

39-1

46-0

34’5

368

39-1

41-4

43-6

46-0

419

49-5

44'7

47-6

500

52-8

55-7

52-9

55-9

59'¹

62-2

65-5

23-3

28-2

' 27-8

30-0

34-6

39-0

42-5

46-2

50-0

53'2

57'5

6i-o

64-7

689

71*8

32-2

364

40-5

44‘9

48-5

52-9

57’2

6i*i

65-2

69-8

73-6

77.8

32’2

368

414

460

506

55-2

59-9

64-2

69-0

73-6

78-1

829

87-3

200

38-3

48-3

210

220

400

41-9

50-7

58-3

6i*2

69-0

71-8

75'9

82-0

86-0

920

96-5

79-3

82-8

900

94"2

102

106

53-0

64-0

75'3

86-6

986

hi

230

43'7

55'2

66-7

78-2

240

45-6

57-6

690

81-7

90-2

94-0

102

107

II5

120

250

47'4

260

49’2

59-9

62-0

280

52-8

66-8

72-0

75-0

850

88-i

977

102

hi

124

120

80-5

300

56-6

7r3

860

94'2

108

128

129

138

101

116

136

148

Gezogene Schmiedeeisenrohre.*)

Innerer

Durchmesser

in

Millimeter

"Wandstärke in Millimeter

7.

9.

Gewicht pro Meter in Kilogramm

N O 00    NOO OOVI CT\<-n -ł* OJ

0-244

0293

0342 0391 0-440 0-488 0-537 o 586 0-684 0-782 o*88o 0-977 1-075 1-172 1-270 1-368

0-440

o-5i3

0-586

0659

0733

0'8o6

0879

0-952

noo

1-246

1-393

1-539

1685

1-832

1- 978

2- 126

0-684

0-781

0-879

0-977

1*075

1-172

1270

1-368

1564

1759

1- 955

2- 149 2-345 2-540 2-736 2-932

0-977

1-099

I"22I

1-343

1-466

1-588

1-710

1- 832

2- 077 2-321

2 565

2- 809

3- 053 3-297 3-542 3-787

vd Cr\G4 M O 'vD Cs

U) U) 4^* vü tn Otn m C\ m

3'225 3 517 3'8ii 4-104

4'397

4691

1710

1- 88I

2- 052 2-223 2’394

2-565

2-736

2- 907

3- 249

3-591

3- 933

4- 275

4-617

4- 959

5- 301

5-643

2-150

2'345

2-540

2-736

2- 932

3- 127

3-322

3- 5I7

3909

4- 299

4- 691

5"o8i

5- 472

5- 863

6- 253 6645

2-638

2- 858

3- 078 3-298 3-518 3-737

3- 957

4- 177

4- 617

5- 057

5-497

5- 936

6- 376

6- 815

7- 255

7 ⁶95

Jf

Normen des Wiener Stadtbauamtes.

374

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

Innerer

Durchmesser

Wandstärke in Millimeter

in

Millimeter

Gewicht pro Meter in Kilogramm

28

30

32

34

36

38

40

46

50

1-466

1564

r66i

1-759

1-856

1- 954

2- 052

2-346

2-541

2-272

2-419

2-565

2711

2- 858

3- 004 3'i5i 3-591 3-884

5-276

4031

4-275

4-5I9

4- 763

5- 007

5-252

5- 497

6- 230 6-717

4- 983

5- 277 5*569

5- 862

6- 156 6 449

6- 742

7- 622

8- 207

O kO    Oh Oh Ln

M 6 6 Cf \ oj ö cfs oi VO

4^ ChbJ O hi m Ch IO CO Oh Ou vl 4* W H 00^4 Ln

7'035

7-426

7- 817

8- 208 8-598

8- 989

9- 381

1055

11-33

MMMM

tO tO O O

\o vo cp co

O Ó    Cyj 004^    6 Ln M

*<ï vû ^1 bJ 5Û Ln M vq

Bleirohre. *)

Lichte Weite

Wandstärke in Millimeter

in

Millimeter

Gewicht pro Meter Länge in Kilogramm

10

15

0-86

I-2I

1-39

1-93

20

25

1-57

2-46

30

1- 93

2- 28

3-00

353

40

3-00

4 60

Ch4^ -L Oo to Id to ob m 4^ vi ó CO Ln 42» L>o M O

OO kO LO ro V° ^ fO OJ O 0^ ćo t-okb 00

WO NWO 7- 91 pvo r^oo rO «i- mb) l7 Ön

»oo ^ OOrj-

c-i 10 n Ch n

bh m

I0‘9

13-7

Bleirohre können bis 100 m Länge angefertigt werden.

Zinkrohre, gezogen oder aus Blech gefertigt.*)

Innerer

Durchmesser

Nummer des Bleches

in

10

11

12

Millimeter

Gewicht pro Meter in Kilogramm

60

70

80

90

100

125

155

o-6o

068

0-76

0-90

1-04

1-20

148

0-70

0-79

0-89

1-02

ri8

1-62

178

0*82

091

I'02

ri6

1-35

l"6i

201

0-94

1-04

1-17

1-33

1-55

1- 85

2- 30

109

I.-2I

1-36

1- 55

r8o

2- 15

2-66

*) Nach den Normen des Wiener Stadtbauamtes.

Arbeitslohn sammt Werkzeugabnützung und Materiallieferung.

Ein Monteurtag................

„ Helfertag.............

„ Maurertag ......-.    .........

,, Taglöhnertag................

n Kasten hydraulischen Mörtel mit 0-05 m³ Inhalt, im Mischungsverhältnisse von i : I, aus bestem hydraulischen Kalk und Flusssand ...

Kronen

7-—

3.6°

3.60

2.—

1.20

Versetzen oder Aufstellen von Candelabern und Laternenstützen.

10.—

Einen Candelaber ohne Unterschied der Grösse aufstellen oder versetzen, die Laternen aufmontiren, das Gasrohr mit der Leitung verbinden, an aller Arbeit, Werkzeugabnützung und Materialbeigabe, Zufuhr des Candelabers und Entfernung des Schuttes ....

8.—

Eine Laternenstütze ohne Unterschied der Grösse in gewünschter Höhe einmauern, die Mauer fein verputzen, die Laterne sammt Hahn aufmontiren, das Brennerrohr mit der Leitung verbinden, nebst Beistellung des Gerüstes, Zufuhr der Stütze und Laterne, an aller Arbeit, Materialbeigabe und Entfernung des Schuttes ....

Für innere Beleuchtung.

2.80

Ein Gaswandarm ohne Wendung, mit einer Ausladung von o'$om, das Hintertheil mit Rosette und Hahn von Messing, für ein 4 mm Eisenrohr, das Rohr von Schmiedeeisen sammt Brenneraufsatz oder Brennerknie mit äusserem Gewinde, gut bronzirt, mit Flügel- oder Schlüsselhahn.................

Ein Gaswandarm mit einer Wendung und Ausladung bis 0*5o m, das Hintertheil von Messing, auf 6 mm Eisen mit Schmiedeeisenrohr und Brennerwinkel von Messing, mit äusserem Gewinde, alles gut

bronzirt, mit Flügelhahn oder Schlüsselhahn.......

Ein Gaswandarm mit zwei Wendungen, einer Ausladung bis 0’8o in, das Hintertheil von Messing auf lomm Eisen, die Zwischenbewe-

auf 6 mm Eisen, mit Schmiede-

4-—

gung von Messing von 1 o mm eisenrohr, Brennerwinkel von Messing, mit äusserem Gewinde, alles

gut bronzirt, mit Flügelhahn oder Schlüsselhahn......

Ein Gaswandarm mit drei Wendungen und bis 1*20 m Ausladung, das Hintertheil von Messing, auf 10 mm Eisen, die Zwischenbewegungen von 10 mm auf 10 mm und 10 mm auf 7 mnl Eisen, mit Schmiedeeisenrohr, Brennerwinkel von Messing mit äusseiem Gewinde, alles gut bronzirt, mit Flügelhahn oder Schlüsselhahn Ein Wandarm ohne Wendung mit Messingrohr von 10 mm äusserem Durchmesser, 14 cm Ausladung, Brennerwinkel mit äusserem Gewinde, alles gut polirt.........

Ein Gaswandarm mit einer Wendung, Messingrohr äusserem Durchmesser, 0'35 fn Ausladung ....

von 13 min

8.40

3-40

376

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

Kronen

Ein Gas wandarm mit zwei Wendungen, Messingrohr von 13 mm äusserem Durchmesser, bis 0*35, respective bis 0^32 m, zusammen

0-67 m Ausladung................

Ein Gaswandarm mit drei Wendungen, Messingrohr 13 und 10 mm äusserem Durchmesser, mit einer Gesammtausladung bis

0*96 w.....................

Ein einflammiger Luster (Pendent) von 6 mm Schmiedeeisenrohr, i*6 m lang, Kniehahn mit Flügel oder Schlüssel, äusserem Brennergewinde, alles gut bronzirt, ohne Wendkugel.......

Ein einflammiger Luster mit Stopfbüchsenzeug, rów lang, ohne Auszug, dann Auszug bis vom lang; die Lusterstange von 13 mm Schmiedeeisenrohr, der Auszug und die Stopfbüchse von Messing, das Untertheil von 10 mm Eisenrohr sammt Kniehahn, mit Flügel

oder Schlüssel...................

Ein einflammiger Luster (Pendent), jedoch mit Schlauchhahn Ein zweiflammiger Luster von Schmiedeeisen mit starkem Messingkörper und Kniehähne auf Schlüssel oder mit Flügeln und äusserem Brennergewinde, die Lusterstange von 10 mm Eisen, rów lang, die Ausladungen von 6 mm Eisenrohr und beiderseitigen Länge von zusammen 1*2 m, gut bronzirt, ohne Wendkugel .

Ein zweiflammiger Luster, jedoch mit zwei Schlauchhähnen .

Ein Doppelluster mit Stopfbüchsenzug und starkem Messingkörper, die Stange von 13 mm Eisenrohr rów lang, der Auszug und die Stopfbüchse von Messing, der Auszug bis 1 m lang, die Ausladungen

und Winkelhähne alles gut bronzirt.........

Eine Lyra von Schmiedeeisenrohr, Messingkörper mit Eisenverzierung, mit Stange bis zu einer Gesammtlänge von rów gestrichen oder bronzirt, sammt Rauchschale von Messing : nach Muster

Ein Doppelluster von Messing, mit verziertem, starkem Corpus von 16 ww auf 13 ww Messing, Stange rów lang, einer Ausladung

von zusammen 1 w...............

Ein Doppelluster, jedoch mit Stopfbüchsenzug bis I m Auszug . Zuschlag für Mehrlänge der Luster :

a) sub Post 25 und 27..............

»    2 8    „    2 9..............

»    26    „    30 ..............

»    32    ,,    33 ..............

Eine Tischlampe mit Messingständer und verstellbarem Brennerrohr, Ansatz für Holländerverschraubung, sammt Schienenreif und Glasschirm..................

7.60

11.—

4-—

10 — 5.60

9-—

12.—

15.-

14.— bis 28.—

20.—

28.—

c)

d)

I.—

1.30 1.60 3- —

15-60

Brenner.

Ein Specksteinhohlkopfbrenner mit Messingfassung......

„ Gentryflachbrenner zu 220 / Consum mit Messingfassung Ein Gentrybrennerkopf sammt Dichten in die vorhandene Messingfassung ...................

Ein amerikanischer Rundbrenner mit Regulirung ......

„ gewöhnlicher Argandbrenner ...........

—.20 -.70

—.40

3*-

1.60

Verschiedene Gegenstände.

Eine Wendkugel von Messing, ohne Feder mit Stellschraube, Muster :

nach

Kronen

a) von 10 mm Eisen .

V »

c) 10 mm Eisen auf 7 mm Eisen . Eine Wendkugel von Messing mit Feder: a) von 10 mm Eisen ....

y „

Ein Winkelhahn

13 mm

13 mm

von Messing mit Flügel oder auf Schlüssel und äusserem oder innerem Brennergewinde :

a)    6 mm Eisen........

b)    10 mm ...............

Ein Spitzhahn von Messing mit Flügel und mit äusserem Brennerhülsengewinde :

a)    6 mm Eisen................

b)    10 mm    ...............

Für einen losen Schlüssel mit Hilfe einer Aufzahlung von

Ein einfacher Schlauchhahn mit Muffe von Messing mit Flügel oder auch Schlüssel :

a)    6 mm Eisen ................

b)    10 mm .................

c)    Wr. Gewinde ...............

Mit Holländerverschraubung eine Aufzahlung von......

Ein Doppelschlauchhahn von Messing mit Flügel oder auf Schlüssel,

10 mm Eisen oder Wr. Gewinde...........

Ein Zwischenhahn von Messing auf Flügel oder Schlüssel, 6 mm

auf 6 mm Eisen................

Ein Brennerknie von Messing mit äusserem oder innerem Brennergewinde b mm oder 10 mm Eisen..........

Eine Brennerhülse von Messing :

a)    mit Krückengewinde..............

b)    ohne    „    ..............

Ein Uebersetzungsstück von Messing, inneres auf äusseres Gewinde,

von Deckenscheiben auf Wendkugeln .........

Ein Weiterleitungskörper von Messing mit 2 Gewinden ....

??    3    ??    •

„ Hahn mit Scheibe für feste Wandarme mit Flügel oder auf Schlüssel :

a) von 6 mm Eisen..............

»    »    »    » 10 m m    „ . * * ' ’ ‘ * / i-

Eine Hinterbewegung von Messing mit Scheibe und Hahn aut Schlüssel oder mit Flügel :

a)    von 6 mm Eisen...............

b)    „    10 mm „

Eine Zwischenbewegung von Messing :

a)    von 6 mm Eisen auf 10 mm Eisen.........

b)    egal 10 mm Eisen..............

000

O rö w

i.50

i 8o

i. io 1.28

—    .90

MO

—    •30

I.IO

1.20 I 30 — .30

3.20

I.-

—•50

-.40

•32

— •56 -.64 -.84

I.40

1.52

2.4O

2.70

I.40

I.5O

Kronen

Einen Hahnwirbel an einem Lusterhahn auswechseln, sammt Plättchen

und Schraube .................

Plättchen und Schraube allein auswechseln........

Einen neuen Stell- oder Anschlagstift an einem Lusterhahnwirbel,

sammt Anarbeiten ................

Eine Schlüsselhülse von Messing sammt Anlöthen......

„ Wendkugel mitFeder repariren, nebst Beigabe der erforderlichen

neuen Feder und einschleifen............

Eine Wendkugel ohne Feder neu beledern, einfetten und dicht stellen

Ein Micaschirm für Rundbrenner ...........

„ Schirmhalter oder Drahtgestelle für Micaschirme.....

„ Blechschirm für Schultafelbeleuchtung, inclusive Anarbeiten an

den Tafelpendenten.............. .

Ein Kreuz von Messing mit drei Stellschrauben für Glasglocken

„ Glockenring.................

I m Kautschukschlauch, grau, gewickelt, 10 mm innerer Durchmesser 1 m Spiralschlauch, 10 mm innerer Durchmesser mit Holländerverschraubung ...............

Ein Schirmreifen von Messing bis 34 cm Durchmesser .... Für das Anarbeiten einer Glaskugel an die Bekrönung von einer

Hängeglocke.................

Eine Deckenscheibenverschraubung sammt Lederscheibe ....

„ Wandscheibenverschraubung sammt Lederscheibe.....

„ Spiritusanzündlampe von Messing mit polirter Stange Ein Rechaud von Gusseisen, runde Form:

a)    kleinere Gattung...............

b)    grössere „    ...............

Eine Rauchschale von Messing sammt Fassung:

a) 10 cm im Durchmesser.............

15 ctn v    „    .............

Ein Rauchschalenträger aus Stahldraht, lackirt oder bronzirt, sammt

Anlöthen an den Luster..............

Einen eisernen einflammigen Luster anstreichen oder bronziren „    „ zweiflammigen Luster anstreichen oder bronziren .

—.60 —.20

—•30

—•30

—•50

—.40

2.— —•30

2.—

—•50

—.70

1.80

3.60

1.70

1.60

-.36

—•36

7-—

O Oi Oi Oi

o o

—•70

—.go

—.80

Eine grosse Brennerzange „ Brennersäge mit Griff

— 40 —.70 2.80 —.30

Eiserne Haupthahnschlüssel :

a) zu einem 10 bis 19 mm Haupthahn pro Stück .

25 mm    „    „    „    . .

28 mm    ..

à) „

Ein Lusterhahnschlüssel aus Stahl

52 mm 65 mm

— 36 —•50

—.64 —.80

i.—

-.70

r>

Eisenwaaren.

Baugegenstände.

a) Oefen.

i Kilo g. runder eiserner Säulenofen für Holz- oder Kohlenfeuerung, ohne Unterschied der Grösse sammt Aufstellen.....

b) Herdbestandtheile.

i Kilog. gegossene Herdplatten (volle oder Lochplatten mit Einsatzringen) ..................

i Kilog. Einsatzringe separat.............

I Kilog. Windofen sammt Rost............

I Kilog. gegossener Rost..............

I Kilog. Bratröhre von Eisenblech, und zwar:

a)    gewöhnliche..............

b)    mit Fallthüre..............

Ein Stück Heizthürl mit Gusshals und Messingknopf gewöhnlicher

Grösse..................

Ein f^tück Aschenthürl mit Messingknopf und Rahmen ....

„ Putzthürl mit Messingknopf und Rahmen.....

„ Dunstthürl mit Rahmen, Stängel und Griff 21/21 cm bis

26/26 cm.................

I Kilog. Nothherdthürl mit Messingknopf und Rahmen ....

1 Kilog. Rauchfangabschlussthürl mit Rahme, sammt Allem .

1 Kilog. Ofen von Eisenblech............

1 Kilog. Rauchrohr mit dem erforderlichen deutschen oder französischen

Knie sammt Büchsen.............

I Kilog. Schuppenknie...............

c) Nägel.

Stück grosse Schlossnägel 35 bis 45 mm lang „ mittlere    „    25    „ 50 mm „

Kronen

—•36

-.20

—    .24 —.24

—    .24

—•56

— .70

2.-

—    .70

—    .70

2.—

-.60

-.60

-.60

—    .64

—    .84

Beste Maschinen-Gattung nägel böhmischer Nägel

nach Gulden (i Gulden =

2 Kronen)

Steierische

Nägel

—•65

-•50

1.65

1.50

1.30

I.IO

—•94

-83

—•73

1.30

I.IO

3-4°

2.80

2.30 2.05

1.80 1.65 i-55

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

IOOO

IOOO

IOOO

» 15

v 12 „ IO

„    3*36 Kilog. „    »    ⁶

ordinäre Rahmennägel ohne Unterschied

—.18

—•23

—.80

der Grösse

1000 Stück Schindelnägel Nr. 4

12

12

380

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

100 Stück grosse Anzug- oder Denarnägel mit rundem oder flachem Kopf; 26 cm lang . 100 Stück mittlere Anzug- oder Denarnägel mit rundem oder flachem Kopf, 21 cm lang .

100 Stück kleine Anzug- oder Denarnägel mit rundem oder flachem Kopf, i$'8 cm lang 100 Stück Plattennägel mit versenktem Kopf,

12 cm lang...........

1 Kilog. Kesselnieten..........

1000 Stück starke, gestutzte Hufnägel .

Steierische Nägel nach Gulden (1 Gulden = 2 Kronen)

2.6o    -.—

t.70

1.20

—•30

2.20

d) Eisendrahtstifte*)

mit flachen und gestauchten Köpfen.

Preis pro 1000 Stück in Kreuzern (1 Kreuzer = 2 Heller).

Länge in Millimeter

Dicke in Zehntelmillimeter

9 10 11 12 13 14 1618 20 22 25 28 31 34 38 42 46 50 55

60

!3

20

25

>0 iOO 00 o

100 r^oo O

co

00

30

Gj

35

vO OGJ

40

K>

45

50

Cu IO K) t\) N Gj COCn Gj N) OOCn to

*7

23

20

24

28

25

27

28

30

29 33

33

37

34 42

34

37

co

45

56

40

47

53

10

co

63

60

70

80

92

55

60

47

57

68

77

82

r'- 10

00 ON

105

120

112

100

65

6o 70 65 80

85

100

130

140

92

70

80

90

95

100 110

90

*35

100 110

O O 10 O

M ff)

no 146 185 220 125 155 200250 135 170 210 290 310 160 200 230 320 330 190 220 260 330 360 460 250280350400500 1300370440560 440540630 490 630 800 730 930

600

720 820 830 930 930 1030 1000 1100

Pu

<T>

a>

n>

Normalien.

uo

O'

O'

uodd^r^-ddoo UO'O d \CT O rOO ro — i-i d d d rp <Q -d"

CT U^ N O' O « d*

d*

CT' O

01 I

ro d" ro t-— d ro d" I— O H H ri

O lO

^ro

193

<0

d

CT N O' d d ro ro

220

264

Hz

ho?

373

K) O rOTt-rj-r^.O'rO^f-r^rO CO CT' O ro UO O >0 0 r— uo >-i r-i d d d Cl ro

e) Schrauben. )

Holzschrauben mit versenkten oder halbrunden Köpfen pro Gross à 144 Stück.

Länge der Schrauben in Millimeter

120125130 1 35 1 40 1,45 ! 5° 1 55 1 60 165 | 70 | 75 1 8ö~~[ 85

Preise in Kreuzern (1 Kreuzer = 2 Heller)

46

>o

rO

U0

Nummer der Drahtstärke in Zehntel-millimeter

UO

Cl

ro

ci

o>

M- ro NN C0 CT' CT' d

O 00 00 o

r-oo 'O CT' ro d" r-~

d d d

00 Tf CT> O O

^ro

lOO d" OO

O r— oo co

I 12

185

33²

213

234

252 3¹²

d d ro O r^O ro ro uo t— O — ro O

►h i-c d d Cl d

d CO d" ro d" ioO r— r^oo O d d-

ro r~~

O 00

200

zzz

r-~

rOOO O d" 00 r'-'O d" d O >o >0 0 r-^ r— O'

rO «O C

d

CT'

205

>o

50

54

64

68

74

92

110

r— w loo d d d-O CT' ro

l-l w d

O >OCO

d O -d" uo >0 0 O

uo t— O ro ro ro rt rf

r-j-

35

37

40

«S*

101

O' cl ci \0 O ro ioO r- ci

00 d⁻ d" 00 vO O

iOO O o> h

43

53

58

58

74

88

I0I

uo t-» CJ"0 <0

lO CT'

d d ro fO fO rO 't "O

cOO O ¹⁻¹ uOvO uo t~-

d d Cl tO fO rO 't ^

d d d Cl d d d^vO dddddddd

dddddddd

121

141

1Ç1

164

202

I 12

132

Id2

vD

uo oo

(OCO UO O CO

9²

66

136

142

ZLI

00 ot" -rj-

-d" o f— co

N

O'

112

N o rO uo

0> O ^ O ro >00 O -d⁻ r-1 d ro rO ■'d” "d" 'd⁻ UO'O t C0

HVÛ M

OO 00 00 OO 00 O <-* d ’5f UO'O tJ- r". t-O <0 _i_i_i-ci-<ddd d d d fQ fQ fp t >o

vo o o o o co

d O C"'

rO ro rO rO rO ‘O I ‘CO O rn

i—i t—t d d

d d d d d (O rd“ UO

Tj- 00

rt^OOO O d UO CO r-i

MMddddrOrOrO

101

121

142

d O O >00 uo O O ci CO *4 -rr uo ioo O t— r-^co co

94

OOI

*) Nach den Wiener Normalien.

382

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

80 J 85 I 90 J 95 1100

2200

2376

2992

2024

2099

2261

2860

988 1118 1420 1936 2002

938

1060

612

734

889

1006

2156

2738

1346

1848

¹273

0911

1901

2042

2596

1804]

!9₃6

2464

<0

CO I—I    O

I". ON

>o «oo

M

00

947

1200

1672

1703

1822

2332

ben in Milli

oL 1 S9 1 09 j ÇÇ

Kreuzer = 2 Heller)

On O On PO ro On of-

ro LO ICO

0*00

r^oo

1126

1584

9091

0022 91 Li

CO r^NO M ro ro

o >o O

*xl“ LO nO

"1-

rO

00

n£> On CO N H ^ lO CO NM PI rO 'Ńf

r--

O

LO nO t^~

265

350

96?

437

530

644

718

9¹4j 9791052 1223 1320I1408 1311 1412

r5°9

i40oji505|i6io

1804 1936 2068

vS c h r a

45 [ 50

Kreuzern

163

204

245

326

184

224

294

330, 364

400

489

364

440

595

547

661

847

1126

1210

I294

1672

604 718 1038 1114 1188 1540

.2

rt-

114

*3°

147

163

204

262

294

326

400

498

547

702

2101

2176

-c

'O

(U

rO

tuo O

ro

73

82 90 90 102 106 119 122 134 130 146 163 184 208 236

²33 265

:o3

tO

i-3

CM

IO »O ro 00 T nO O O N O O

I 12

*39

Ogi

200

221 257 294 269 310 352 352 400 449

384432I489

554629

792

CO CO r-t O io ioO r-~

M

00

O 00 On On

119

r~~ io oo <m

ŁONO M O CN| (O

r~>.

O' ON ON00 't 't 't ioO r-'

rO

rM

00

O o m i-h C0 O fO lOO

»O

Tt" tJ- ^

4i- ^i- 4f"

rO

IO

00 »O rO00 ^t- <U ON lOO r~~ ON CNJ ro

rO

too M

no r^-oo

Tl- ON00

<o oo <-*

rO ro <0 ro ro ’t IQ iQO

LO

-I3}3UIIJ{IUI -pimpz ui ^SmqBjQ j₃p

■iauimnjsj;

■to C0 O PI 1OC0 « ^t-co ruo O >00 m O O „ _, H M c\| M Cl CO ro ro ^t- >C >0 0 O r-^r^

M 00 00 00

94

001

f) Blechnieten aus Eisen.*)

Preis pro 1000 Stück in Kreuzern (i Kreuzer = 2 Heller).

Nummer: ooojoo

IO II

12    13 I 14    15

Dicke in Zehntelmillimeter

18

20

20 22

25:28

31

34 38

42

46

5° j 55

60

65

70

76

82

Stiftlänge in Millim.

10

12

14

l6

l8

20

22

24

2Ó

29

32

Preis . . .

10, i3j2o 24 32 45

5672; IOO 120 I50

200)250 320 400 550

g) Vorhängschlösser.

Ein Stück grosses Vorhängschloss sammt einem gebohrten Schlüssel,

fein mit flachen Thürln..............

Ein Stück mittleres Vorhängschloss sammt einem gebohrten Schlüssel,

fein mit flachen Thürln..............

Ein Stück kleines Vorhängschloss sammt einem gebohrten Schlüssel,

fein mit flachen Thürln..............

Ein Stück kleinstes Vorhängschloss sammt einem gebohrten Schlüssel

^    „ grosses dosisches Vorhängschloss sammt 2 Schlüsseln, rund

Ein Stück mittleres dosisches Vorhängschloss sammt 2 Schlüsseln,

Kronen

2.'-

1.50

rund....................

Ein Stück kleines dosisches Vorhängschloss sammt 2 Schlüsseln, rund

3-— 2.—

Wasserleitungsgegenstände. a) Objecte.

Ein Stück Brunnen-Delphinkopf............

Kilog. verzierter Brunnenständer sammt Untersatz, Rahmen und

Kniestücken ...............*

I Kilog. Wechselkastenschloss sammt Deckel.......

3-40

—    36

—    32

b) Röhren.

I Kilog. Wasserleitungsröhren:

aj Gerade Muffenröhren ohne Unterschied der Durchmessei . b) Façonrohre.................

—.20 —.24

c) Materialien.

I Kilog. Hadersdorfer Schleifstein . n Gussstahl :

a)    inländischer.......

b)    englischer.......

*) Nach den Wiener Normalien.

—.20

I.—

1.60

384

Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten.

i Kilog. Eisenblech von jeder Stärke, und zwar:

a)    Schlossblech, steierisches, aus Holzkohleneisen.....

b)    Dach- oder Rohrblech, steierisches, aus Holzkohleneisen .

i Kilog. Kesselblech von jeder Stärke.........

englischer Stahldraht von jeder Stärke......

Eisendraht i bis 2 mm dick..........

—.42

—-44

-.38

r>

4.40

—.66

••

Eisendraht über 2 bis 4 mm dick Eisendraht über 5 mm dick . Messingdraht von jeder Stärke . Flach

Gitter- und Rundeisen bester Qualität, 2- bis

2ostanzig...................

1 Kilog. Flach-, Gitter- und Rundeisen bester Qualität, 22- bis

40stanzig..................

1 Kilog. Schliesseneisen..............

gewalztes Bandeisen ............

gewalztes Bandeisen schwächerer Gattung.....

flaches, viereckiges oder rundes Eisen bis 8 cm breit und dick, hauptsächlich zum Maschinenbau.........

-.48

— ■3 2 2-60

—.28

-•34

-    .28

—    •34

-.42

IV.

Summarische Einheitspreise.

Maurerarbeiten/)

Taglohne und Fuhrwerk.

I. Ein Polirtaglohn ...........

„ Maurertaglohn........

3.    Eine männliche Nachtwache.......

4.    Ein Handlangertaglohn, männliche Arbeiter .    .

weibliche ,,

2.

p    ”

Lehrjungentaglohn

7.    Eine Stunde über die tägliche Arbeitszeit wird mit 10 Procent des Taglohnes vergütet.

8.    Eine Tagfuhr mit 2 Pferden sammt Wagenbeistellung bis zur

Dauer von 2 Stunden.............

6.

9. Eine halbe Tagfuhr, sonst wie oben........

„ Fuhr mit Requisiten............

II. Für Arbeiten zur Nachtzeit werden bei Post 1 bis 10¹50 Procent Zuschlag passirt.

IO.

Kronen

6.—

2.80

2.-

2.40

1.40 1.40

4-—

8.—

10.—

breit und 7 cm dick,

Materialien.

12.    1 m³ lagerhafte Bruchsteine bis auf die Baustelle sammt Aufrichten in Figuren...............

13.    IOO Stück halbgeschliffene Kehlheimerplatten 4 cm dick und

30 cm im Quadratmeter, sammt Zufuhr........

14.    IOO Stück feingeschliffene, ausgesuchte, sonstwie unter Post 13

15.    IOOO Stück Mauer-, Pflaster- oder Gewölbziegel, die keine Kalksteine enthalten dürfen und die normalmässige Grösse haben müssen, sammt Fuhrlohn bis auf den Bauplatz .

16.    IOOO Stück wie oben, mit geschlemmtem Thon

17.    1000 Stück Hohlziegel mit 6 bis 10 Löchern ....

18.    1 Stück Gesimsziegel 50 cm lang, 25 cm

sonst wie Post 15.......

19.    Porzellan- und Chamotteziegel, sonst wie Post 15, pro Kilogramm ...................

6.—

54-~ 84.—

-.85

— •45

1.20

14.04

17.30

22.64

20.    ;;i³ gelöschter Weisskalk sammt Zufuhr zur Baustelle .

21.    ioo Kilog. netto hydraul. Kalk bester Gattung sammt Zufuhr

zur Baustelle................

22.    ioo Kilog. netto Portland-Cement, sonst wie oben .    .    .    .

23.    100 Kilog. Gips, sonst wie oben.........

24.    1 7»³ reiner, rescher Gestättensand zur Baustelle gestellt

25.    1 m³ rescher Donausand, zur Baustelle gestellt.....

26.    1 m?’ sandfreier Lehm sammt Fuhrlohn . . . . .

27.    1 nK reiner trockener Mauerschutt, zur Baustelle gestellt

Kronen

II.—

3.20

7-~

5-—

6.—

7-—

5- — 5- —

Erdarbeiten,

28.    1 m³ Erdabgrabung im Planum ohne aller Verführung, an Handarbeit, Beistellung aller Werkzeuge und Aufsicht mit Inbegriff aller Vorkehrungen zur Freihaltung der Passage, dann Beleuchtung und Bewachung des Objectes zur Nachtzeit

29.    1 w³ Erdaushebung bis zur Tiefe von dm*, sonst alles wie Post 28, kommt ein Zuschlag von (p -f 1) X 4 Heller.

30.    1 7«² Erdaushebung, welche in einer Grube oder einem Keller von dm'¹ Tiefe unter dem Planum beginnt, und dm¹ unter die Gruben- oder Kellersohle fortgesetzt wird, gefördert auf das Planum, kostet den Preis der Post 28, mehr (2p q —j— 1) mal 4 Heller für Pölzung und Förderung des Materiales.

31.    Bei Erdaushebungen im Wasser, wenn dasselbe durch Schöpfen beseitigt werden muss, werden zu vorstehenden Preisen für Mehrarbeit 80 Procent und für Wasserschöpfen 10 Procent dieser Preise zugeschlagen.

32.    1 w³ Erde oder Schutt (gemessen in nicht ausgehobenem

Zustande) mit Schiebtruhen 50 m weit verführen, inclusive des Auf- und Abladens und Planirens mit aller Arbeit, Requisiten und Aufsicht................

33.    für je 20 m weiter, wobei Entfernungen unter 20 m nicht berücksichtigt werden, um o'20 Kronen pro 1 w³ mehr.

34.    1 w³ Erde oder Schutt, sonst wie Post 32, mit Wägen auf

die angewiesenen Plätze verführt.........

35.    Wird das zu verführende Materiale nach Post 31 gewonnen, sind die Preise um 30 Procent höher zu stellen.

Volles Fundamentmauerwerk ohne Verputz bis 1 m Tiefe.

36. i wf³ aus festen lagerhaften Bruchsteinen und den nöthigen Ziegeln zur Steinausgleichung, an aller Arbeit, Requisiten, Gerüstung, Materiale, Kalkablöschen, Mörtelmachen mit reschem Sand, sammt Beischaffung des Wassers, nebst Aufsicht, und zwar :

mit Weisskalkmörtel .

„ hydraulischem Kalkmörtel „ Cement......

37.    i m³, wie Post 36, jedoch ²/₃ Bruchsteine, J/₃ Ziegel

14.46

17.72

23.06

16.58

19.84

25.18

mit Weisskalkmörtel.............

„ hydraulischem Kalkmörtel.........

„ Cement ................

38.    I mA, wie Post 36, jedoch ganz aus Ziegel,

mit Weisskalkmörtel.............

„ hydraulischem Kalkmörtel..........

„ Cement................

3g. Für jeden Meter Mehrtiefe, wobei Bruchtheile des Meters als 1 m angenommen werden, ist zu den Preisen der Posten 36, 37 und 38 ein Zuschlag zu rechnen von 10 Procent.

Kellermauerwerk mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung und rauhem Verputz oder Verbrennung der Fugen.

40.    I m³ solches Mauerwerk aus ²/₃ Bruchsteinen und */₃ Ziegel, sonst wie Post 36, und zwar :

I5-50 18.82 24 34

mit Weisskalkmörtel .    ............

„ hydraulischem Kalkmörtel........

„ Cement.......•.........

16.70 20.14 25 40

41.    1 m³ Mauerwerk ganz mit Ziegel, sonst wie Post 36,

mit Weisskalkmörtel.............

„ hydraulischem Kalkmörtel ..........

„ Cement.............,    .    .

NB. Ohne Verputz und Verbrennung der Fugen stellen sich die Preise der Posten 40 und 41 um circa 14 Procent billiger.

Ebenerdiges Mauerwerk.

18.18 22.46 28.10

42.    I mi³ Ziegelmauerwerk mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung ohne Verputz

mit Weisskalkmörtel.............

„ hydraulischem Kalkmörtel ..........

„ Cement ...............

43.    1 w³ Ziegelmauerwerk mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung, vollständigem Anwurfe, reinem Verputz und Weissen,

an

16.70 19.82 •    24 50

aller Arbeit, Materiale, Aufsicht und Requisiten nebst W asserb eischaffung mit Weisskalkmörtel „ hydraulischem Kalkmörtel .

„ Cement ........

NB. Bei Ziegelmauerwerk in den höheren Etagen wird pro im³ bei Post 42 82 Heller u. bei Post 43 68 Heller zugeschlagen.

Ziegelgewölbmauerwerk.

44. i m³ Gewölbmauerwerk im Keller mit rauhem Anwurfe oder Verbrennung der Fugen, an aller Arbeit, Materiale, Requisiten, Wasserbeischaffung, Einrichtung und Schalung sammt Aulsicht, und zwar :

mit Weisskalkmörtel.............

19.—

22.34

28.16

19.86

2336

29.14

,j hydraulischem Kalkmörtel..........

„ Cement ................

NB. Ohne Verputz oder Verbrennung der Fugen stellen sich die Preise um circa 3 Procent niedriger Gurten, welche ohne Einrüstung im Fundamente hergestellt werden, sind vom Anlaufe als gerades Mauerwerk zu vergüten 45- I m³ Gewölbemauerwerk zu ebener Erde, ganz wie Post 44, jedoch mit reinem Verputz und Weissen

mit Weisskalkmörtel.............

hydraulischem Kalkmörtel..........

„ Cement................

NB. Ohne Verputz stellen sich die Preise um 8, beziehungsweise 9 und 14 Procent niedriger.

46. Bei Gewölbemauerwerk in höheren Etagen rechnet man denselben Zuschlag wie bei Post 42 und 43 (Anm.)

Gesimsungen.

47. i w Gesimse in was immer für einer Höhe, Ausladung und Profilirung, an aller Arbeit, Materiale, Gerüstung, Schablone, Aufsicht und Requisiten, nach dem wirklichen Querschnitte der Höhe und Ausladung im Quadratmeter berechnet, pro Quadratmeter, und zwar:

bis 0*01 m² Querschnitt . von    O’OÖ    „    0-09 m²    „

„    0-14    „    o-oąm²    „

„    o⁻12    „    o-i6w²

0-20    „    0*25 m²

°‘34    »    0*45 m²

0*54 und darüber NB. Bei einem Gesimse von 0 08 m² Querschnitt kostet also der Meter cro8 X48 — Kronen 3‘8o; fällt der Querschnitt zwischen die oben angeführten, so ist immer der Maximalpreis der vorhergehenden Post zu nehmen.

67.20

48.-

32.— 24.— 19.20 14.40 12.—

48,    1 m Fatschen oder Chambrame,

— .96    —.86    —.64

—.48

ohne Rücksicht auf Breite und Ausladung .    ......

49.    Bei Gesimsen, mit hydraulischem Kalk oder Gips gezogen, werden bei Post 47 und 48, 30 Procent zugeschlagen ; bei Gesimsen aus Cement hingegen verdoppeln sich die Preise der Posten 47 und 48.

Verputzherstellungen

— .80 bis —.90

50. I in² vollständiger A nwurf mit feinem Verputz, an aller Arbeit, Materiale, Requisiten und Aufsicht mit Weisskalkmörtel

Kronen I.IO bis —.— I.80    „    2.40

—    8o

—    90 1.20

2.40

4.60

mit hydraulischem Kalkmörtel......

„ Cement..........

NB. In den höheren Etagen wird pro Etage und Quadratmeter 60 Heller zugeschlagen.

51.    I ni² Nuthenziehung, auch mit Bundquadern, sonst wie Post 50

mit Weisskalkmörtel.........

„ hydraulischem Kalkmörtel......

n Cement............

52.    1 m² Rustikenverputz bis zurTiefe der Gesimsnuthen vom 1 dm, sonst wie Post 50, mit Spiegelquadern, und zwar :

mit Weisskalkmörtel .    ........

n hydraulischem Kalkmörtel......

„ Cement............

Pflasterungen.

53.    I m² liegendes Ziegelpflaster aus gewöhnlichen Mauerziegeln, zu ebener Erde, an aller Arbeit, Requisiten, Materiale und Aufsicht

mit Weisskalkmörtel ............

„ hydraulischem Kalkmörtel..........

„ Cement................

NB. In den höheren Etagen pro Etage und Quadratmeter 8 Heller Zuschlag.

54.    1 m² stehendes Ziegelpflaster, sonst wie Post 53, hat die doppelten Preise dieser Post.

55.    1 m² liegendes Ziegelpflaster, bloss trocken gelegt, mit Ausgiessen der Fugen, sonst wie Post 53    .......

56.    1 m² Kehlheimerplattenpflaster (Platten wie in Post 13 und 14)

in gerader oder diagonaler Richtung der Pflasterfugen, aller Arbeit, Materiale (exclusive der Platten), Requisiten und Aufsicht................

NB. Für höhere Geschosse derselbe Zuschlag wie bei Post 53.

Betonmauerwerk.

57.    1 m³ Beton aus reschem ungeworfenen Flusssand, gewaschenem Schlögelschotter und Ziegelschotter, gemischt mit hydraulischem Kalk, wobei das Materiale in kleinen Partien anzuarbeiten, schichtenweise aufzutragen und auszugleichen ist, bei dem Mischungsverhältnisse: 1 Theil Kalk, 2 Theile Flusssand und 3 Theile Schotter, an aller Arbeit, Materiale, Requisiten und Aufsicht .

58.    1 m³ Beton,

Schichten

M hH

1.24

an

—•94

17.12

sonst wie Post 57, für Arbeiten in dünnen

Canalmauer werk.

59.    Erdbewegung⁻ nach den Posten 28 bis 35.

60.    1 w³ gerades volles Canalmauerwerk mit allen Materalien, aller Arbeit, Requisiten und Aufsicht, Gerüstung und Verbrennung der Fugen im Innern:

mit Weisskalkmörtel.............

„ hydraulischem Kalkmörtel..........

61.    1 w³ Canalgewölbemauerwerk, sonst wie Post 60, mit einem Mörtelguss von 1*5 cm Dicke auf das Gewölbe:

mit Weisskalkmörtel.............

„ hydraulischem Kalkmörtel..........

62.    1 m² liegendes Ziegelpflaster mit Ausgiessen der Fugen, sonst wie Post 60:

mit Weisskalkmörtel.............

mit hydraulischem Kalkmörtel..........

63.    1 m² stehendes, muldenförmiges Ziegelpflaster, sonst wie Post 62 :

mit Weisskalkmörtel.............

„ hydraulischem Kalkmörtel..........

17.12

20.72

18.62 2 I.64

b' A

2.98

3-44

Versetzungen. d) Steingegenstände.

64.    1 m Thür- oder Thorgewände, Sohlbänke, Kämpferstücke, Zargenstücke, Thorstürze, Canal- oder Brunnendeckel-Einfassung, überhaupt Gewände jeder Art und Form, zu ebener Erde oder in einer tieferen Etage:

bis 0*04 w² Querschnitt............

von 0-04 bis 0*09 w² Querschnitt ........

und über 0*09 w² Querschnitt..........

NB. In höheren Etagen 20 Procent Zuschlag.

65.    1 ni Stiegenstufen und Zargenstücke jeder Form und jeden Querschnittes im Erdgeschoss, und zwar:

gewöhnliche Stufen mit rauher Schalung......

freitragende Stufen .............

NB. In höheren Etagen 20 Procent Zuschlag.

66.    1 m Canalrinne oder Canalgrand versetzen bis zur lichten

Weite von 50 cm .    ..............

und über 50 cm lichter Weite..........

67.    1 m² Canal- oder Brunnendeckel versetzen......

68.    1 m² Sockelplatten versetzen...........

69.    1 m² Pflasterplatten versetzen im Erdgeschoss.....

NB. In höheren Etagen pro Etage 40 Heller Zuschlag.

70.    1 m² Deckplatten im Erdgeschoss versetzen......

71.    1 m² Gesimshängeplatten im 1. Stock versetzen.....

NB. In höheren Etagen pro Etage bei Post 70 und 71 ein Zuschlag von 80 Heller.

—-40

—.8o

1.10

-.78

1.56

2.60 3.2° —.80 1.40 1.80

Öj -f-OCn

72. i m² Stiegenruheplätze im 1. Stock versetzen ....

NB. In höheren Geschossen pro Geschoss Kronen 1.

Kronen

4.60

Zuschlag.

73. 1 m² Balconplatten im 1 Stock versetzen.....

NB. In höheren Geschossen pro Geschoss Kronen

6.—

Zuschlag.

1.20

74.    1 m² Abortschlauchplatte versetzen.........

75.    Iuv’ Werkstücke jeder Grösse und Form versetzen im Erdgeschoss, und zwar:

glatte Quaderstücke.............

profilirte Stücke und Säulen..........

Sculpturen................

NB. Für höhere Geschosse 10 Procent Zuschlag.

76.    Ein Stück Sparrenkopf, Consols etc., aus Thon-, Cementguss-

oder sonstiger Composition, versetzen........

2.40

¹5-— 24.— 36.—

1.60

y>

b) Eisengegenstände versetzen.

77. 1 Kilog. Abortschläuche sammt Kitt und Verkittung 78' 1 Kilog. Abortgainze

79.    1 Kilog. genietete oder gewalzte Traversen und Eisenbahn

schienen versetzen oder abbrechen, abwägen und herablassen ................'.    .

80.    1 Kilog. eiserne Schliessen oder Constructioneisen versetzen

81.    I Kilog. Reservoire oder Champignons, sonst wie Post 79 .

82.    I Kilog. Canalgitter oder Deckel sammt Stock versetzen .

83.    Eine Ventilklappe, Gitter, Schieber, Rauchfangausputzthürl, Wassermantel etc., pro Stück Kronen —.80 bis 1.20.

c) Holzgegenstände.

—.04 —-.04

—•03

-.04

—•05

—.04

84.    1 m hölzerne Stufen versetzen........

85.    Ein Stück Thürstock versetzen und einmauern .

„    Pfostenfensterstock versetzen ....

„    inneren Fensterstock versetzen ....

„ äusseren

„ Fensterbrett versetzen.........

Thürstock sammt Anhängfenster versetzen .

86.

87-    «

88.

r>

89.    „

9°.    „

—.40 2.—

2.—

1.40

—•3°

—•3°

2.60

Steinmetzarbeiten.

Taglohn und Fuhrwerk.

91.    Ein Polirtaglohn...............

92.    „ Gesellentaglohn..............

NB. Eine Stunde Mehrarbeit: 10 Procent des Arbeits-

lohnes.

93. Fuhrwerk wie Post 8 und 9.

6.60

4.80

Materialien.

94.    1 Kilog. Oel- oder Wasserkitt jeder Gattung

95.    1 Kilog. Schellack...........

96.    1 Kilog. Leinöl............

97.    1 Kilog. inländischen Cement........

98.    I Kilog. Portlandcement, englisch......

99.    1 Kilog. weiche Holzkohle.........

I.—

4.80

1.20

—.07

-.12

-.IO

Steine nach Currentmaassen.

100. 1 m gerade Stiegenstufen, mit Rundstab, aus ganz hartem, weissen Kaiserstein oder gleicher Qualität, bis 15 cm hoch und 35 cm breit, bei einer Länge:

bis i*6 m................

über i*6 bis 2 m..............

6.40

7-—

JJ

JJ

„    2-4 m

„ 27 m

8.—

loi

jj ’l n 3m..............

. i m Spitzstufen mit Rundstab (Qualität wie Post ioo), bis

10.— 12.40

2$ cm hoch und 15, beziehungsweise 50cm breit, bei einer Länge

bis i-6 m............ ...    .

über 16 bis 2 m..............

8.20

8.80

jj _ ² jj 2*4 m........_.....

.    1 m freitragende Stiegenstufen, gerade oder in Spitz gear

beitet, mit Fasen, Platte und Plattel, ohne Wiederkehr, bei einer Länge

bis ró w................

über i*6 bis 2 m..............

„    2 bis 2 "4 m.............

NB. Mit Wiederkehr um —.60 Kronen höher.

103    1 m lo/₂₅ cm gerade Deckgargen, glatt gearbeitet

aus weichem Stein (Margaretha).........

„ mittelhartem Stein (Kaiserstein)........

NB. Abgefasst um 40 Heller, mit Profil um 80 Heller, beziehungsweise 1 Krone höher.

104.    1 m ¹²/₁₅ oder ¹⁵/₁₅ cm starkes, gerades Gewände mit Falz

aus weichem Stein.............

„ mittelhartem Stein............

NB. ¹⁵/1S oder ¹⁸/1§ cm stark um 15 Heller circa höher.

105.    1 m ²²/₂₅ oder ²⁵/₂- cm stark, sonst wie Post 104,

weich..................

mittelhart.................

NB. Bei Anarbeitung von Profilen und Verkröpfungen erhöhen sich die Preise der Posten 104 und 105, wenn die Ausladung bis 3 cm geht, um 20 Procent, wenn sie über 3 cm gehen, oder an Gewände Sockel angearbeitet werden, um 40 Procent. Stürze und Sohlbänke bei Thüren und Fenstern zu obigen Preisen.

9.80

102

7.60

8.20

9.20

4.40

5-30

2.80

4.70

o o

CT' *0

106. I m ¹⁵/₂_ weich .

mittelhart.............

NB. ²°/jjo cm gross sind die Preise 8.—, beziehungsweise 11.20 Kronen

cm

grosse Gesimse mit Fall und Wassernase :

6.90

9.90

107.    1 m ¹⁵/₂₅ cm im Lichten, grosse mittelharte Rinnen .

108.    1 m ³⁰/₄₀ cm, sonst wie Post 107

8-20 20.—

Steine nach Quadratmaassen.

109.    1 mr 10 cm dicke glatte Sockelplatten, mittelhart,

1 m² gross ..........

bis

über 1 m²

110,    i m² 15 cm dick, sonst wie Post 129,

bis 1 m² gross.......

über 1 m² „    .......

111.    1 m² 15 cm dicke Sockelplatten mit Fasen

bis 1 m² gross.......

über 1 m² „    ........

112    1 m² 15 cm dicke Brunnendeckplatte mit Ringloch, einge

lassenem Ring und eingearbeitetem Brunnenrohr mit Falz

113.    1 m² 25 cm dick, sonst wie Post 112    .......

114.    1 m² 15 cm dicke Deckplatten mit Wassernase

weich..................

mittelhart.................

115.    1 m² 15 cm dicke Gesimshängeplatten mit Gesims und Wassernase

14.— bis 17.60 19.20    „    24.60

17.60    bis

24.60    „

21.— 316°

17.60

22.80

22‘ 80 26.40

¹4*

21.—

weich..............

mittelhart.............

116.    1 m² 20 cm dick, sonst wie Post 115,

weich..............

mittelhart............

ii 7.    1 m² 15 cm dicke Balconplatten mit Gesimse, Fall,

Falz, Wassernase und Wiederkehr, weich

bis 2 m².............

über 2 bis 3 m²...........

«3

NB. Aus mittelhartem Stein sind die Preise 56, beziehungsweise 60 und 66 Kronen.

„ 4 m²

Steine nach Cubikmaassen.

118.    1 w³ glatte, zum Theil angemauerte Sockelstücke oder Pfeiler, mittelhart

bis y2 w³..........

über V₂ bis 1 »i³........

n 1 m3...........

119.    i m³, wie Post 118, mit Gesims

bis y₂ m³..........

über y₂ bis 1 mï........

» 1 w3......... *

weich

mittelhar t Kronen

78.— 88.— 98.—

121.—

131-—

I45- —

I3-50 18.—

16.— 23-—

50.—

54- —

62. —

ganz hart

88.—

98.— 134.— 112.—    150.—

¹73-—

i8₇- —

207.—

122.—

weich    mittelhart    ganz hart

Kronen

106.—    140. —

150.—

IIO. 120. 164.

120.    i «f³ glatte freistehende Pfeiler, mittelhart

bis V₂ m³.........

über y₂ bis 1 w³.......

„    1 «z³.........

121.    1 w³ ganze Säulen bis 3 Länge

aus weichem Stein ......

„ mittelhartem Stein.....

NB. Ueber3«r Länge 230.40, beziehungsweise 320 Kronen. V₂ oder ³/₄ Säulen haben dieselben Preise.

122.    1 yyfî für den Bildhauer, nach bestimmten Maassen zugerichtete Werksteine, mittelhart

bis 1 w³ Grösse ..............

über 1 bis 2 m³ Grösse...........

94.—

102 —    112. —

180.— 232.—

„    2 „ 3 m³    „    ...

m:i platter Brunnengrand, mittelhart

123.    I

124.    1 m³ Gesimse, durchlaufend, ohne Unterschied der Ausladung, der Höhe und des Profils bis l/₂ m³ Grösse

weich.................

mittelhart................

10Ó.— 120 — 148.— 186.—

I3⁶- — 190.—

Stuccaturarbeiten.

Taglohn und Fuhrwerk.

Kronen

125.    i Stuccatur-Gesellentaglohn ....

126.    1 Handlangertaglohn......

127.    Eine Fuhr Schutt verführen, 1*5 w³ gross

4-— 2.— 2.60

Materialien.

128.    I nv' gelöschten Weisskalk sammt Zufuhr.

129.    I tu³ Wienflusssand sammt Zufuhr......

130.    1 Buschen Rohr im Durchmesser von 15 cm

13 1.    1 Kilog. ausgeglühten Stuccaturdraht.....

132.    1000 Stück Stuccaturnägel à 3 an lang .    .    .    .

à 6 cm „    .

1000

r33 *

Ï33 <3) ¹ Stuccaturmörtel aus Weisskalk und Flusssand sammt

Gipsbeigabe................

133 b) 1 m³ feiner Stuccaturmörtel...........

134. 1 m⁶ grober Stuccaturmörtel sammt Gips.......

1 ;w³ feiner

11.— 8.— —.40 1.20 1.— 1.30

*35-

12.— 16.— 12 — 16.—

Neue Stuccaturungen.

136. i m² glatte Stuccaturarbeit auf 15 cm weit zu nageln, sammt Beischaffung des mindestens 1 mm starken Drahtes, der 1 cm langen Nägel und des 6 mm dicken Rohres, sammt aller Handarbeit in die Latte zu ziehen:

ohne Mörtelbeigabe..........

mit Weisskalkmörtel ..........

„ Gipsmörtel............

137.    1 m² glatte Stuccaturarbeit, wie Post 136, doch mit

Beischaffung des Kalkes und Sandes, ferner Mörtelmachen, Beischaffen, Aufstellen und Wegräumen des nöthigen Gerüstes ...........

138.    I m² glatte Stuccaturarbeit, wie Post 137, jedoch mit

Gipsmörtel..............

139    1 nr glatte Stuccaturarbeit, wie Post 138, jedoch

doppelt übers Kreuz zu berühren, wobei die erste Rohrlage nach Post 136, die zweite aus 1⁻ 5 mm starkem Draht und 6 cm langen Nägeln herzustellen ist    .............

140.    im Gesimse bis zum Maximalquerschnitt von 500 m2 pro Meter und 1 m² Querschnitt, an aller Arbeit

und allem Materiale sammt Gerüst.....

141.    1 m² Stuccaturgerüst beischaffen, aufstellen und wieder wegräumen

bis 3 m hoch ...........

über 3 »    „    ...........

—.60 —.80

1.40

1.20

1.60

2.—

i-75

— 20 —.40

1.20 1.60

1.40

1.80

2.20

Zimmermannsarbeiten

Taglohn und Fuhrwerk.

142. Ein Polirtaglohn

H3-¹44*

„ Gesellentaglohn..............

„ Handlangertaglohn ............

NB. Für eine Stunde Mehrarbeit 10 Procent des betreffenden

6.—

3-4°

2.20

Taglohnes.

145. Fuhrwerk wie Post 8, 9 und 10.

Materialien.

146.    1000 Stück Bodennägel von steierischem Eisen

10 Kilog. schwer.........

8 Kilog. „    .........

1000 Stück Lattennägel, 7 Kilog. schwer .

1000 148. 1000 14g. 1000

40 bis 42 cm lang........

37 cm »    ......•    *

hohes Stöckelpflaster sammt Zufuhr

147-

35

150. I niz

7-20

6.30

••

cm

weiches

lärchenes

eichenes

„    6 Kilog. „.....•    •

Schindelnägel, 2 '/₂ Kilog. schwer, geschmiedet abgerichtete Schindel sammt Zufuhr

5.6°

4-8o

4.80

10.— 8.40

000 -t 00 10

i Ö A M

Herstellungen an Dächern.

151.    1 m² Doppeldachstuhl, Neigung 20 bis 36°, mit 5 m entfernten Bundträmen, sammt Transport, vollständiger Aufstellung und allen erforderlichen Klammern, jedoch ohne Einschalung und Einlattung

bis inclusive 8 m Spannweite..........

über 8 bis inclusive 14» Spannweite.......

152.    I m² Dachstuhl, mit Ausschluss der zur Tragung fremdartiger Baubestandtheile dienenden Hänge- und Sprengwerke, jedoch mit der hierzu nothwendigen, anderweitigen inneren construc-tiven Verbindung, sonst wie Post 151,

Spannweite über 14» bis inclusive 20 nt......

„    „20 m............

153.    1 m² Flugdachstuhl mit Bock- und Rückwand, sonst wie Post 15 1,

Spannweite bis inclusive 8 m..........

, über 8 nt............

Bei Neigungswinkel unter 20⁰ sind die Preise Post 151 bis 153 um 10 Procent billiger, bei Neigungswinkel über 36° um 10 Procent theurer. Bei erhöhten Dachstühlen sind die Preise der Posten 151 bis 153 um 12 Procent höher, wenn das Gesimse nur auf einer Seite, um 25 Procent, wenn dasselbe auf beiden Seiten höher als das Bodenpflaster liegt.

154.    I m² Einlattung mit Ziegellatten sammt Fuhrlohn, Nägel und

aller Arbeit................

155.    1 nt² Einlattung mit Schindellatten, sonst wie Post 154

156.    int² Einschalung mit gefugten 3* 5 ent starken Welser und

Klingauer Bankladen sammt Materiale, Fuhrlohn und aller Handarbeit.................

157.    1 m² Einschalung mit gefugten 2 cm starken Feilladen, sonst

wie Post 156................

158.    Ein Dachfenster für Schiefer- oder Metalleindeckung auszu

richten, bestehend aus der lärchenen Sohlbank, der Dachung nebst Einlattung und Beigabe der erforderlichen Stoss- und Beilegladen sammt Fuhrlohn, Arbeit und Nägel.....

159.    Ein Dachfenster für Ziegeleindeckung, sonst wie Post 158

160.    1 nt Dachbodenrinne von 5 cm dicken Pfosten sammt Deckel

aus Bankladen, Fuhrlohn, Nägel und Arbeit......

161.    1 nt² Dachbodentreppe mit den erforderlichen Untersätzen, sammt Fuhrlohn, Nägel und Arbeit

aus 5 cm dicken Pfosten...........

» 3’5cm v    „    ...........

2.70 3 —

3-

NB.

3-4°

-•50

—•30

1.32

1.16

7-5°

4-—

2.40

2.50

1.40

Dippel- und Tramböden.

162.    1 nt² geschnittener Dippelboden sammt Transport, Aufziehen

und Legen mit zweimaliger Dippelung, und zwar :

163.

164.

13 bis 16 cm hoch, 16 n 19 cm 2 1 cm

¹9    77

1 m² behauter dreimaliger Dippelung

21 bis 24 cm hoch, über 24    „ 26 cm „

bis

77 über 5    „

⁶ «

, sonst wie

lang .

77

162, jedoch mit

Kronen

3.20

3.80

4.4O

O r^oo

bis 7 m lang 77    8 m

26    „ 32 cm „    „    „ iow

1 m² Tramböden, bei welchen die Träme von Mitte zu Mitte

auf 85 bis 90 cm gelegt sind, inclusive der erforderlichen Auswechselungen mit Sturzboden, dann Stuccaturschalung, mit Allem und Jedem

bei ¹³/1S cm starken Trämen...........

'V24

cm

18/

77

/ 26 Cm 77    77

bei ²¹/₃₁ ctw starken Trämen 77    ²⁴/₃i

77

O O'-p Oo Go Öo "| Ooö io

o I o O' 0

¹

Nach dem Preistarife der Commune Wien zusammengestellt.

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

weit, 2 y, m hoch

Fussbodenbelegungen und andere Herstellungen.

165.    1 m² Belegung aus 5 cm starken, weichen Pfosten, sammt

lärchenen Polstern, Zufuhr, Nägel und Arbeit, Kronen 1.40, 2.—, 3.80 und...............

166.    1 m lärchenen, 28 bis 30 cm im Lichten weiten Futterbarren

167.    Eine rauhe Kellerdoppelthür von 3*5 cm starkem Bankladen, mit lärchenen Stock, aus ¹⁵/₂₀ cm starkem Holze, im Lichten

1V4

168.    i m runde, weiche Piloten, im Mittel 20 bis 25 cm Durchmesser, bis 10 m Länge, sammt Zufuhr, Anarbeitung des Schuhes und Ringes, Abschneiden auf die nöthige Höhe und

Anarbeitung des Zapfens, aus weichem Holze.....

1 m desgleichen, wie Post 168, aus Lärchenholz .

169.    1 m² Piloteneinrammung sammt Gerüstung bis Iom Länge

Ziegeldeckerarbeiten.

Taglohn und Fuhrwerk.

3.20

6.—

24.—

1. —

2. — 2.6a

170.    Ein Ziegeldecker-Gesellentaglohn............

171.    Ein Handlanger, der den Mörtel anmacht und die Ziegel bis

unter das Dach hinaufgiebt..............

172.    Ein Handlanger, der auf das Dach hinaufsteigt und den Gesellen zureicht...................

4-—

2.—

173. Eine Fuhre Schutt wegführen, 1*5 w³ gross „ Materialfuhr, zweispännig......

174.

2.40

2.60

5-—

Materialien.

175. 1000 Stück Dachziegel, 40 cm lang, 20 cm breit, 15 mm dick, sammt Fuhrlohn zum Object..............

Neue Eindeckungen.

178. 1 m² Eindeckung, die Ziegel der ganzen Fläche in Mörtel gelegt, sammt gutem Materiale, Handarbeit und Requisiten .

1.60

17g. 1 m², wie Post 178, jedoch nur an den Feuermauern, am First, an den Graten und um die Dachfenster 2 Ziegel breit, die Ichsen aber 2 m breit in Mörtel gelegt, und die übrigen trocken eingehängten Dachflächen an den Ziegelfugen von inwendig gut mit feinem Mörtel verstrichen........

NB. Bei Berechnung der Dachflächen wird für schwierigere Arbeit zugeschlagen:

1. für 1 m First, Grat oder Ichse 1 m²;

n 1 m 0-5 m² ;

2.

176.    Ein Stück Hohlziegel (Firstziegel)

177.

1 «j³ Mörtel aus Donausand sammt Zufuhr

Kronen —.16 l5-—

Saum, Feuermauereinfassung oder Plalbfirst

3. für Herstellung der Dachfenster bis zu 80 cm Breite, pro Fenster 4 m² Zuschlag.

Schieferdeckerarbeiten.

Taglohn und Fuhrlohn.

180. Ein Schieferdecker-Gesellentaglohn .

Fehrjungentaglohn

181.    „

182.    „ Handlangertaglohn.....

183.    Fuhrlohn wie Post 173 und 174.

Für eine 2spännige Materialfuhr . .

„    „ Fuhr Schutt, ix/₂m‘i gross

4- — 2.40 2.—

5-—

2.Ó0

Materialien.

184. 1000 Stück mährisch-schlesischer Quadratschiefer:

²⁶/₂₆ cm gross ³¹/₃i cm ”

108.— 160.—

185.    2000 Stück mährisch-schlesischer Schiefer, nach englischer Art bearbeitet:

s/₃₆ cm gross...................

21/

/ 42

186.    1000 Stück rother oder blauer englischer Schiefer:

S/i4 engt Zoll gross................

10/

/16 « » .................

187.    i Kilog. Schuppenstein, mährisch-schlesischer, wovon 35 Kilog-

für 1 nt* Eindeckung erforderlich sind.........•

188.    1000 Stück Kupfernägel, 2 Kilog. schwer........

18g. 1000    „ verzinnte eiserne Nägel...........

190. 1 m Firstblech, 20 cm breit, mit Oelanstrich

cm

108.— 148.—

140.— 236.—

—•05

10.— 3.80 1.—

Eindeckung.

Kronen

191* I ui Eindeckung mit Quadratschiefer, mit 10 cm Uebergreifung, auf verschaltem oder mit Schindeln gedecktem Dache, verzinnten eisernen Nägeln zu nageln ....

192. I m² mit Schiefer nach Post 185, sonst wie Post

mit

2.48

191.

193. I m² Eindeckung mit gutem Schuppenstein, mit 10 cm Uebergreifung ............

NB. Zur wirklichen Fläche wird hinzu gerechnet: Pro Meter Grat oder First 1 m², pro Meter Saum, Halbfirst oder Halbgrat ¹/₂«*⁸, dagegen sind First- oder Gratbleche sammt Kreuznägeln unentgeltlich beizugeben und zu befestigen.

2.—

Spänglerarbeiten.

Taglohn und Materiale.

194. Ein Gesellentaglohn

195*

196.

197.    Eine Tafel Schüsselblech, pro Quadratmeter

198.    1 Kilog. gewalztes, steierisches Schwarzblech

199.    1 Kilog. verzinktes Eisenblech......

200.    1 Kilog. raffinirtes preussisches Zinkblech .

201.    1 Kilog. gewalztes Blei.........

202.    1000 Stück Blechnägel.........

203.    1000

204.    1 Kilog. Löthzinn

205.    1 Kilog. Gussblei

206.    1 Kilog. Holzkohle

Lehrjungentaglohn...........

Kistel Weissblech für circa 20 m² Eindeckung

verzinnte Decknägel

Bauarbeiten.

207.    1 m² flache Dacheindeckung mit Weissblech (Schüsselblech),

dann Ichsen, Zwischenrinnen und Dachsäume, auch Brandmauereindeckung, nebst zw firniss oder Oelfarbe .    . .

208.    1 m² flache Dacheindeckung, wie Post 207, jedoch ohne Beistellung von Weissblech.........

209.    1 m Hängerinnc von starkem Schlüsselblech,

eimaligem Anstrich mit Engelroth-

2 5 cm weit,

15 cm tief, an beiden Seiten mit eingezogenen Eisenstangen, Aufmachen, jedoch mit Rinnhaken, mit zweimaligem

an der

sammt

Rinnhaken, mit zweimaligem Engelroth-Oelanstrich

210.    1 m

Innen- und Aussenseite.............

Dachsaumrinne, 65 cm im Umbug breit, mit eingezogenen

Eisenstangen...............

Steh- oder Abfallrohr sammt Aufmachen und zweimaligem

211.    1 m

Anstrich, jedoch mit Rinnenhaken, 20 cm weit 10 cm weit .............

5-—

1.60

—.46

•SO

—•54 —.66 —.90 2.— 2.80 —•50

TO

5-—

2.—

2.70

4- —

3-30

2.10

212.    Ein liegendes Dachfenster, 65 cm im Cubikmeter, der Stock

von Eisen, mit Weissblech überzogen, Fensterrahmen von Eisen mit Charnier, Aufspreizstangen und Kloben, sammt zweimaligem Oelanstrich und Anarbeiten...........

213.    1 w² flache Dacheindeckung mit Schwarzblech, dann Ichsen, Zwischenrinnen und Dachsäume mit gewalztem steierischen Eisenblech, 65 cm breiten, 1 m langen, 3 Kilog. schweren Tafeln, sammt beiderseitigem zweimaligen Engelroth-Oel-anstrich, mit allem Materiale, Zufuhr und Arbeit .

214.    1 ;w² 5 bis 5 y₂ Kilog. pro Quadratmeter wiegende Dacheindeckung mit raff, preussischem Zinkblech, ebenso Ichsen, Zwischenrinnen, Dachsäume und Brandmauereindeckung, sammt allem Materiale, Zufuhr und Arbeit

215.    1 w² flache Dacheindeckung, Ichsen, Zwischenrinnen und

Dachsäume mit 95 cm langen und 64 cm breiten Tafeln verzinktem Eisenblech..............

I3-—

3.60

3.80 bis

4.20

4-—

Bautischlerarbeiten.

216.    Ein Gesellentag sammt Aufsicht, Requisiten und Werkzeugabnützung .................

217.    1 m² Hauseingangsthür ohne Stock bis 2 m breit, ohne

Unterschied der Höhe, mit zwei gleich oder verschieden breiten Flügeln aus 5 cm starken kienföhrenen Pfosten mit Sockel, verstemmten Friesen und doppelten Schlagleisten, jeder Flügel mit 3 bis 8 eingesetzten, abgekröpften Füllungen oder auf Jalou-Art, entweder ganz zum Aufgeben, oder mit durchlaufendem Kämpfergesimse und festem Obertheile oder Glaslichte mit Sprossen, ohne jede Bildhauerarbeit 14.70, 18.30,    30.46

218.    1 m² Thür, wie Post 217, jedoch von Eichenholz ....    45-69

219.    1 m² zweiflügelige Hauseingangsthür ohne Stock, mit 5 cm starken, kienföhrenen Pfosten von glatter verleimter Arbeit, ohne Unterschied der Dimension, sammt Einrichten 8.20 bis

220.    1 m² Thür, jedoch verschalt

221.    1 m² Doppelthür aus 5 cm starken, kienföhrenen Pfosten, mit beiderseitigem Fries und Füllungen, sammt beiderseitiger Schlagleiste, sauber und rein gearbeitet, ohne Unterschied der Dimension und ohne Stock, sammt Einrichten

222.    1 m² Glasdoppelthür, sonst wie Post 221......

223.    1 m² Doppelthür, wie Post 221, mit 5 cm starkem, 15 cm

breitem rauhen Stocke, mit Falz und Zierverkleidung, gekehltem Futter mit Fries und Füllungen, sauber und rein gearbeitet, sammt Einrichten...........

224.    1 m² Doppelthür, wie Post 223, jedoch mit 20 bis 30 cm breitem

Stock und Futter..............

225.    1 m² Doppelthür, wie Post 223, jedoch mit zwei rauhen, je

15 cm breiten Stöcken und 45 cm tiefem Futter ....    14.60

13.80 bis

5- -

9.20

15.60

12.50

9-—

11.40

I3*—

226.    i m² Doppelthür, wie Post 225

mit 60 cm tiefem Futter

75 cm 90 cm 105 cm

227.    1 m² einflügelige Thür aus 4 cm starken kienföhrenen Pfosten,

ohne Unterschied der Dimension, beiderseits gekehlte Friese und Füllungen, sammt Einrichten.........

228.    1 m² einflügelige Thür, wie Post 227, nach den lichten

Futterdimensionen gerechnet, mit gehobeltem 15 cm breiten Stock, sammt Falz- und Zierverkleidung.......

229.    1    m²    Thür,    wie Post    228,    mit 30    cm    breitem    Stocke    .

230.    1    m²    Thür,    wie Post    228,    mit zwei    rauhen,    je    15    cm    breiten

Stöcken und

gekehltem 45 cm tiefem    Futter.........

„    60    cm

75 cm

7?    90    cm    »    57    .........

Anmerkung. Werden in Post 228 bis 230 Spalierthüren verwendet, so sind die Preise pro Qudratmeter um 3 Kronen billiger.

231.    Einflügelige innere oder äussere Fenster sammt Stock bis

30 cm lichter Breite und bis 1 m lichter Höhe.....

232.    Zweiflügelige bis 50 cm Breite und 1 m Höhe.....

„    1 m

233.    Vierflügelige innere oder äussere Fenster sammt Stock, mit dem Kämpfer im oberen Drittel oder in der Hälfte der Stockhöhe

r>

7?

5?

77

i’5 m 77

bis o'8 m Breite und i*6 m Höhe

i*o m

234.    Für nach innen aufgehende, äussere Fenster stellen sich die Preise der Posten 231 bis 233 um 20 Procent höher; ebenso für halbkreisförmige oder elliptische Fenster.

235.    I m² aus- oder inwendige Fensterbalken mit harten Einschiebleisten, ohne Unterschied der Fensterdimension (aus Tannen-

„    1 ‘2 m

7? r4 m

77

236. 1 m³ Fensterbrett ..............

(Kienföhren)................

2 3 7. 1 Spalettkasten mit Lamperien, Plafondstücke sammt Verkleidung, verstemmter Hinterwand, mit ganzen, ein- oder mehrfach gebrochenen Balken, alles verstemmt, mit Füllungen und Friesen, 60 cm Spaletttiefe und den Lichtendimensionen, ohne Unterschied der Spaletttiefe.

238. 1 m² Blindboden aus 3'5 cm starken, rauhen, weichen Laden auf Polsterhölzer ⁵/₈ cm stark gelegt, mit allen Materialien und Arbeit.................

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

.    .    14.60 bis

Kronen

14.— 15.60 16.40 I7*—

6.50

12.10

13-50

É Ćn b'"4 OOOO

4.80

5.20

5-50

OOOO

5.20

4-—

5-40

33-—

1.28

2b

239.    i m² Fussboden mit eichenen Fournieren oder massiven Parquetten auf einen Blindboden, wie Post 238, gelegt, Beigabe desselben sammt Mauerfriese, Material und aller Arbeit

240.    1 m² weichen Fussboden, 2‘5 cm stark, möglichst astfrei, sammt

Polsterhölzer, Legen und Nägel..........

241.    1 m² Fussboden aus weichen, 2'5 cm dicken, 10 bis 15 cm breiten, 80 cm langen Bretteln, in Feder und Nuth auf Polster fischgrätartig gelegt, sammt weichem Mauerfries, Materiale und Arbeit

242.    1 m² Fussboden, wie Post 241, jedoch aus 10 cm breiten,

harten Bretteln................ 7.50

I m harte Sesselleisten sammt Anmachen ....    —.32 n —.40

244.    1 m weiche „    „    „    ....    —.18 „ —.24

245.    i m Stiegenanhaltstange und Stiegengrifife von hartem Holze, mit gedrehten Köpfen und politirt, und zwar :

gerade geschweift

246.    1 m² beiderseits gehobelte Abtheilungswand aus 4 cm starken Laden, gefedert oder mit Deckleisten, sammt Gesims und Sockel, Materiale, Arbeit und Aufstellen .......

10.—

2.40

3.50 bis 7.40

243-

Ol Oj

.20

4.80 „    .

4.80

Schlosserarbeiten.

Taglohn.

247.    Ein Gesellentaglohn inclusive Werkzeugabnützung

248.    Ein Lehrjung en taglohn inclusive

4.—

2.—

Materialien.

249.    I Kilog. Schraubenmuttern...........

250.    I Kilog. Boraxkitt..............

251.    1 Kilog. Bleiblech als Traversenunterlage......

252.    Grosse Nieten sammt Plattei, pro Stück......

253.    Ein Stück Patentschraube, cm stark, 10 cm lang

OOO rOO U-

Arbeiten.

254.    1 Kilog. Gabel-, Schlag- oder Gewölbsschliessen sammt

Durchschuber................

255.    1 Kilog. Klammern von Rahmen- oder Gittereisen .

256.    1 Kilog. Feuermauerschliessen aus Klammereisen .    .    .    .

257.    1 Kilog. Mantelbaum-, Dachstuhl- oder Dippelbaumschrauben

258.    1 Kilog. Eisenbahnschienen............

259.    I Kilog. gusseiserne Retiradschläuche und Gainzen aus gutem

Eisen nach Zeichnung .............

260.    I Kilog. Schlauchringe von Flach eisen........

261.    1 Kilog. Stiegen- oder Einfassungsgitter aus Schmiedeeisen

nach Zeichnung, sammt Aufstellen, Ausgiessen mit Gips, Schwefel oder Blei, mit Allem und Jedem ......

—•13

—    .16

—    .16

—.12

— .24 —.40

- .90

262. i Kilog. wie Post 261, jedoch aus Gusseisen nach Zeichnung, sammt Modellkasten

263.    1 Kilog. Gitterthor von Schmiedeeisen, verziert nach Zeichnung

264.    I Kilog. Canalgitter von Schmiedeeisen sammt schmiedeeisernem Stock und hochkantig gestellten Gittersprossen .

265.    1 Kilog. genietete Träger ohne Unterschied der Länge und

des Profils, sammt Grundiren mit Minium......

266.    1 Kilog. gewalzte Träger, sonst wie Post 265.....

267.    1 Kilog. Kamin-, Boden-, Brandmauer- und Gewülbthür oder eiserne Thore aus Schmiedeeisenblech, sammtRahmen, Ränder, Kegel und Schloss, inclusive Anschlägen in Stein .

268.    1 Kilog. nach Zeichnung durchbrochenes Kellerfensterthürchen,

sonst wie Post 267..............

269.    Ein Einfahrtsthor mit 4 Winkelbändern, oben mit halsenartigen

Vorrichtungen und unten mit zwei messingenen Pfannen, zwei starken Schubriegeln sammt Schliesseisen, einem eingestemmten Schlosse mit messingenen Drückern und Schildern, alles mit versenkten Mutterschrauben rein zu beschlagen, und sonstiger Zugehör ..............

270.    Eine zweiflügelige starke Hauseingangsthür mit vier starken

Winkelbändern, oben mit halsenartiger Vorrichtung, unten mit zwei messingenen Pfannen, mit zwei Schubriegeln sammt Schliessblechen und einem eingestemmten Schlosse mit messingenen Drückern und Schildern zu beschlagen, alles zum Schrauben................

271.    Eine    Doppelthür mit sechs grossen    eisernen,    aufgesetzten

Bändern, zwei Schubriegeln sammt Schliessblechen, auf die Holzdecke eingelassen, einem eingestemmten Schlosse, messingenen Drückern, mit gedrehten messingenen Rosetten, ovalen Schildern, mit Vorhangeln zu beschlagen, alles zum Schrauben .................

272.    Eine    Kreuz- oder eingefasste Thür    mit drei    aufgesetzten

Bändern, mit eingestemmtem Schlosse, mit schliessender Falle, messingenen Drückern, alles zum Schrauben.....

273.    Eine Thür mit zwei aufgesetzten Bändern, einem Fallen- oder

Riegelschlosse mit eisernen Drückern und einem Anhänghaken mit zwei Kloben zu beschlagen..........

274.    Ein    vierflügeliges inneres Fenster,    mit acht    aufgesetzten

Bändern, 16 eingelassenen Scheinhaken, Trieboliven von Messing sammt Reibstange, zwei Kurbelreibern, zwei Stellriegeln, sammt aller Zugehör mit Schrauben zu befestigen

275.    Ein vierflügeliges, nach innen aufgehendes, äusseres Fenster

mit sechs Aufsatzbändern, 16 eingelassenen Scheinhaken, vier Zapfenbändern, zwei Zungenreibern,    zwei Schnappern und

eine Triebstange mit mittleren Schlusshaken beschlagen, der Stock mit sechs Schienen befestigt.........

276.    Ein Spalettladen mit sechs eisernen Charnierbändern, zwei messingenen Oliven, zwei eisernen Schubriegeln sammt Streich- und Schliessblechen, alles zum Schrauben ....

Kronen

—.5obis — .60 — .80

—•50

—    •36

—    •25

— .70

— .80

80.—

40.—

Ï5--

9.—

3.6°

7.40

8.—

4.80

277.    Ein Stück Hausthorglocke sammt Feder......

278.    Ein neuer Thürglockenzug sammt Feder, Glocke, Zugstange etc.

sammt Anarbeiten ..............

6.—

9*-

Glaserarbeiten.

279.    Ein Gesellentag............

280.    1 m'}- neue Verglasung mit reinem, weissen belgischen Guss

glase von 7 mm Dicke, in gutem Miniumkitt, ohne Unterschied der Tafelgrösse ...............

281.    1 in² neue Verglasung mit reinen, weissen Solintafeln in Kitt

oder Holz .....................

282.    1 m², wie Post 281, jedoch Halbsolintafeln........

283.    1 m² neue Verglasung mit ordinären, wellen- und knopffreien Tafeln in Kitt oder Holz, bis zur Tafelgrösse von 150 addirten Centimetern, an Glasthüren oder Wänden . . .

284.    Ein Luftradel sammt Deckel einmachen mit Blei in einer

Fensterecke....................

285.    1 m Kittfalz vom alten Kitt befreien und neu verkitten, mit

Beigabe der erforderlichen Stiften...........

Anmerkung. Die Verglasung erfolgt auch pro Tafel. Die Grösse der Tafel wird nach addirten Centimetern von Falz zu Falz gerechnet und beträgt der Preis bei Verwendung von reinen, weissen Solintafeln, in Kitt oder Holz eingeschnitten, bei der Tafelgrösse von:

80 cm 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm

Kronen

—.68 —.84 1.04 1.60

4-—

6.60

4.40

12.

4-—

2.80

1.80

2.—

—.08

— 54 —.68 —.84 1.28

3-40.

5-—

fl

Hafnerarbeiten.

286.    Ein Gesellentaglohn

287.    „    Lehrjungentaglohn

288.    j, Stück Dachziegel „ Mauerziegel

289.    „ •

290.    Eine Butte Gräten

„ Lehm mit Gräten gemischt

²9¹ •    »

292. Einen schwedischen Ofen, weiss glasirt, mit messingenem Heiz- und Aschenthürl sammt gusseisernem Spritzgitter, gusseisernem Rost, Rauchrohr, sammt Aufsetzen, im Sockel:

80 cm breit, 70 cm tief .... Kronen 106.—    120 —

70 cm „    60 cm „ .

3.20 1.80 —.06 —.04

I.—

—.80

80.—

94.—

140.— 112.—

bo cm breit 55 cm tief. .

55    „

50 cm „

. . Kronen 56.— 52.— 46.-

66.— 56.— 5o>—

50 cm „ .

45cm » •

40 cm „ .

293. Einen Ofen abbrechen und wieder aufsetzen, sammt Drahtbinden .......................

45 cm

40.—    44 —

294.    Eine neue messingene Heizthüre sammt Zugschuber und beweglichem gusseisernen Spritzgitter, bis 20 cm im Quadrat .

295.    Ein messingenes Aschenthiirl..............

296.    1 Kilog. gusseiserner Rost jeder Gattung........

297.    Ein Stück glatter Herdkachel ohne Nuthen, bis 15 cm hoch

und 25 cm lang...................

298.    Ein Stück, wie Post 297, jedoch mit Nuthen.......

Zimmermalerarbeiten.

299.    Ein Malergehilfe pro Tag...............

300.    „ Malerbube pro Tag...............

301.    1 m² Zimmerwände (bis 4*5 m hoch) grundiren, mit guter Leim

farbe färbein nach dem gewählten Muster, mit jeder beliebigen guten Malerleimfarbe einmal zu patroniren, sammt der Herstellung von Faschen und eines Sockels, dann einer, dieser Malerei entsprechenden Rosette am Plafond, entweder in Farben oder weiss, sammt Abliniren des Fensterparapets und des Plafonds....................

302.    1 m², wie Post 301, jedoch mit 2 Patronen und den Plafond

mit Eckstücken...................

Pflasterungsarbeiten.

0-474

303. i m² neues Trottoir aus

dicken Granitplatten, in hydraulischen Kalkmörtel auf eine 8 cm hohe Schicht von Donausand oder kleinen Rieselschotter

/o*474 m Srossen’ mindestens 11 cm

gelegt, und die Fugen mit dünnflüssigem Cementmörtel ausgegossen, ohne Erdabgrabung und Verführung, jedoch sammt

Platten, Materiale, Requisiten und Arbeit . .......

304. 1 m² Halbgut-Trottoir mit ⁰⁻²³⁷/₍

grossen und C105 bis

0*237

o⁻i3iw dicken Steinen, ohne Erdabgrabung und Verführung, jedoch sammt Steinen, Materiale, Requisiten und Arbeit . . 305. 1 m² Pflasterung mit über 10*5 cm breiten Holzstöckeln, ohne Beschaffung der Stöckel, aber mit Bodenbereitung und allen Erfordernissen...................

Kronen

80.—

7°.—

60.—

54-—

6.— 1.40 —.24

—•54

—.60

5-—

1.60

—.18

—.24

6.—

6.40

I.IO

Brunnenmeisterarbeiten.

306. i m Brunnengrabung und Ausmauerung, sammt Beistellung der Brunnenziegel und des sonstigen Materiales, nebst Verführung

Kronen

des Erdreiches und Schlagung der Brunnenbüchse, jedoch ohne Beischaffung derselben, an aller Pölzung und Arbeit, im Lichten i m weit, bis i o ni Tiefe...........

307.    1 in, wie Post 306, jedoch im Lichten 1*3 m weit.....

308.    Für jeden Meter grösserer Tiefe (über 10 bis inclusive 30 m),

mit Allem und Jedem wie oben, sammt der allenfalls nöthigen Wasserschöpfung und Einarbeitung einer Wasserabsperr-büchse, aber ohne deren Beischaffung, zu Post 307 und 306 ein Zuschlag von..................

309.    Bei Tiefen über 30 m bis inclusive 50 », sonst wie Post 308,

zu Posten 306 und 307 ein Zuschlag von........

310.    Eine lärchenbaumene oder kienföhrene Brunnenbüchse von

0'o8 m starken Pfosten, 1 bis ri «t weit, alle o'6 m mit einem eisernen Reifen, jedoch ohne Einschlagen, mit Allem und Jedem, pro Meter Höhe...............

311.    Eine Brunnenbüchse, wie Post 310, nur 1 '3 m weit . . . .

312.    I ni neue hölzerne Pumpe mit 2 Ventilen und Stiefeln, 90 mm

gebohrte Röhre, mit Stangen und allem Zugehör in ganz fertigen Stand zusammenrichten und einzusetzen, vom ebenerdigen Horizonte bis zu einer Tiefe von 20 ni......

313.    Für jeden Meter grösserer Tiefe ein Zuschlag von ....

21.— 24.—

2.40

4.80

21.— 25-—

6.80

6.—

V.

Maass- und Gewiehtsverhältnisse,

Das metrische Maass.

Schon im März des Jahres 1791 wurde in Frankreich auf Veranlassung der Akademiker Borda, Condorcet, Lagrange, Laplace und Monge zum Gesetze erhoben, dass der 10,000.oooste Theil des Erdmeridians als Maasseinheit mit der Bezeichnung mètre zu gelten hat, und

als Einheit des Gewichtes das Gewicht von

--- w³destillirtenWassers

IOOO

im luftleeren Raume bei 4⁰ C. Temperatur gleichzeitig mit der Zehntheilung aller neuzuschaffenden Maasse bestimmt, aber erst am 9. Frimaire des Jahres VIII (29. November 1800) als das definitive „mètre” proclamirt.

Bei den späteren „Gradmessungen” haben sich gegen dieses damals ermittelte Maass zwar einige sehr kleine Differenzen ergeben, aber trotzdem ist der „mètre” in seiner ursprünglichen Ausdehnung geblieben und alle Staaten, welche das Metermaass acceptirten, haben es bestätigt. Eine besondere internationale Convention zwischen Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Frankreich, Portugal, Spanien, Italien, Schweiz, Dänemark, Schweden, Norwegen, Russland, Türkei, Nordamerika, Venezuela, Peru und der Argentinischen Conföderation (vom 20. Mai 1875) haben nach dem (R. G. Bl. 1846, Seite 191) angenommen, dass die wahre Länge nur nach dem in dem Archiv dieser Commission aufbewahrten Normalmeter zu bestimmen sei.

Der Meter, französisch Mètre (vom griechischen [létQOV, Maass) bildet somit die Grundeinheit für das décimale Maassystem, welches auch gewöhnlich als das metrische System (französisch: Système métrique décimal) bezeichnet wird, indem die Bildung der Grundeinheiten durch Vorsetzung . der dem Griechischen entlehnten Zahlwörter: Deka, Hekto, Kilo, Myria

— fachen Einheiten durch Vorsetzung der lateini-

10’ 100’

und jene der

IOOO

sehen Zahlwörter: Deci, Centi, Milli geschieht. Dieses gesetzliche französische Maass, welches auch im Tauschverkehre, sowie in allen technischen Gewerben und Künsten an Stelle des früher gebräuchlichen Klafter-, Fuss-, Zoll-, Linien- und Ellenmaasses getreten ist, entspricht 3* 16375 Wiener Fuss.

Nach dem Gesetze vom 23. Juli 1871 ist das metrische Maass in den im österreichischen Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern

seit i. Januar 1876 ausschliesslich anzuwenden und der Gebrauch der alten Wiener Maasse (mit Ausnahme der Seemeile) untersagt.

Als Urmaass gilt derjenige Glasstab, welcher sich im Besitze der

k. u. k. Regierung befindet, und in der Achse seiner sphärischen Enden gemessen, bei der Temperatur des schmelzenden Eises gleich 999-99764 ?«w des im französischen Staatsarchive zu Paris deponirten Métré prototype befunden worden ist.

a) Alte Wiener Maasse.

Die mit einem * bezeichneten Reductionszahlen der Tabelle a und b sind im Gesetze ausdrücklich angeführt.

Längenmaasse

Flächenmaase

Cubikmaasse

1 Wiener Klafter =

6 Wiener Fuss 72 Wiener Zoll *1-896484 Meter 1 Wiener Fuss —

12 Wiener Zoll 144 Wiener Linien *0-316081 Meter 31*6081 Centimeter 316-081 Millimeter 1 Wiener Zoll ==

12 Wiener Linien 2-63401 Centimeter 26-3401 Millimeter 1 Wiener Linie =

12 Punkte 2-1950 Millimeter 1 Wiener Elle = 2-460 Fuss 29 Zoll 6¹/₄ Linien *0-777558 Meter 1 Faust (Pferdem.) =57. 4 Wiener Zoll *10*53602 Centimeter ) 1 österr. Postmeile == 4000 Wiener Klafter 7585‘936 Meter *7-585936 Kilometer *0-7585936 Myriameter 1 österr. Seemeile = V₆₀ Aequatorialgrad V₄ geogr. Meile 976-4 Wiener Klafter 1-8517 Kilometer

1 Quadratklafter =*

36 Quadratfuss *3-596652 Quadratm.

1 Quadratfuss =

144 Quadratzoll *0*099907 Quadratm. nahe O’i Quadratm. 9-9907 Decimeter nahe 10 Quadratdecim. 999-07 Quadratcentim. nahe 1000 Centimeter 1 Quadratzoll =

144 Quadratlinien 0‘00938oQuadratdecim. 6-9380 Quadratcentim. nahe 7 Quadratcentim. 693*80 Quadratmillim.

1 Quadratlinie =

0*04815 Quadratcentim. nahe ¹/₃₀ Quadratcentim. 4-815 Quadratmillim. nahe 5 Quadratmillim. 1 n.-öst. Joch =

1600 Quadratklafter *57-54642 Ares *0-5754642 Hectares 1 öst Quadratmeile = 16000000 Quad.-Klaft.

10000 n.-ö. Joch 57-54642 Quad.-Kilom. *0-5754642 Quad.-Myr.

1 geog. Quadratmeile =■ 0*953 9. Quadratmeile 54-860 Quadratkilom.

1 Cubikklafter ==

216 Cubikfuss *6-820992 Cubikmeter 1 Cubikfuss =

1728 Cubikzoll *0-03157867 Cubikm. nahe Y₃₂ Cubikmeter 31*57867 Liter 1 Cubikzoll =

1728 Cubiklinien 18-275 Cubikcentim.

1 Cubiklinie = ïO"57 Cubikmillim. 0*01057 Cubikcentim. 1 Schachtruthe =

IOO Cubikfuss 3-157867 Cubikmeter 1 Wiener Metzen = 16 Massl 1-947 Cubikfuss *0-6148682 Hektoliter *61-48682 Liter 1 Massl =

3-842926 Liter

1 Eimer =

40 Maass 1-792 Cubikfuss *0*565890 Hektoliter 56-5890 Liter 1 Maass =

4 Seidel *1-414724 Liter 1 Seidel =

0-353681 Liter

b) Metrische Maasse.

Nur die in dieser Tabelle aufgezählten (fett gedruckten) metrischen Maasse sind gesetzliche.

Längenmaasse

Flächenmaasse

Cubikmaasse

1 Meter —

10 Decimeter 100 Centimeter iooo Millimeter o*ooi Kilometer 0*0001 Myriameter *0*5272916 Wr. Klafter

*3/// j// j j.^go'

3*¹63 7 5 Wiener Fuss 37*9650 Wiener Zoll *1*286077 Wr. Ellen 1 Decimeter = o* 1 Meter 10 Centimeter 100 Millimeter 1 Centimeter =

0*01 Meter o*i Decimeter IO Millimeter 0*379650 Wiener Zoll 4*5558 Wiener Linien *0*094912 Faust 1 Millimeter = o*ooi Meter 0*01 Decimeter O* 1 Centimeter 0*45558 W. Linien 1 Kilometer = iooo Meter O* 1 Myriameter *0*131823 ö. Meilen 527*2916 Wr. Klafter 3¹63'75 Wiener Fuss 1 Myriameter =

10000 Meter 10 Kilometer *1*318229 ö. Meilen

1 Quadratmeter —

IOO Quadratdecim. 10000 Quadratcentim. *0*278036 Quadr.-Klaft. *10*00931 Quadr.-Fuss 1 Quadratdecimeter = 0*01 Quadratmeter IOO Quadratcentim.

OM 000931 Quadr.-Fuss 14*4134 Quadratzoll 1 Quadratcentimeter = 0*01 Quadratdecim.

IOO Quadratmillimeter 0*144134 Quadratzoll nahe Y₇ Quadratzoll 20*7553 Quadratlinien 1 Quadratmillimeter = 0*01 Quadratcentim. 0’207553Quadr.-Linien nahe */- Quadr.-Linien 1 Quadratkilometer = 0*01 Quadrat.-Myriam. 100 Hectares ï 73*7727 n.-ö. Joch 1 Quadratmyriam. — IOO Quadratkilometer 10000 Hektares *1*737727 ö.Quad.-Meil. 1 Are .=

IOO Quadratmeter o*oi Hectares *27*80364 Quadr.-Klaft.

1000*931 Quadr.-Fuss

1 Hektare =

100 Are

0*01 Quadratkilometer ¹ *737727 n. ö. Joch

1 Cubikmeter =

iooo Liter io Hektoliter *o* 146606 Cubikklafter *31 •66695 Cubikfuss 1 Liter =

I Cubikdecimeter O'OO i Cubikmeter 0*01 Hektoliter 10 Deciliter IOO Centiliter 1000 Cubikcentimeter 0*031667 Cubikfuss nahe ys„ Cubikfuss 54*7206 Cubikzoll 0*7068515 Wr. Maass 2*8274 Wr. Seidel *0*01626365 Wr. Metzen 0*2602184 Massl 1 Cubikcentimeter = IOOO Cubikmillimeter 0*001 Liter 0*0547206 Cubikzoll 94*577 Cubiklinien 1 Cubikmillimeter — 0*001 Cubikcentimeter 0*094577 Cubiklinien nahe o*l Cubiklinien 1 Hektoliter =

100 Liter o* 1 Cubikmeter *1*767129 Wr. Eimer *1*626365 Wr. Metzen 1 Deciliter —

O* 1 Liter

1 Centiliter =

0*01 Liter

Reductionstabellen verschiedener Maasse.

Längenmaasse.

Oesterreich

Fuss

Preussen

Dänemark

Fuss

Sachsen Hannover Bayern

Fuss

Fuss

Fuss

Baden

Schweiz

Fuss

England

Russland

Fuss

Frank

reich

Meter

0-993

0-896

0-924

0-923

0-949

0-964

3-163

1-007 0-902 0-931 0-9 30 0-956 0-971 3-186

1116

1108 1-031

1031

1059

1076

3-531

X'082

1-074

0-970 0-999

1-027

1043

3-424 ro83

ro75

0-970

1001 1-028

1-044

3-426 1-054

1-046

0-944

0-974

o-Q73 o‘oi6

3’333 1-037

1030

0-929

0-958

0-958

0-984 3281 0316

0-314

0-283

0-292

0292

0300

0305

Flächenmaasse.

Oesterreich

Quadr.'

Preussen

Dänemark

Quadr.'

Sachsen Hannover Bayern

Quadr.' Quadr.' Quadr.'

Baden

Schweiz

Quadr.'

England Russland Quadr. '

Frank

reich

Quadr.M.

0-986

0-803

0-854

0-852

0901

0930

10008

I-0I4 0-814

o-866

o'865

0914

0-943

10-152 1-246

1-228 1-064

1-062

I-I22

I-I58

12-469

ri7t

I-I55

0-940

O-998

1-055

1089

11-721

I-I73

1156

0-941

1-002 1-057

1091

11-740

I-XIO

IO94

0-891

0-948

0-946 1-032

ii-iii 1-076

1-060

0863

0-918

0-917

0-969

I

10-764

O-IOO

0-098

o'o8o

0-085

0-085

0-090

0-093

Körpermaasse.

Oesterreich

Prexissen

Dänemark

Sachsen Hannover Bayern

Baden

Schweiz

England

Russland

C.'

C.'

C.'

C.'

C.'

C.'

C.'

Frank

reich

C.-M.

0979

0-719

0789

0-787

0-855

0-896

31-660 1-022 0-735

o⁻8o6

0804

0-873

0916

32-346

I’39¹

1-361 1-097

1095

1-189

1-247

44-032 1-267

1-241

0-911 0-998

1-083

1136

40-126 1-270

1-244

°"9¹4

1-002 1086

1139

40-224 1170

I-I45

0-841

0923

0-921 1-049

37-037 rii6

1-092

0-802

0-880

0878

0-954 35-3I6 0-0316

0-0309

0-0227

0-0249

00249

00270

0-0283

Gewichte.

Oesterreich! Preussen

Sachsen

Hannover

Pfund

Pfund

Pfund

Pfund

Bayern

Pfund

Baden

Schweiz

Pfund

England

Russland

Pfund

Frank

reich

Kilogramm

O893 o-8io i 1-786 I

I " 120

i-ooo

I'OOO

1    • I 20 IOOO

0-907

2    000

I"I20

1-000

1-000

1120

1-000

0-907

2’000

1120

IOOO

1-000

I" 120 1-000 0907 2-000

1-000

O893

0-893

0-893

1120

1-000

1-000

IOOO

I"I20 0-907 2 000 1-235 1 -102 1 -102 0-102 1-235 1102 2-205

0-560

0-500

0-500

0-500

0-560

0-500

0-453

Linien

Zoll

Längen-, Flächen- und Cubikmaasse.

I. Linien in Millimeter.

Millimeter

0-1829

0-2744

0-3658

0-4390

0-5488

07317

1-0975

I-4633

1-6463

1-7560

1-8292

1- 9206

2- 0I2I

Centimeter

CS

'-F ^T~ co" -t' >0 ~~i— —

0-21950

0-32925

0-43900

0-52680

0-65850

0-87800

1-31700

175600

1- 97550

2- 10720 2-19500 2-30475 2-41450

Linien

Millimeter

2-1950 4-3900

3    6-5850

4    8-7800

5    10-9750

6    13-1700

7    15-3650

8    17-5601

9    19755*

10    21-9501

11    24-1451

12    26-3401

*3    28-5351

Zoll

h M ro LOVO NOD Ol

Linien

'S

Linien

Millimeter

Linien

Millimeter

14

*5

l6

*7

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

59-2652

61-4602

63-6552

65-8502

68-0452

70-2402

72-4352

74-6302

76-8252

79-0203

81-2153

83-4103

85-6053

40    87-8003

41    89-9953

42    92-1903

43    94-3853

44    96-5803

45    98-7753

46    100-9703

47    103-1653

48    105-3603

49    107-5553

50    109-7503

II. Zoll in Centimeter.

Centimeter

Zoll

Centimeter

Zoll

Centimeter

Zoll

Centimeter

263401

5-26802

7-90203

10-53604

I3-I7°°5

15-80406

18-43807

21-07208

23-70609

26-34010

28-97411

31-60812

34-24213

*4

*5

16

*7

18

*9

20

21

22

23

24

25

26

36-87614

39-510I5

42-14416

44-77817

47-41218

50-04619

52-68020

55-3I425

57-94826

60-58227

63-21628

65-85029

68-48430

27

28

29

30

3*

32

33

34

35

36

37

38

39

7I-ÏI83I

7375²32

76-38633

79-02034

81-65435

84-28836

86-92237

89-55638

92-19039

94-82440

97-45841

100-09242

102-72643

O O 00C\Ln 4* W K) h O

105-36044

107-99445

110-62846

113-26247

115-89648

II8-53049

121-16450

123-79851

126-43252

129-06653

I3I-70054

III.

Fass in Meter.

iSTsT-SSS-*-»- S- I Fuss

Meter

Fuss

Meter

Fuss

Meter

r uss

Meter

Fuss

Meter

0-03951

005268

0-07902

0-10536

0-15804

0-21072

0-23706

0-31608

0-63216

0-94824

1-26432

10

11

12

*3

14

*5

1-58040

1- 89648

2- 21257 2-52865

2- 84473

3- 16081 3-47689

3- 79297

4- 10905

4-425*3

4-74121

16

*7

18

19

20

21

22

23

24

25

26

5-05729

5-37337

5- 68945

6- 00553 6-32161 6-63769

6- 95378

7- 26986

7'58594

7- 90202

8- 21810

27

28

29

30

3*

32

33

34

35

36

37

853418

8- 85026

9- 16634 9-48242 9-79850

10-11458

1043066

10- 74674

11- 06283 11-37891 11-69499

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

12-01107

12-32715

12-64323

12-95931

*3-27539

*3-59*47

*3-90755

14-22363

*4-5397*

*4-85589

*5-17*87

Fuss

Meter

r uss

Meter

luss

Meter

Fuss

Meter

Fuss

Meter

49

50

51

52

53

54

55

56

57

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

15-48796

15- 80404

16- 12012 16-43620

16- 75228

17- 06836

17-38444

¹7- 7°°5²

18- 01660 18-33268 18-64876

18- 96484

19- 28092 19-59700

19- 92308

20- 22917 20-54525

20- 86133

21- 17741 21-49349

21- 80957

22- 12565 22-44173

22- 75781

23- 07389 23-38997

23- 70605

24- 02213 24-33821 24-65430

24- 97038

25- 28646 25-60254

25- 91862

26- 23470 26-55078

26- 86686

27- 18294 27-49902

27- 81510

28- 13118 28-44726

91    28-76334

92    29-07943

93    29-39551

94    29-71159

95    30-02767

96    30-34375

97    30-65983

98    30-9759I

99    31-29199

100    31-60807

101    31-92415

102    32-24023

103    32-55631

104    32-87239

105    33-18847

106    33-50455

107    33-82063

34-13672

34-45280

34-76888 in 35-08496

112    35-40104

113    35‘7I7¹²

114    36-03320

115    36-34928 36-66536

36- 98144

37- 29752 37-61360 37-92968

121    38-24576

122    38-56185

123    38-87793

124    39-i94or

125    39-51009

126    39-82617

127    40-14225

128    40-45833

129    40-77441

130    41-09049

131    41-40657

132    41-72265

108

109

HO

116

117

118

119

120

133    42-03873

134    42-3548I

135    42-67089

136    42-98698

137    43'30306

138    43-61914

139    43-93522

140    44-25130

141    44-56738

142    44-88346

143    45-19954

144    45-5I562

145    45-83170

146    46-14778

147    46-46386

148    46-77994

149    47-09602

150    47-41210

151    47-72819

152    48-04427

153    48-36035

154    48-67643

155    48-99251

156    49-30859

1-57    49-62467

158    49-94075

159    50-25683

160    50-57291

161    50-88899

162    51-20507

163    I 51-5205

164    51-83723

165    52-I5332

166    52-46940

167    52-78548

168    53-10156

169    53-4I764

170    53-73372

171    54-04980

172    54-36588

173    54-68196

174    54-99804

175    55-3I4I2

176    55-63020

177    55-94628

178    56-26236

¹79    56-57845

180    56-89453

181    57-21061

182    57-52669

183    57-84277

184    58-15885

185    58-47493

186    58-79101

187    59-10700 59-42317

189    59-73925

190    60-05533

191    60-37141

192    60-68749

193    61-00358

194    61/31966

195    61-63574

196    61-95182

197    62-26790

198    62-58398

199    62-90006

200    63-21614

201    63-53222

202    63-84830

203    6416438

204    64-48046

205    64-79654

206    6511262

207    65-42870

208    65-74479 66-06087 66-37695

66- 69303

67- 00911 67-32519 67-64127

67- 95735

68- 27343

188

209

210

211

212

213

214

215

216

217    68-58951

218    68-90559 69-22167 69-53775

221    69-85383

222    70-16992

223    70-48600

224    70-80208

225    71-11816

226    7i'43424 7175032 72-06640

229    72-38248

230    72-69856

231    73-01464

232    73-33072

233    73-64680

234    73-96288

235    74-27896

236    74-59505

237    74-91113

238    75-22721

239    75-54329

240    75-85937

241    76-17545

242    76-49153

243    76-80761

244    77-12369

245    77-43977 . 7775585

78-07193

78- 38801 , 78-70409

79- 02017 94-82421

126-43228 158-04035 189-64842 700 221-25649 800 252-86456 900 284-47263

219

220

227

228

246

247

248

249

250 300 400 500 600

IV. Elle in Meter.

Elle

Meter

0-09719

0-12950

0-19439

0-25919

038878

0-5I837

0-58317

Elle

Meter

004796

0-68036

0-77756

1- 55SI2

2- 33267

3- 11023 3-88779

Elle

t^oo 0\ o

ii

12

Meter

4- 66535

5- 44291

6- 22046 699802

7- 77558 855314

9-33070

Elle

Meter

Elle

Meter

13    10-10825    ;

14    ' 10 88581

15    11-66337

16    12-44093

17    13-21849

18    13-99609

19    I4-77360 J

20

21

22

23

24

25

26

i5"55ii6

16-32872

1710628

1788383

18- 66139

19- 43895

20- 21651

Elle

Meter

Elle

Meter

Elle

Meter

Elle

Meter

Elle

Meter

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

20- 99407

21- 77162

22- 54918

23- 32674

24- 10430

24- 88186

25- 65941

26- 43697

27- 21453

27- 99209

28- 76965

29- 54720

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

30- 32476

31- 10232

31- 87988

32- 65744

33- 43499

34- 21255 34-99011 3576767

36- 54523

37- 32278

38- 10034 38-87790

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

39- 65546

40- 43302

41- 21057

41- 98813

42- 76569

43- 54325

44- 32081

44- 09836

45- 87592

46- 65348

47- 43104

48- 20860

63

64

65

67

68

69

70

71

72

73

74

48- 98615

49- 763 7¹

50- 54127

51- 31883

52- 09639

52- 87394

53- 65150

54- 42906

55- 20662

55- 98418

56- 76173

57- 53929

75

76

77

78

79

80

85

90

100

58- 31685

59- 09441

59- 87197

60- 64952

61- 42708

62- 20464 66-09243 69-98022 7775580

V. Klafter in Meter.

Klftr.

Meter

Klftr.

Meter

Klftr.

Meter

Klftr.

Meter

Klftr.

Meter

72- 06640

73- 96288 75-85937 7775585 79’⁶5²34 81-54882 83-4453I 85"34i79 87-25827 89-13476

91- 03124

92- 92773

94-82421

96-72069

98-61718

100-51366

102-41015

104-30663

106-20311

108- 09960

109- 99608 111-89257 11378905 115-68554 117-58202 119-47850 121-37499

I23"²7I47

125-16796

127- 06444

128- 96093 130-85741

132-75389

134-65038

136-54686

I38-44335

140-33983

75    142-23631

76    144-13280

77    146-02928

78    I47-92577

79    149-82225.

80    151-71874

81    153-61522

82    155-51x70

83    157-40819

84    I59-30467

85    161-20116

86    163-09764

87    164-99413

88    166-89061 168-78709

90    170-68358

91    172-58006

92    I74-47655

93    I76-37303

94    178-26951

95    180-16600

96    182-06248

97    183-95897

98    185-85545

99    18775194

100    189-64842

101    191-54490

102    193.44139

103    I95-33787

104    197-23436

105    199-13084

106    201-02733

107    202-92381

108    204-82029

109    206-71678

110    208-61326

111    210-50975

112

113

114

115

116

117

118

iï₉

120

121

122

123

124

I25

89

126

127

128

129

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

212-40623

2I4-3027¹

2i6-i99²°

218- 09568

219- 99217 221-88865 223-78514 225-68162 227-57810

229-47459

231-37107

233-26756

235.16404

237- 06052

238- 95701 240-85349 242-74998 244-64646 246-54295 248-43943

²5°'3359I

252-23240

254-12888

256- 02537

257- 92185 259-81834 261-71482 263-61130 265'5°779 267-40427 269-30076 271-19724

²73'⁰937²

274-99021

276-88669

27878318

280-67966

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

282-57615

284-47263

286-36911

288-26560

290-16208

292- 05857

²93- 95505 295-85I54 297-74802 299-64450 301-54099 303-43747 3⁰5-33396 307-23044 309-12692

311- 02341

312- 91989 314-81638 316-71286 318-60935 320-50583 322-40231 324-29880 326-19528

328- 09177

329- 98825 331-88473 333-78122 335-67770 337-574I9 339-47067 341-367x6

343-26364

345-16012

34705661

348-95309

350-84958

Klftr.

Meter

Klftr.

Meter

Klftr.

Meter

Klftr.

Meter

Klftr.

Meter

186

187

188

35274606

354-64255

356'539°3

>H M H OO

’-i O vO

358-43551 J 192 364-12497 360-33200 i 193 ! 366-02145 362-22848 J 194 ! 367-91793

195    369-81442

196    J 371-71090

197    : 373-60739

198

199

200

375-50387

377-40036

379-29684

VI. Meilen in Kilometer.

Meilen

Kilometer

Meilen

Kilometer

Meilen

Kilometer

^ Kilometer

Meilen

Kilometer

0-94824

1- 89648

2- 84473

3- 79297

4- 74121

5- 68945 663769 7-58594

15-17187

22-75781

30-34375

37-92968

45-51562

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

53-10156

60-68749

68-27343

75-85937

83-44530

91-03124

98-61718

106-20311

113-78905

121-37499

128-96093

136-54686

144-13280

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

15171874

159-30467

166-89061

174-47655

182-06248

189-64842

197-23436

204-82029

212-40623

219-99217

227-57810

235-16404

242-74998

33    250-33591

34    257-92185

35    265-50779

36    273-09372

37    280-67966

38    288-26560

39    295-85153

40    303-43747

41    311-02341

42    318-60935

43    326-19528

44    333-78I22

45    341-36716

46

47

48

49

50

60

70

80

90

100

34895309

356-53903

364-12497

371-71090

379-28684

455-I562I

53I-OI558

606-87494

68273431

758-59368

VII. Quadratlinien in Quadratmillimeter.

00 covj    u    Q.-L.

Quadrat

millimeter

Q.-L.

Quadrat

millimeter

Q.-L.

Quadrat

millimeter

Q.-L.

Quadrat

millimeter

Q.-L.

Quadrat

millimeter

1- 2045

2- 4090

3- 6I35

4- 8180 9-6361

I4-454I

19-2722

24-0902

28-9083

33-7263

38-5443

43-3624

48-1804

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

52-9985

57-8166

62-6346

67-4527

72-2707 77-0887 81-9068 86-7248 91-5429 . 96-3608 101-1789 105-9969 110-8150

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

II5-6330

120-4510

125-2691

130-0871

I34-9052

139-7232

I44-54I3

149-3593

I54-I773

I58-9954

163-8134

168-6314

I73-4495

37    I 178-2685

38    183-0856

39    187-9036

40    192-7217

I67-5397

42    202-3578

43    207-1758

44    211-9938

45    216-8119

46    221-6299 226-4480

48    231-2660

49    236-0840

41

47

50

51

52

53

54

55

60

70

80

90

100

240-9021

245-7201

250-5382

255-3562

260-1742

264-9923

289-0825

337-2629

385-4433

433-6238

481-8042

VIII. Quadratzoli in Quadratcentimeter.

Quadrat-

centimeter

Q.-Z.

Quadrat-

centimeter

Q.-z.

Quadrat-

centimeter

Q.-Z.

Quadrat-

centimeter

Q.-Z.

Quadrat-

centimeter

0-43362

0-86725

1-30087

Vł i I-73450

⁵/l6 !    2-16812

³/₄ I 2-60X74

”/[6    3-03537

¹ */j    3-46899

⁹/l6    3-90262

⁵/s    4-33624    ¹³/l6

4-76987 I ⁷/s

³/l    5-20349    ¹⁵/l6

U/

,'⁶

5- 637II 607074

6- 50436

Q.-z.

Quadrat-

centimeter

Q.-Z.

Quadrat-

centimeter

•z--ö

Quadrat-

centimeter

Q,-z.

Quadrat-

centimeter

Q.-Z.

Quadrat-

centimeter

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

6-93799

I3-87597

20-81396

27-75I95

34-68993

41-62792

4856591

55-50389

62-44188

69-37987

76-3I785

83-25584

90-19383

9713181

10406982

111-00779

H7-94578

124-88376

131-82175

I38-75974

145-69772

I52-6357¹

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

I59-57370

166-51168

i73'44967

18038766

187-32564

19426363

201-20162

208-13960

2I5-07759

222-01558

228-95357

235-89I55

242-82954

249-76752

256-70551

26364350

270-58148

277-5I947

284-45746

29I-39545

298-33343

305-27142

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

58

59

60

61

62

63

64

65

66

312-20941

319-14739

326-08538

330-02337

339-96I35

346-89934

353-83733

360-77531

367-71330

374-65129

381-58927

388-52726

395-46525

402-40323

409-34122

416-27921

423-21719

430-15518

437-09317

444-03116

450-96914

457-907I3

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

8l

82

83

84

85

86

87

464-84512

471-78310

478-72109

485-65908

492-59706

499-53505 506-47304 513-41102 520-34901 527-28700 534-22498 541-16297 548-10096 555-03894 56197693 568-91492 575-85290 58279089 589-72888 596-66686 603-60485 610-54284 I

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

IIO

120

130

140

150

160

170

180

190

200

617-48083

624-41881

631-35680

638-29479

645-23277

652-17076

65910875

666-04673

672-98472

679-92271

686-86069

693-79868

763-17855

832-55842

901-93828

971-31815

104069802

1110-07789

Ü79-4577⁶

1248-83763

1318-21749

I387-59736

IX. Quadratfuss in Quadratmeter.

Q.-F.

Quadrat

meter

Quadrat

meter

Q.-F.

Quadrat

meter

Q.-F.

Quadrat

meter

Q.-F.

Quadrat

meter

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

009991 0-19981 0-29972 0-39963 0-49953 0-59944 069935 079926 0-89916 0-99907 1 09898 119888 1-29879 1-39870 1-49860 I-5985I 1-69842 I-79833 189823

1- 99814

2- 09805 219795 2-29786 2-39777 249767 2-59758 2-69749

2-79740

2-89730

2- 99721

3- 09712 3-19702 3-29693 3'39684 3-49674 3-59665 3-69656 3-79647

3-89637

3- 99628

4- 09619 4-19609 429600 4-39591 4-49581 4-59572

4-69563

4-79554

4-89544

4- 99535

5- 09526

5-195x6

5-29507

5 39498

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

67

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

!'■ 80

81

5-49488

5-59479

5-69470

5-79461

5-8945I

5- 99442

6- 09433 6-19423 6-29414 6-39405 6-49396 6-59386 6-69377 6-79368 6-89358

6- 99349

7- 09340 7-I9330 7-29321 7-393I2 7-49302

7-59293

7-69284

7-79275

7-89265

7- 99256

8- 09247

82

83

84

85

87

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

: 102 !03 104

I05

106

I07

108

8-19237

8-29228

8-39219

8-49210

8-59200

8-69191

8-79182

8-89172

8- 99163

9- 09154 9-19144

9- 29I35 9-39126 9-49116 9-59107 9-69098 9-79089 9-89079 9-99070

10-09061

10- 19051 10-29042 10-39033 10-49024 10-59014 10-69005 10-78996

109

HO

III

112

II3

II4

II5

Il6

II₇

Il8

II9

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

140

150

10-88986

10- 98977

11- 0^968 11-18958 11-28949 11-38940 11-48931 11-58921 11-68912 11-78903 11-88893

11- 98884

12- 08875 12-18865 12-28856 12-38847 12-48837 12-58828 12-68819 1278810 12-88800 12-98791 1398698 1498605

X. Quadratklafter in Quadratmeter.

Q-K.

Quadrat

meter

Quadrat

meter

^ j Quadratmeter

V16 j 0-22479 Vs 0-44958 ³/l6 ! 0-67437 O89916 Vie 1-12395 ³/s    I-34874

7ie 1-57354 Va I-79833 2-02312 2-24791 2-47270

2-69749

2-92228

V₄

7,6

7s

V,

74

¹³/t6

7s 3-14707

¹⁵/l6    3-37I86

3-59665 7I933O IO78995

14-38661 17-98326

21-57991

25-17656 : 28-77321 32-36986 35-96652

39-56317 43-15982

kü COM C\Ln -P» C/o to m

O h (4 M M M

I 46-75647

50-353I2

53-94977

57-54642

61-14308

64-73973

68-33638

7I-93303

75-52968

79'¹²633

82-72299

86-31964

89-91629

93-51294

97io959

10070624

104-30290

107-89955

111-49620

115-09285

118-68950

122-28615

125-88280

129-47946

133-07611

136-67276

140-26941

143-86606

147-46271

I5I-05937

154-65602

158-25267

161-84932

I65-44597

169-04262

172-63927

i76‘23592

179-83258

183-42923

187-02588

19062253

194-21918

197-81584

201-41249

205-00914

208-60579

212-22024

215-79909

219-39575

222-99240

226-58905

230-18570

233-78235

237-37900

q.-k.

Quadrat

meter

240-97565

244-5723I

248-16896

251-76561

255-36226

258-95891

262-55556

266-15222

269-74887

273-34552

276-94217

280*53882

284-13547

287-73213

291-32878

294-92543

298-52208

302-11873

305-71538

309-31203

312-90869

316-50534

320-10199

323-69864

327-29529

33089194

334-48860

Q.-K.

Quadrat

meter

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

HO

120

130

I40

150

160

170

l8o

338-08525

341-68190

345-27855

348-87520

352-47185

35606850

359-66516

363-26181

366-85846

370-45511

374-05176

377-64841

381-24507

384-84172

388-43837

392-03502

395-63167

431-59819

467-56470

503-53122

539-49773

575-46425

611-43077

647-39728

XI.

in Hektare.

Hektare

joch

Hektare

Joch

Hektare

Joch

Hektare

bO VH

rO rt-M M

COM On OnLtx <-n-|^4^OJ*0t0MwOqqOOOO

IIII itiü llll Ulf III

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

! 27 28

29

30

P 31

32

34

8- 63197

9- 20743 9-78289

1035836

10- 93382

11- 50929

12- 08475

12- 66022

13- 23568

13- 81114

14- 38661

14- 96207

15- 53754

16- 11300

16- 68847

17- 26393

17- 83940

18- 41486

18- 99032

19- 56579

joch

Hektare

43- I5983 4373529

44- 31076

44- 88622

45- 46169 4603715

46- 61261

47- 18808

47- 76354 4833901

48- 91447 4948994 5006540 5064086

51- 21633

5179179

52- 36726

52- 94272

53- 5I8I9

5409365

Joch

Hektare

Joch

Hektare

Joch

Hektare

Joch

Hektare

Joch

Hektare

oc; <54*66912

96    55-24458

97    55-82004

98    56-39551

99    56-97097

100    57-54644

W M M W

OOOO

105

106

i72"6393i    900

230-18575 1000

287-73219

345-27862

402-82506

460-37150

517-91794

575'46437

XII. Cubiklinien in Cubikmillimeter.

Cubik

linien

B o

rs*

Cubik-

linien

Cubik-

millimeter

Cubik-

linien

Cubik-

millimeter

Cubik-

linien

Cubik- é § Cubik-millimeter 's .5 millimeter

CO CO C4 00 CO

c\tsi -P- OJ U w

1- 32195

2- 64390

3- 96585

5- 28780

6- 60975

7- 93170

9-25365

10-57560

2I-I$I20

31-72681

42-3024I

52-87801

63-45364

7    74-02921

8    84-60481

9    95-18042

10    10575602

11    116-33162

12    126-90722

13    137-48282

14    148-05843

15    158-63403

16    169-20963

17    I79-78523

18    190-36083

19    200-93643

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

2II-5I203

222-08764

232-66324

243-23884

353-8X444

264-39004

274-96565

285-54125

296-11685

306-69245

3I7-26805

327-84365

338-41926

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

454-75087

465-32648

475-90208

486-47768

497-05328

507-62888

518-20449

528-78009

634-53610

740-29212

846-04814

951-80416

io57"56oi8

XIII. Cubikzoll in Cubikcentimeter.

Cubik-

zoll

Cubik-

centimeter

Cubik-

zoll

Cubik-

centimeter

Cubik-

zoll

Cubik-

centimeter

Cubik

zoll

Cubik-

centimeter

Cubik-

zoll

Cubik-

centimeter

78

³/8

⁵/ 8

³/4

78

2-28434

4-56868

6-85302

9-I3736

11-42170

13-70605

15-99039

18-27473

36-54945

54-82418

73-09891

9I-37363

109-64836

10

II

12

13

14

15

l6

17

18

19

127-92309

146-19781

164-47254

182-74727

201-02199

219-29672

²37"57I45

255-84617

274-12090

292-39563

310-67035

328-94508

347-21981

365-49453

383-76926

402-04399

420-31971

438-59344

456-86817

475-14289

493-41762

5II-69235

529-96707

548-24180

566-51653

584'79I25

33    603-06598

34    621-34071

35    639-61543

36    657-89016

37    676-16489

38    694-43961

39    712-71434

40    730-98907

41    .749-26379

42    767-53852

43    785-81325

44    804-08797

45    1 822-36270

46

47

48

49

50

60

70

80

90

100

141-63743

158-91215

177-18688

195-46161

913-73633

1096-48360

1279-23086

1461-97813

1644-72540

1827-47266

XIV. Cubikfuss in Cubikmeter.

Cubik

fuss

Cubikmeter

Cubik-

fuss

Cubikmeter

Cubik-

fuss

Cubikmeter

Cubik

fuss

Cubikmeter

Cubik

fuss

Cubikmeter

»-1 d CO IO ^    ■ 1—i    i_k

CC O) it* Ca IO CO |U co'co

H « «if- 10^0 0.00 ON

com Q\Ln    W h o

0-00395

000526

000789

0-01053

001579

0-02105

002368

002632

002763

0-03158

0-06316

0-09474

0-12631

015789

018947

0-22105

0-25263

0-28421

031579

0-34737

0-37894

0-41052

0-44210

047368

050526

053684

0-56842

0-59999

063157

0-66315

0-69478

072631

0-75789

0-78947

082105

0-85262

0-88420

0-91578

094736

0-97894

1-01052

1-04210

1-07367

1-10525

1-13683

1-16841

I"I9999

I-23I57

1-26315

1-29473

1-32630

1-35788

1-38946

1-42104

1-45262

1-48420

1-51578

1-54736

1-57893

I-ÓI05I

1-64209

1-67367

1-70525

173683

1-76841

1-79998

1-83156

1-86314

1-89472

192630

1-95788

1- 98946

2- 02104 2-052ÓI

2-08419

2-11577

2-14735

2-17893

2-2I05I

2-24209

2-27366

2-30524

2-33682

2-36840

2-39998

2-43I56

2-46314

2-49472

2-52629

2-55787

2-58945

2-62103

2-65261

2-68419

2-7I577

274735

2-77892

2-81050

2-84208

2-87366

2-90524

2-93682

2-96840

2- 99997

3- 03I55

306313

3'°947¹

3-12629

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

HO

III

112

n3

114

115

116

117

118

119

120

130

140

150

3-I5787

3-18945

3-22103

3-25260

3-28418

3-3I576

3-34734

3-37892

3-41050

3-44208

3-47366

3-50523

3-5368I

3-56839

3-59997

3-63I55

3-66313

3-69471

3- 72628 375786 378944

4- 10523 4-42101 4-73680

XV. Cubikklafter in Cubikmeter.

Cubik

klafter

'S

et

Cubik

klafter

Cubikmeter

Cubik

klafter

Cubikmeter

Cubik

klafter

Cubikmeter

Cubik

klafter

Cubikmeter

0-85262

1-13683

1- 70525

2- 27367

341050

4- 54733

5- 11675

5-68416

5- 96837

6- 82099 1364199 20-46298 27-28398 34-10497 40-92597 47'74696 5456795 6138895 6820994

^5 n iftri "7J ^WHUHOOt)» OO'CI

! ®    OOJ OlOW OlvO HUlvO 10 Ol cc H Ui

H’äS s « «• s> £3 SS £ $ £ iS 5

4- CH cn OnM ^4 covOO O O m h iß Ji S ^

204-62983

211-45082

218-27182

225-09281

231-91381

238-73480

245-5558o

252-37679

259-I9778

266-01878

272-83977

279-66077

286-48176

293-30276

30012375

306-94474

3I3-76574

320-58673

327-40773

334-22872 341-04972 347-87071 354-69170 ! 361-51270 368-33369

375-15469

381-97568

388-79667

395-6176 7

402-43866

409-25966

416-08065

422-90165

429-72264

436-54364

443-36463

45018562

457-00662

463-82761

470-64861

477-46960

484-29060

491-11159

49793258

504-75358

511-57457

518-39557

525-21656

532-03756

538-85855

545-67954

552-50054

559-32I53

566-14253

572-96352

579-78452

586-60551

Cubik-

klafter

Cubikmeter

87    593-42650

88    600-24750

89    607.06849

90    613-88949

91    620-71048

92    627-53148

93    634-35247

94    641-17346

h h h    Cubik-

S 2 8 £ 'êiS    klafter

Cubikmeter

Cubik-

klafter

Cubikmeter

Cubik-

klafter

Cubikmeter

Cubik-

klafter

Cubikmeter

647-99446

654-8I545

661-63645

668-45744

675-27844

682-09943

688-92042

69574142

H. l-t M

000

io6

107

108

109

no

70256241 hi 757-13037 709-38341    112    763-95136

716-20440    113    770-77236

723-02540    114    777-59335

729-84639    115    784-41434

736-66738    116    791-23534

743-48838    117    798-05633

750-30937    118    804-87733

119

120

130

140

150

811-69832

818-51932

886-72926

954-93920

1023-14914

XVI. Millimeter in Linien.

Milli

meter

Linien

Milli

meter

Linien

Milli

meter

Linien

Milli

meter

Limen

Milli

meter

Linien

vO 00M    -fi OJ W w

O m d ro COCO r^OO Cb O

MMMMMMMMMM d

0-4556 0-9112 - 1*3667

1- 8223

2- 2.779

2- 7335

3- 1.891

3- 6446

4- 1002

4- 5558 •

5- 0114

5- 4670 '5-9225

6- 3.781

6- 8.337

7- 2893 '7-7449

8- 2004 8-6.560 91116

21    ;    9-5672

22    10-0228

23.    10-4783

24    10-9339

25    11-3895

26    11-8451

27    12-3007-

28    127562

29    13-2118

30    13-6674

31,    14-1230

32    14-5786

33    15-0341

34    .I5-4897

35    I5-9453

36    16-4009

37    16-8565

38    17-3120.

39    177676

40    18-2232

41

42

43.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

18- 6788

19- I344

19- 5899

20- 0455 , 20-5011

20-9567 21,-4122 -•2.1.-8678 22.3234 . 22-7790 ' •23-2346

23- 6902 ¹

^4-1457

24- 6013

25- 0569 ¹

²5'5I23

25- 9681

26- 4236

26- 8792

27- 3348

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

7‘»

80

27- 7904

28- 2459 287015

29- 1571

29-6127 300683 .30-5238 30 9794 ■

3I-4350 •

31- 8906

32- 3462 ;

32- 8018

33- 2573 .

33- 7129

34- 1685

34- 6241

35- 0797 35-5352 35-9908 364464

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

36- 9020

37- 3575

37- 8131

38- 2687

38- 7243

39- I799

39.6354

40- 0910

40- 5466

41- 0022

4I-4578

41- 9I33

42- 3689

42- 8245

43- 2801

43- 7357

44- 1912

44- 6468 45:1024

45- 558o

XVII. Centimeter in Zoll.

Centi

meter

Zoll

Centi

meter

Zoll

Centi

meter

Zoll

Centi

meter

• Zoll

Centi

meter

Zoll

MMMMM 4* OJ D M O

0-3796

.0-7593

1-1389

1-5186

1- 8982

2- 2779

2- 6575

3- 0372

34168

3- 7965

4- 1761 4-5558

4- 9354

5- 3I5I

5- 6947

6- 0744 6-4540

6- 8337

7- 2133

7-5930

7- 9726

8- 3523

8- 7319

9- 1116 9-4912 9-8709

10-2505

10-6302

o o w d ro »-Öko r^oo Ob o h d

11-0098

.II-3895

11- 7691

12- 1488 .12-5284

12- 9081

13- 2877

13- 6674

14- 0470 14-4267

14- 8063

15- 1860 15-5656 I5-9453

43    16-3249

44    16-7046

45    17-0842

46    17-4639

47    I7-8435

48    18-2232

49    18-6028

50    189825

51    19-3621

52    197418

53    20-1214

54    20-5011

55    20-8807

56    j 21-2604

t>* 00 Cb O m d    t^OO Ob O

LO CT) U-JCO O'O'O'O'O'O'O'OO

21- 6400

22- 0197 22-3993

22- 7790

23- 1586

23-5383

23- 9179

24- 2976

24- 6772

25- 0569

25-4365

25- 8162

26- 1958 26-5755

Centi-

meter

Zoll

Centi-

meter

Zoll

Centi-

meter

Zoll

Centi-

meter

Zoll

Zenti

meter

Zoll

26- 9551

27- 3348

27- 7144

28- 0941 28-4737 28-8534

83

77    29-2330

78    29-6127

79    ! 29-9923

80    30-3720

81    30-7516

82    31*1313 j 88

84

85

M.

87

33-4092 h 94

33- 7888

34- 1685

34-5481 II 97

34- 9278 [: 98

35- 3074 [j 90

35-6871    ||    IOO    ;

95 Il 96

36-0668

36-4464

36- 8260

37- 2057 37-5853 37-9650

XVIII. Meter in Fuss.

Meter

Fuss

Meter

Fuss

Meter

1- uss

Meter

i uss

Meter

Fuss

vo CCVI C\Ln 4 00 to H

SS-SS-SS SS'S'S-SS SU} SSSSKSS-SStS KÜSSKSS

3-1637

6*3275

9-4912 12-6550 15-8187 18 9825 22-1462 25-3100 28-4737

31-6375

34-8012

37-9650

41-1287

44-2925

47-4562

50-6200

53-7837

56-9475

60-1112

63-2750

66-4387

69-6025

72-7662

75-9300

79-0937

82-2575

85-4212

88-5850

917487

94-9125

980762

101-2400

104-4037

107-5675

110-7312

113-8950

117-0587

120-2225

123-3862

126-5500

41    129-7137

42    132-8775

43    1360412

44    139-2049

45    142-3687

46    I45-5324

47    148 6962

48    X518599

49    I55-0237

50    158-1874

51    161-3512

52    164-5149

53    167-6787

54    170*8424

55    174-0062

56    177-1699

57    180-3337

58    183-4974

59    186*6612

60    189-8249

61    192-9887

62    196*1524

63    199-3162

64    202-4799

65    205-6437

66    208*8074

67    211-9712

68    215-1349

69    218-2987

70    221-4624

71    224-6262

72    227-7900

73    230-9537

74    234-1174

75    237-2812

76    240-4449

77    243-6087

78    2467724

79    249-9362

80    253-0999

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

105

107

108

109

110

III

112

II3

II4

II5

Il6

II7

Il8

II9

120

256-2637

259-4274

2625212

2657549

268-9186 272-0824 275-2461 278-4099 281-5736 284-7374 287-9011 291*0649 294-2286 297-3924 300*5561

303-7199

306.8836

3100474

313-2111

316-3749

319-5386

322-7024

325-8661

329-0299

332-1936

335-3574

338-5211 341-6849 344*8486 348-0124 351*1761 354-3399 357-5036 360-6674 363-8311 3669949 370-I586 373-3224 376 4861 379-6499

122

123

124

125

vo t^co

ONO

0*1 Ui Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ln OCVJ C\Ln

ON O

382-8136 385-9774 389-1411 392-3048 395-4686 398 6323 4017961 404-9598 408-1236 411-2873 414-4511 417 6148 420 7786

423-9423

427-1061

4302698

433 4336

436 5973

4397611

442-9248

4460886

449-2523

452-4161

455-5798

4587436

461-9073

465-0711

468-2348

471-3986

474-5623

4777261

480-8898

484-0536

487-2173

490-3811

493-5448

4967086

499-8723

503-0361

506-1998 i

161    5093636

162    5I2-5273

163    5I5-I9II

164    518-8548

165    522-OI86

166    525-1823

167    528-3461

168    531-5098

169    534*6736

170    537-8373

171    54I-001I

172    544-1648

173    547-3286

174    550-4923

175    553-6560

17 6    556-8198

177    559-9835

178    563-I473

179    566-3110

180    569-4748

181    572-6385

182    575-8023

183    578-9600

184    582-1298

185    585-2935

588-4573 187    591-6211

5947848

189    597*9485

190    601-1123

191    604-2760

192    607-4398

193    6106035

194    6137673

195    616-9310

196    6200948

197    623-2585

198    6264223

199    6295860

200    632-7498

186

188

XIX. Meter in Elle.

Meter

Elle

Meter

Elle

Meter

Elle

Meter

Elle

Meter

Elle

10

xi

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1- 2861

2- 5722

3- 8582

5- I443

6- 4304 77165

9-0025

10- 2886

11- 5747

12- 86o8 14-1468 i5'4329 16-7190 180051

19- 2912

20- 5772

21- 8633

23- 1494

24- 4355

257215

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

27- 0076

28- 2937

29- 5798

30- 8658

32- 1519

33- 438o

347241

360102

37- 2962

38- 5823

39- 8684

41- I54S

42- 4405

43- 7266 450127

46- 2988

47- 5848

48- 8709

50- 1570

51- 443I

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

52-7292

54- 0152

55- 30X3

56- 5874

57- 8735

59- 1595

60- 4456

61- 7317

63- 0178

64- 3038 65'5899 66-8760

68- 1621

69- 4482

70- 7342

72- 0203

73- 3064

74- 5925

75- 8785 77-1646

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

7''

80

78-4507

797368

810229

82- 3089

83- 5950

84- 8811

86- 1672

87- 4532

88- 7393

90- 0254

91- 3II5

92- 5975

93- 8836

95- 1697

96- 4558

977419

99-0279

100- 3140

101- ÓOOI

102- 8862

81

82

8.3

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM tOtOtOtOtOtOtOMMMMMMMMOOOOO CO-vJ CTh 4^ ^ to    o 50 00*^4    Lf i    4^    C/J    M    O    \0    00    0\Cn    4*

cf\có 0 "4 m    co g\lA ö    vi    4!    m    00    c\cJ    ö    *<i    4^    m

O WOJ4* C^^4    vO O MOJ^    CnM    00    o    H    U)    4»    Gl    VI

^4 Htn\0 WM    MU15O W    0\    O    CO    tO    C\    O    4^    CO    tO

*^4 C\Cn Ln 4* C*> tO tO M OvOvO CO ^4 Q\Ln Oi 4* to

XX. Meter in Klafter.

Meter

Klafter

Meter

Klafter

Meter

Klafter

Meter

Klafter

Meter

Klafter

VO CO ^4 C\Ln 4i CO to m

O M C* co Th m\0 ï>* co O o M D rf \-D\Q MMMMMMMt-HMMrinnnnnnn

K'§-2⁻S,Sft2S,'S,S'SS“ S ££■ S- 2    5. S S ° îî'g.S'

?»?“ S'f'Sf s    ss-s a??

O M m Cl 01 roro-t ^10 1-0 0 >0 t^t^COÔO Ôn O O m M ri ri roro^-

MMMMMMMMM

'S    ^ ^ ^ Q q w M    M m M

ś    3 "§£ Î § śtśi S! 1III ^ ffII

^'S SO    8 4 M 00 Or S"o 4 ^ *M 'oo tii CT\OJ O'Sfeêî'u

CO O^o'ä^'oN^n^Oj'to'M'oo' §0*5    ^ CT\    Ln Ln Ln Ln Ln

29-0010

29- 5283

30- 0556

30- 5829

31- 1102

31- 6375

32- 1648

32- 6921

33- 2194

33- 7467

34- 2739

34- 8012

35- 3285

35- 8558

36- 3831

36- 9104

37- 4377

37- 9650

38- 4923

39- 0196

39- 5469

40- 0742

40- 6014

41- 1287

41- 6560

42- 1833 42-7106

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

OOOOO

MMMMM

105

106

107

108

v-Q c® l^ 00    -<i to **4 ^ jct\ m ct\ lA^ ui vo-pivo-fi 0Ó0J 00 to fci

**4 O IO Lti 00 MW CWO M4isj O 10 Ori 00 o Cn> 00 H 4» VI 50 W Cn tO C\ OJ O ^4 -£* M \Q    0^1 -f* m OCCn tO \Q 4* m OOOn tO \Q

109

110

ni

112

ii3

ii4

TIS

ii6

117

118

119

MMMMM

tO tO tO tO IO

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

57- 4748

58- 0021

58- 5294

59- 0566

59- 5839

60- 1112

60- 6385

61- 1658

61- 6931

62- 2204

62- 7477

63- 2750

63- 8023

64- 3296

64- 8568

65- 3841

65- 9114

66- 4387

66- 9660

67- 4933

68- 0206

68- 5479

69- 0752

69- 6025

70- 1298 70-6571 7i'i843

Meter

Klafter

Meter

Klafter

Meter

Klafter

Meter

Klafter

Meter

Klafter

MMWMMWIHMHMI-IMIH W W W

OOM OsOi    W h OiO 00^1 Os

71- 7116

72- 2389

72- 7662

73- 2935

73- 8208

74- 348I

74- 8754

75- 4027

75- 9300

76- 4573

76- 9846

77- 5118

78- 0391

HMMMHMMMHMWMM

Cs OsCn VUnuunminvnounOs M o sc CC^l Os en 4s(ł) W h OsO

78- 5664

79- 0937

79- 6210

80- 1483

80- 6756

81- 2029

81- 7302

82- 2575

82- 7848

83- 3121

83- 8393

84- 3666

84-8939

85-4212

85- 9485

86- 4758

87- 0031

87- 5304

88- 0577

88- 5850

89- 1123

89- 6395

901668

90- 6941

91- 2214 91-7487

175

176

tN.

M ł-ł M

180

181

182

183

184

185

186

187

92-2760

92- 8033

93- 3059

93- 8579

94- 3852

94- 9125

95- 4398

95- 9670

96- 4943

97- 0216

97- 5489

98- 0762 986035

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

99-1308

99-6581

100-1854

100- 7127

101- 2400

101- 7673

102- 2945

102- 8218

103- 3491

103- 8764

104- 4037

104- 9310

105- 4583

XXI. Kilometer in

Meilen.

Kilo

meter

Meilen

Kilo

meter

Meilen

Kilo

meter

Meilen

Kilo

meter

Meilen

Kilo

meter

Meilen

vO OOVJ OSOi -f* Ul 10 H

»OtHWWMWWMMI-IW

O <0 OOVI OSCn -f. OJ w h o

0-1318

0-2636

0-3955

0-5273

0-6591

0-7909

0-9228

1-0546

1-1864

1-3182

1-4501

1-5819

I"7I37

1-8455

1- 9773

2- 1092 2-2410 2-3728 2-5046 2-6365

XXII.

a -a* o-SS 2"foś “ ŚS ŚŚSt-Ś SS'g'ä

-> sassä's.'ägssÄiiss'SS'a^SS

Sü_

B    ■&$&£££ tf;

§ --

’S vî^?    0\ Cs Os CT» qf\ 0\ Ol (WnWŁncnu.

Z SDiSS KS J?8te<8 SSSSSg

8-0412

8:I730

8-3048

8-4367

8-5685

8-7003

8-8321

8- 9640

9- 0958 9-2276

9‘3594

9-4912

9-6231

97549

9-8867

10-0185

10-1504

10-2822

10-4140

10-5458

xoo

10-6776

10-8095

10- 9413

11- 0731 11-2049 11-3368 11-4686 ii-óooi 11-7322 11-8641

11- 9959

12- 1277 12-2595 12-3914 12-5232 12-6550 12-7868

12- 9186

13- 0505

13-1823

Quadratlinien.

Quadr.

millim.

Quadrat

linien

Quadr.-

millim.

Quadrat-linien

Quadr.-

millim.

Quadrat

linien

Quadrat

linien

'd

d

Quadrat

linien

vO COvj OsCn -P» Oo 10 h

0-2076

0-4151

0-6227

0-8302

1-0378

1-2453

I-4529

1-6604

1-8680

2-0755

2-2831

10

11

28    5-8115

60190 62266

19    3 9435

26    j 5-3964    I!    35    7-2644

5- 6039    36 j 74719

31    j 6-4341

32    6-6417

6- 8492

7- 0568

37    76795

38    7-8870

39    80946

40    8-3021

41    8-5097

42    8-7172

43    8-9248

44    9" r3²3

45    I 9-3399

Quadr.-

millinï.

Cf

'S S

a Ä

Quadr.-

millim.

1 8

II

Quadr.-

millim.

n-M

Quadr.-

millim.

Quadrat

linien

Quadr.-

millim.

Quadrat

linien

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

9-5474

9-7550

9-9625

10-1701

10-3776

10- 5852 107928

11- 0003 11-2079 II-4I54 11-6230

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

11- 8305

12- 0381 12-2456 I2-4532 12-6607

12- 8683

13- 0758 13-2834 13-4909 13-6985 13-9061

68

69

70

72

73

74

75

76

77

78

14-1136

14-3212

14-5287

14-7363

14- 9438

15- 1514 15-3589 15-5665 15-7740

, 15-9816 161891

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

16-3967

16-6042

16- 8ll8

17- 0193 17-2269 I7-4345 17-6420

17- 8496

18- 0571 18-2647 18-4722

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

18- 6798' - 18-8873

19- 0949 19:3024 19-5100

197175

19- 9251 201326

20- 3402 20-5477 20.7553

XXIII. Quadratcentimeter in Quadratzoll.

•a .§    Quadrat-

* ' zoll

II

■d .5 Quadrat-

11 -11

-ö J Quadrat-" zoll

II

Quadr.-

centim.

Quadrat

zoll

Quadr.-

centim.

Quadrat

zoll

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0-1441

0-2883

o-4324

0-5765

0-7207

08648

1-0089

I-I53I

1-2972

I-44I3

I-5855

17296

1- 8737

2- 0179 2-1620 2"2o6l 2-3503

2-4944

2-6385

2-8827

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

3-0268

3-1709

3-3I5I

3-4592

36033

3-7475

3- 8916

4- 0358 4-1799 4-3240 4-4682 4-6123 4-7564

4- 9006

5'0447

5- 1889 5-3330 5-477r 5-6212 5-7654

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

5- 9095

6- 0536 6-1978 6-34I9 6-4860 66302 6-7743

6- 9x84

7- 0626 7-2067 7-3508 7-4950 7-6391 7-7832

7- 9274

8- 0715 8-2156 8-3600 8-5039 8-6480

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

8-7922

8- 0363

9- 0804 9-2246 9-3687 9-5128 9-6570 9-8011

9- 9452 100894 10-2335 10-3776 10-5218 10-6659

10- 8ioo

10- 9542

11- 0983 11-2425 11-3866 ir-5307

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

11-6749

118190

11- 9631

12- 1073 12-2514 12-3955 12-5396 12-6840 12-8279

12- 9721

13- 1162 13-2603

I3"4°45

13-5486

13-6927

13-8369

13- 9810

14- 1251 14-2693 I4-4I34

XXIV. Quadratmeter in

Quadratfass.

Quadr.-

meter

Quadrat-

fuss

Quadr.-

meter

Quadrat-fuss

Quadr.-

meter

Quadrat -fuss

Quadr.-

meter

c¹ £

in P-in *-t

7-

Quadr.-

meter

Quadrat-

fuss

1    10-0093

2    200186

3    30-0279

4    40-0372

5    50-0465

6    600559

7    700652

8    80-0745

9    90-0838

10    100-0931

11

110-1024

12    120-1117

13    130-1210

14    140-1303

15    1501396

16    160-1490

17    170-1583

18    ; 180-1676

19    j I9OI769

20    j 200-I862

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

210-1955

220-2048

230-2I42

240-2234

250-2327

260-2420

270-2513

280-2606

290-2699

300-2793

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

410-3817

420-3910

430-4003

440-4096

4504189

460-4282

470-4375

480-4468

490-4561

500-4655

Quadr.-

meter

Quadrat-

fuss

Quadr.-

meter

Quadrat-

fuss

Quadr.-

raeter

Quadrat-

fuss

Quadr.-

meter

Quadrat-

fuss

Quadr,-

meter

Quadrat-

fuss

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

510-4748

520-4841

530-4934

540-5027

550'5i20

560-5213

570'5306

580-5399

590-5492

600-5585

61    610-5678

62    620-5771

63    630-5864

64    6405957

65    650-6050

66    660-6143

67    670-6236

68    6806329

69    690-6422

70    700-6517

710-6610 720-6703 730-6796 740-6889 750-6982 760-7075 770-7168 780-7261

79⁰7354

800-7448

XXV.

in

& 'o \!o 00*5?    °° 00 00

9108472

920-8565

930-8658

940-8751

950-8844

960-8937

970-9030

980-9123

990-9216

1000-931

Quadr.-

meter

Quadrat

klafter

Quadr.-

meter

Quadrat

klafter

Quadr.-

meter

Quadrat

klafter

Quadr.-

meter

Quadrat

klafter

Quadr.-

meter

Quadrat

klafter

H Ci fO LOkO t>*CO Cs

0-2780

0-556I

0-8341

I-II2I

1-3902

1-6682

1- 9463

2- 2243 2-5023

2- 7804

3- 0584 3-3364 3-6I45

3- 8925

4- I705 4-4486

4- 7266

5- 0046 5-2827 5-5607

5- 8388 60168

6- 3948 6-6729

6- 9509 72289

7- 5070 77850

8- 0630 8-3411 8-6191

8- 8972

9- I752 9-4532 9-73I3

10-0093 10-2873 !o-5654 108434 111214 i

41

42

43

44

45

m C4 ro rf irj 00 00 00 GO CO

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

<>(>

67

os

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

11-3995 11-6775

11- 9555

12- 2336 12-5116

12- 7897

13- 0677 I3-3457 13-6238

13- 9018

14- 1798 I4-4579

14- 7359

15- 0140 15-2920 15-5700

15- 8481

16- 1261 16-4041 16-6822

16- 9602

17- 2382 17-5163

17- 7943

18- 0723 18-3504 18-6284

18- 9064

19- 1845 19-4625

19- 7406

20- 0186 20-2966 20-5747 il 114

20- 8527 il 115

21- 1307 II 116 21-4088

21-6868 II 118

21- 9648

22- 2429 il 120 i

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

III

112

ÏI3

ii 7

119

22-5209

22- 7990

23- 0770 23-3550 23-6331

23- 9111

24- 1891 24-4672

24- 7452

25- 0232

25-3013

25-5793

25- 8573

26- 1354

26-4134

26-6915

26- 9695

27- 2475 27-5256

27- 8036

28- 0816

28-3597

28-6377

28- 9157

29- 1938 29-4718

29- 7499

30- 0279 30-3059

30- 5840 308620

31- 1400 31-4181 31-6961

31- 9741 32*2522

32- 5302

32- 8082

33- 0863

33-3643 !

12 1

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

!39

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

33-6424

33- 9204

34- 1984

34-4765

34- 7545

35- 0325

35-3106

35- 5886 35-8666

36- 1447 36-4227 367008

36- 9788

37- 2568

37-5349

37- 8129

38- 0909 38-3690 386470

38- 9250

39- 2031 39-4811

39- 759I

40- 0372 40-3152

40- 5933 408713

41- 1493 41-4274 417054

41- 9835

42- 2615 42-5396

42- 8176

43'0956

43- 3737

43-65I7

43- 9297

44- 2078 44-4858

447638

45-0419

45-3I99

45-5980

45- 8760

46- I540 46-4321 46-7101

46- 9881

47- 2662 47-5442

47- 8222

48- 1003 48-3783 48-6563

48- 9344

49- 2124

49-4904

49- 7685

50- 0465 50-3246 50-6026

50- 8806

51- I587 5I-4367

5Ï-7I47

51- 9928

52- 2708 52-5488

52- 8269

53- 1049 537830 53-6610

53- 9390

54- 2171 54-495I

54- 773I

55- 05I2 553292 55-6073

XXVI. Hektare in Joch.

Hektar

Joch

Hektar

Joch

Hektar

Joch

Hektar

Joch

Hektar

Joch

H Ci    lOkO t^GO Ok

1-7377

3-4755

5- 2132

6- 9509

8-6886

10-4264

12- 1641

13- 9018 I5-6395 I7-3773

19- 1150

20- 8527 22-5905 24-3282 26-0659 278036 29-5414 31-2791 330168 34-7545

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

36-4923

38- 2300

39- 9677 41-7054 43-4432

45- 1809

46- 9186 48-6564 50-394I

52- 1318

53- 8695 55-6073

57-3450

59- 0827

60- 8204 62-5582 64-2959 66-0336 677714 69-5091

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

71- 2468

72- 9845 747223 76-4600

78- 1977

79- 9354 81-6732 83-4109

85- 1486

86- 8863 88-6241 90-3618

92- 0995

93- 8373 95-5750 97-3127 99-0504

100-7882

102-5259

104-2636

6i

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

106- 0013

107- 7391 109-4768 iix-2145 112-9523 114-6900 116-4277

118- 1654

119- 9032 121-6409 123-3786

125- 1163

126- 8541 128-5918

130-3295

132- 0673

133- 8050 I35-5427 137-2804 139-0182

8x

82

83

84

85

87

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Si 'er) co oo    o ^ ^ ^ ^ co M 00 i_n

^co m un

2. 1 Ï 1^ ^ "H ^ kO 00 Ok w rO LOkO GO o rO ^T* Tr ^ *-0 LO I/o 1-0 i/o 1/0 kO ’O 50 VO kO !>. !>. MMMMMMMMMMHHMMMI-iMMMMM

M bJ 50

U i ^4

O ts)

Cubikmillimeter in Cubiklinien.

Cubik-

millim.

Cubiklinien

Cubik-

millim.

Cubiklinien

Cubik-

millim.

Cubiklinien

Cubik-

millim.

Cubiklinien

Cubik-

millim.

Cubiklinien

10

il

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0-0946

0-1891

0-2837

0-3782

0-4728

0-5673

0-6619

0-7565

0-8510

09456

1-0401

I-I347

1-2292

1-3238

1-4184

1-5129

1-6075

1-7021

1-7966

1-8911

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1- 9857

2- 0803 2-1748 2-2694

2-3639

2-4585

2-553I

2-6476

2-7422

2-8367

2- 93I3

3- 0258 3-1204 3-2150 3-3095 3-4041

3-4986

3-5932

3-6878

37823

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

3-8768

3- 97I4

4- 0660 4-1605 4-255I 4-3497 4-4442 4-5388 4-6333 4-7279 4-8224

4- 9170

5- oii5 5-1061 5-2007 5'2952 5-3898 5-4843 5-5789 5-6734

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

5-7680

5-8626

5- 957I

6- 0517 6-1462 6-2408 6-3354 6-4299

6-5245

6-6190

6-7136

6'8o8i

6-9027

6- 9973

7- 0918 7-1864 7-2809

7-3755

74701

75646

81

82

83

84

85

86

87

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

ioo

7-6591

7-7537

7-8483

7- 9428

8- 0374

81319

8-2265

8-3211

8-4156

8-5102

8-6047

8-6993

8-7938

8-8884

8- 9830

9'0775

9- 1721 9-2666 93612 9-4557

¹

-893

0-893

0-893

i-ooo

0-893

o⁻8io

1-786

XXVIII. Cubikcentimeter in Cubikzoll.

Cubik-

centim.

Cubikzoll

Cubik-

centim.

Cubikzoll

Cubik-

centim.

Cubikzoll

Cubik-

centim.

Cubikzoll

Cubik-

centim.

Cubikzoll

O OCVJ C'.Oi OJ m

MMMMM

•£* Oj to m o

M M

G\<+ri

M M

CO CC

mmmmmmî

OOOOOOÖÖOÖÖÖÖÖÖÖOÖmm

2-2435

2-2983

2-3530

2-4077

2-4624

2-5171

2-5719

2-6266

2-6813

2-7360

2-7907

2-8455

2-9002

2- 9549

3- 0096 3-0643 3-1190 3-I738 3-2285 3-2832

3-3379

3-3927

3-4474

3-5021

3-5568

3-6116

3-6663

3-7210

37757

3-8304

3-8852

3-9399

3- 9946

4- 0493 4-1040 4-1588 4-2135 4-2682 4-3229 4-3776

IOO

4-4324

4-4871

4-54I8

4-5965

4-6512

4-7060

4-7607

4-8I54

4-8701

4-9248

4- 9796

5- 0343 5-0890 5-1437 5-1984 5-2532 5-3079 5-3626 5-4I73 5-4721

XXIX. Cubikmeter in Cubikfuss.

Cubik

meter

I Cubikfuss

Cubik

meter

Cubikfuss

Cubik

meter

CT|

Cubik

meter

Cubikfuss

Cubik

meter

Cubikfuss

31-6669 63-3338

95-0007

126-6676 I58-3345 190-0015 221-6684

253-3353 285-0022

10    j 316-6691

11    ! 348-3360

12    380-003

13    411-670

14    443-337

15    475-004

16    506-671

17    538-337

18    j 570-004

19    601-671

20    : 633-338

MMMMMMMMM

1298-343

1330-010

1361-677

1393-344

1425-011

1450-678

1488-345

1520-011

155167g

1583-346

1615-012

1646-679

1678-346

1710-013

1741-680

1773-347

1805-014 1836-681 1868-348 i 1900-015

1931-682

1963-348

I995'oi5

2026-682

2058-349

2090-016

2121-683

2153-350

2185-017

2216-684

2248-351

2280-018

2311-684

2343-35I

2375-018

2406-685

2438-352

2470-019 !! 2501-686 1 2533-353

2565-020

2596-687

2628-354

2660020

2691-687

2723-354

2755-021

2786-689

2818-355

2850-022

2881-689

29I3-356

2945-023

2976-690

3008-356

3040-023

3071-690

3I03-357

3I35'024

3166-691

XXX. Cubikmeter in Cubikklafter.

Cubik

meter

Cubik-

klafter

Cubik

meter

Cubik-

klafter

Cubik

meter

Cubik-

klafter

Cubik

meter

Cubik-

klafter

Cubik

meter

Cubik-

klafter

fWWWWWWWWWWMMNMDMMHMHHHhHHH

o vO OO^J    -p- OJ W M O VO 00<?\<-n -p. OJ to w O vO CO'-J ON<-n-P*

0-1466

0-2932

0-4398

05864

0-7330

0-8796

1-0262

1-1728

I-3I94

1-4661

1-6027

1-7593

1- 9059

2- 0525 2-1991 2-3457 2-4923 2-6389 27855

2- 9321

3- 0787

3-2253

3"37I9

3-5185

3-6651

3-8117

3- 9583

4- 1049 4-2515

4-3982

4-5448

4-6414

4-8380

4- 9846

5- 1312

5-2778

5-4244 5-57io • 5-7I76 5-8642

6-0108

6-1574

6-3040

6-4506

6-5972

6-0438

6- 8904

7- 0370 7-1836 7-3303 7-4769 7-6235 7-7701

7- 9167

8- 0633 8-2099

8-3565

8-5031

8-6497

8-7963

8- 9429

9- 0895 9-2361 9-3827 9’5²93 9'⁶759 9-8225 9-9691

10-1,157

10-2624

10-4090

10-5556

10-7022

10-8488

10- 9954

11- 1420 11-2886 11-4352 11-5818 11-7284

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

9¹

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

IIO

III

112

H3

H4

115

116

117

118

119

120

177393

17- 8859

18- 0325 18-1791

18-3257

18-4723

18-6189

187655

18- 9121

19- 0587 19-2053 I9-35I9 19-4985 19-6452 197918

19- 9384

20- 0850 20-2316 20-3782 20-5248 20-6714 20-8180

20- 9647

21- III2 2I-2578

21-4044

2I-55IO

21-6976

21-8442

21- 9908 22*1374

22- 284I

22-4307

22-5773

22-7239

22- 8705

23- 0171 23-1637 23-3103

23-4569

i6i

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

23-6035

237501

23- 8970

24- 0433 24-1899 24-3365 24-4831 24-6297 24-7763

24- 9230 250696

25- 2162 25-3628 25-5094 25 6560 25-8026

25- 9492

26- 0958 26-2424 26-3890 26-5356 26-6822 26-8289

26- 9754

27- 1220 27-2686 27-4753 27-5619 27-7085

27- 855I

28- 0017 28-1483 28-2949 28-4415 28-5881

287347

28- 8813

29- 0279 29-1745 29-3211

Hohlmaasse und Gewichte.

Eintheilung des Metersystems bei Hohlmaassen und Gewichten.

i Hektoliter

Hohlmaasse.

100 / = yi0 m³. — i Liter IO'O dm³.

10 dl

100 cl —

Gewichte.

i Tonne = 1000 Kilog. — 1 Metercentner — 100 Kilog. — 1 Kilog. — 100 dkgr — 1000 gr — 1 Gramm =10 dgr — 100 cgr — 1000 mgr.

1. „Futtermassel” in Liter.

Futter-

massel

Liter

Futter-

massel

Liter

P utter-massel

Liter

1* utter-massel

Liter

O 'O OOVJ O's Cn 4^ (o h

JOMMMMMMMMM O 40 CO VI    4. (jj w m

10- 5680

11- 5288

12- 0091 12-9699

14- 4110

15- 37I7

16- 3324

17- 2933

18- 2539

19- 2146

20- 1754

21- 1361

22- 0968 230576 24-0183

24- 9790

25- 9398

26- 9005

27- 8612

28- 8219

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

29- 7837

30- 7434

317041

32- 6649

33- 6256

34- 5863

35- 547¹

36- 5078

37- 4685

38- 4293

„Mühlmassel” in Liter.

Mühl

massel

Liter

Mühl

massel

Liter

Mühl

massel

Liter

Mühl

massel

Liter

Mühl

massel

Liter

vO 00VI OUI 4» C*> 10 H

3-8429

7-6859

11-5288

I5'37I7

19-2146

23-0576

26-9005

30-7434

34-5863

38-4293

42-2722

46-1151

49-9580

53-8010

57‘6439

61-4868

65-3297

69-1727

730156

76-8585

H M fOrf lOVO t^OO C\ O

00 U»

U H

•fiOJlWWWOJWOj OO CC V) OOn 4. CM

SS ‘SS Sï £ S 'S ï 'S é -feis &£ t S fi i

157-5600

161-4029

165-2458

169-0888

172-9317

176-7746 180-6175 184-4605 188-3034 192-1463 195-9892 199-8322 203-6751 207-5180 211-3609 215-2039 219-0468 222-8897 226-7326 230-5756

gs -äti -aa 2 2 -a 2 -3 s s-s as ss s s

ÜlilfÜItîfsSâfîtiâ

8i 311-2770

3,5'II99

318-9629

322-8058

326-6487

330-49I7

334-3346

338-X775

342-0204

345-8634

349-7063

353-5492

357-39²¹

361-2351

365-0780 I 368-9209

I 372-7638 ! 376-6068 I 380-4497 XOO I 384-2926

III. „Metzen” in Hektoliter.

Metzen

Hektoliter

Metzen

Hektoliter

Metzen

Hektoliter

Metzen

Hektoliter

Metzen

Hektoliter

SO OO^J OSUn OJ O M

0-6149

1-2297

1- 8446

2- 4595

3- 0743

3- 6892

4- 3041 4"9i89

5- 5338

6- 1487

6- 6736

7- 3784

7- 9933

8- 6082

9- 2230 9-8379

10- 4528

11- 0676

11- 6825

12- 2974

12- 9122

13- 5271

14- 1420

14- 7568

15- 37I7

15- 9866

16- 6014

17- 2163

17- 8312

18- 4460

19- 0609

19- 6758

20- 2906

20- 9055

21- 5204

22- 1353

22- 7501

23- 3650

23- 9799

24- 5947

££££££££

25-2096

25- 8245

26- 4393 28-0542

27- 6691

28- 2839 28 8988

29- 5137

30- 1285

307434

31- 3583

31- 973I

32- 5880

33- 2029

33- 8178

34- 4326

35- 0475

35- 6624

36- 2772

36- 8921

37- 5070

38- 1218

387367

39- 35I6

39- 9664

40- 5813

41- 1962

41- 8110

42- 4259

43- 0408

43- 6556

44- 2705

44.8854

45- 5002

46- 1151 467300

47- 3448 477597

48- 5746 .

497895

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

9²

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

HO

III

112

II3

II4

II5 '

Il6

II7

Il8

II9

120

49- 8043

50- 4192

51- 0341

51- 6489

52- 2638

52- 8787

53- 4935

54- 1084

547233

55- 338I

55- 9530

56- 5679

57- 1827 577976

587125

59-0273

59- 6422 602571

60- 8719

61- 4868-

62- 1017

62- 7166

63- 33I4

63- 9463

64- 5612

65- 1760

65- 7909

66- 4058 6^-9206

67- 6355

68- 2504

68- 8652

69- 4801

70- 0950

70- 7098

71- 3247

71- 9396

72- 5544

73- 1693 73-7842

121

122

123

124

125

I2Ö

127

128

W M M CO tO M O SO

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143 -

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

¹55

156

157

158

159

160

74- 399° 750139

75- 6288

76- 2437

76- 8585

77- 4734

78- 0883

78- 7031

79- 3180

79- 9329

80- 5477

81- 1626

81- 7775

82- 3923

83- 0072

83- 6221

84- 2369

84- 8518

85- 4667

86- 0815

86- 6964

87- 3113

87- 9262

88- 5410

89- 1559

89- 7708

90- 3856

91- 0005

91- 6154

92- 2302

92- 8451

93- 4600

94- 0748

94- 6897

95- 3046

95"9I94

96- 5343

97"i49²

97- 7640

98- 3789

161

165

166

167

168

Ln w to M o vo

176

177

178

179

180

I8l

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

I92

J93

194

195

196

197

198

199

200

98-9938

99'6o86

100- 2235 1008384

101- 4533

102- 0681

102- 6830

103- 2979

103- 9127

104- 5276

105- 1425

1057573

106- 3722

106- 9871

107- 6019

108- 2168

108- 8317

109- 4465

110- 0614

110- 6763

111- 2911

111- 9060

112- 5209

113- I357

113- 7506

114- 3655

114- 9804

115- 5952

I i6"2IOI

116- 8250

117- 4398

118- 0547

118- 6696

119- 2844 ii9'⁸993

120- 5142

121- 1290

121- 7439

122- 3588 122-9736

IV. „Seidel” in

Seidel

oT

Seidel

Liter

Seidel

Liter

Seidel

Liter

Seidel

Liter

0-3537

0-7074

1-0610

1-4147

1-7684

10

2"I22I

2-4758

2- 8294

3- I83I 3-5368

11    3-8905

12    4-2442

13    4-5979

14    4-95I5

15    5-3052

L 16 ! 17 18

19

20

5- 6589 60126

6- 3663 67199

7- 0736

21

22

23

24

25

7-4273

7- 7810

8- 1347

8-4883

8-8420

g,« « Seidel

Liter

9-1957

9-5494

9-9031

10-2567

106104

10- 9641

11- 3178

11- 6715

12- 0252 12-3788

12- 7325

13- 0862

134399

I3'7935

14- 1472

Seidel

Liter

Seidel

Liter

Seidel

Liter

Seidel

Liter

Ln Ln 10 w

Ln Ln Ln Ln 4-* L*i

sD'O 00 00 00^1 VI C\ 0\ O

19- 8061

20- 1598

20-5135

20- 8672

21- 2209

21-5745

21- 9282

22- 2819 22-6356

22- 9893

23- 3429

23- 6966

24- 0503 24-4040 24-7557

Ifflifftüfülf

« « « « «'S

100

30-4166

30- 7702

3¹’¹239

31- 4776

31- 8313

32- 1850

32-5387

32- 8923

33- 2460

33-5997

33- 9534

34- 3071

34- 6607

35- 0144

3S-368I

Maass” in Liter.

Maass

Liter

Liter

Maass

Liter

Maass

Liter

Maass

Liter

1- 4147

2- 8294

4- 2442

5- 6589

7'°536

8- 4883

9- 903 x

11- 3178

12- 7325

14- 1472

15- 5620

16- 9767

18- 3914

19- 8061

21- 2209

22- 6356

24- 0503

25- 4650

26- 8798

28- 2945

29- 7092

31- 1239

32- 5387

33- 9534

35- 368I

36- 7828 38-I975 396123

41- 0270

42- 44I7

43- 8564

45- 2712 - :

46- 6859 -

48- 1006

49- 5I53

50- 9301

52- 3448

53- 7595

55⁻ I742

56- 5890

58- 0037

59- 4184

60- 8331 62-2479 636626

65- 0773

66- 4920

67- 9068

69- 3215

70- 7362

72- 1509

73- 5656

74- 9804

76- 3951

77- 8098

79- 2245

80- 6393

82- 0540

83- 4687

84- 8834

86- 2982

87- 7129

89- 1276

90- 5423

91- 9571 •93-37I8 -

947865    IOO    141:4724

96- 2012    101    142-8871

97- 6160    102    144-3018

97-0307- 103    I45-7I66

71    100-4454    104    147-1313

72    ioi-86oi    105    148-5460

73    103-2749    106    149-9607

74    104-6896    107    151-3755

75    106-1043    108    152-7902

76    107-5190    109    154-2049

77    108-9337    110    155-6196

78    110-3485    in    157-0344

79    1117632    112    158-4491

80    113-1779    113    159-^638

114-5926    114 j 161-2785

82    116-0074    115    j    162-6933

83    117-4221    116    I    164-1080

84    118-8368    117    I    165-5227

85    120-2515    118    166-9374

86    121-6663    119    168-3522

87    123-0810    120    169-7669

124-4957 ! 121    171-1816

89    125-9104    [ 122    172-5963

90    127-3252    123    174-0111

91    128-7399    124    175-4258

92    130-1546    125    176-8405

93    î I3I-5693    126    178-2552

94    132-9841    127    1796699

95    134-3988    1x28    181-0847

96    135-8135    ! 129    182-4994

97    137-2282    130    i    183-9141

98    138-6430    1131    :    185-3288

99    1400577    132    186-7436

67

69

70

81

88

133

134

135

136

137

138

139

140

14t

142

143

144

145

[46

147

148

149

1150

II5L

152

153

154

155

L56

157

158

159

160

161

162

163

164

165

188- 1583•

189- 5730 1909877-

192- 4025

193- 8172

195- 23I9

196- 6466 1980614

199- 4761

200- 8908

202- 3055

203- 7203

205- 1350

206- 5497

207- 9644

209- 3792

210- 7939

212- 2086

213- 6233

215- 0380

216- 4528

217- 8675

219- 2822

220- 6969 222"1117

223- 5264

224- 9411

226- 3558

227- 7706

229- 1853

230- 6000

232- OI47

233- 4295

Maass

Liter

Maass

Liter

Maass

Liter

Maass

Liter

Maass

Liter

166

170

171

172

244-7473

246- I620

247- 5767

248- 99I4

250- 406l

251- 8209

253-2356

l80

I8l

I82

I83

I84

185

I86

254-6503 I 187

256- 0650 J 188

257- 4798 I 189

258- 8945    190

260- 3092    191

261- 7239 ; 192

263-1387 ! 193

264- 5534

265- 9681

267- 3828

268- 7976

270- 2I23

271- 6270 273-04I7

194

195

I96

197

I98

199

200

274- 4564

275- 8712

277- 2859

278- 7006

280- 1154

281- 5301

282- 9448

VI. „Eimer” in Hektoliter.

Eimer

Hektoliter

Eimer

Hektoliter

Eimer

Hektoliter

Eimer

Hektoliter

Eimer

Hektoliter

m M rO rl- ir>\£3 t-^00 CT'

O kO 00^1 ONLn -£» OJ ts) h-1 O'O 00    In) m O nO 00^1    OJ tO M O

o-5659

1-1318

1- 6977

2- 2636

2- 8294

3- 3953

3- 9612

4- 5271

5- 0930

5- 6589

6- 2248 67907

7- 3566

7- 9224

8- 4883

9- 0542 9-6201

10- 1860

107519

ii'3I7⁸

11- 8837

12- 4496 i3"OI55

13- 5814

14- 1472

14- 7131

15- 2790

15- 8449

16- 4108

16- 9767

17- 5426

18- 1085

18- 6744

19- 2402

19- 8061

20- 3720

20- 7379

21- 5038

22- 0697 22-6356

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

69

70

7!

72

73

74

75

76

77

78

79

80

23- 2015 237674

24- 3333

24- 8991

25- 4650

26- 9309

26- 5968

27- 1627

27- 7286

28- 2945

28- 8604

29- 3263

29- 9921

3⁰- 558o

31- 1239

31- 6898

3²- 2557

32- 8216

33- 3⁸75

33- 9534

34- 5I93

35- 0852

35- 65io

36- 2169

36- 7828

37- 3487

37- 9146

38- 4805

39- 0464

39- 6123

40- 1782

40- 7441 417099

41- 8758

42- 4417

43- 0076

43- 5735

44- I394 44'7053

45- 2712

81

82

83

84

85

86

87

89

90

91

92

73

94

95

96

97

98

99

100

■—I hH M k—<

OOOO

105

106

107

108

109

110

ni

112

113

114

115

116

117

118

119

120

45- 8371

46- 4029

46- 9688

47- 5347

48- 1006

48- 6665

49- 2324

49- 7983

50- 3642

50- 9301

51- 4960

52- 0618

52- 6277 .

53⁻ i936

53- 7595

54- 3254

54- 89I3

55- 4572

56- 0231

56- 5890

57- I548

57- 7207

58- 2866

58- 8525

59- 4184

59- 9843

60- 5502 6ri 161

61- 6820

62- 2479

62- 8137

63- 379⁶

63'9455

64- 5114

65- 0773

65- 6432

66- 2091

66- 7750

67- 3409

67-9068

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

I57

158

159

160

68- 4726

69- 0385

69- 6044

70- 1703

70- 7362

71- 3021

71- 8680 72‘4349

72- 9798

73- 5656

74- I3I5

74- 6974

75- 2633

75‘82q2

76- 395!

76- 9610

77- 5269

78- 0928

78- 6587

79- 2245

79- 7904

80- 3563

80- 9222

81- 4881

82- 0540

82- 6199

83- 1858

837517

84- 3176

84- 8834

85- 4493

86- 0152

86- 5811

87- 1470

87- 7129

88- 2788

88- 8447

89- 4106

89- 9764

90- 5423

i65

i66

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

X82

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

91-1082

91- 6741

92- 2400 928059

93- 37I⁸

93- 9377

94- 5036

95- 0695

95- 6353

96- 2012

96- 7671

97- 3330

97- 8989

98- 4648

99- 0307 99-5966 100-1625

100- 7284

101- 2942 101-8601

102- 4200 1029919

103- 5578

104- 1237

104- 6896

105- 2555

105- 8214

106- 3872

106- 9531

107- 5190

108- 0849

108- 6508

109- 2167

109- 7826 1103485

110- 9144

111- 4803

112- 0461

112- 6120

113- 1779

VII. Wiener „Quent” in Gramm.

Quent

Gramm

Quent

Gramm

Quent

Gramm

Quent

Gramm

Quent

Gramm

4-3755

87509

13-1264

17-5019

com o\<~n

21*8773

26-2528

30-6283

35-0037

10

ii

12

39-3792

43-7547

48-1301

52-5056

MMMM C\Gn 4^ GJ

70-0075

20

74-3829

78-7584

83-I339

87-5094

VIII, Wiener „Lotbr in Dekagramm.

Wiener

Loth

Dekagramm

Wiener

Loth

Dekagramm

Wiener

Loth

n>

fo

Wiener

Loth

Dekagramm

Wiener

Loth

Dekagramm

SO COM OtOi 4» W M h

1-7502

3-5004

5-2506

7-0007

87509

10-5011

12-2513

14-0015

157517

17-5019

19-2521

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

21'0022

38-5041 J 33

40-2543

42- 0045

43- 7547 45-5049 47-255o

49- 0052

50- 7554 52-5056 54-25S8 56-0060 577562

34    59-5064

35    61-2565

36    63-0067

37    64-7569

38    66-5071

39    68-2573

40    70-0075

41    717577

42    73-5079

43    75-2S8o

44    77-0082

7»7584

80-5086

82-2588

840090

85759²

877093

105-0112 122-5131 140-0150 157-5168 100 ! 175-0187

VO OOVJ O'iC-n 4^    4^

O O O O O vO CO'vj C\Ln

IX. Wiener „Pfund” in Kilogramm.

Il

.gjj [Kilogramm

Wiener

Pfund

Kilogramm I

Wiener

Pfund

Kilogramm

Wiener

Pfund

Kilogramm

Wiener

Pfund

Kilogramm

0-5601

I'I20I

X'68o2

4    j    2-2402

5    !    2-8003

3- 3604

7 I 3'9²°4

4- 4805 9 I 5‘0405

5- 6006

6'i6o 7

6- 7207 I

10

il

12

10- 6411

11- 2012

11- 7613

12- 32I3

12- 88I4

13- 44I4

14- OOI5

14- 56i6

15- I2I6

15- 68I7

16- 2417

16- 8018

17- 3619

17-9219

184820

19-0420

19- 6021

20- 1622

•207222

21-2823

21- 8423

22- 4024

22- 9625

23- 5225 ! 24-0926

24- 6426

25- 2027

25- 7628

26- 3228

26- 8829

27- 4429

28- 0030

28- 5631

29- 1231

29- 6832

30- 2432

30- 8033

31- 3634

31- 9234

32- 4835

33- 0435

33- 6036

34- I637

34- 7237

35- 2838

35- 8438

36- 4039

36- 9640

37- 5240

38- 8041

38- 6441

39- 2042

397643

40- 3243

Wiener

Pfund

Kilogramm

W lener Pfund

Kilogramm

W lener Pfund

Kilogramm

Wiener

Pfund

Kilogramm

Wiener

Pfund

Kilogramm

9¹    50-9655

92    5I-5255

93    52-0856

94    52-6856

95    53-2057

96    53-7658

97    54-3258

98    54-8859

99    55-4459

100    56-0060

56-5661

102    57-1261

103    57-6862

104    58-2462

105    58-8063

106    59-3664

107    59-9264

108    60-4865

109    61-0465

110    6r6o66

111    62-1667

112    62-7267

101

113    63-2868

114    63-8468

115    64-4069

116    64-9670

117    j 65-5270

118    j 66-0871

119    i 66-6471

120    67-2072

121    67-7673

122    68-3273

123    68-8874

124    69-4474

125    70-0075

126    70-5676

127    I 71-1276

128    ! 71-6877

129    ! 72-2477

130    ! 72-8078

131    i 73-3679

132    j 73-9279 1331 74-6880 134! 75-0480

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

75- 6081

76- 1682

76- 7282

77- 2883

77- 8483

78- 4084 78-9685

79*5285

8o-o886

80- 6486

81- 2087

81- 7688

82- 3288

82- 8889

83- 4489

84- 0090

84- 5691

85- 1291

85- 6892

86- 2462

86- 8093

87- 3694

157

iS«

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

87- 9294

88- 4895

89- 0495

89- 6096

90- 1697

90- 7297

91- 2900

91- 8498

92- 4099

92- 9700

93- 5300

94- 0901

94- 6501

95- 2102

95- 7703

96- 3303

96- 8904

97- 4504

98- 0105

98- 5706

99- 1306 99-6907

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

194

i')5

196

197

198

199

200

100-2507

100- 8io8

101- 3709

101- 9309

102- 4910

103- 0510

103- 6111

104- 1712

104- 7312

105- 2913

105- 8513

106- 4114

106- 0715

107- 53I5

108- 0916

108- 6516

109- 2117

109- 7718

110- 3318

110- 8919

111- 45I9

112- 0120

li

X. Wiener „Centner” in Kilogramm.

Wiener

Centner

j Kilogramm

Wiener

Centner

Kilogramm

Centner

Kilogramm

Wiener

Centner

Kilogramm

vv lener Centner

Kilogramm

O 00^3    In) m

10

11

61    3416-366

62    ¹ 3472-372

63    3528-378

64    3584-38+

65    3640-390

66    j 3696-396

67    i 3752-402

68    3808-408

69    3864-41+

70    3920-420

71    3976-426

72    j 4032-432

73    j 4088-438

74    4I44-444

75    4200-450 i 76 ; 4256-456

77 , 4312-462 j 78    4368-468

79 ! 4424-474

[ 80 ' 4489-480

56006

112'OI 2 i68‘Oi8

224-024 280-030 336036 392-042 445048

504-054

560060 616066

12    672-072

13    728-078

14    784-084

15    840-090

16    896O96

17    952-102

18    ioo8‘io8

19    1064-114

20    1120120

21    ! 1176-126

22    j 1232-132

23    ! 1288-138

24    I344-I4+

25    1400-150

26    1456-156

27    1512-162

28    1568-168

29    1624-174

30    1680-180

31    1736-186

32    1792-192

33    1848-198

34    1904-204

35    1960-210

36    2016-216

37    2072-222

38    2128-228

39    2184-234

40    2240-240

41    2296-246

42    ; 2352-252

43    1 2408-258

44    i 2464-264

45    ; 2520-270

46    1 2576-276

47    ! 2632-282

48    2688-288

49    ; 2744-294

50    2800-300

51    2856-306

52    2912-312

53    2968-318

54    1 3024-324

55    3080-330

56    3136-336

57    3192-342

58    3248-348

59    3304-354

60    : 3360-360

81    4536-486

82    j 4592-492

83    ! 4648-498

84    4704-5O4

85    ! 4760-510

86    ! 4816-516

87    ' 4872-522

88    i 4928-528

89    ! 4984-534

90    ¹ 5040-54O

91    ! 5096-546

92    ; 5152-552

93    5208-558

94    5264-564

95    5320-570

96    5376-576

97    5432-582

98    5488-588

99    5544-594

100    5600-600

XI. Zoll-Loth in Dekagramm.

Zoll-

Loth

Deka

gramm

Zoll-

Loth

Deka

gramm

Zoll-

Loth

Deka

gramm

Zoll-

Loth

Deka

gramm

Zoll-

Loth

Deka

gramm

O m M ro MMMM

to W W M M M W O so COSI o\Ln -fs

1-6667

3-3333 5-0000 6'6667 8-3333

IOOOOO

116667

13-3333

15-0000

166667

18-3333

20-0000

21-6667

23-3333

25-0000

26-6667

28-3333

30- OOOO

31- 6667 33-3333

21 35-0000 36-6667 38-3333 j 40-0000 41-6667

43'3333 J 45-0000 1 46-6667 48-3333 50-0000 516667

53-3333

55- 0000

56- 6667

58-3333

60- 0000

61- 6667 j 63-3333

65-0000 ¹ 66-6667

68-3333

70- 0000

71- 6667

73-3333

75- 0000

76- 6667

78-3333

80- 0000

81- 6667 83-3333 850000 86-6667 88-3333 90 0000 916667

93-3333

95- 0000

96- 6667

98-3333

IOO'OOOO

SS-âîL&ÜSïLS-Sïî.S'S.S'SÆÂÎSS

101-6667

1033333

105-0000

1066667

108-3333

IIOOOOO

111-6667

113-3333

115-0000

1166667

118-3333

120-0000

121-6667

123-3333

125-0000

1266667

128-3333

1300000

131-6667

133-3333

100

135.0000

136-6667

I38-3333

140- 0000

141- 6667

I43-3333

145- 0000

146- 6667

148 3333

150- 0000

151- 6667

I53-3333

155- 0000

156- 6667

I58-3333

160- 0000

161- 6667

I63-3333

165- 0000

166- 6667

XII. Zoll-Pfand in Kilogramm.

Zoll-

Pfund

7-

Zoll-

Pfund

Zoll-

Pfund

Kilogramm

Zoll-

Pfund

Kilogramm

Zoll-

Pfund

Kilogramm

05

i-o

i-5

2-0

2'5

3-0

3‘5

4-0

10

4‘5

11

5-o

5*5

12

6-o

13

14

6-5

7-0

15

7'5

16

8-o

17

18

8-5

x9 I

20

9-0

9‘5

io-o

1° P V°0 91O u-iO ino LOO i/io ltjO uiO in O

SS.SÎÏ'S.S^ç&s.S.KSKS.SÆaS

20-5

210

21‘5

220

22'5

23-0

²3'5

24-0

24- 5

25- 0

25- 5

26- 0

26- 5

27- 0

27- 5

28- 0 285

29- 0 ²9‘5 3°'°

Y° P 1°P    V° O m O ino m o m O uiO in O

0 M H aassasśśś&śfcś.&śśś.

40-5

41-0

41- 5

42- 0

42-5

43-0

43'5

44-0

44'5

45-0

45‘5

46-0

46-0

47‘5

47-5

48-0

48-5

49-0

100

495

500

XIII. Zoll-Centner in Kilogramm.

Zoll-

Centner

Kilogramm

Zoll-

Centner

Kilogramm

Zoll-

Centner

Kilogramm

Zoll-

Centner

Kilogramm

Zoll-

Centner

Kilogramm

50-0 1000 150-0 2000

12

14

17

Post-

Loth

Deka

gramm

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Post-

Loth

1050-0

IIOO'O

1150-0

12000

1250-0

1300-0

1350-0

14000

1450-0

1500-0

I55°’°

i6oo-o

1650-0

1700-0

I75°'° 1800-0 1850-0 19000 195°-° 2000 0

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

2050-0

21000

21500

22000

2250-0

23000

2350-0

24000

24500

2500-0

2550-0

26000

2650-0

2700-0

2750-0

2800-0

2850-0

2900-0

2950-0

30000

61

62

63

64

65

M,

67

1.8

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

3050-0

3100-0

3150-0

3200-0

3250-0

3300-0

3350-0

3400-0

3450-0

35000

3550-0

3600-0

3650-0

37000

3750-0

3800-0

3850-0

39000

3950-0

40000

81

82

83

84

85

SO

87

88

89

90

91

9²

93

94

95

96

97

98

99

100

4050-0

4100-0

4150-0

4200-0

4250-0

4300-0

435°'°

4400-0

44500

4500-0

455°'°

4600-0

4650-0

47000

4750-0

4800-0

4850-0

4900-0

49500

5000-0

XIV. Post-Loth in Dekagramm.

Deka

gramm

Post-

Loth

Deka

gramm

Post-

Loth

Deka

gramm

Post-

Loth

Deka

gramm

<0 OO'-J »Ln -fs 00 (0 M

O    csc-n    W H o

1-6667

3*3333

5*0000

6*6667

8-3333

100000

11-6667

13-3333

15- 0000

16- 6667

18-3333

200000

21-6667

23-3333

25- 0000

26- 6667 28-3333 300000 31-6667 33-3333

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

35- 0000

36- 6667 38-3333 400000 41-6667

43-3333

45- 0000

46- 6667

48-3333

50- 0000

51- 6667

53-3333

55- 0000

56- 6667 58-3333 600000 61-6667 63'3333

65- 0000

66- 6667

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

I 57

58

59

60

95- 0000 j 77

96- 6667 ! 78

98-3333 : 79

IOO'OOOO j 80

69

101-6667

103-3333

105- 0000

106- 6667 108-3333

IIOOOOO

111-6667

113-3333

115- 0000

116- 6667 118-3333 120-0000 121-6667

123-3333

1250000

126-6667

128-3333

130- 0000

131- 6667

133-3333

81    135-0000

82    136-6667

83    138-3333

84    140-0000

85    1416667

143-3333

87    145-0000

88    146-6667

89    148-3333

90    150-0000

91    151-6667

92    153-3333

93    155-0000

94    156-6667

95    I58-3333

96    160-0000

97    161-6667

98    I63-3333

99    I 165-0000 100 ! 166-6667

XV. Gran in Gramm.

Gran

Gramm

Gran

Gramm

Gran

Gramm

Gran

Gramm

V16

7.2

V10

Vs

7o

74

0-0046

0-0061

0-0073

0-0091

00x22

0-0146

0-0182

0-0243

0-0365

0-0729

0-1458

0-2188

0-2917

0-3646

0-4375

0-5105

10

11

12

13

14

15

0-5834 0-6563 0-7292 0"8022 0-8751 0-9480 1 0209 1-0939

16

17

18

19

20

21

22

23

11668

12397

13126

1-3856

1-4585

I-53r4

1-6043

16773

"o 'c cn Gran

Gramm

17502

1*8231

2*1877

2*9170

XVI.

in Gramm.

Gramm

/.

Scrupel

Gramm

Scrupel

Gramm

Scrupel

Gramm

Scrupel

Gramm

7s

7C

74

73

7-2

0-1823 0-2431 0-3646 0-4862 o 7292

1- 4585

2- 9170

4-3755

O    C'.Gn

5'8340

7-2924

87509

10- 2094

11- 6679

13- 1264

14- 5849 16-0434

12

13

14

15

16

17

18

19

17- 5019

18- 9604

20- 4189

20    29-1698

21    30-6283

22    32-0868

33-5453

35- 0037

36- 4622

37- 9207

39779²

28

29

30

40

40-8377

42- 2962

43- 7547 58-3396

XVII. Drachmen in Gramm.

Drach

men

Gramm

Drach

men

Gramm

Drach

men

Gramm

Drach

men

Gramm

Drach

men

Gramm

OOVJ C\cn -p. OJ ts) M

4-3755

8-7509

13-1264

17-5019

21-8773

26-2528

30-6283

35-0038

10

11

12

13

14

15

16

39-3792

43-7547

48-1302

52-5056

56-8811

61-2566

65-6320

70-0075

17    74-3830

18    787585

19    83-1339

20    87-5094 91-8848 96-2603

23    100-6358

24    105-0113

21

22

25

26

27

28

29

30

31

32

109-3867

113-7622

118-1377

122-5131

126-8886

131-2641

I35-6395

140-0150

33

34

35

36

I44-3905

148-7659

I53-I4I4

175-0188

XVIII. Apotheker-Loth in Dekagramm.

Loth

Deka

gramm

Loth

Deka

gramm

Loth

Deka

gramm

Loth

Deka

gramm

Loth

Deka

gramm

T-7502

3-5004

5-2506

7- 0007

8- 7509 10-5011 12-2513 14-0015

10

11

12

13

14

15

16

21-0022 227524 24-5026 26-2528 II 23

28-0030 U 24

20

21

22

29-7532

3I-5034

33-2536

35- 0037

36- 7539 38-504I

40-2543

42-0045

25    ! 43-7547

26    i 45-5049

27    47-255I

28    49-0052

29    507554

30    52-5056

31    54-2558

32    56-0060

33 i 57-7562 i 34 ! 59-5064

35    I 61-2566

36    I 70-0075

XXX. Apotheker-Unzen in Dekagramm.

Unzen

Deka

gramm

Unzen

Deka

gramm

Unzen

Deka

gramm

Unzen

Deka

gramm

Unzen

Deka

gramm

O so CO VI Ösen 4^ OJ U — O sO CO VI OsCn    n t-t

3-5004

7-0007

10-5011

14-0015

17-5019

21-0022

24-5026

28-0030

3I-5034

35-0037

38-5041

42-0045

45-5049

49-0052

52-5056

560060

59-5064

63-0067

66-5071

70-0075

21    :    73-5079

22    j 77-0082

23    !    80-5086

24    84-0090

25    87-5094

26    I 91-0097

27    94-5101

28    98-0105

29    101-5109

30    105-0112

31    ! 108-5116

32    ! 112-0120

33    115-5124

34    119-0127

35    122-5131

36    126-0135 129-5139

38    133-0142

39    136-5146

40    140-0150

37

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

I43-5I54

147-0157

150-5161

154-0165

157-5169

1610172

164-5176

168-0180

I7I'5I84

175-0187

178-5191

182-0195

185-5199

189-0202

192-5206

196-0210

199-5214

203-0217

206-5221

210-0225

61    213-5229

62    217-0232

63    220-5236

64    ! 224-0240

65    227-5244

66    231-0247

67    2345251

68    I 238-0255

69    241-5259

70    ! 245-0262

7¹    348-5266

72    I 252-0270

73    255-5274

74    259-0277

75    262-5281

76    j 266-0285

77    I 269-5289

78    273-0292

79    276-5296

80    280-0300

81

82

83

84

85

86

87

89

90

9¹

92

93

94

95

96

97

98

99

100

283-5304

287-0307

290-5311

294-0315

297-53I9

301-0322

304-5326

308-0330

3II-5334

3i5'0337

318-5341

322-0345

325'5349

329-0352

332-5356

336-0360

339-5364

343'0367

346-537¹

350-0375

XX. Apotheker-Pfand in Kilogramm.

Pfund

Kilogramm

Pfund

Kilogramm

Pfund

Kilogramm

Pfund

Kilogramm

Pfund

Kilogramm

1    0-4200

2    0-840I I-2Ó0I

4    1    1-6802

2" 1002

6    2-5203

7    2-9403

8    3'3604

9    37804

10    !    4-2004

11    !    4-6205

12    5'⁰4°5

13    !    5-4606

14    5-8806

15    6-3007

16    I    6-7207

17    7-1408

18    7-5608

19    ;    7-9809

20    I    8 4009

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

8- 8209

9- 2410 9’66io

io'o8ix

10-5011

10- 9212

11- 3412

11- 7613

12- 1813

12- 6013

13- 0214

i3'44i4

13- 8615

14- 2815

14- 7016

15- 1216 I5-54I7

15- 9617

16- 3818 16-8018

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

17-2218

17- 6419

18- 0619 18-4820

18- 9020

19- 3221

19- 7421

20- 1622

20- 5822

21- 0022 2I-4223

21- 8423

22- 2624 22-6824 23-I025 23-5225

23- 9426

24- 3626 24-7827 25'2027

61

62

63

64

65

67

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

25- 6227

26- 0428 264628

26- 8879

27- 3029

27- 7230

28- 1430 28-5631

28- 9831

29- 4031

29- 8232

30- 2432

30- 6633

3I'5°34

31- 9²34

32- 3435

32- 7635

33- 1836 33-6036

81    34-0236

82    34-4437

83    34-8637

84    35-2838

85    35-7038

86    36-1239

87    36-5439

88    36-9640

89    37-3840

90    37-8040

91    38-2241

92    ! 38-6441

93    39-0642

94    39'4842

95    39-9043

96    40-3243

97    40-7444

98    ¹ 41-1644

99    4I-5844

100    42-0045

XXI. Liter in „Futtermassel”.

Liter

Futter-

massel

Liter

Futter-

massel

Liter

Futter-

massel

Liter

Futter-

massel

Liter

Futter-

massel

1-0409

9-3679

17

2-0817

10

10-4087

18

3-1226

11-4496

19

17-6949

187357

19-7766

25

26

27

26-0218

27-0627

28-1036

33 !    34-3488

34    J 35-3897

35    36-4306

4-1635

12

12-4905

20

20-8175

28

29-1445 t

36

374717

5-2044

13

I3-53I4

21

21-8583

29

30-1853

37

38-5123

6-2452

14

I4-5722

22

22-8992

30

31-2262

38

39-5532

7- 2861

8- 3270

15

16

15-6131

16-6540

23

24

23-9401

24-9810

31

32

32-2671

33-3080

XXII. Liter in „Mühlmassel”.

39

40

40-594I

41-6349

Liter

Mühl

massel

Liter

Mühl

massel

Liter

Miihl-

massel

Liter

Mühl

massel

Liter

Mühl

massel

10

ii

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0-2602

0-5204

07807

1-0409

1-3011

1-5613

1- 8215

2- 0817 2-3420 2-6022

2- 8624

3- 1226 3-3828

3-6431

3- 9033

4- 1635 4-4237

4-6839

4- 9441

5- 2044

s au g,» »ü » »

5-4646

57248

5- 9850

6- 2452

6-5055

6- 7657

7'0259

7- 2861 j

7-5463

7- 8066

8- 0668 8-3270 8-5872

8- 8474

9- 1076

9-3679 !

9-6281 I 9-8883 j 10-1485 10-4087

Ln Ln Ln -p*

C\Ln Ln Ln Ln

O vO CO^I Oh

10-6690

10- 9292

11- 1894 11-4496 11-7098

11- 9700

12- 2303 12-4905

12- 7507

13- 0109 13-2714 I3-53I4

13- 7916

14- 0518 14-3120 14-5722

14- 8324

15- 0927

I5-3529

15-6131

15- 8733

16- 1335 16.3938 16-6540

16- 9142

17- 1744 I7-4346 17-6949

17- 955r

18- 2153 18-4755 18-7357

18- 9959

19- 2562

19-5x64

19- 7766

20- 0368 202970 20-5573 208175

-------- w

21-0777

21-3379

21-5981

21- 8583

22- 1186 22-3788 226390

22- 8992

23- I594 23-4197 23-6799

23- 9401

24- 2003 244605 24-7207

24- 9810

25- 2412

25-5014

25-7616

260218

XXIII. Hektoliter in „Metzen”.

Hekto

liter

Metzen

Hekto-

liter

Metzen

Hekto -liter

Metzen

Hekto-

liter

Metzen

Hekto

liter

Metzen

OO    C^<J< -S 60 N M O O ccv] OlCr< -p. 00 U VH

34- 1537

35- 7800

37-4064

39- 0328

40- 6591

42- 2855

43- 9119 45-5382

47- 1646

48- 7909

50-4173

52- 0437

53- 6700

55- 2964

56- 9228

58-5461

60- 1755

61- 8019 63-4282 65-0546

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

66-6810

68-3073

69'9337

71-5601

73- 1864

74- 8128 76-4392

78- 0655

79- 6919

81- 3182

82- 9446 84-5710

86- 1973

87- 8237 89-4501 91-0764 927028

94- 3292

95- 9555

97-5819

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

99-2083

100-8346

102-4610

104-0874

I05'7i37

107- 3401

108- 9665 110-5928

112- 2192

113- 8456 115-4719

117- 0983

118- 7246

120- 3510

121- 9774 123-6037 125-2301 1268565 128-4828 130-1092

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

I3I-7356

1333619

134-9883

136-6147

138-2410

1398674

141-4938

113-1201

I44-7465

146- 3728

147- 9992 149-6256

151- 2519

152- 8783 I54-5047 156-1310 1577574 159-3838

IÓI-OIOI

162-6365

XXIV. Liter in „Seidel”.

Liter

Seidel

Liter

Seidel

Liter

Seidel

Liter

Seidel

Liter

Seidel

H N    UOVO 0.00 ON

IO I—I    1—I I—t    I—I    I—I    I—t    1—I    I—I    I—t

o md    oo^i    oui    4*    to    m    o

2-8274

5-6548

8-4822

11-3096

14-1370

16-9644

19-7918

22-6192

25-4467

28-2741

3Ï-I0IS

33-9289

36-7563

39-5837

42-4111

45-2385

48-0659

50-8933

53-7207

56-5481

21

22

23

24

!l ²5

¹ 26

t 27

28

29

30

31

32

33

34

35

I 36

57

38

39

40

59-3755

62-2029

65-0303

67-8577

70-6852

73-5126

76-3400

79-1674

81-9948

84-8222

876496

90-477O

93-3044

96-1318

98-9592

101-7866

104-6140

107-4414

110-2688

113-0962

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

58

59

60

115-9236

118-7511

121-5785

124-4059

127-2333

1300607

132-8881

1357*55

138-5429

I4I-3703

144-1977

147-0251

149-8525

152-6799

I55-5073

I58-3347

161-1621

163-9895

166-8170

169-6444

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

172-4718 175-2992 178-1266 180-9540 183-7814 i86'6o88 189-4362 192-2636 1950910 197-9184 200-7458 203-5732 206-4006 209-2280 212-0555 j 214-8829 I 217-7103 220-5377 223-3651 226-1925

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

229-0199

231-8473

234-6747

237-5021

240-3295

243-1569

245-9843

248-8117

251-6391

254-4665

257-2939

260-1214

262-9488

265-7762

268-6036

²7i"43TO

274-2584

277-0858

279-9132

282-7406

XXV. Liter in ..Maass”.

Eiter

Maass

Liter

Maass

Liter

Maass

Eiter

Maass

Liter

Maass

vO CCVJ Oien _p. oj to H

lOWMMV—IWVHMMMM Ov£) CO 0*\ Cn OJ (0 h Q

0-7069

1- 4I37

2"I2o6

2- 8274

3- 5343

4- 2411

4- 9480

5- 6548

6- 3617

7- 0685

77754

8- 4822

9- 1891

9-8959

10- 6028

11- 3096

12- 0165

12- 7233

13- 4302

14- 1370

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

26- 8604 |j 58

27- 5672 || 59

28- 2741 j| 60

28- 9809

29- 6878

30- 3946

31- 1015

31- 8083

32- 5152

33- 2220

33- 9289

34- 6357

35- 3426

36- 0494

36- 7563

37- 463I

38- 1700 38-8768 39'5837 40-2905

40- 9974

41- 7042

42- 4111

SS SS SS SS SS.

II

43-II79

43- 8248

44- 5320

45- 2384

45-9453

! 46-6522

47- 359I

48- 0659

48- 7728

49- 4796

50- 1865 508933

51- 6002 j

52- 3070

53- 0139

53- 7207

54- 4276

55- 1344

55- 84I3

56- 548I

81

82

83

84

85

86

87

88

89

9°

9¹

92

93

94

95

96

97

98

99

100

57-2550

57- 9618

58- 6687

593755

60-0824

60- 7892

61- 4961

62- 2029

62- 9010

63- 6166

64- 3235

65- 0303

65- 7372

66- 4440

67- 1509 678577

68- 5646

69- 2714

69- 9783

70- 6852

XXVI. Hektoliter in „Eimer”.

Hekto

liter

Eimer

Hekto

liter

Eimer

Hekto

liter

Eimer

Hekto

liter

Eimer

Hekto

liter

Eimer

1-7671

3-5343

5-3014

7- 0685

8- 8356 10-6028 12-3699

14- 1370

15- 9042 17-6713 19-4384

21- 2055

22- 9727

24-7398

265069

28-2741

30- 0412

31- 8083

33-5755

35-3426

21

72-4523 |i 61

74- 2194    62

75- 9865

77-7537 I 79-5208 I 81-2879 !

83- 0551

84- 8222 86-5893

88-3565 I

90- 1236 j

40 j 70-6852    60    106-0277 i 80

37- 1097 (j 41

38- 8768 [J 42 40-6440

38    I    67-1509

68-9180 J

22

23

43

63

64

25

45

65

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

46

Mi

67

68

69

51

70

71

121- 9319 I 89 123-6990 || 90 125-4662 127-2333 |j 92

9¹

143- I374

144- 9046 1466717 148-4388

150- 2060

151- 973I 153-7402 I55-5074 I57-2745 1590416 160-8087 162-5759 164-3430

166- 1101

167- 8773 169-6444 171-4115

173- 1786

174- 9458 176-7129

Grm.

Quent

XXVII. Gramm in Wiener „Quent”.

Grm.

Quent

Grm.

Quent

Grm.

Quent

Grm.

Quent

0-2285 0-4571 0-6856 0-9142 1-1427 I-37I3 I-5998 1-8284 I

2‘0S6q

2-5855

2-5140

2-7426

2- 9711

3- 1997

3-4282

3-6567

17    3-8853

18    4-1138

19    4-3424

4-5709

4- 7995

5- 0280

23    5'2566

24    5-4851

20

21

22

31

7-5420

7-7706

7- 9991

8- 2277 8-4562 8-6848

8- 9133

9- 1419

Deka

gramm

Wiener

Loth

XXVIII. Dekagramm in Wiener „Loth”.

Deka

gramm

Wiener

Loth

Deka

gramm

Wiener

Loth

Deka

gramm

Wiener

Loth

Deka-

gramm

Wiener

Loth

0-57x4

1- 1427

17141

2- 2855

2- 8568

3- 4282

3- 9996

4- 5709

9 ¹    5-I423

5"7I37 6-2850 6-8564

13    I 7-4278

14    I 7-9991

15    !    8-5705

16    j 9-1419

10

ii

12

17    9-7132

18    1 10-2846

19    j 10-8560

20    11-4273

21    11-9987

22    12-5701

23    13-1414

24    13-7128

25    14-2842

26    14-8555

27    1^-4269

28    15-9983

29    16-5696

30    17-1410

31    17-7124

32    18-2837

33

34

35

36

37

38

39

40

18- 8561

19- 4265

19- 9978

20- 5692

21- 1406

21- 7119

22- 2833 22-8547

XXIX. Kilogramm in Wiener „Pfund”.

Kilog.

Wiener

Pfund

Kilog.

Wiener

Pfund

Kilog.

Wiener

Pfund

Kilog.

Wiener

Pfund

Kilog.

Wiener

Pfund

61

I-7855

3-5710

5-3566

7- 1421

8- 6276 10-7131 12-4987 14-2842

16- 0697

17- 8552

19-6408

21-4263

23- 2118

24- 9973 26-7828 28-5684 30-3539

32- I394

33- 9249 357105 37-4960

39-2815

41- 0670

42- 8526 44-6381 46-4236

48- 2091

49- 9946 51-7802 53-5657 55-35I2

57- I367

58- 9223 60-7078 62-4933 64-2788

66- 0644

67- 8499

69-6354

71-4209

73- 2064

74- 9920 76-7775 785630 80-3485

82- 1340

83- 9196

857051

87-4906

89-2762

91- 0617

92- 8472 946327 96-4182

98- 2038

99- 9893 101-7748 103-5603 105-3459 107-1314 108-9169

110-7024

112-4879

II4-2735

116- 0590

117- 8445 119-6300 121-4156

123- 2011

124- 9866 1267721 128-5577 I30-3432 132-1287 i33"9i42 I35-6997 I37-4853 139-2708

141- 0563

142- 8418

8l 144-6274 146-4129

148- 1984

149- 9839 151-7695 I53-5550

! 155-3405 j 157-1260 I 158-9115 160-6971 162-4826 164-2681 1660536 1678392 169-6247 171-4102 i I73-I957

! 174-9813

176-7668

178-5523

XXX. Tonne in Wiener Centner.

Tonne

"Wiener Centner 1

Tonne

Wiener

Centner

i onne

Wiener

Centner

1 onne

Wiener

Centner

1 onne

Wiener

Centner

-O 00VI Chen -fs CM 10 h

O m M rOrhLOkO t^CO O mmmmmmmmmmm

17-855

35-710

53-566

71-421

89-276

107-131

124-987

142-842

160-697

178-552

196-408

214-263

232-118

249-973

267-828

285-684

303-539

321-394

339-249

357-105

21

22

i 23 24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

374-960

392-815

410-670

428-526

446-381

464-236

482-091

499-946

517-802

535-657

553-512

571-367

589-223

607-078

624-933

642-788

660-644

678-499

696-354

714-209

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

5«

59

60

928-472 j 72 946-327 ; 73 964-182 ' 74 982-038 ! 75

63

65

66

68

70

1160-590 i, 85 1178-445 ¹ 86 1196-300 j 87 1214-156 ¹ 88 1232-011    89

1428-418 || IOO

1446-274

1464-129

1481-984

1499-839

1517-694

1535-550

1553-405

1571-260

1589-115

1606-971

1624-826

1642-681

1660-536

1678-392

1696-247

1714-102

1731-957

1749-813

1767-668

1785-523

XXXI. Dekagramm in Zoll-Loth.

Deka

gramm

Zoll-Loth

Deka

gramm

Zoll-Loth

Deka-

gramm

h¹

Deka

gramm

Deka

gramm

Zoll-Loth

<>

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

OUMMrorr)^}.^ uvo VO tv tvC*5 CtiJÖÖHN

MMMM

g-Sggggtggggtggg'g-gÿgg'

3.3. ? ?    3=3 ? S, 5, S, K S KÆ, S g

5 83 SS'S'S SS g    g, «

48- 60

49- 20

49- 80

50- 40

51- 00

51- 60

52- 20

52- 80

53- 40 5400

54- 60

55- 20

55- 8o

56- 40

57- 00

57- 60

58- 20

58- 80

59- 40 6000

XXXII. Kilogramm in Zoll-Pfand.

Kilo

gramm

Zoll-Pfund

Kilo-

gramm

Zoll-Pfund

Kilo

Zoll-Pfund

Ivilo-

gramm

Zoll-Pfund

Kilo-

gramm

Zoll-Pfund.

2-o

21

42-0

41

82-0

61

4-0

22

60

44-0

8-o

23

460

42

84-0

62

Ti- 100

h—I t—1 HH

io-o

I2'0

I4-0

l60

i8-o

20-0

22-0

24-0

26-0

28-0

30-0

32-0

34-0

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

48-0

43

44

86-o

88-o

63

64

00 CN

36-0

38

38-0

40-0

39

40

50-0

52-0

54-0

560

58-0

6o'0

620

64-0

660

68-o

70-0

72-0

74-0

76-0

78-0

So'O

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

90-0 92-0 94-0 96-0 98-0 1000 1020 104-0 106-0 io8‘0 IIO’O 112-0 114-0 II6-0 ii8-o

I20'0

65

f,b

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

7«

79

80

122-0

I24-0

I2Ô0

128-0

I30-0

I32-0

134-0

I36-0

I38-0

X40-0

I42-0

I44-0

I46-0

I48-0

150-0

I52-0

154-0

I56-0

I58-0

160-0

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1620

164-0

i66'0

i68’o

1700

172-0

174-0

176-0

178-0

i8o-o

182-0

184-0

186-0

188-0

190-0

1920

194-0

196-0

198-0

2000

XXXIIL Tonne in Zoll-Centner.

j Tonne

Zoll-

Centner

Tonne

Zoll-

Centner

1 onne

Zoll-

Centner

Tonne

Zoll-

Centner

Tonne

Zoll-

Centner

O COM C^Lri 4* (jJ 10 w

M M

to M

IO H H H

O VO COM

20'0 40-0 6o-o 8o’o 1000 1200 140-0 1600 180-0 200-0 220-0 240-0 260-0 2800 300 o 320-0

340-0

360-0

380-0

400-0

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

420-0

440-0

460-0

480-0

500-0

520-0

540-0

560-0

580-0

6oo-o

6200

640-0

66o-o

680-0

700-0

720-0

740-0

760-0

7800

8oo-o

4t

42

43

44

45

46

47

48

49

50

5t

52

53

54

55

56

57

58

59

60

820-0

8400

860‘0

8800

900-0

9200

9400

960-0

980-0

IOOO'O

1020-0

1040-0

1060-0

1080-0

11000

1120-0

1140-0

11600

xi8o-o

1200-0

61

1220-0

62    1240-0

63    1260-0

64    12800

65    13000

66    1320-0

67    1340-0

68    1360-0

69    1380-0 1400-0 1420-0 1440-0

73    1460-0

74    1480-0 15000 1520-0 1540-0 1560-0

79    15800

80    !    1600 0

7°

7¹

7²

75

76

77

78

81    1620-0

82    1640-0

83    1660-0

84    1680-0

85    1700-0

86    1720-0

87    1740-0

88    17600

89    1780-0

90    1800-0

91    18200

92    1840-0

93    i86o'0

94    i880'O

95    19000 1920-0

97    1940-0

98    1960-0

99    I 1980-0 100 I 2000 0

96

XXXIV. Gramm in Gran.

Gramm

Gran

Gramm

Gran

Gramm

Gran

Cnamm

Gran

Gramm

Gran

13-7128

27-4256

123-4153

137-1281

18

233-1178

246-8307

41-1384

150-8410

*9

260-5435

25    342-8204

26    356-5332

27    370-2460

33

452-5229

34

35

466-2357

479'9485

54-85I3

164-5538

20

68-5641

6    i 82-2769

7    : 95-9897

8    ! 109-7025

w    1—1

4* Oo

Ln

178-2666

191-9794

205-6922

219-4050

21

22

23

24

274-2563

287-9691

301-6819

28    383-9588

29    397-6716

30    411-3844

315-3947    31 425-0973

329-1076    32    438-8101

XXXV. Dekagramm in Unzen.

36

37

38

39

40

493-6613

507-3741

521-0870

534-7998

548-5126

Deka-

gramm

Unzen

Deka

gramm

Unzen

Deka

gramm

Unzen

Deka

gramm

Unzen

Deka-

Unzen

I 0-2857 0-57I4

3    0-8571

4    1-1427

5    1-4284

6    17141

7    I-9998

8    : 2-2855 9 i 2-5712

10    *    2-8568

11    :    3-1425

12    :    3-4282

!3 I 3-7139

H 3-9996

15    4-2853

16    ;    4-5709

17    !    4-8566

18    5-1423

19    5-4280 57137

20

13'S.S'S «SS    K S

M M M

M w o O O O O o O CO CO COVJ MMSJ    G\Ln

smmMmmimë

«*• I-OVO t^oo O O ï-o LO LO m un to vo

11-7130

11- 9987

12- 2844 12-5701

12- 8558

13- I4I4 13-4271 13-7121

13- 9985

14- 2842 14-5699

14- 8555

15- 1412 15-4269 15-7126

15- 9983

16- 2840 16-5696

16- 8553

17- 1410

17-4267

17-7124

17- 9981

18- 2838 18-5694

18- 8551

19- 1408 19-4265 19-7122

19- 9979

20- 2835 20-5692

20- 8549

21- 1406 21-4263 217120

21- 9976

22- 2833 22-5690 22-8547

81

82

83

84

85

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

23-1404

23-4261

23- 7117

²3'9974

24- 2831

24- 5688

248545

25- 1402 25-4258 25-7115

25- 9972

26- 2829 26-5686

26- 8543

27⁻ I399 27-4256 277H3

27- 9970

28- 2827 28-5684

Maasse verschiedener Länder.

Das alte preussische Maass.

i Fuss (') — 12 Zoll (") = 144 Linien ('") = 0,31385350 Meter.

80"

2*09235

1 Elle — 2 5¹/₂// = 0*666938 Meter. — 1 Lachter Meter.

1 Rute (°) = 12' = 3*76624 Meter. — 1 Meile = 2000 Ruten = 7542*48 Meter.

1 Morgen = 180 Quadratklafter = 2553*224 Quadratmeter.

1 Schachtrute = 144 Cubikfuss = 4*452 Cubikmeter. — 1 Klafter = 3*339 Cubikmeter.

1 Oxhoft = 1¹/₂ Ohm = 3 Eimer = 6 Anker = 180 Quart == 206*105 Liter.

1 Scheffel = 16 Metzen = 48 Quart — 54*961 Liter.

1 Tonne (Kalkmaass) = 4 Scheffel = 2’1984 Hektoliter. — 1 Wispel = 24 Scheffel = 13*1907 Hektoliter. — 1 Last = 60 Scheffel = 32*9760 Hektoliter.

Das englische (und amerikanische) Maass.

1 Fuss

12 Zoll = 0*3047945 Meter. — 1 Yard = 3' — 0*914384 Meter. — 1 Rute (Rod) = 5*5 Yards = 5*029109 Meter. — Kette (Chain) = 22 Yards = 100 Links = 20* 116426 Meter. — 1 Meile 8 Furlongs = 320 Ruten — 1609*315 Meter. — 1 League = 3 Meilen = 4827*945 Meter.

1 Acre = 160 Quadratruten = 4046*6944 Quadratmeter. —- 1 Quadratyard — 0*836096 Quadratmeter.

1 Cubikyard — 27 Cubikfuss =

1 Cubikfuss = 0*02832 Cubikmeter.

0*76464 Cubikmeter.

1 Gallone (Imperial Gail.) = 4*543458 Liter (1 United Staates Gallon =

3*785 Liter).

290*7813 Liter.

1 palmo (italienisch) = 0*2233 Meter.

8 Busheis —• 64 Gallons

1 Quarter

Norwegen hat noch die alten preussischen Maasse.

Russland.

2400 Quadratfaden.

1 Fuss ~ 1 englischen Fuss = 135*114 par. Linien = 0*3048 Meter. — 1 Arschine = 4 Tschetwert = i6Werschock = 28 englische Zoll. — I Werst = 3500 Fuss = 1066*78 Meter. — 1 Faden (sashen) = 3 Arschinen — 7 Fuss = 48 Werschock = 48 Zoll — 1008 Linien = 2*1336 Meter. — 1 Dessätine 1 Wedro = 620*019 pr. = 750*568 russische Cubikzoll — 10 Kruschki oder Stoof.—- 1 Tschetwerik = 1322*71 par. = 1601*212 russische Cubikzoll = 1 Tschetwert = 2 Osminen — 4 Pajok = 8 Tschetwerik = 32 Tschetwerka = 64 Garnez = 209*902 Liter.

Schweden.

1 Fuss ■= 131*615 par. Linien = 0*2969 Meter. — 1 Faden (fame) — 3 Ellen (alnar) = 6 Fuss (fot) = 72 Zoll (verktum). — 1 Rute =

i6 Fuss.

6000 famnar —    10688*436 Meter. —

1 Meile

i Tonne Land oder Tonnstelle = 56000 Quadratfuss. — I Kanne = IOO schwedische Cubikdecimalzoll. — I Ohm (am) — 4 Anker — 60 Kannen = 120 Stop. — I Tonne = 7388*58 par. Cubikzoll = 56 Kannen = 146*563 Liter. — 1 Tonnen 2 Span = 32 Kappen = 56 Kannen = 112 Stop.

Schweiz.

1 Fass = 10" = 0*3 Meter. — 1 Elle = 2 Fuss. — 1 Rute =10 Fuss. — 1 Meile = 2 Wegstunden = 2g*02g Fuss = ⁶/₅ geogr. Meilen. — I Guchart = 400 Quadratruten. — I Maass (Pot) = i¹^ Liter. — I Viertel (Quateron) = 15 Liter. — 1 Malter = 10 Viertel = IOOO Immi.

Baden.

1 Fuss = 10" = 100"' = 0*3 Meter. — 1 Elle = 2'. — 1 Rute = io' = 3*0 Meter. — 1 Meile = 2gÓ2g*6' = 8888*88g Meter.

1 Morgen oder Juchart = 400 Quadratklafter = 4000 Quadratfuss — 36*0 Ar.

100 Maass — 400

1 Cubikfuss = 0*027 Cubikmeter. — 1 Ohm Schoppen = 150*0 Liter.

Bayern.

i Fuss = 1 o// = o*2gi86 Meter. — 1 Elle = 0*8330 Meter. — 1 Rute

120".

10'

1 Meile = 2 Wegstunden = 25406' =

7414^74 Meter.

1 Morgen (Tagewerk) = 34*0727 Ar.

1 Maass = 0*043 Cubikfuss — i*o6go Liter. — 1 Fass = 25 Eimer = 1600 Maass.

1 Scheffel = 6 Metzen = 222*3 Liter.

Braunschweig.

1 Fuss = 0*285362 Meter. — 1 Rute = 8 Ellen = 16' = iga". — 1 Meile = 2600' = 74ig*4 Meter.

1 Quadratklafter = 256 Quadratfuss = 20*8465 Quadratmeter. — 1 Morgen — 120 Quadratklafter = 25*0158 Ar.

1 Quartier = 0^3684 Liter. — 1 Oxhoft = 1*5 Ohm = 6 Anker = 240 Quartier.

1 Wispel = 40 Himten = 160 Vierfass = 640 Metzen = 1245*8 Liter.

Bremen.

I Fuss == 12" = o*28g35 Meter. — 1 Rute = 8 Ellen = 16' = ig2". —    1 Meile —    1 geographische Meile. — 1 Quadratklafter =

²¹ "4333 Quadratmeter.

I Oxhoft

1*5 Ohm = 6 Anker — 30 Viertel = 67*5 Stäbchen = 270 Quart = 1080 Mengol. — 1 Stäbchen — 3*2214 Liter.

1 Scheffel = 74*1038 Liter.

Frankfurt a. M.

1 Feldrute = 12*5' = i5o" = 3*5576

i Fuss = 12" = 0*2846 Meter.

Meter. — 1 Waldrute = 4*5108 Meter. — 1 Elle — 0*5473 Meter. I Feldmorgen = 160 Quadratfeldruten ■= 2025*07 Quadratmeter.

I Waldmorgen — 160 Quadratwaldruten = 3255*51 Quadratmeter.

1 Fuder = 6 Ohm = 120 Viertel =

I Eichmaass = 1*7928 Liter.

480 Eichmaass = 1920 Schoppen.

f Malter = 4 Simmer = 8 Mesten = 16 Sechter = 64 Eichmaass.

Hamburg.

i Fuss = 12" = 0*28657 Meter.

1 lange Elle = 2*4'. — 1 kurze Elle — 2¹. — I Marschrute = 14'. — 1 Geestrute = 16'.

I Morgen Marschland — 600 Quadratklafter = 96*58 Ar.

1 Scheffel Saatland = 200 Quadratklafter = 42*05 Ar.

126 Viertel = 240 Stäbchen.

1 Wispel = 10 Scheffel = 10 Fass.

1 Stäbchen = 3 6102 Liter. — 1 Fuder = 6 Ohm = 24 Anker = 30 Eimer

1 Fass = 54*962 Liter.

Hannover.

1 Fuss — 12" = 0*292 Meter. —

— 1 Meile = 25400' = 7419*2 Meter.

1 Morgen = 120 Quadratklafter — 26*21 Ar. I Stäbchen

1 Rute = 8 Ellen = 19' = 192".

1 Fuder

4 Oxhoft = 6 Ohm =

3*894 Liter. —

24 Anker = 240 Stäbchen.

1 Himten = 31*152 Liter. — 1 Last = 15 Malter = 96 Himten.

Grossherzogthum Hessen.

i Fuss = 14" = 0*25 Meter. — 1 Klafter = 10' = 100". — 1 Elle = 24". — 1 Meile = 1*5 Wegstunden = 7500 Meter.

1 Morgen = 100 Quadratklafter = 2500 Quadratmeter.

1 Maass = 2 Liter. — 1 Ohm = 4 Viertel = 80 Maass.

1 Malter = 4 Simmer = 16 Kumpf = 64 Gescheid (Maass).

Hessen-Kassel.

1 Fuss = 12" = 0*288 Meter. — 1 Meile = 32000'.

1 Acker — 150 Quadratklafter = 23*87 Ar.

1 Maass = 1*98 Liter. — 1 Fuder = 6 Ohm — 24 Viertel = 120 Eimer — 480 Maass.

1 Viertel = 2 Scheffel = 16 Metzen = 64 Mässchen = 160*74 Liter.

Oldenburg.

1 Fuss = 12" = 0*2959 Meter. — 1 Elle = 0*581 Meter. — 1 Meile = 9869*6 Meter.

1 Morgen = 122*57 ^r-

228 Liter. — 1 Last = 12 Molt = 18 Tonnen == 144 Scheffel.

1 Kanne = 1*37 Liter. — 1 Oxhoft = 1*5 Ohm = 6 Anker = 136 Kannen. 1 Scheffel

Königreich Sachsen.

2'.

i Fuss = 12" — 0*2832 Meter. — 1 Rute — 15¹/G' = i82//. — 1 Elle 1 Meile = 9062*08 Meter.

1 Acker = 300 Quadratklafter — 55*342 Ar.

1 Fuder — 12 Eimer = 864 Kannen.

1 Kanne — 0*936 Liter. -1 Scheffel = 103*83 Liter.

Württemberg.

1 Elle —

i Fuss = 12“ ==■ 0*2864 Meter. — 1 Rute = 10 Klafter.

7448*75 Meter.

2* 1446 — 1 Meile = 26000'

1 Morgen — 384 Quadratklafter — 31*52 Ar.

1 Helleichmaass == 1*837 Liter.

I Fuder = 6 Eimer — 96 Immi == 960 Maass.

Derzeitige Münzverhältnisse.

(Münzen, Maasse und Gewichte verschiedener Länder.)

Oesterreichisch-Ungarische Monarchie.

Flächeninhalt mit Bosnien und der Herzegowina 676.628 km² und Boden-seeantheil 39 km².

j Oesterreich 23,895.400

Bevölkerung: < Ungarn. . 17,463.500 -42,813.300 Einwohner. Bosnien

.    1,454,400

Goldwährung (Kronenwährung). Aus 1 Kilog. Feingold mit 10 Procent Le-girung werden 3280 Kronen in Goldmünzen geprägt.

Goldmünzen: Feingehalt 0*900.

20-Kronenstücke .    .    . Rauhgewicht 6*775 g, Feingewicht 6*097 g

3*0485-

10-

3‘387 g>

1 Ducaten (0*986 ¹/₉ fein)

Noch im Umlauf 8-Guldenstücke = 18.98 Kronen = 16.20R.-M.

= 8.10

3*49 g> *

3*44 g

20 Frcs.

4-

= 9-49

= 10

42 Goldgulden = 100 Kronen.

Silbermünzen: Feingehalt 0*835; aus 1 Kilog. Münzsilber werden 200 Einkronenstücke geprägt.

1 Krone, Rauhgewicht 5 g, Feingewicht 4*1755-.

1 Levantiner (Maria 4'heresien)-Thaler 0*833 fein, Rauhgewicht 28*065", als Handelsmünze im Orient = 4.20 Kronen = 2500 Kaurimuscheln.

Die bisherigen Silbermünzen zu 2, I und */₄ Gulden verbleiben im Umlauf, werden aber nicht mehr geprägt; gerechnet wird: ein 2-Guldenstück = 4 Kronen, ein 1-Guldenstück = 2 Kronen, ein Yj-Guldenstück = 50 Heller.

Scheidemünzen aus Nickel zu 20 und 10 Heller und aus Bronze zu 2 und

Deutsches Reich.

Flächeninhalt: In Europa 540.41g km² Land- und Seegebiet, 4477 km1 Seegebiet. In den Schutzgebieten: 2,127.740 km².

Bevölkerung: 49,428.500 Einwohner im Stammlande. 6,230.300 Einwohner in den Schutzgebieten.

Goldwährung: Aus 1 Pfund = 5004 Feingold mit 10 Procent Legirung werden 1395 Mark in Goldmünzen geprägt.

Goldmünzen: Feingehalt = 0*900. 14 Feingold = 2 Mark 79 Pfennig. 20-Markstücke (Doppelkrone) Rauhgew. pro Stück 7*964, Feingew. 7*168 g

»    3'9^ gi

10

(Krone)

3’584£

1*7924

Silbermünzen: P'eingehalt 0*900. 5 4 Feinsilber = 1 Mark, 5004= 90 Mark. 5-Markstücke .    .    . Rauhgewicht pro Stück 26*774, Feingew. 25*004

11*114,    »    10*004

5*55 g,    »    5-00    g

2-11 g,    »    2*50    4

«    „ . 18-51 & ^ »    10-66 4

IO und 5 Pfennig, aus Kupfer zu 2 und

l'99g>

V,

to i!

••

zu

Scheidemünzen aus

I Pfennig.

Gewichte und Maasse nach metrischem System. 1 Schiffslast = 2 Tonnen à 20 Centner — 2000 kg, 1 Centner = 50 kg, 1 Metercentner = 100 £4, 1 Kilogramm (kg) = 100 Dekagramm (dkg) = 1 dkg -    10 Gramm (4),

I kg = 10004 = 10.000 Decigramm (dg) = 100.000 Centigramm (cg) = 1,000.000 Milligramm (mg), Y₂ kg = 1 Pfund.

Längenmaasse : 1 Kilometer (km) = 1000 Meter (ni), 1 m = 10 Decimeter (dm), 1 dm = 10 Centimeter (cm), 1 cm — 10 Millimeter (mm). 1 Myriameter (mym) = 10 km — 10.000 m. 1 m = 1 Stab, 1 cm = 1 Neuzoll.

Flächenmaasse : 1 Quadratkilometer (km'²) = 100 Hektar (ha), 1 ha— 100 Ar (a), I a = 100 Quadratmeter (ni²).

Raummaasse: 1 Hektoliter (hl) — 10 Dekaliter (dkl), 1 dkl = 10 Liter (/), 1 l — 10 Deciliter (dl), 1 dl — 10 Centiliter (cl), 1 Cubikmeter (mz) = 10 hl = 1000 l. 1 hl = 1 Fass, !/₂ hl — 1 Scheffel, Y₂ l — 1 Schoppen.

Einheits- und Rechenmünze : die Reichsmark (0*358 4 Feingold) = 100 Pfennig.

¹

Heller. Die bisherigen Scheidemünzen aus Silber zu 20 und 10 Kreuzer und aus Kupfer zu 4, 1 und Y₂ Kreuzer v^erden allmählich eingezogen werden; gerechnet wird: 1 Kreuzer = 2 Heller.

²

Maasse nnd Gewichte nach metrischem System.

Einheits- und Rechenmünze: die Goldkrone = 100 Heller.

Königreich Grossbritannien.

Flächeninhalt: In Europa 314.628 km², Colonien 24,956.688 km~. Bevölkerung: In Europa 38,103.500 Einwohner, Colonien 312,444.200 Einwohner.

Goldwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0*916²/₃, 1 Troy-Pf. Stand. (Münz-)

11 Unz. Feingehalt, 1 Pf. für Gold =

Gold = 46 Pf. st. i₄y₂ Sh. =

Pf. St. 19 Sh.

5 Sovereigns (Pf. Sterling), Rauhgewicht 39*94,4, Feingewicht 36*614

„    15*98    „    I4‘à4 g

= 20 Shillings, Rauhgew. 7*99 4, Feingew. 7*32 4

3*664

72

11

•*

i Guinee

= 10 = 21

3-99 g’

— 21*45 D. R. M. = 15 K. 14 H.

••

V)

29

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

Silbermünzen: Feingehalt 0*925, 1 Troy.-Pf. Standard Silber = 66 Sh. = 11¹/₁0 Unzen fein.

5 Shillings (1 Crown) .

² V₂    77

(V₂ , )• •

(1 Florin) .    .

== 12 Pence .

Rauhgeiv. 28'28g, Feingew. 26*164

7,    I4‘I4£>

I3'⁸ g 10*46 g

i i'3Ig>

5'66 4,

2-834,

Scheidemünzen aus Silber zu 4, 3, 2 und 1 Penny und aus Kupfer zu 1 und Y« Penny und Farthings.

Gewichte: 1. Handels-Standard-Gewicht (Avoir du poids) 1 Ton = 20 Centweights à 4 Quarters à 28 Pfund, 1 Quarter — 2 Stones à 14 Pfund, 1 Centweight = 50*80 kg. 2. Medicinal-Troy-Gewicht. 1 Troy-Pfund =

144/

/175

à 24 Grän = 373*24,4.

Maasse: 1 englische Meile = 8 Fourlongs = 1760 Yards — 5280 Fuss

Fuss

5’23<? 2*62 g

des Handelspfundes, 1 Troy-Pfund = 12 Unzen à 20 Drams

= 1609*3777, I Yard =

12 Zoll = 4 Quarters à 40*5 Are, 1 Quadratmile = 2*59 km², 1 Quadratyard — 9 Quadratfuss à 144 Quadratzoll = 0*836 m², 1 Cubikyard = 27 Cubikfuss — 0*7645 cm³, 1 Register Tonne — 100 englische Cubikfuss = 2*83 cm³, 1 Quarter — 8 Busheis à 4 Peks à 2 Gallons = 290*781, 1 Imp. Bushel = 36*35/, 1 Barrel = 163*5/, 1 Gallon = 4 Quarts à 2 Pints à 4 Gills = 4*54 /.

Einheits- und Reichsmünze: 1 Pfund Sterling (£ = Sovereign) = 20 Shillings à 12 Pence à 4 Farthings.

0*914777,    1 englischer Fuss =

Nails, 1 Acre = 4840 Quadratyards —

In Ostindien :

Silberwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0*91673.

i Doppel-Mohur = 30 Rupien, Rauhgewicht 23-32 g, Feingew. 21*38,4 I Mohur = 15 Rupien

r>

10

■ v    5    77    •

Silbermünzen: Feingehalt o’giô²/*.

1 1*665-, 77 Sg, 3‘&9£’

10*695"

7'¹3 S 3'5^£

1 Comp. Rupie = 16 Annas, Rauhgewicht 11*66,4, Feingewicht 10*694, 1 Mohur = 15 Rupien, 1 Rupie = 16 Annas à 12 Pies, 1 Lack Rupien = IOO.OOO Rupien.

Maasse: 1 Bambay-Maund = 40 Sihrs à 30 Paras = 12*70 Kilog., 1 Meile — 4 Cubits = 2 Guz = 1828*877;,    1 Kändi = 881 /, I Morah =

4 Kändi, 1 Gars = 80 Paras à 5 Markais = 4016/.

Königreich Dänemark.

Flächeninhalt: In Europa 144.397 ^777², Colonien 88.459/.’;;i².

Bevölkerung: In Europa 2,254.500 Einwohner, Colonien 44.000 Einwohner. Goldmünzen: Feingehalt 0*900. 1 Kilog. Feingold — 2480 Kronen.

20 Kronen, pro Stück Rauhgewicht 8*960 g. Feingewicht 8*064,4

4'0^2 g

2'OlÓg 3-400 g

IO

77

77

7?

77

4-480 g,

77

Ducaten

77

77

77

2*2405-,

77

77

77

3*485^

77

77

Königreich Schweden und Norwegen.

Flächeninhalt: Schweden 450.574 km², Norwegen 325.285 km². Bevölkerung: Schweden 4,785.000 Einwohner, Norwegen 1,989.000 Einwohner.

Silbermünzen: Feingehalt bei 1 und 2 Kronen o*8oo, bei 25 und 50 Oere o*6oo.

2 Kronen .... pro Stück Rauhgew. 15,4, Feingew. 125"

I Krone .

V* „

²/₅    7,

y₄ .

10 75

■Gewichte und Maasse in Schweden und Norwegen die metrischen. In Dänemark noch die folgenden: 1 Centner = ioo Pfund 1 Pfund = 5005"

= 16 Yj Schiffspfund. 1 Schiffspfund = 20 Liespfund à 8 Kilog., 1 Elle (Alen) = 2 Fuss à 12 Zoll = 0*627 m, 1 Faden = 3 Alen. 1 Meile = 7532*48 m, 1 Tonne Land

0*55 ha, 1 Last = 22 Tons, 1 Tonne = 8 Scheffel Seit 1877 rechnet Norwegen ebenfalls nach Kronen; der früher gebräuchliche Speciesthaler zu 5 Ort à 24 Skilling ist jetzt gleich 4 Kronen à 100 Oere = 4 Mk. 50 Pf. D. R. W. = 5 Kronen 35 Heller. Münzeinheit: die Krone (Gold) = 100 Oere. (Die Silberkrone als Scheidemünze geringwerthig.) 1 Silberkrone = 1 Mk. 8 Pf. D. R. W. = 1 Krone 26 Heller.)

10

S:

i; a

7'5 g>

5 g,

'S

2-42 g,

r45 g>

2'4 g

r45 §

0-45 g

aus

I Kilog. Feinsilber

833 V₂

Kronen.

50 Kilog.

IOO Quintin à 10 Ort, 1 Schiffslast = 26005"

560 Quadratruten = 5516 m² —

139*12 /. —

Kaiserreich Russland.

Flächeninhalt: In Europa 51389.993 km² Landgebiet, 37.605 km² Seegebiet.

In Asien 16,835.390 km² Landgebiet, 506.457 km² Seegebiet. Bevölkerung: In Europa 97,189.200 Einwohner, in Asien 18,910.400 Einwohner.

Doppelwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0*900.

Imperiale = 10 Rubel,

Halbimperiale = 5 Rubel,

Silbermünzen: Feingewicht 0*900.

Rubel Poltinak

Tschetwertak =

Rauhgewicht 12*905", Feingewicht 11*615"

5*81 g

75

6‘45 g,

75

= IOO Kopeken, Rauhgew. 20*005", Feingew. 18.00 g

50

10*00 g,

9‘°° g 4‘5 og

Scheidemünzen aus Silber zu 20, 15, 10 und 5; aus Bronze zu 5, t>) 2, 1, y₂ und y₄ Kopeken.

25

75

75

75

5‘°°

••

In Finnland:

Goldwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0*900.

20 Markkaa = 5 Rubel, Rauhgewicht 6*455", Feingewicht 5*815"

75    2 5    jj

Silbermünzen: Feingewicht o*868l/₁₈.

2 Markkaa = 50 Kopeken, Rauhgewicht 10*37 <§T» Feingewicht 9*00 g. 1    „    à 100 Penniä = 25 Kopeken. Rauhgewicht 5*18 g, Fein

gewicht 4*50 g.

75

2*9051

Scheidemünzen aus Silber zu 50 und 25, aus Kupfer zu 20, 10, 5 Penniä und 1 Penni. Metrische Maasse und Gewichte zulässig.

Münzen der früheren (Silber-) Währung noch im Umlauf:

Goldmünzen: Feingehalt 0*916²/.

Imperial = 10*30 Rubel (neu), Rauhgewicht 13*09 Feingewicht 12*00 g. Silbermünzen: Feingehalt o*868l/ls.

Rubel, Rauhgewicht 20*73^, Feingewicht 18*00^.

Gewichte: 1 Tonne zu 12 Berkowetz (Schiffspfund). 1 Berkowetz = 163*79 Kilog. = 10 Pud, 1 Pud — 16*38 Kilog. = 40 Pfund à 409*51^, I Pfund = 96 Solotnik à 96 Doli.

Längenmaasse: 1 russische Meile = 10 Werst à 500 Saschen, 1 Werst = 1066*8 m. 1 Saschen = 7 Fuss oder 3 Arschin à 12 Zoll = 2*133 m. I Arschin à 16 Werschok = 0*7112 m.

Flächenmaasse :    1 Quadratwerst = 11-380*2 Ar, 1 Dessjatine = 2400

Quadratsaschen == 109*25 Ar.

16 Tschetwert à 8 Tschetwert à 8 Garnez.

Hohlmaasse :    1 Last

1 Tschetwert = 209*9 /, 1 Garnez = 3*279/, 1 Bodska = 40 Wedro à 10 Krutschka à 10 Tscharka = 492/, 1 Wedro = 12*299/, ¹ Cubik-Saschen — 9*71 m⁵.

Einheitsmünze: der Rubel (18*00^ Feinsilber) = 100 Kopeken.

Republik Frankreich.

Flächeninhalt: Stammland 536408 km¹¹, Colonien 3,459.630 km². Schutz -Staaten : 1,139.625 km².

In Europa.....

Bevölkerung:    „ den Colonien

„    „ Schutzstaaten

Doppelwährung: Aus iooog' Feingold werden 3444% Frcs., bei ⁹/₁₀ Feingehalt 3100 Frcs. geprägt. Das festgesetzte Werthverhältniss zwischen Gold und Silber ist 1 : I5y₂, d. h. 1 g Gold = I5V₂ g Silber. Goldmünzen: Feingehalt =    0*900.    1 Frc. Feingold = o'2gg, Werth

0*81 Mark = 95 Heller.

100-Francsstücke : Rauhgewicht 32*26 g, Feingewicht 29'03 g

16*13 g,

12-90 g,

⁶*45 g>

3'²3 g> r6i g,

Silbermünzen : Feingehalt seit 1865: 0-835 (5-Francsstücke = 0-900). Eigentlicher Silberwerth eines Silberfranc = 75 Pf. D. R. W. = 88 Heller. Aus 1 Kilog. Feinsilber werden 222*2 bei ⁹/I0 Feingehalt, 198*5 Frcs. geprägt.

5-Francsstücke: Rauhgewicht 25 g, Feingewicht 22*5 g

10 g,

5 g,

²'5 g, i g>

38,343.200 Einwohner. .    .    38,093.600

.    .    21,867.800

jj

jj

50

40

20

10

jj

jj

jj

jj

14'52 g i i*6o g 5'8°g 2* 90 g r45 g

jj

jj

jj

jj

jj

jj

8*35 g

4-17 g 2*08 g 0-83 g

Scheidemünzen aus Bronze zu 10, 5, 2 und 1 Centimes.

Die Francwährung mit gleichen Münzsorten, aber verschiedener Benennung ist in allen Staaten der sogenannten lateinischen Münzconvention : Frankreich, Belgien, Griechenland, Italien und der Schweiz, sowie in Bulgarien, Luxemburg, Rumänien, Serbien und Spanien eingeführt (siehe Seite 459).

Maasse und Gewichte nach metrischem System.

Einheitsmünze ist der Goldfranc (0*29 g Feingold) zu 100 Centimes (20 Sous).

Königreich der Niederlande.

Flächeninhalt: In Europa 33.000 km² Land- und 5345'5 km' Seegebiet. Colonien: 2,003.291 km².

Bevölkerung: In Europa 4,564.600, in den Colonien 32,163.600 Einwohner. Goldwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0*900.

I Tientje — 10 Gulden: Rauhgewicht 672 g, Feingewicht 6*048 g

A>

5,    =5    „    „    3‘36 g, „    3'⁰²4 g

Ducaten Rauhgewicht 3*49 g, Feingewicht 3734 g, Feingehalt 0*983. Silbermünzen : Feingehalt 0*945.

2Yg Gulden (Rijksdaalder) . Rauhgewicht 25 g, Feingewicht 23*62 g

9'45 g 472 g

iS

l⁰ g’    »

iS

5 g,    »

Scheidemünzen von Silber: 0*640 fein, zu 25, 10 und 5 Cents.

Maasse und Gewichte nach metrischem System mit holländischer Benennung (Pond = Kilog., Elle = m, Myl = km, Palm = dm, Störe = ob³, Mud = hl, Kan = l, Schepel = dkl, Maatjes = dl).

Einheitsmünze, der holländische Gulden zu 100 Cents.

Königreich Portugal.

Flächeninhalt: In Europa 92.575 km², Colonien 2,203.321 km) Bevölkerung: In Europa 4,709.900 Einwohner, Colonien 14,213.100 Einwohner.

Goldwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0*9 i6²/₃.

1 Krone (Coroa) 10 Milrei's, Rauhgewicht 17*74 g⁻, Feingewicht 16*26 g*

72 V

8*13 g

8-87 g,

75    5?    ...    2 n    n    3 55 g> »    325 g

Ein Conto di Reis (Rechenmünze) = 1000 Milrei’s. Werth : 4535*70 Mark

—    5306 Kronen 77 Heller. — 1 Crusado = 480 Reis. */i0 Coroa

—    1 Milrei's: Rauhgewicht 1*77 g, Feingewicht 1*63 g.

Silbermünzen: Feingehalt 0*916.

5 Tostoes (500 Reis) .    .    . Rauhgewicht 12*5 g, Feingewicht 11*46^

Scheidemünzen aus Kupfer zu 20, 10 und 5 Reis.

Gewichte und Maasse nach metrischem System.

Einheits- und Rechenmünze, das Milrei's (Gold = 1*625 g Feingold) = 1000 Reis.

••

••

■■

i Tostao (100

T)

••

5 g*

2*5 g> I’25 g»

r>

4‘5⁸ g

2*29 g ri5 g

Sultanat Türkei.

Flächeninhalt: In Europa: 173.883 km², in Asien 1,777.700 km². Bevölkerung: In Europa: 5,752.900, in Asien 15,430300 Einwohner.

Aegypten :    994.300 km², 6,821.400 Einwohner

Tripolis:    1,033 349 km², 1,010.000    „

Goldwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0-916²/₃■

500 Piaster (5 Pfund, 1 Beutel): Rauhgew. 3608g, Feingew. 335 250

Vasallenstaaten:

11

IOO

18-045-,

16-505 6.60 g

,, Yslik (Gold-Medschidie) Ellilik......

7*21 gi

3'6og,

1.805,

Noch im Umlauf befindliches (Mettallique-) Geld: Altilik = 5 Piaster, Beslik = 2 ’/₂ Piaster, 1 Metallique-Piaster = Para Silbermünzen : Feingehalt 0 830.

20 Piaster (Medschidie, Irmilik): Rauhgew. 245, Feingew. 19-97 g

(Onlik).....

(Beschlik, Atlik).

(Ikilik) ....

1 Gersch (Bir-grüsch) (40 Para)

(20    „ )

50

il

25 Missir

IO

11

125.

6 g,

11

11

11

3’ 3° g r6s 5

9-985

4 99 g 2-005 0-995 0-505

2-405» »

I’20 5,    „

0-6 og, „

Maasse und Gewichte seit 1874 gesetzlich die metrischen.

Die noch häufig angewendeten alten Maasse sind :    1 Kantar = 44 Oka

à 400 Drachmen = 56-36 Kilog., 1 Oka = 1*28 Kilog., 1 Pik — 0-65 bis 0*68m, 1 Agatsch (Farsang) à 3 Berry = 50lo m, 1 Fortin= 141 /, 1 Oelt-schek = 1 /, 1 Kile-i-scherij = 1 hl, 1 Mili-i-scher = 1 km.

V*

11

11

(Jarnulik)

Münzeinheit der Gold-Piaster (Gersch): = 100 Cents (40 Para à 3 Asper = 66 mg Feingold).

Kaiserreich Persien.

Flächeninhalt: 1,645.000 km².

Bevölkerung : 9,000.000 Einwohner.

Goldwährung. Goldmünzen (nicht im Umlauf); Feingehalt nominell 0-960, factisch 0-900.

i Toman = 10 Kran Rauhgew. ⁷/J9 Miskal — 2-677 5, Feingew. 2-55365

1-2768 g 06384 g

V₂ „

= i '338 ^

= 0-669 g,

V4 »

Ausserdem giebt es Goldmünzen zu 10, 5 und 2 Toman.

Silbermünzen : Feingehalt nominell 0-900, factisch 0-895.

1 Kran = 1000 Dinar Rauhgew. 1 Miskal = 4-595, Feingew 4 108g

= 2-2955,

2-0545 1-027 g

500 250

Ausserdem giebt es Silbermünzen zu 5 und 2 Kran.

Toman ist ein Rechnungsausdruck. 1 Toman = 10 Kran == 10.000 Dinar.

11

11

11

I-I47A»

11

Kupfermünzen: Abassi = 4 Schahi = 200 Dinar, Senar = 2 Schahi = IOO Dinar, 1 Schahi = 50 Dinar, Schahi (1 Pul) = 25 Dinar; V₄ Schahi (V Pul) = i2*/₂ Dinar.

Gewichte undMaasse: 1 Miskal = 24 Nachudà 4 Gendum = 0*00459 Kilog.,

1    Man von Täbris = 640 Miskal = 2*9376 Kilog., 1 Man i Schah =

105 cm, 1 Farsach = 6000 Ser — 6300 m. Für Flächen-nur der Quadratser (ser²) ; ausserdem Dschirib, variirt von

2    Man von Täbris = 5-8752 Kilog., 100 Man von Täbris = 50 Man i Schah == i Charwar = 293-76 Kilog. In Täbris gebräuchlich: Alter Man (Man i Kohneh) = 1000 Miskal — 4 59 Kilog., 1 Ser oder Zar = 16 Gireh =. berechnung

ioooser² bis zu mehreren ioooser². Getreide, Flüssigkeiten etc. nach dem Gewicht.

Münzeinheit der Kran (à 10 Senar à 100 Dinar) : = 1000 Dinar.

Kaiserreich China.

Flächeninhalt : 11,115.650 km².

Bevölkerung : 359,750.000 Einwohner.

Silberwährung. China besitzt ausser der Tschin (Käsch) oder Sapeke benannten kupfernen Scheidemünze im Werthe von circa oooi Taël keine nach europäischer Art geprägten Münzen. Als Werthmesser bedient man sich der Gold- und Silberbarren (Shoes), nach deren Gewicht im Werthe von 1 bis 50 Taëls. Als Regierungs-Rechenmünze gilt das Haikuan-Taël = 3T5&Ö Feinsilber. 1 Haikuan-Taël = 100 Kandorin oder circa iooo Käsch. Feingehalt des Silbers nominell 0 997 (Sycee-Silber), häufig jedoch geringer. Der Werth eines Taël schwankt nach dem jeweiligen Stand (Standard) des Londoner Silbercourses von 4.50 bis 7 Mark — 5 Kronen 31 Heller bis 8 Kronen 26 Heller.

Gewichte: 1 Pikul (Tan) =100 Kätties à 16 Taëls = 60*5 Kilog., 1 Taël (Liang) = 10 Mähs à 10 Kandorin à 10 Käsch (Li) = 37*793 «g⁻, bei Edelmetallen 37*573

Längenmaasse : 1 Yina Tschin = 3*58 m, 1 Tschih (Covid) — 10 Tsun à 10 Fän. 1 Li (Meile) à 180 Faden = 360 Puhs = 575-5 m (10 Feldmesser Covids)

Flächenmaasse : 1 King — 2453 m², 1 Mau = 631 m².

Hohlmaasse : Das Sching = io’3i /, 1 Tschi — 10 Sching, 1 Sai = 2 Hwo à 10 Sching 122*431 /. — Seide, Getreide und Flüssigkeiten werden meist nach dem Gewichte verkauft.

Kechenmünze amtlich das Haikuan-Taël = 37'57⁹àr Feinsilber, circa IOOO Käsch. Werth bei Londoner Silber-Standaird 60 Pf. D. R. W.

Kaiserreich Japan.

Flächeninhalt: 382.416 km².

Bevölkerung : 40,072.000 Einwohner.

Doppelwährung. Goldmünzen : Feingehalt o'çjoo.

20 Yen .... pro Stück, Rauhgewicht 33'33Jf>

lô'ôôg,

8'33£»

10

11

11

11

11

11

,, (Golddollar) ,,

3’33 gi

i-66 g,

« T « oj

Oi Oj Cn Oi O Vo, Oo, Ctą Cfq Cfq

Silbermiinzen : Feingehalt 0-900.

i Silb.-Yen (Rio) = iooSen à io Rin, Rauhgew. 26-954, Feingew.24*264 50 „

11

Vs

20

11

¹⁰

IO

0-0000

Feingehalt

I2-504,

5*004»

2*504,

11

10-004

4*004

2'OO 4

V20

1*25^»

i -00 4

Gewichte und Maasse : 1 Pikul à 100 Katties à 16 Rios (Taëls) = 60-47 Kilog., i Rio = ioMähsa ioFäna ioKäsch = 37-79 4 (für Edelmetalle 37-57⁹4). Das Schaku Kän

Fuss à 10 Sung à IO Bun à 10 Rin = 0-303771, i Ri — 36 Tcho à 60 Keng 1 à Schaku 3927 m — 1 jap. Meile, 1 Tschubo == 36 Sasi = 3-31 m², 1 Sching Sho à 10 Ngo à 10 vSijaku à 10 Sai ==■ 65 Cubik-Sung = 1 81 /, 1 Koku à 10 To à 10 Sho = 180-39/, I Seh = 30 Tschubo = 99-57 7»². Im ausländischen Verkehr englisches und metrisches Maass und Gewicht Münzeinheit : der Gold-Yen zu 100 Sen (1 amerikanischer Dollar).

Republik der Vereinigten Staaten von Nordamerika.

9,o68.6oo km² Landgebiet,

482.975 km² Seegebiet.

Bevölkerung: 62,982.200 Einwohner.

Doppelwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0-900.

1 Doppel-Eagle = 20 Dollars: Rauhgewicht 33M34, Feingewicht 30-09,4 1 Eagle

V-2 ”    •

Flächeninhalt :

10

11

11

16-714,

8-36 4,

0-3    „    •    .    =

Vl ”    —

I Dollar (1 S)

Silbermünzen: Feingehalt 0-900.

1 Trade-Dollar .    .    . Rauhgewicht 27*2154, Feingewicht 24494

1 Dollar == 100 Cents

11

5*oi4»

4*184»

1*674»

11

11

i5’°4ö 7’5² 4 4*51 <§■ 3764 ¹'5°4

26-7294,

V* »

V4 »■

50

V₅ »

25

20

V10 ”

11

12-504,

6-254,

5*004,

24*05^

¹¹ *²5^" c 5*624 «

4*504’ -5 2*254:jtn

Cours

10    „ (Dime) „

Maasse und Gewichte wie in England, neben welchen jedoch die metrischen auch zulässig sind.

Münzeinheit und Rechenmünze: der Gold-Dollar = 100 Cents.

2-504»

Republik der Vereinigten Staaten von Brasilien.

Flächeninhalt: 8,361.350 km².

Bevölkerung: 14,602.300 Einwohner. Goldwährung. Goldmünzen: Feingehalt 0-917. 20 Milrei's :

10

.    . Rauhgewicht 17-924, Feingewicht 16*434

8-2 1 4

8-964»

4-48 4»

i Milrei's (Gold) = 2.2gs Mk. — 2 Krön. 69 Heller „ (Silber) = 2.02⁵ ,,

11

11

11

4-104

11

37

Rauhgewicht 25*5^ Feingewicht 23*28 g⁻

Silbermünzen: Feingehalt 0*917. 2 Milreïs.......

,, —; 1000 Reis    12*75 g,

V₂ „ =    500 „    6*37 °g,

Scheidemünzen aus Nickel zu 200 und 100 Reis,

»    11 *6g g

5’84 g

aus Kupfer zu 20 und 10 Reis. — Rechenmünze 1 Conto di Reis = iooo Milreïs = 2293 Mark D. R. W. = 2683 Kronen.

Maasse und Gewichte seit 1874 die metrischen, neben welchen vielfach die altportugiesischen noch im Gebrauche sind.

Münzeinheit und Rechenmünze: das Milreïs (Gold) = 1000 Reis.

Süd- und mittelamerikamsche Freistaaten.

Argentina.

Flächeninhalt: 2,789.400 km².

Bevölkerung : 4,066.000 Einwohner.

Goldwährung: Peso nacional — 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 75 Heller = 5 Francs.

Bolivia.

Flächeninhalt: 1,334.200 km².

Bevölkerung : 1,434.800 Einwohner.

Silberwährung: Peso nacional — 100 Centavos = 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 75 Heller = 5 Francs.

Chile.

Flächeninhalt: 776.122 km².

Bevölkerung: 3,173.400 Einwohner.

Doppelwährung: Peso corriente = 100 Centavos = 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 75 Heller = 5 Francs.

Columbia.

Flächeninhalt: 1,203.103 km².

Bevölkerung: 3,920.200 Einwohner.

Silber Währung; Peso nacional = 100 Centavos = 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 75 Heller == 5 Francs.

Costarica.

Flächeninhalt : 54.070 km².

Bevölkerung: 243.382 Einwohner.

Silberwährung: Peso (Dollar) = 100 Cents = 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 75 Heller = 5 Francs.

Ecuador.

Flächeninhalt : 307.200 km².

Bevölkerung : 1.504.600 Einwohner.

Silberwährung: Peso nacional = 100 Cents = 4 Mk. 5 Pf. 75 Heller == 5 Francs.

Guatemala.

100 Cents

4 Mk. 5 Pf.

Flächeninhalt : 12 5.100 km². Bevölkerung: 1,452.000 Einwohner. Silberwährung: Peso (Piaster, Dollar) 4 Kronen 75 Heller = 5 FYancs.

Haïti.

Flächeninhalt: 28.676 km².

Bevölkerung : 960.000 Einwohner.

4 Mk.

Doppelwährung: 1 Gourde (Dollar, Piaster, Peso) — 100 Cents 5 Pf. == 4 Kronen 75 Heller = 5 PYancs.

Honduras.

Flächeninhalt: 119.820 km².

Bevölkerung: 382.000 Einwohner.

Silberwährung: 1 Dollar (Piaster) à 8 Realen = 100 Cents = 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 75 Heller = 5 Francs.

Mexico.

Flächeninhalt: 1,946.523 km².

Bevölkerung: 11.395.700 Einwohner.

100

Silberwährung: 1 Peso duro (Piaster) zu 8 Realen à 4 Cuartillos

Centavos (24*43 S Feinsilber = 4 Mk. 40 Pf. = 5 Kronen 18 Heller — 5 Francs 44 Centimes.

Nicaragua.

Flächeninhalt: 123.95 okm².

100 Cents = 4 Mk. 5 Pf.

Bevölkerung: 312.800 Einwohner. Silberwährung: 1 Peso nac. (Piaster, Doll.) = 4 Kronen 75 Heller = 5 Francs.

Paraguay.

Flächeninhalt: 253.100 km².

Bevölkerung : 460.000 Einwohner.

Papierwährung. Rechenmünze 1 Peso fuerte = 100 Centavos = 4 Mk.

5 Pf-Kupfermünzen : 240

4 Kronen 75 Heller 1 Peso f.

5 Francs. Geprägt werden nur

Peru.

Flächeninhalt : 1,137.000 km².

Bevölkerung : 2,972.000 Einwohner.

Silberwährung: 1 Sol (Peso) =10 Dinaros à 10 Centavos = 4 Mk. 5 Pf. = 4 Kronen 75 Heller = 5 Francs.

San Salvador.

Flächeninhalt : 21.070 km².

Bevölkerung: 777.900 Einwohner.

Silberwährung: 1 .Sucre — 100 Cents = 4 Mk. 5 Pf. = 5 Francs.

Uruguay.

Flächeninhalt: 178.700 km². Bevölkerung : 748.900 Einwohner. Doppelwährung: i Peso nacional = 4 Kronen 75 Heller = 5 Francs.

100 Centimos — 4 Mk. 5 Pf.

Venezuela.

i Peso

1 Franc ; 5 Bolivar 4 Mk. 5 Pf. == 4 Kronen 75 Heller.

Flächeninhalt: 1,043.900 km². Bevölkerung: 2,323.300 Einwohner. Doppelwährung: i Bolivar zu 100 Cents = 5 Francs.

Staaten, welche als Münzeinheit den Goldfranc zu 100 Centimes = ö'2gg Feingold = 81 Pf. D. R. W. = 95 Heller, also die gleiche Münzeintheilung und Währung wie Frankreich, nebst dem metrischen Maass- und Gewichtssystem angenommen haben.

Königreich Belgien.

Flächeninhalt: 29.457 km². Bevölkerung: 6,147.000 Einwohner. 1 Franc = 100 Centimes = 81 Pf. D. R. W. = 95 Heller.

Fürstenthum Bulgarien.

Flächeninhalt: 96.660 km⁹'. Bevölkerung: 3,154.400 Einwohner. 1 Lev = 100 Stotinki =81 Pfennig D. R. W. = 95 Heller.

Königreich Griechenland.

Flächeninhalt: 65.119Æ//P. Bevölkerung: 2,187.200 Einwohner. 1 Drachme — 100 Lepta =81 Pfennig D. R. W. = 95 Heller.

Königreich Italien.

Flächeninhalt: 286.588 km¹ Bevölkerung: 30,158.400 Einwohner, circa r,553.80° km² Protect, in Afrika. 1 Lira = 100 Centesimi = 81 Pfennig D. R. W. = 95 Heller.

Königreich Rumänien.

Flächeninhalt: 131.020km². Bevölkerung: 5,044.700 Einwohner. 1 Leu = IOO Bani = 81 Pfennig D. R. W. = 95 Heller.

Republik Schweiz.

Flächeninhalt: 39.963 km² Bevölkerung: 2,952.900 Einwohner. 1386 km2 Seegebiet. 1 Franc = 100 Centimes (Rappen) = 81 Pfennig D. R. W. = 95 Heller.

Königreich Serbien.

Flächeninhalt: 48.110 km*. Bevölkerung: 2,162.800 Einwohner. 1 Dinar = IOO Para = 81 Pfennig D. R. W. = 95 Heller.

Königreich Spanien.

9,808.100 Einwohner.

Flächeninhalt: 497.244km² in Europa. Bevölkerung: 17,247.700 Einwohner, ï, ï36.573 km² Colonien

1 Peseta = 100 Centesimos = 81 Pfennig D. R. W, = 95 Heller.

Vergleichende Münztabelle

der verschiedenen Staaten.

Deutsches

Reich

Frankreich

Gross

britannien

Nieder

lande

Oesterreich-

Ungarn

Portugal

Russland

Skandina

vien

Türkei

China

Japan

Persien

Brasilien

Nord-

Amerika

Umrechnungstabelle

Umrechnungstabelle

I Franc

24

Reichs

mark

Centimes

1 Shilling

59 Cents

I-23⁵ Francs (Gold)

ii³/₄

Pence

0-588 holl. Gulden (Gold)

I Krone 17 Heller

1-17 Kronen

220

Reis

o 220 Milrei's

31

Kopeken

89 Oere

5 Piaster

55 Cents

156

Käsch

24 Sen

I Kran 240 Dinar

435

Reis

24

Cents

0-308 Rubel

0-889

Krone

5 Piaster 22 Para

0-156 Taël

0-23⁸ Gold-Yen

0-1235

Toman

0-435

Milreis

0-23⁸

Dollar

81

Pfennig

0-8 Mark D. R. W.

Franc

9V2

Pence

47 V2

Cents

95

Heller

0-478

holl. Gulden

0'95 Kronen

I7⁶ V2

Reis Kopeken

o 1765 Milreis

25

72

Oere

Piaster 45 Cents

T25

19

Käsch

Sen

Kran

352

Reis

19

Cents

°'²5

Rubel

0-715 Krone

4 Piaster 18 Para

0-125

Taël

0-193

Gold-Yen

O-I Toman

0352

Milreis

0-193

Dollar

I Mark

92

Francs

Pfennig

38

Werth einerj 1 Gulden

Rupie :

13

Kronen

Centimes

i‘92⁴ Mark D. R. W.

Shilling

Cents holl. W.

423

Reis

60

I Krone

10 Piaster

Kopeken

70

65

2-38 Francs

11

Pence

Heller i'X3 holl. G.: 2-33 Kronen

0-423

Milreis

o 595 Rubel

Oere

Cents

300

Käsch

2 Kran

46

Sen

3,75

Dinar

837

Reis

46

Cents

20 Mark

171

Kronen

IO Piaster 26 Para

0300

Taël

0-46 Yen

0-2375

Toman

0-837

Milreis

0-46

Dollar

25

40

12

Francs

Pfennig

20

Centimes

20-429 Mark    =

D. R. W. 25'22 Francs

Pfund

Sterling

holländ.

Gulden

12-01

holl. Gulden

24

4488

Reis

Rubel

18

Kronen

4-495

Milreis

30

Kopeken

Kronen 24 Oere

ri3

Piaster 28 Cents

Taël

150

Käsch

Gold-Yen 80 Sen

25

Kran 200 Dinar

Milreis 880 Reis

Dollars 80 Cents

6-30 Rubel

1 Mark j

18 10 Kronen

113 Piaster 15 Para

3-187 Taël

4-87 Yen

2-5220

Toman

8-876

Milreis

4-87 Dollars

70

Francs

Pfennig

1-69 Mark D. R. W. j 2-09 Francs J

10

Centimes

Shilling

»ho

Pence

holländ. 1-98 Krone Gulden

374

Reis

0-371⁵

Milreis

5 2 Va

Kopeken

1 Krone 52 Oere

9 Piaster 44 Cents

2621/2

Käsch

40 Sen

2 Kran 100 Dinar

740

Reis

40

Cents

0-52 * Rubel

i-51

Krone

9 Piaster 14 Para

0-264 H. Taël

0-40

Gold-Yen

0-2089

Toman

0-735

Milreis

0-40

Dollar

85

I Franc

Pfennig

0-85 Mark D. R. W. 1-05 Franc

Centimes

IO

Pence

50

Cents

187 Reis

0505

holl. Gulden

Gold

krone

0-187

Milreis

2674

Kopeken

76 Oere

0-264

Rubel

0-76

Kronen

Piaster 72 Cents

13174

Käsch

20 Sen

I Kran 50 Dinar

370

Reis

20

Cents

4 Mark

54

5 Francs

Pfennig

60

Centimes

Shilling

2 holl. Gulden 67 Cents

4 Piaster 29 Para

0-1328 H. Taël

0-203 Gold-Yen

0-105

Toman

0-37

Milreis

o 203 Dollar

Kronen 31 Heller

1 Rubel

40

4‘53ß Mark

D. R. W.

5-65 Francs

Pence

2-67 holl. Gulden

Milreis

Kopeken

Kronen

372 °ere

25

Piaster 17 Cents

700

Käsch

Gold-Yen 7 Sen

Kran 600 Dinar

Milreis 971 Reis

Dollar 7 Cents

5-31 Kronen

1-40 Rubel

3 Mark

4-035

Kronen

25 Piaster 7 Para

0-708 Taël

1-07 Yen

o-565

Toman

1-973

Milreis

1-07 Dollar

24

Pfennig

Francs

3-23⁹ Mark

D. R. W.

Shilling

² 72

Pence

1 holl.

Gulden Kronen 80

jHeller i‘90⁵Gulden 3-80 Kronen

90

Cents

708

Reis

0-713

Milreis

Rubel

Kronen 88 Oere

Piaster 80 Cents

500

Käsch

76 Sen

Kran

Milreis 408 Reis

76

Cents

17 Piaster 32 Para

0-500 Taël

o 77

Gold-Yen

0-4

Gold-Tom.

1-408

Milreis

0-77

Dollar

Vergleichende Münztabelle

der verschiedenen Staaten.

Deutsches

Reich

Frankreich

Gross

britannien

Nieder

lande

Oesterreich-

Ungarn

Portugal

Russland I

Skandina

vien

Türkei

China

Japan

Persien

Brasilien

Nord-

Amerika

Umrechnungstabelle

Umrechnungstabelle

I Mark

I Franc

12

Pfennig

40

Centimes

I-I2⁵ Mark D. R. W.

ï-39⁵

Francs

Shilling

IV₄

Penny

66 Cents

i Krone

32

248

Reis

35

o-66

Heller

Kopeken

holl. Gulden

1-32 Kronen

0-247 5 Milreis

Krone

Piaster 23 Cents

175

Käsch

0-34 Rubel

6 Piaster IO Para

0-175 Taël

26 Sen

0’267 Gold-Yen

Kran 400 Dinar

0-1395

Toman

492

Reis

0-489

Milreis

26

Cents

026⁷

Dollar

18

Pfennig

0-i8⁵ Mark D. R. W. !

22 y₂

Centimes

II

0-22⁵

Franc

2 7s

Pence

Cents

22

Heller

40

Reis

Kopeken

16

Oere

30

Käsch

474

Sen

225

Dinar

80

Reis

474

Cents

o-io³

holl. Gulden

0-22

Kronen

0-041

Milreis

0-058

Rubel

Piaster

O'löKronen

o 029 Taël

0‘04⁴

Gold-Yen

o 0225 Toman

0080

Milreis

o-04⁴

Dollar

6 Mark

48

Pfennig 6-41 Mark D. R. W.

8 Francs

7-92 Francs

Shilling 5 Pence

6 Shilling 3 Pence

3 Gulden 80 Cents holl. W.

Kronen 60 Heller

Milreis 416 Reis

2 Rubel

Kronen 76 Oere

3-76

holl. Gulden

7’6o

Kronen

1-41

Milreis

1-98 Rubel

5'7 Kronen

35

Piaster 60 Cents

35 Piaster 23 Para

I Dollar

Tael

Gold-Yen 522 Sen

1-535 Yen

Kran

0792

Toman

Milreis 816 Reis

2 788 Milreis

52

Cents

1-535

Dollar

4 Mark

20

Francs

Pfennig

18

4’l85 Mark D. R. W.

Centimes

Shilling

2 Gulden 46 Cents holl. W.

Kronen

92

925

Reis

I Rubel

29

5’i8 Francs

Pence

2-47 holl. Gulden

Heller

4-92 Kronen

0-92

Milreis

Kopeken 1:29 Rubel

Kronen 75 Oere

3-72

Kronen

23

Piaster 28 Cents

23 Piaster 11 Para

648

Käsch

5 Kran 180 Dinar

0-653 Taël

Gold-Yen

Milreis 825 Reis

0-517

Toman

1-827

Milreis

amerik.

Gold-

Dollar

81

Pfennig

0-81 Mark D. R. W.

I Franc

97₂

Pence

477'

Cents holl. W.

95

Heller

1767a

Reis

25

Kopeken

72

Oere

Piaster 45 Cents

125

19

Käsch

Sen

352

Reis

19

Cents

0-47 holl. Gulden

0-95

Kronen

o 176 Milreis

o 25 Rubel

Kran

0'72Kronen

4 Piaster 18 Para

0-125 Taël

0-193 Yen

0-352

Milreis

0193

Dollar

2 Mark

29

Francs

Pfennig

83

Centimes

Shilling

i Gulden 35 Cents

holl. W.

Kronen

70

507

Reis

12

71

Kopeken

2-295 Mark D. R. W.

2"83 Francs

Pence

Heller

Kronen 4 Oere

Piaster 70 Cents

353

Käsch

55 Sen

2 Kran 830 Dinar

55

Cents

i-35 holl. Gulden

2-70 Kronen

0508

Milreis

0-71

Rubel

2-04 Kronen

12 Piaster 28 Para

0358 Taël

o 55 Yen

Milreis

0-2834

Toman

o-55

Dollar

4 Mark

20

Francs

Pfennig

4"i9⁸ Mark D. R. W. 5-18 Francs

18

Centimes

Shilling

Pence

j 2 holl.

Gulden j 46 Cents

Kronen

92

925

Reis

I Rubel

29

23

2-48 holl. Gulden

Heller

Kopeken

Kronen 75 Oere

Piaster 28 Cents

648

Käsch

5 Kran 180 Dinar

4-92 Kronen

0-924

Milreis

Gold -Yen

I Milreis 825 Reis

Dollar

1*30 Rubel

3-75 Kronen

23 P. 12 Para 23-30 Piaster

0-656 Taël

0-5185

Toman

1-826 Milreis

VI.

Mathematische Formeln für die gebräuchlichsten technischen Berechnungen.

Algebra.

Producte, Potenzen und Wurzeln.

(a -f-b) (a — b) — a² — b2 a² — b²

n

|/aH ----- a

n    1

a b d² — b³

]/ a = a "

(ia    b)² = a² —|— 2ab -|- b²

(a — b)² — a² — 2ab -j- b²

(a + *)²

aĄ-b

a-\- b

(ia -j- bf (a — b) = a³-)- a²b — ab² — è3 (a — bf (a b) —- a³ — d²b -|- ab² -(- è3 (a -(- è)³ — ô³ -j- 3a²/? -f- 3<2^² -j- è3 (a — b)9, = a³ -}- 3a²^ -f⁻ 3a#² — è³

(a -f- b)n = an -J- na"~x b -j--

(n—i)

a"~ ² b²

\/ a

a -f- b

n (n — 1) (11 — 2)

1X2X3

. a'-³ P

V (<* + *)”

|/'(o + 4)- = (<J + i) “

i n __    _

\/ a² (b — n) — a }/ b — n [/ a²m²— \/ a² . ]//m²=a \/d! _ b² = Y\a -f b) (a - b)

4    ___

]/ a — V \/ a

Vy7\r Va

. ni

F)

an

(a — bf — an — nan ~ ¹ b -n (n — 1) (11 — 2)

^-2 b²

a²*

b**

(a “h

(a -f- bf __ («+»)■

1.2.3

a~n = — ; 1" = 1; an bn = (ab)"\am . a" =

- 0.

Grenzwerthe.

m y( o — o

oo

a ⁰⁰

00

m . oc =

Unbestimmte Werthe sind —; o°; —; i ⁰⁰ u. s. w.

a° — i

{log a -j- log b — log c)

Logarithmen {log). Zahl zu einem Logarithmus {num log) a . b = num {log a -f- log b)

— = num {log a — log b) a . b

num

an — num {n log a)

J/ a

num

1/ a

1/    — = num

» b

log a — log b

Gleichungen.

Gleichungen ersten Grades mit zwei Unbekannten.

Form

.r

a x -j-by -)- c = o mx -j-n y -j- r = o c m

b r — en

ar

an — bm ’

an — b m

x² -\- p x= q X² -t- px-\- I

to ha

Gleichungen zweiten Grades.

| ax² -j- bx -f- c = o

! ₂    . bx | C

X² -1---1--= o

;    a a

*+T

,r =

+ 1 +1

q -J-

4-1 r b*—4ac

— V 4 a²

za -

— b + \X b²—4 ac

Cubische Gleichungen.

mx³ -j- n x² -j- cx-\- d — o

fî    CX    rl

x³ -j----j-— = o oder x³ -j- nl x² -j- cl x -j- dy = o

~ geht die letzte Gleichung über in: y³

dann nach der Cardanischen Formel erhält:

3    3_

y = l/b + yV—X + V b—yb²—a³

Für x = y —

woraus man

üi

= oay 4- zb,

Arithmetische Reihen.

Die Glieder der Reihe sind Die ersten Differenzen Die zweiten Differenzen

; nu ; m.. .... mn ; o₂; o3 1 P2} ■ •

Ist die Zahl der Glieder n, so ist die Summe derselben:

On-

P11—2

.S = nm₁ -f-

n (n — 1)

n (n — 1) (n — 2)

1.2.3

Man hat demnach z. B. die Summe aller natürlichen Zahlen von 1 bis n :

11 (n -j- 1)

weil mi = 1 ; Oj = 1 und px = o zu setzen ist.

Die Summe aller ungeraden Zahlen von 1 bis n :

S — 11 (11 -j- 1),

2 und p. = o ist.

weil hier

Die Summe aller geraden Zahlen von 2 bis n:

S = n\

1 ; Oj

weil man niy

2 ", Oy = 2 und = o zu nehmen hat.

hat man:

Die Summe der Quadrate der natürlichen Zahlen 1 ; 4 ; 9 ; .... n

11 (n -f- 1) (w -)- 2)

1.2.3

denn es ist m

= 1 ; Oy = 3 und ^ = 2.

Geometrische Reihen.

Die 11 ersten Glieder heissen a; a f; a f²; af³.... a Es ist das letzte Glied l — a f¹¹^.

a (fn — 0 f — I

fl — g /-1'

Die Summe der n ersten Glieder S¹ =

Gewöhnliche Zinsrechnung.

Nennt man das anfängliche Capital K, die Zahl der Jahre, auf welche das Capital ausgeliehen ist, 11, den Zinsfuss p und die erzielten Zinsen Z, so hat man:

Kp 11

100

100 Z

100 Z

100 Z p 11

Zinseszinsrechnung.

Es ist das anfängliche Capital K, das Capital nach n Jahren W und die jährlichen Zinsen p, dann hat man:

Kn

und 11 =

Kp

w=

IOO

K; K =

(■ + —)

V 100/

(1/

P = 100

log W — log K

log (¹ + —)

\    100/

Rentenrechnung.

Am Ende eines jeden Jahres wird das Capital K um die gleiche Summe 5 vermehrt oder vermindert. Der Werth des Capitales nach n Jahren ist IV. Man hat:

0+£)'±[(

p    1 IOO

IOO/    J p

Es ergiebt sich W kleiner als K, wenn die jährliche Abnahme S K, also grösser als die jährlichen Zinsen ist, und wird

S.

grösser als Null, wenn

IOO

(i +    —)

V ioo/

ioo

(i + —i \ ioo/

wird. Man kann auch die Zahl der Jahre, nach welchen dieser Fall eintritt, berechnen, und zwar:

log S

log (5

--— K

IOO

logi^-V)

\    IOO/

Geometrie.

Umfang

Fläche

Dreiecke.

Seiten a, b und c; Höhe h; Basis a.

Beliebiges Dreieck......

Gleichseitiges Dreieck.....

Gleichschenkliges Dreieck. Winkel an der Basis a; gleiche Seiten b und c

30 = 3 b = $c a -j- 2 b

a b sin cc

ah

0-433 a1 oder —

— lang a 4

Vierecke.

Rechteck. Seiten a und b .

Parallelogramm. Seiten a und b; Winkel w, Basis a; Höhe h .

Trapez. Parallele Seiten a₁ und ö₂; Höhe h.......

2 (a -f b)

2 0 -M)

a b sin a

' ² (° +

?! +a2 ' h

Beliebiges Viereck wird in zwei Dreiecke zerlegt.

Kreis.

Halbmesser r, Durchmesser d; beim Ringe Halbmesser R und r, Durchmesser D und d.

Winkel am Centrum bei Ab- und Ausschnitten a.

Kreis

Durchmesser, resp. Halbmesser

Umfang — U

Fläche = F

2 7t

ft, I ^ £

I -nT

2rn; dn

r² n;

d²n

0.7854 d²

Ringfläche .... R — — ; D

2Rn; Dn

(R² — r²)n — R² (1 — m²)n; D² — d²

2 TC

D² (1 — m²)n

'S

C/3

J.

Kreisabschnitt

36 ob

> Ÿ

18 ob

an

an

0.008727 a

Bogenlänge = b ctnd‘ anr 360    180

nr² =

360

0.008727 ar²

Durchmesser,resp Halbmesser

Bogenlänge = b

Fläche = F

an

and anr 360    180

—--sin a

180

\ F

)i

(0.017463 a— sin a)

(R² — r²)

an

Ringstück . . . .

360

0.008727 a (R² — r²

Bogenhöhe gleich h, halbe Sehne gleich a, so hat man h — a tang und 2 a = 2r sin —.

. cc sin —

Ellipse.

Grosse Halbachse a, kleine Halbachse b.

Umfang: U — n (a    b) tn.

Flächeninhalt: F — abn.

Setzt man a Ą- b — d, so kann man die Kreistabellen für die Ellipse gebrauchen. Für m hat man die Werthe aus folgender Aufstellung zu entnehmen :

a -f- b

0-3    0-4    0-5    o-6    07

m = i" 0000    1-0025 roioo 1-0226    1-0404    1*0635    1-0922    1-1267

a — b

O'I

0-2

a -J- b

o"8

o*9

— 1*1677 1*2155 1*2732

Regelmässige Polygone.

dann ist

Es wird bezeichnet mit:

n die Anzahl der Seiten des Polygons, r der Halbmesser des umschriebenen Kreises, s die Länge einer Polygonseite,

ii Höhe eines Dreieckes, welches aus zwei Halbmessern und einer Seite gebildet wird,

a der Winkel am Centrum in einem dieser Dreiecke,

U der Umfang des Polygons,

360    . a

a =-; s = 2r sin —

nsh

2    • a

= nr sin —

; h = r cos —; »r! sin a

. cos-=

; JJ = ns.

Tabelle zur Berechnung der Polygone.

IO

II

12

13

14

15

l6

1- 2990 r²

2- oooo „ 2-3776 „ 2-5981 „

2-7364 «

2-8284 n 2-8925 „ 2-9389 «

2- 9735 «

3- 0000 „ 3-02I7 „ 3-0372 n 3-0505 „ 3-06I5 „

0-5774 s 0-7071 „ 0-8507 „ x-oooo „

1-1524 „

1-3066 „ 1-4619 „ i'6i8o „ x-7747 «

1- 93I9 «

2- 0893 „ 2-2470 „

2-4049 n 2-5629 „

1-73205 r 1-41421 „ I-I7557 « I-ooooo „ 0-86777 „

0-76537 »

0-68404 „ 0-61803 „

0-56347 « 0-51764 « 0-47863 „ 0-44504 »

0-41582 „ 0-39018 „

0-4330 s2 1-0000 „

1- 7205 „

2- 5981 „

3- 6339 »

4- 8284 „

6- 1818 „

7- 6942 „

9-3656 „

11-1962 „ 13-1858 „ 15*3345 » 17-6424 „

20-1094 „

5-19615 r 5-65684 *

5- 87785 «

6- ooooo „ 6-07439 „ 6-12296 „

6-15636 „ 6-18030 „ 6.198x7 „ 6-21168 „ 6-22219 „ 6-23056 „ 6-23730 „ 6-24288

Ebene Trigonometrie.

Positiver oder negativer Werth des Sinus und Cosinus, der Tangenten und Cotangenten in verschiedenen Quadranten.

Sinus

Cosinus I Tangente Cotangente

Im i. Quadranten von obis go° „ 2. v 3*

3? 4-

33

33

33    90 33    !80°

33 l8° 33 270° 33 2 70 „ 360°

I I++

I ~b I ~r

AE

Werthe von Sinus, Cosinus etc. in verschiedenen Quadranten.

tang (180 — cc) = — tang a tang (180 -f- ß) = tang a cotg (i 80 — ß) = — cot g a cotg (180 -j- ß) = cotg a sin (270 — ß) = — cos ß sin (270 -|- ß) = — cos ß ros (270 — ß) — — sin cc cos (270 -f- ß) = sin ß tawg' (270 — ß) = ro/g" ß tang (270 -J- ß) = — ro/^ ß ro/^ (270 — ß) — ß cotg (270 -f- ß) = — ß (360 — cc) — tang a tang (360 -f- ß) = tang a cotg (3Ó0 — ci) = — cotg ß cotg (360 -f- ß) = cotg ß

sbz (go -f- ß) = ros ß sm (go — ß) = ros ß ros (go -(- ß) = — sin a cos (go — a) = sin a tang (go -f- ß) = — ro/kf ß tang (go — ß) = ro/tf ß rozkf (go -j- ß) = — tang a cotg (go — ß) — toąg" ß sin (180 — ß) = sin a sin (180 -j- cc) = — sin a cos (180 — ß) ros (180 -f- cc) = — ros ß s« (360 — ß) = — sin ß sin (360 -J- ß) = s« ß ros (360 — cc) = ros ß ros (360 -)- ß) = ros a

— ros ß

Functionen.

AB = 1 (Figur VI 1), Winkel= ß, Winkel ABD —    =

go — ß = /3 ; BD parallel zu CE und lothrecht auf AE.

BD = sin    a = ros ß

AD = ros    ß = szw ß

CE — tang ß = ro/^ ß GH=— cotg ß *4F = 4..B = beliebig :

-O.C

BD    AD

-- == sin cc; ——- = ros cc ;

AB    AB

BD

AD

AD

= tang cc ; — == cotg cc.

Grundgesetze.

sin² ß -f- ros² ß = 1

tang ß =

sin ß

Fig. VI 1.

ros ß

ß . cotg ß = 1

ro/§" ß =

ros ß

sin ß

sec cc —

ros ß

1 4- tang¹ cc = sec² cc

cosec ß

s/n ß

1 -j- cotg² ß = rosrr² cc

Abhängigkeit der Winkelfunctionen voneinander.

tang ß

\/1 -}- tang'¹ a

s/b ß = J/ i — ros² ß

ros ß —-

[/ 1 — sin² cc =

1 -j⁻ tang² a

I I -j- cotg² ß

ro/o' ß

[/ 1 -f- ro/^² ß

tang a =

cotg a

sin a

cotg ce —

Vi — sin² a \/1 — s i n ² a

J/ i — cos² a

cos a

cos ce

tang a

sin et

\/ I — cos² ce

sin ce = 2 sin — cos —

sin 2 a = 2 sin ce cos ce sin 3 a

cos ce = cos ²

3 sin ce — 4 sin³ ce . 2 K

— sm* — =

■    9 CC    9 ce

- 2,sin* — =2 cos*--

cos 2 ce = cos² « — sm² « = 2 cos² ce — i

i — 2 sin² a

cos 3 ce = 4 cos³ a — 3 cos a sin ce

tang — 2

1 — cos ce

sin ce

tang 2 a = -ce

cotg ₇ = co/o 2te =

2 tang ce

— tang² a s/w a

1 4- cos a

I —' cos te co/^² ce — 1

s/w «

2 co/sf a

■b

Fig. VI 2.

Gegeben

a und b

Trigonometrische Berechnungen. Auflösung rechtwinkeliger Dreiecke.

Fig. VI 2.

Seiten a, b, c, Winkel A, B, C. Flächeninhalt F.

Zu suchen

cg

8 8

y a² -f- b²

sin A cos A

go⁰

ab

a und c

sin A = —

[/ c² — a²

cos Z? = —

è — V (c + ö) (c — a)

B = go° — A

F=

a c . cos A

Gegeben

Zu suchen

a und A

B = 90⁰ — A

sin A

b = a . cotg A

2 tang A

a². cot g A

b und A

a = b . tang A

b⁸. tang A

c und A

cos A

a = c . sin A b = c . cos A

c² . cos A sin A

Fig. VI 3.

Auflösung schiefwinkeliger Dreiecke.

Fig. VI 3.

Gegeben

Zu

suchen

F ormeln

a, b und c

cos A =

b² -f- c² — a²

2b c

wird 5 =

a —j~ b —J— c

gesetzt, so ist

cos — =

s (s — a)

; sin — =

(s — b) (s — c)

2    r_

sin A — — ]/ s (s — a) (s — b) (s — c) F = \/s (s — a) (s — b) (s — c)

a, b und A

sin B =

b. sin A

C = 180 — (A -f B) a. sin C

sin A a b . sin C

— b . cos A + [/ a² — b². sin² A b sin A

{b. cos A + [/a³ — b² sin² A

Ist a^ > b, so gilt in den Gleichungen für c und F das -f- Zeichen, weil der Winkel B dann kleiner ist als 90⁰. Ist dagegen b > a, so giebt es zwei Dreiecke.

Gegeben

Zu

suchen

a, A und B

a. sin B

sin A

C= 180 — (A-j-B) a. sin C

a . sin (A -j- B)

sin A ab. sin C

sin A

a² . sin B sin C

2 sin A

a, b und C

tang A —

a . sin C

b—a . cos C

AĄ- B

₂    =90-

Es ist dann:

A4- B . A — B

C (A 4- B\

? tans

cotg T

und B =

A 4- B A — B

c = \/a² -)- è² — 2 a b . cos C — (a Ą- b) sin cp

cos cp

cos cp =

cp ist bestimmt durch: 2 1/ a b

a 4- b

cos — oder tang cp —

2 sin

— 1/ab 2

a b . sin C

a, B und C b

a. sin B

a . sin B

sin A sin (B -j- C) a . sin C

a. sin C

sin (B C)

sin A

A= 180 — (B -f C) a c . sin B

Grad ! Min.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Ln O

Tabellen

der trigonometrischen Linien.

Sinus

O'OOOO

0-0015

00029

00044

0-0058

0-0073

0-0087

0-0102

O'OIIÖ

0-0131

0-0145

00160

Cosinus

I'OOOOO

0-99999

0-99999

0-99999

0-99998

0-99997

0-99996

0-99995

0-99993

0-99991

0-99989

0-99987

Tangente

O'OOOO

0'ooi5

CT0029

0-0044

0-0058

0-0073

00087

0-0102

001x6

0-0131

0-0145

0-0160

Cotangente j Min.

Grad

00

I 687-5489 3437737 229-1817 171-8854 1375075 114-5887 98-2179 85'9398 73-3900 68-7501 62-4992

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

90

ro

tn Cn 4^ 4» LJ LJ 10 10 »-1 w Ln O Ln O Ln O Ln O Ln O

0-0175

0-0189

0-0204

0-0218

0-0233

0-0247

0-0262

0-0276

0-0291

0-0305

0-0320

0-0334

0-0349

0-0364

0-0378

0-0393

0-0407

0-0422

0-0436

0-0451

0-0465

0-0480

0-0494

0-0509

0-0523

0-0538

0-0552

0-0567

0-0581

0-0596

o⁻o6io

0-0625

0-0640

0-0654

0-0669

0-0683

0-99985

0-99982

0-99979

0-99976

0-99973

0-99969

0-99966

0-99962

0-99958

0-99953

0-99949

Q'99644

0-99939

0-99934

0-99929

0-99923

0-99917

0-99911

0-99905

0-99898

0-9989

0-9988

0-9988

0-9987

0-9986

0-9986

0-9985

0-9984

0-9983

0-9982

0-9981

0-9980

0-9980

0-9979

0-9978

0-9977

0-0175

00189

0-0204

0‘02l8

0-0233

0-0247

0-0262

0-0276

0-0291

0-0306

0-0320

0-0335

0-0349

0-0364

0-0378

0-0393

0-0407

0-0422

0-0437

0-0451

0-0466

0-0480

0-0495

0-0510

0-0524

00539

00553

0-0568

0-0582

0-0597

00611

0-0626

0-0641

0-0655

0-0670

0-0685

57-2900

52-8821

49-1039

45-8294

42-9641

40-4358

38-1885

36-1776

34-3678

32-7303

3T24I6

29-8823

28-6363

27-4899

26-4316

25-45I7

24-5418

23-6945

22-9038

22-1640

21-4704

20-8188

20-2056

19-6273

19-0811

18-5645

18-0750

17-6106

I7-Ï693

16-7496

16-3499

15-9987

15-6048

15-2571

14-9244

14-6059

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

55 I

50

45

40

35

30

25

20

15

10

89

88

87

10

15

0-0698

0-0712

0-0727

0-0741

0-9976

0-9975

0-9974

0-9973

00699

0-0714

0-0729

0-0743

14-3007

14-0079

137267

134566

86

55

50

45

20

25

30

35

40

45

50

55

Sinus

0-0756

0-0770

00785

0-0799

0-0814

0-0828

0-0843

0-0857

Cosinus

0-9971

0-9970

0-9969

0-9968

0-9967

0-9966

0-9964

0-9963

Tangente

0-0758

0-0772

0-0787

00802

0-0816

0-0831

0-0846

o-o86o

Cotangente

I3-Ï969

12-9469

12-7062

12-4742

122505

12-0346

11-8262

11-6248

40

86

35

30

25

20

15

10

Ln

Ln O

Ln Ln 44* -£* 04 04    10    10 W M

Ln O Ln O Ln O Ln O Ln O

0-0872

0-0886

00901

00915

0-0930

0-0944

0-0958

0-0973

0-0987

0'1002

o-ioi6

0-1031

0-9962

0-9961

0-9959

0-9958

0-9957

0-9955

0-9954

0-9953

0-9951

0-9950

0-9948

0-9947

0-0875

0-0890

0-0904

0-0919

00934

0-0948

0-0963

0-0978

0-0992

0-1007

0-1022

0-1036

II-430i

II-24I7

11-0594 10-8829 10-7119 10 5462

10-3854

10-2294

10-0780

9-9310

9-7882

9-6493

55

85

50

45

40

35

30

25

20

15

10

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0-1045

0-I0Ó0

0-1074

0-1089

0-1103

01118

0-1132

0-1146

01161

0-1175

0-1190

0-1204

0-9945 0-9944 0-9942 o 9941 0-9939 0-9937 0-9936 0-9934 0-9932 0-9931 0-9929 0-9927

0-1051

0106Ó

o-io8o

0-1095

O-ITIO

0-II25

0-1X39

0-1X54

0-1169

0-1184

0-1198

0-1213

9‘5i44

9-3807

9-2553

9-1309

9-0098

8-8919

8-7769

8-6648

8-5555

8'449°

8-3450

8-2434

O Ln o uoo 10 O 10 O loO ir> ici ‘O ■t ro ro M Cd w w

OO

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0-1219

0-1233

0-1248

0-1262

0-1276

0-1291

0-1305

0-1320

0-1334

0-1349

01363

0-1377

0-9925

0-9924

0-9922

0-9920

0-9918

0-9916

0-99x4

0-9913

0-9911

0-9909

0-9907

⁰'99°5

0-1228

0-1243

0-1257

0-1272

0-1287

0-1302

0-1317

0-1331

0-1346

0-1361

0-1376

Q-I39¹

8-1443

8-0476

7-9530

7-8606

7-7704

7-6821

7-5958

7-5II3

7-4287

T 3479 7-2687 7-1912

55

83

50

45

40

35

30

25

20

15

10

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0-1392

0-1406

0-1421

0-1435

0-1449

0-1464

0-1478

0-1492

0-1507

0-1521

0-1536

0-I550

0-9903

0-9901

0-9899

0-9897

0-9894

0-9892

0-9890

0-9888

0-9886

0-9884

0-9881

0-9879

0-1405

0-1420

0-1435

0-1450

0-1465

0-1480

0-1495

0-1509

0-1524

0-1539

0-1554

0-1569

Cotangente

7-II54

7-0410

6-9682

6-8969

6-8269

6-7584

6-6912

6-6252

6-5606

6-497¹

6-4348

6-3737

Tangente

82

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grad

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Sinus

01564

0-1579

0-1593

0-1607

01622

0*1636

0-1650

0*1665

0-1679

0-1694

0-1708

0-1722

Cosinus o 9877 0-9875 0*9872 o 9870 0*9868 0-9865 0-9863 0-9860 09858 0-9856

0-9853

09851

Tangente 0 1584 0-1599 0-1614 0 1629 0-1644 0.1658 01673 0-1688

0-1703

0*1718

01733

0-1748

Cotangente ! Min. 63138 6-2549    55

61970 61402    45

6 0844 60296 5-9758 5-9228    25

5*8708 5-8197 5-7694 5-7I99

81

50

40

35

30

20

15

10

Ln O

O IO O IGO IGO IGO LO

t-t m M C4 rG fG    IG IG

01736 o 1751

01765

0-1779

0-1794

o-i8o8

0*1822

0-1837

0-1851

0-1865

01880

01894

o 9849 0*9846

0-9843

0-9840

0-9838

0-9835

0-9833

0-9830

0*9827

0-9825

0-9822

0-9819

0-1763 0-1778 0-1793 0‘i8o8 01823 0-1838 o i853 0-1868 0-1884 o 1899 0-1914 0-1929

5-67I3

56234

5-5764

5-530I

5-4845

5-4397

5-3955

5-352I

5-3093

5-2672

5-2257

5-1848

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

80

II

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0-1908

0VX922

0-1937

0-I95¹

0-1965

01979

0-1994

0-2008

0-2022

0-2036

0-205I

0-2065

09816

0-98x3

0-98II

O9808

0-9805

0-9802

0-9799

0-9796

0-9793

0*9790

0-9787

0-9784

0-1944 0-1959 01974 0-1989 02004 o 2019 0-2035 0-2050 0-2065 0-2080 02095

0-2II0

5-H46

5-1049

5-0658

5-0273

4-9894

4-9520

49152

4-8788

4-8430

4-8077

4772Q

4-7385

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

79

12

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

13

10

15

20

25

30

35

0-2079

02093

0'2I08‘

0'2I22

0-2136

0-2I50

0-2I64

0-2179

0-2193

0-2207

0'222I

0-2235

0-2250

O2264

0-2278

0-2292

0'2306

0-2320

0-2334

0-2349

09781

o 9778

0-9775

0-9772

0-9769

0-9766

0-9763

0-9760

0-9757

0-9753

0-9750

Q-9747

0-9744

0-9740

0-9737

0-9734

09730

0-9727

0-9724

0-9720

4-7046

4-6712

46382

4-6057

4-5736

4-5420

4-5I07

4-4799

4-4494

4-4194

4-3897

4-3604

4-33I5

4-3029

4-2747

4-2468

4-2193

4-1922

4-1653

4-1388

0-2126 0-2141 0-2156 0-2171 0-2x86 0-2202 0-2217 0-2232 0-2247 0-2263 0-2278 0-2293 02309 0-2324 0-2339 0-2355 0-2370 0-2385 0-2401 0-2416 Cotangente j Tangente

*ä

O »-o o 'O O ino

LO Tf rt- co CO C4

77

13

40

45

50

55

Sinus

0-2363

0-2377

0-2391

0-2419

Cosinus

0-9717

09713

09710

0-9706

Tangente

0-2432

02447

0-2462

0-2478

Cotangente

4-1126

4-0867

4-0611

4-0358

Grad

20

15

10

77

14

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55 .

15

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0-2488

0-2433

0-2447

02462

0-2476

0-2490

0-2504

0-2518

0-2532

0-2546

0-2560

Q-2574

0-2588

0-2602

0'26i6

0-2630

0-2644

0-2658

0-2672

0-2686

0-2700

0-2714

02728

0-2742

09703

o 9699 0-9696 09692 0-9689 0-9685 0-9681 0-9678 0-9674 0-9670 0 9667 09663 0-9659 0-9655

0-9652 0-9648 0-9644 0-9640 09636 0-9632 0 9628 0-9625 0-9621 09617

02493

02509

0-2524

0-2540

0-2555

0-2571

0-2586

0-2602

0-2617

0-2633

0-2648

0-2664

0-2679

0-2695

0-2711

02726

0-2742

0-2758

0-2773

0-2789

0-2805

02820

0-2836

0-2852

4-0108

3-9861

3-9617

3 9375 3-9136 3-8900 3-8667 T8436 3-8208

3-7983

3-7760

8-7539

3-732I

3-7105

3-6891

3-6680

3-6470

3-6264

3-6059

3-5856

3-5656

3-5457

3-5261

3-5067

O 10 o iGO io O 'O O i-o O 101 O 10O igO »oO 10 O 10O 10

IG iG ^ G- rG tG M Cd I—< HH    iGiG^'t fGfGN N H H

i6

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0-2756

0-2770

0-2784

0-2798

0'28l2 0-2826 0-2840 0-2854 0-2868 0-2882 O 2896 0-2910

0-9613

0-9609

0-9605

0-9601

0-9596

0-9592

0-9588

0-9584

0-9580

0-9576

0-9572

0-9567

0-2867

0-2883

0-2899

0-2915

0-2931

0-2946

0-2962

0-2978

0-2994

0-3010

0-3026

0-3041

3-4874

3-4684

3-4495

3-4308

3-4124

3-394I

3-3759

3-358o

3-3402

3-3226

3-3052

3-2879

55

74

50

45

40

35

30

25

20

15

10

17

10

15

20

25

30

35

40

45

S»

55

0-2924

0-2938

0-2952

0-2965

0-2979

0-2993

0-3007

0-3021

0-3035

0-3049

0-3062

0-3076

18

o-95⁶3

0-9559

0-9555

0-9550

0-9546

o-9542

0-9537

0-9533

0-9528

0-9524

0-9520

o-95I5

0-3057

0-3073

0-3089

0-3105

0-3121

0-3137

0-3I53

0-3169

0-3185

0-3201

0-3217

0-3233

3-2709

3-2539

3'²37I

3-2205

3-2041

3-1878

3-1716

3-I556

3-1397

3-1240

3"!o84

3-0930

55

73

50

45

40

35

30

25

20

15

10

10

15

0-3090

0-3104

0-3118

0-3132

0-9511

0-9506

0-9502

0-9497

Sinus

0-3240

0-3265

0-3281

0-3298

3-0777

3-0625

3-0475

3-0326

72

55

50

45

Grad

Min.

18

20

25

30

35

40

45

50

55

Sinus

0-3I45

0-3I59

0-3I73

0-3187

0-3201

0-3214

0-3228

0-3242

Cosinus

0-9492

0-9488

o-9483

0-9479

0-9474

0-9469

0-9465

0-9460

Tangente

03314

0-3330

0-3346

0-3362

0-3378

0-3395

0-3411

0-3427

Cotangente

3-0178

3-0032

2-9887

2-9743

29600

2-9459

29319

2-9180

Min. J Grad

40    72

35

30

25

20

15

10

19

20

Ln Ui 4- OJ OJ Ki to w w Ui O Ui O Ln O Ui O Ul Q

Ln O

Ln Ln 4^ 4^ OJ OJ tO 10 M m

Ln O Ln O Ln Q Uh O Ui O

0-3256

0-3269

0-3283

0-3297

0-3311

0-3324

0-3338

0-3352

0-3365

0-3379

0-3393

0-3407

0-3420

0-3434

0-3448

0-3461

0-3475

0-3488

0-3502

0-3516

0-3529

0-3543

0-3557

0-3570

0-Q455

0-9450

0-9446

09441

0-9436

0-9431

0-9426

0-9422

0-9417

0-9412

0-9407

0-9402

0-9397

0-9592

0-9387

0-9382

0-9377

0-9372

0-9367

0-9362

0-9356

0-9351

o-9346

0-9341

0-3443

0-3463

0-3479

0-3495

0-3512

0-3528

0-3544

0-3561

0-3577

0-3594

0-3610

0-3627

0-3640

0-3656

0-3673

0-3689

0-3706

0-3722

0-3739

0-3755

0-3772

0-3789

0-3805

0-3822

2-9042

2-8905

2-8770

28636

2-8502

2-8370

2-8239

2-8109

2-7980

2-7852

2-7725

27600

27475

2-7351

2-7228

2-7106

2-6985

2-6865

2-6746

2-6628

2-6511

2-6395

2-6280

2-6165

ui O ui O Ui Ui "o Ui Ui o ! ui

to

O LT)

000000 böboöö

22

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0-3746

0-3760

0-3773

0-3786

0-3800

0-3813

0-3827

0-3840

0-3854

0-3867

0-3881

0-3894

0-9336

O933I

0-9325

O932O

0-93I5

O93IO

0-9304

0-9299

0-9293

0-9288

0-9283

0-9277

0-9272

0-9266

0-9261

0-9255

O925O

0-9244

0-9239

0-9233

0-9228

0-9222

0-92I6

0-92II

[    0-3839

0-3855 0-3872 03889 0-3906 0-3922 0-3939 0-3956 0-3973 0-3990 0-4006 0-4023 0-4040

0-4057

0-4074

0-4091

0-4108

0-4125

0-4142

0-4159

0-4176

0-4193

0-4210

0-4228

2-6051

2-5938

2-5826

2-57I5

2-5605

2-5386

25386

2-5279

2-5172

2-5065

2-4960

2-4855

2-4751

2-4648

2-4545

2-4443

2-4342

2-4242

2-4142

2-4043

2-3945

2-3847

2-3750

2-3654

Ui o

ON

0

68

Sinus

Cosinus

23

10

*5

20

25

30

35

40

45

50

55

0-3907

0-3921

0-3934

0-3947

0-3961

0-3974

0-3987

0-4001

0-4014

0-4027

0-4041

0-4054

0-9205

0-9199

0-9194

0.9188

0-9182

0-9176

0-9171

0.9165

0-9I59

0-9I53

0-9147

0-9141

Tangente

0-4245

0-4262

04279

0-4296

o-43i4

0-433I

04348

0-4365

0-4383

0-4400

0-4417

0-4435

Cotangente

Grad

2-3559

2-3464

2-3369

2-3276

2-3*83

2-3090

2-2998

2-2907

2-2817

2-2727

2-2637

2-2549

55

67

50

45

40

35

30

25

20

15

10

24

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0-4067

0-4081

0-4094

0-4107

0-4120

0-4I34

04147

0-4160

0-4*73

0-4187

0-4200

0-4213

0-9135

0-9130

0-9124

0-9118

0-9112

0-9106

0-9100

0-9094

0-9088

0-9081

0-9075

0-9069

0-4453

0-4470

0-4487

0-4505

0-4522

0-4540

0-4557

0-4575

0-4592

0-4610

04628

0-4645

2-2460

2-2373

2-2286

22199

2-2113

2-2028

2-1943

2-1859

2-1775

2-1692

2'l6oy

2-1527

66

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

25

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0-4226

0-4239

0-4253

0-4266

0-4279

0-4292

0-4305

0-4318

0-4331

0-4344

0-4358

0-4371

0-9063

0-9057

09051

0-9045

09038

0-9032

0-9026

0-9020

0-9013

0-9007

0-9001

0-8994

0-4663

0-4681

0-4699

0-4716

0-4734

0-4752

0-4770

0-4788

04806

0-4823

0-4841

0-4859

2-1445

2-1364

2-1283

2-1203

2-1123

2-1044

2-0965

2-0887

2-0809

2-0732

2-0655

2-0579

o ¹    65

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

26

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

27

10

15

20

25

30

35

Grad

Min.

0-4384

0-4397

0-4410

0-4423

0-4436

0-4449

0-4462

0-4475

0-4488

0-4501

0-4514

0-4527

0-4540

0-4553

0-4566

0-6579

0-4592

0-4605

0-4617

0-4630

Cosinus

0-8988

0-8982

0-8975

0-8969

0-8962

0-8956

0-8949

0-8943

0-8936

0-8930

0-8923

0-8917

0-8910

0-8903

08897

0-8890

0-8884

0-8877

0-8870

0-8863

Sinus

0-4877

0-4895

0-4913

0-4931

0-4950

0-4968

0-4986

05004

0-5022

0-5040

0-5059

0-5077

2-0503

2-0428

2-0353

2-0278

2-0204

2-0130

2-0057

1-9984

1-9912

1-9840

1-9768

1-9697

55

64

50

45

40

35

30

25

20

15

10

0-5095

0-5114

05132

0-5150

0-5169

0-5187

0-5206

0-5224

Cotangente

1-9626

1-9556

1-9486

1-9416

1-9347

1-9278

1-9210

1-9142

Tangente

5o

45

40

35

30

25

Min.

63

Grad

Grad

Min.

Sinus

27

40

45

50

55

o-4643

0-4656

0-4669

0-4682

Cosinus

0-8857

0-8850

0-8843

0-8836

Tangente

0-5243

0-5261

0-5280

0-5298

Cotangente

1-9074

1-9007

1-8940

1-8873

Min. ' Grad

20    1    63

15

10

CO

CI

en o

Cn

CI

10 10 H w

Ł" 0|tn Oüi OOi O ln Oln O

0-4695

0-4708

0-4720

0-4733

0-4746

0-4759

0-4772

0-4784

0-4797

0-4810

04823

0-4835

0-8829

0-8823

0-8816

0-8809

0-8802

0-8795

0-8788

0-8781

0-8774

0-8767

0-8760

0-8753

o-53i7

0-5336

0-5354

0-5373

o-5392

0-5411

05430

0-5448

0-5467

0-3486

o-5505

0-5524

1-8807

1-8741

1-8676

r-86ii

1-8546

1-8482

1-8418

1-8354

1-8290

1-8228

1-8165

1-8103

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

62

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ii

30

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

co

O 10

O »OO ICO FO O IGO in M N Cl co co Tj- 1-0 LT>

0-4848 0-4861 0-4874 0*4886 0-4899 0-4912 o 4924 0-4937 0-4950 0-4942 0-4975 0-4987 0-5000 0-5013 0-5025 0-5038 0-5050 0-5063

0-5075

0-5088

0-5100

0-5113

0-5125

0-5138

0-5150

0-5163

o-5i75

0-5188

0-5200

0-5213

0-5225

0-5237

0-5250

0-5262

0-5275

0-5287

0-8746 08739 0-8732 0-8725 0-8718 0-8711 0-8704 0-8696 0-8689 o 8682 0-8675 0-8668 0-8660 0-8653 0-8646 0-8638 0-8631 0-8624 o-86i6 0-8609 o'86oi 0-8594 0-8587 0-8579 0-8572 0-8564 0-8557 0-8549 0-8542 0-8534 0-8526 0-8519 0-8511 0-8504 0-8496 0-8488

0-5543

0-5562

0-5581

0-5600

0-5619

0-5639

0-5658

0-3677

05696

0-57I5

0-5735

Q-5754

0-5774

0-5793

0-5812

0-5832

0-5851

0-5871

0-5890

0-5910

0-5930

0-5949

0-3969

o-59⁸9

0-6009

0-6028

0-6048

06068

0-6088

0'6io8

0-6128

0-6148

0-6168

0'6i88

0-6208

0-6228

1-8040

1-7979

1-7917

1-7856

1-7796

1-7735

17675

1-7615

1-7556

1-7300

1-7437

1-7379

1-7321

1-7262

1-7205

17147

1-7090

I-7033

1-6977

1-6920

1-6864

1-6808

1-6753

1-6698

1-6643

1-6588

1-6534

1-6479

1-6426

1-6372

1-6319

1-6265

1-6212

16160

1-6107

1-6055

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

IO O

61

60

59

32

10

15

0-5299

0-5312

0-5324

0-5336

0-8480

0-8473

0-8465

0-8457

0-6249

0-6269

0-6289

0-6310

1-6003

1-5952

I-ÇQOO

1-5849

Tangente ! Min.

55

58

50

45

Sinus

32

20

25

30

35

40

45

50

55

0-5348

0-5361

0-5373

0-5385

0-5398

0-5410

0-5422

0-5434

Cosinus

0-8450

0-8442

0-8434

08426

0-8418

0-8410

0-8403

0-8395

Tangente

0-6330

0-6350

0-6371

0-6391

0-6412

0-6432

0-6453

0-6473

Cotangente

I-5798

1-5747

1-5697

1-5647

1-5597

'1-5547

1-5497

1-5448

Grad

40

35

58

30

25

20

15

10

co

cO

en O

O m O »n O

0-5446

05459

0-547I

0-5483

0-5495

0-5507

0'55i9

0-5531

0-5544

0-5556

0-5568

0-5580

0-8387

0-8379

0-8371

0-8363

0-8355

0-8347

0-8339

0-8331

0-8323

0-8315

0-8307

0-8299

0-6494

0-6515

0-6536

0-6556

0-6577

0-6598

0-6619

0-6640

0'666i

0-6682

0-6703

0-6724

J‘5399

1-5350

I-530X

I-5253

1-5204

1-5156

1-5108

1-5061

1-5013

14966

1-4919

1-4872

55

57

50

45

40

35

30

25

20

15

10

34

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0'5592

0-5604

0-5616

0-5628

0-5640

0-5652

0-5664

0-5676

0-5688

0-5700

0-5712

0-5724

0-8290

0-8282

0-8274

0-8266

0-8258

0-8249

0-8241

0-8233

0-8225

08216

0-8208

0-8200

0-6745

06766

0-6787

0-6809

0-6830

0-6851

0-6873

0-6894

0-6916

0-6937

0-6959

0-6980

14826

1-4779

1-4733

1-4687

1-4641

I-4596

1-4550

I-4505

1-4460

I-44I5

1-4370

1-4326

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

56

35

10

15

20

25

30

35 .

40

45

50

55

0-5736

0-5748

0-5760

0-5771

0-5783

0-5795

0-5807

0-5819

0-5831

0-5843

0-5854

0-5866

0-8192

0-8183

0-8175

0'8i66

0-8158

0-8150

0-8141

0-8133

0-8124

0‘8ii6

0-8107

0-8099

0-7002

0-7024

0-7046

07067

0-7089

0-7111

0-7I33

o-7i55

0-7177

0-7199

0-7221

0-7243

1*4281

1-4237

1-4193

1-4150

1-4106

1-4063

1-4019

1-3976

1-3934

1-3891

1-3848

1-3806

O to O >-0 O m O 10 O i o O 10 in in    to ro C) Cd m w

36

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Grad

Min.

0-5878

0-5890

05901

0-59I3

0-59²5

0-5937

0-5948

0-5960

0-5972

0-5983

0-5995

0-6007

Cosinus

0-8090

0-8082

0-8073

0-8064

0-8056

0-8047

0-8039

0-8030

O'802I

0-8013

0-8004

0-7995

Sinus

0-7265

0-7288

07310

0-7332

0-7355

0-7377

0-7400

0-7422

0-7445

0-7467

0-7490

0-75I3

Cotangente

1*3764

1-3722

i'368o

1-3638

1-3597

1-3555

I-35I4

1-3473

I-3432

1-3392

I-335I

i-33ii

Tangente

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

54

Min. I Grad

37

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Sinus

0'6oi8

0-6030

0-6041

0-6053

0-6065

0-6076

0-6088

0-6099

o-6iii

0-6122

0-6134

0-6145

Cosinus

0-7986

07978

0-7969

0-7960

07951

0-7942

07934

0-7925

0-7916

0-7907

0-7898

0-7889

Tangente

0-7536

0-7558

0-7581

0-7604

0-7627

0-7650

0-7673

0-7696

0-7720

0-7743

0-7766

0-7789

Cotangente

1-3270

1-3230

1-3190

I'3I5I

1-3111

1-3072

1-3032

1-2993

1-2954

1-2915

1-2876

1-2838

55

53

50

45

40

35

30

25

20

10

00

CO

Cn 4^ 4^ OJ W IO 10 VH in Cn O Cn O Oi O Cm Q Cn Q

0-6157

0-6168

o-6i8o

0-6191

0-6202

0-6214

0-6225

06237

06248

0-6259

0-6271

06282

0-7880 0-7871 0-7862 0-7853 0 7844 0-7835 0-7826 0-7817 0-7808 0-7799 0-7790 0-7781

07813

MMMM

07931

07954

07978

08002

0-8026

0-8050

0-8074

1-2799

1-2761

1-2723

1-2685

1-2647

1-2609

1-2572

1-2534

1-2497

12460

1-2423

1-2386

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

52

Co

MD

O IGO IGO IGO IGO ŁO M CT CT fG rG ^ ^ iG iG

0-6293

0-6305

0-6316

0-6327

0-6338

0-6350

0-6361

0-6372

06383

0-6394

06406

06417

0-7771

0-7762

0-7753

0-7744

0-7735

0-7725

0-7716

0-7707

0-7698

0-7688

0-7679

0-7670

0-8098

0-8X22

0-8146

0-8I70

0-8195

0-8219

O-8243

0-8268

C8292

0-8317

0-8342

08366

1-2349

1-2312

1-2276

1-2239

1-2203

1-2167

1-2131

1-2095

1-2059

1-2024

1-1988

I-I953

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

51

O LO

C™ C/1    CaO Co 10 to VH M

Cn OCn OCn O Cm O Cri Q

oqqoooooooqq

^    ^ OVO OOM 0\<-n Co to

OvO COVJ C\ -P* Co io m O MD 00

0-7660

07651

0-7642

07632

0-7623

0-7614

0-7604

07595

07585

0-7576 0-7566 0 7557

0-8391

08416

08441

08466

0-8491

0-8516

0-8541

08566

0-8591

0-8617

0-8642

0-8667

1-1916

1-1882

1-1847

11812

1-1778

I'I743

1-1709

1-1674

11640

ri6o6

1-1572

I-I538

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

50

IO

15

20

25

30

35

Grad ! Min.

0-6561

0-6572

0-6583

0-6593

06604

0-6615

0-6626

0-6637

Cosinus

07547

07538

0-7528

07518

0-7509

0-7499

0-7490

0-7480

Sinus

08693 0-8718 0-8744 08770 08796 0-8821 08847 0-8873 Cotangente

I-I504

1-1470

1-1436

1-1403

11369

I-I336

1-1303

1-1270

49

55

50

45

40

35

30

25

Tangente Min.

Grad

41

40

45

50

55

Sinus

0-6648

06659

06670

06680

Cosinus

0-7470

07461

0-745I

07441

Tangente

0-8899

0-8925

0-8952

08978

Cotangente Min.

1-1237

1-1204

1-1171

I-IÏ39

20

15

10

Grad

49

42

10

15

20

25

30

35

40

! 45

50

55

0-6691

0-6702

0-6713

0-6724

0-6734

0-6745

0-6756

0-6767

0-6777

06788

0-6799

0-6809

o-743i

0-7422

0-7412

0-7402

07392

0-7383

0-7373

0-7363

0-7353

0-7343

07333

0-7323

0-9004

0-9030

0-9057

0-9083

0-9110

0-9137

09163

0-9190

0-9217

0-9244

0-9271

0-9298

riio6

11074

1-1041

1-1009

1-0977

1-0945

1-0913

1-0881

1-0850

ro8i8

1-0786

10755

55

48

50

45

40

35

30

25

20

iS

10

43

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0'6820

06831

0-6841

0-6852

0-6862

0-6873

0-6884

0-6894

0-6905

0-6915

0-6926

0-6936

07314

0-7309

0-7294

07284

0-7274

0-7264

0-7254

0-7244

0-7234

0-7224

0-7214

07204

0-9325

0-9352

0-9380

0-9407

0-9435

0-9462

0-9490

0-9517

0-9545

0-9573

0-9601

0-9629

1-0724 1-0692 i 0661 1-0630 1-0599 1-0569 1-6538 1-0507 1-0477 1-0446 1-0416 1-0385

w w 10 tO OJ GJ 4^ Oi Ln

C-n O O

44 !

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0-6946

0-6957

0-6967

0-6978

0-6988

0-6999

0-7009

0-7019

0-7030

0-7040

0-7050

07061

07193

0-7183

o-7i73

0-7163

0-7I53

0-7143

o-7i33

0-7122

0-7112

0-7102

0-7092

0-7081

09657

0-9685

0-9713

0-9742

09770

0-9798

0-9827

0-9856

0-9884

0-9913

0-9942

0-9971

1-0355

1-0325

1-0295

1-0265

1-0235

1-0206

1-0176

1-0147

1-0117

1-0088

1-0058

1-0029

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

46

45

Grad

Min.

0-7071

Cosinus

0-7071

Sinus

roooo

Cotangente

roooo

Tangente

Min.

45

Grad

Stereometrie.

Berechnung der Körperinhalte.

Oberfläche 0

Cubikinhalt J

Cylinder. Durchmesser d, Höhe h.

d 71 h

d*nh

Prisma. Grundfläche F, Höhe h. Umfang der Grundfläche U.

Uh

Fh

ab h

F Qtx -j- h% -f- hA)

Gerades Parallelepipedon. a und b die Seiten der Grundfläche, h die Höhe.

Schiefabgeschnittenesdrei-seitiges Prisma, h/;₂ und hA die drei Kanten, F die normale Grundfläche oder ein normaler Schnitt.

Schief

abgeschnittener, gerader Cylinder, hy und die längste und kürzeste Linie im Mantel, lothrecht zur Grundfläche, F Grundfläche, d Durchmesser.

d (hy 4- h₂)

d²n hy -f- h₂

Rohr oder hohler Cylinder. R und r die Halbmesser, h die Höhe.

2 R Ti h äussere 2 r 7l h innere

(R² — r²) n h

Pyramide. Grundfläche F, Höhe h.

Fh

Abgestumpfte Pyramide. F untere, f obere Grundfläche, h Höhe.

(F+VFf + f)h

Kegel, gerader. Halbmesser r, Höhe h, Seite s.

\/U -f h²

r 7t

rs 71, wenn s }/ r² -)- h²

(R² -f R r 4- r²) h n

Abgestumpfter Kegel. R Halbmesser der unteren, r derjenige der oberen Grund-fläche; h Höhe.

Oberfläche O

Cubikinhalt J

Ob elisk.

-K-

[(2fls+a^)b\(2.ay-\-d)b^\h

Fig. VI 4.

Keil.

und für

ax = 0;

Fig. VI 5.

4 r² ; d² 7t ; daraus :

4 r³

4* 1888 r³

1i³ TT

Kugel. Halbmesser r, Durchmesser d.

43t

= 0-5236 rf³ ; daraus :

K-

» TT

^=0-620351//

Hohlkugel. Halbmesser i?undr.

4 (R³ — r³) Tr

Kugelabschnitt, Kalotte. Kugeldurchmesser R, Halbmesser der Grundfläche des Abschnittes r. Höhe des Abschnittes h.

(3 F² -j- h²) «

oder

2 TT R h

(3 R — 7z) 7z² jr

Kugelausschnitt. Halbmesser Zusammengesetzt aus der Kugel r, Höhe der Kalotte h. Kalotte und Kegel.

Vs ^ 71 h

Kugelzone. Halbmesser der Kugel r, Halbmesser der Grundflächen der Zone und rv Höhe der Zone 7z.

ro

2 r⁷¹7z

n h /    h ²\

tV«² + V + 4)

Oberfläche O

Cubikinhalt J

Allgemeine Inhaltsformel für alle vorher angegebenen Körper giltig. F und f die Inhalte der Grundflächen. Fi Querschnitt durch die Mitte der Höhe h.

(F + 4p + /)

Oberflächen und Cubikinhalte der Gewölbe.

Spannweite s, Pfeilhöhe f Länge l, Fläche der Leibung O, der Cubikinhalt J,

Halbmesser r.

Tonnengewölbe

snl

s²itl

Gedrücktes Tonnengewölbe (nach Ingenieurs Taschenb.).

2 Ir. arc sin

'S

•s

Co

Kappengewölbe über den Centriwinkel cc.

ml a

r²l

180

(0*017453 a — sin a)~~

Kappengewölbe mit Verstärkung nach den Widerlagern. Scheitelstärke e, Widerlagsstärke

messer rt und der zugehörige Centriwinkel eq.

st’

äusserer Halb

Kreuzgewölbe über einen regelmässigen Raum von n Seiten, a Länge der Seite.

Kreuzgewölbe über rechteckigem Raume. Seiten s und Halbmesser r und Centriwinkel a und cc..

sv

rv

Kreuzgewölbe über quadratischem Raume.

ml cc

r²l

(0*017413 cc— sin a) —

Cubikinhalt :

7=0-008727 [cq (r²—rx <q)— (cc r² -j- rq)]/

180

n(n — 2)

a . cot g—-n

180 n (3 n — 4)

48

a³. cotg———

Für einen Halbkreis :

(n — 2) S5j

(» — 2) rrL. sin-, sin—

-T (3 %—4)(s2si+Vs)

48

Für einen Stichbogen :

^    -.^r²rx .sin²—.sin

-f- r x ². r sin² —. sin

1-1416 a²

0*45206 a³

Klostergewölbe über ^-seitigem regelmässigem Raume. Durchmesser des in das Polygon gelegten Kreises d.

nd² a

12

Klostergewölbe über quadratischem Raume.

<2³

Klostergewölbe über rechteckigem Raume mit den Seiten 5 und

ss

Kuppelgewölbe über quadratischem Raume von der Seite a. Halbmesser der Kuppel

a ,_

tK* ;

Höhe h = — |/

2 (r² — 2 rh) 1*30062 a

—[r³— (2 r-j-Ä) 7î²] = 0*5686 a³

1.

Den Cubikinhalt des Gewölbemauerwerkes erhält man dann, wenn man für den Mantel des Gewölbes ebenfalls J ausrechnet und hiervon den inneren Gewölberaum abzieht.

Guldinische Regel. Rotationsflächen und Körper werden ihrem Inhalte nach bestimmt, wenn man die Länge der erzeugenden Linie oder den Inhalt der erzeugenden Fläche mit dem Umfange des Kreises multi-plicirt, dessen Halbmesser gleich dem Abstande des Schwerpunktes von der Erzeugungslinie oder Fläche von der Drehungsachse ist.

Man hat also z. B. den Cubikinhalt eines Ringes von der Höhe h, dem äusseren Durchmesser D und dem inneren d gleich:

= F;

Der Inhalt des rechteckigen Querschnittes ist h .

der Halbmesser von der Drehachse bis zum Schwerpunkte der

erzeugenden Fläche gleich--

2    4

und demnach den Cubikinhalt des Ringes 2 F . R ft.

D D — d D 4- d

Nennt man dann

= b, so hat man einfacher F = b h und

— und demnach den Cubikinhalt b h (D — b) ft.

Theorie der Festigkeit.

Widerstand der Materialien gegen eine Kraft, welche sie zu zerdrücken strebt. (Rückwirkende Festigkeit.)

Was sich über diesen Gegenstand sagen lässt, beschränkt sich hauptsächlich auf die Anführung der Versuche, die man mit den verschiedenen Materialien angestellt hat. Die folgenden Angaben beziehen sich nur auf Körper, deren Länge oder Höhe im Vergleich zu den Dimensionen des Querschnittes zu gering ist, als dass sie sich biegen könnten.

Widerstand der Bausteine und Ziegel gegen Zerdrücken.

Aus den Versuchen über den Widerstand der Steine gegen Zerdrücken hat man folgende allgemeine Anzeichen gefunden. Die physischen Eigenschaften der Steine können uns kein genaues Urtheil über die Festigkeit verschaffen; man erhält dies nur durch specielle Versuche. Man unterscheidet unter den Steinen in Bezug auf die Art und Weise, wie sie dem Drucke nachgeben, zwei Hauptarten. Die harten Steine mit feinem Korn und gleichartigem und festem Gefüge zerfallen unter Geräusch in kleine, verticale Splitter, bevor sie gänzlich zermalmt werden. Die weichen Steine zertheilen sich zuerst in Pyramiden, deren Grundfläche die Seiten des Körpers bilden und deren Spitzen sich im Mittelpunkte desselben befinden; die beiden verticalen Pyramiden wirken wie Keile und trennen dadurch die übrigen ; sie zerspalten sich sämmtlich in kleine verticale Prismen und diese werden endlich auch gänzlich zermalmt. Einige Steine, die bei den Versuchen einen grösseren Widerstand leisten als . andere, können bei einer Construction leichter zerspringen, wenn sie nicht in der ganzen Ausdehnung der Fuge einen sehr gleichmässigen Druck erfahren.

Die Kraft, welche es bedingt, ein Steinprisma zu zerdrücken, ist für ähnliche Figuren dem Flächeninhalt des Querschnittes proportional; sie nimmt ab, wenn der Umfang dieses Schnittes in Bezug auf den Inhalt zunimmt, und ist am grössten, wenn der Querschnitt ein Quadrat oder ein Kreis ist.¹) Was den Einfluss des Verhältnisses der Höhe zur Fläche des Querschnittes anbetrifft, so ist die zum Zerdrücken erforderliche Kraft am grössten, wenn der Stein die Gestalt eines Würfels hat. Diese Kraft nimmt ab in dem Maasse, wie der Stein flacher oder höher wird. Sie nimmt noch mehr ab, wenn der Steinkörper aus mehreren aufeinandergesetzten Theilen besteht. Ueber den Widerstand der Steine gegen Zerdrücken sind sehr viele Versuche angestellt worden. Die ersten sind von Gauthey, der sich einer Hebelvorrichtung bediente. Rondelet wandte eine ähnliche Vorrichtung an; schlägt aber eine Maschine vor, bei welcher der Druck durch eine Schraube hervorgebracht wird.

Die Mittelwerthe aus den Versuchen Gauthey’s wurden mit kleinen Parallelepipeden angestellt, deren Dimensionen von 4 bis 48 parallelen Linien variirten und gewöhnlich 10 bis 12 Linien betrugen. Aus diesen Resultaten sind die folgenden Werthe für eine Fläche von 1 Quadratfuss berechnet.

Steinarten

Gewicht Geringster | Mittlerer Grösster

eines--!-

Cubikfuss Werth des zerdrückenden Gewichtes

Pfund

Pfund

Porphyr .............

Marmor aus Flandern.......

Marmor aus Genua........

Kalkstein, harter, aus Givry . . . . Kalkstein, weicher, aus Givry . . . Kalkstein, weisser, aus Tonnerre . .

Ziegelstein, harter.........

Sandstein, weicher.........

201

184

189

165

4299II2

I824768

691472

456192

186624

X8144O

290304

I Pfund

5619456

21592OO

1002240

8709II

3HO4O

279836

373248

5390

Pfund

5329152 2239488 770688 663552 248832 2229I2 321403

8424 I 189586

Um den Widerstand gegen Zerdrücken für eine Querschnittfläche von einem Quadratcentimeter in Kilogrammen ausgedrückt zu erhalten, hat man die Zahlen der letzten drei Columnen mit 0,000464 zu multipliciren.

Die wichtigsten Ergebnisse aus den Versuchen Rondelet’s, welche mit kleinen Würfeln angestellt wurden, die 0^05 m zur Seite hatten, und deren Grundfläche also 25 c»² enthielt, sind folgende:

Steinarten

Specifisches

Gewicht

Zerdrücken

des

Gewicht

Vulcanische Steine.

Basalt aus Schweden..................

Basalt aus der Auvergne.................

Bimsstein.......................

Tuff aus Rom....................

Lava vom Vesuv, genannt Piperno, aus der Nähe von Puzzuolo Lava, graue, aus der Umgegend von Rom (Peperino) . . . .

Lava, weiche, aus Neapel.....•..........

Vulcanische Schlacke.................

Kilogramm

Oh CO o O CO Oh

I'22

2'6o

1-97

172

o-86

47809

51945

863

1447

14802

5700

4014

831

Granitarten.

Granit, grüner, aus den Vogesen.....

Granit, grauer, aus der Bretagne . . . , . Granit, aus der Normandie, Gatmos genannt Granit, grauer, aus dem Donauthal . . . .

2-85

274

2-66

2-64

15487

16353

17555

IO581

Sandsteinarten.

Sandstein, sehr hart, röthlich Sandstein, weisser.....

272

2-48

20337

23086

Kalksteine.

Marmor, schwarz ........

Marmor, weiss geadert ... ...

Marmor, weisser, zu Bildsäulen Marmor, dunkelblau (Ital. Bardiglio)

Stein von Caserta, der Politur fähig..............

Stein von Saint-Fortunat, schwarz, sehr hart und muschelig, in !

Lyon angewandt...............

Travertino aus Rom, sehr hart, feinkörnig, grüjifleckig

Stein vom Karstgebiet, hart, wenig muschelig........

Gips von Montmartre bei Paris, als Baustein ........

Ver gelée, aus der Umgegend von Paris, weich, grobkörnig, dem Wasser widerstehend...............

272 270 2-69 2-6 7 272

2-65

276

2-29

1-92

1-83

19719

7455

8176

7695

14865

15663

7449

4347

1785

1496

Die wichtigsten Ergebnisse aus den Versuchen Rennie’s. Diese Versuche wurden mit kleinen Würfeln angestellt, deren Kante i Y₂ englische Zoll betrug. Die zerdrückenden Gewichte sind in englischen Pfunden angegeben.

Steinarten

jSpecifisches

Gewicht

[ Zerdrückendes

Gewicht

Granitarten.

engl. Pfund

Granit von Aberdeen blau . . . Granit von Peterhead, feinkörnig Granit von Cornwallis.....

2-625 24556 —18636 2’662 14302

Kieselsteine.

Stein von Dundee....................

Stein von Branmelfall bei Leith, parallel oder normal zu den

Schichten.......................

Stein von Derby (Grit genannt), roth, zerreiblich......

2-530

2-506

2-316

14918

13632

7070

Kalksteine.

Marmor, weisser italienischer, geadert...........

Marmor, weisser, aus Brabant...............

Kalkstein von Limerick, schwarz und dicht........

Rother Marmor von Devonshire.............

Portlandstein mit feinem und gleichmässigem Korn (die Kante

des Würfels = 2")..................

Derselbe Stein (die Kante des Würfels == i*/₂fc')......

2-726

2-697

2-598

2-423

2-428

21783

20742

19924

16712

14918

10284

Ziegel.

Ziegel von Stourbridge......

Ziegel von Hammersmith......

Derselbe Ziegel, gebrannt.....

Rothe Ziegel, Mittel aus zwei Proben

Blassrothe Ziegel.........

Kalk..............

2⁻i68

2-085

3864

2254

3243

1817

1263

1127

Multiplicirt man die Zahlen der letzten Columne mit 0-03156, so erhält man in Kilogrammen ausgedrückt den Widerstand gegen Zerdrücken für eine Fläche von einem Quadratcentimeter.

Widerstand des Gipses gegen Zerdrücken.

Nach Rondelet beträgt das Gewicht, welches einen Würfel zerdrückt, dessen Kante = 5 cm ist, für Gips mit Wasser angemacht 1239 Kilog. und für Gips mit Kalkmilch angemacht 1816 Kilog.

Widerstand des Mörtels gegen Zerdrücken.

Der Widerstand des Mörtels ist sehr verschieden nach den Materialien und Bereitungsverfahren, welche man anwandte. Die folgende Tabelle ist nach den Versuchen von Rondelet berechnet.

Mörtel

Specifisches

Gewicht

Zerdrücken

des

Gewicht

Kilogramm

Mörtel aus Kalk und Flusssand.............

Derselbe Mörtel, gestampft................

Mörtel aus Kalk und Grubensand.............

Derselbe Mörtel, gestampft................

Mörtel mit Cement aus gemahlenen Ziegelscherben.....

Derselbe Mörtel, gestampft................

Mörtel aus zermahlenem Sandstein............

Mörtel aus gemischter Puzzolane von Neapel und Rom . . .

Derselbe Mörtel, gestampft................

Bewurf eines Reservoirs einer antiken Wasserleitung in der

Umgegend Roms...................

Cementbewurf der Trümmer der Bastille..........

1-63

1-89

r59

1-90

1-46

1-66

i-68

1-46

i-68

i’55

i'49

767

1048

1017

1406

1191

1633

733

916

1333

i9°3

1368

Diese Versuche wurden 1 Y₂ Jahre nach der Bereitung des Mörtels angestellt. Fünfzehn Jahre später wurden sie aber wiederholt, und man bemerkte, dass der Widerstand bei den Mörteln aus Kalk und Sand ungefähr um %, bei den Mörteln mit Cement und Puzzolane um Y4 zugenommen hatte.

Widerstand des Holzes gegen Zerdrücken.

Nach den Versuchen von Rondelet bedarf es, um einen Würfel von Eichenholz zu zerdrücken, einer Kraft von 40 bis 48 Pfund für jede Quadratlinie der Basis (385 bis 463 Kilog. für den Quadratcentimeter). Diese Kraft nimmt für ein Prisma nicht merklich ab, so lange die Höhe das Sieben- bis Achtfache der Dicke nicht überschreitet und das Prisma sich nicht biegen kann.

Dieselbe Kraft beträgt für Tannenholz 463 bis 538 Kilog. für den Quadratcentimeter.

Nach den Versuchen von Rennie bedarf es, um einen Würfel zu zerdrücken, dessen Kante gleich 1 " englisch, für englisches Eichenholz

Weisstannenholz.....

amerikanisches Fichtenholz .

Ulmenholz .......

Den Widerstand für den Quadratcentimeter, in Kilogrammen ausgedrückt, findet man aus den vorstehenden Zahlen durch Multiplication mit 0*07028.

Diese Zahlen setzen gute, trockene Hölzer voraus.

Bei einem Versuche, den Minard und Desormes mit zwei Stäben von Eichenholz anstellten, deren Enden durch eine einfache Verzahnung zusammengefügt und durch eiserne Bänder gehalten sind, wurden die Fasern des Zahnes durch eine Kraft von 530 Kilog. für den Quadratcentimeter zerdrückt.

.    3860 Pfund avoir du poids

.    1928    „

.    .    1606

1284

55

55

55

55

Widerstand des Schmiedeeisens gegen Zerdrücken.

Nach den Versuchen von Rondelet fängt ein Würfel aus Schmiedeeisen, dessen Kante 6 bis 12 Linien enthält, an, zusammengedrückt zu

werden, bei einem mittleren Drucke von 513 Pfund für die Quadratlinie (4945 KiJog. für den Quadratcentimeter). Beträgt die Höhe das Dreifache der Dicke, so wird das Eisen eher gebogen als zusammengedrückt.

Widerstand des Gusseisens gegen Zerdrücken.

Nach den Versuchen von Reynolds²) beträgt die Kraft, deren es bedarf, um einen Würfel zu zerdrücken, dessen Kante Y4 englischer Zoll, bei grauem, weichem Gusseisen 8960 Pfund, während bei Kanonenmetal 22.400 Pfund dazu erforderlich wären.

Die wichtigsten Resultate aus den Versuchen von G. Rennie über das Zerdrücken des Gusseisens:³)

Der Probe unterworfene Eisensorten

Höhe

des

Prisma

Specifisches I Gewicht

Seite der quadratischen Basis

Zerdrücken

des

Gewicht

Eisen, das aus der Mitte einer grossen Masse genommen war, deren Krystalle die Gestalt und das Ansehen derjenigen hatten, die man bei dem Zerspringen einer eisernen Kanone beobachtet......

7-033

engl. Zoll engl. Zoll engl. Pfund

Vö

Vs

1440

Eisen, das aus einer kleinen Gussmasse genommen war, dichtkörnig, mehr dunkelgrau ................

6-977

2IIÖ

2363

2005

1407

1743

1594

Eisen, das aus der ersteren Masse genommen

war.................

Würfel aus horizontal gegossenen Stäben

genommen..............

Würfel aus vertical gegossenen Stäben genommen ...............

7-113

7-074

1439

9773

10114

11137

9449

Prismen von verschiedenen Höhen aus horizontal gegossenem Eisen......

9006

8845

8362

6430

6321

9328

Prismen aus vertical gegossenem Eisen . .

8358

7896

7018

6430

Widerstand verschiedener Metalle gegen Zerdrücken.

Nach denselben Versuchen ist die Kraft, deren es bedarf, einen Würfel aus gegossenem Kupfer mit einer Kante gleich Y4 englischen Zoll zu zerdrücken . . 7318 Pfund (englisch).

Um einen gleichen Würfel zusammenzudrücken, und zwar aus :

3213 Pfund englisch

io3°4    »    »

Gelbkupfer, um

Vio

”    »» V2 • •

gehämmertem Kupfer, um

Vio

” Vs

3427

6440    „

1/

./io

gegossenem Zinn, um

V

?>    /3

gegossenem Blei, um Y₂

Aus den vorstehenden Zahlen, sowie aus den Zahlen der letzten

55 2

966    „

483    »

Columne der vorstehenden Tabelle für den Fall, wo die Seite der Basis V₄ englischen Zoll, erhält man durch Multiplication mit 1⁴125 den Widerstand für einen Quadratcentimeter in Kilogrammen ausgedrückt.

Widerstand der Materialien gegen eine in ihrer Längenrichtung wirkende Kraft, welche strebt, dieselben zu verlängern und zu zerreissen. (Absolute

Festigkeit.)

Betrachtet man einen Körper, der in seiner Längenrichtung einen Zug erleidet, so kann man dabei ein Zweifaches zu erfahren suchen, nämlich : 1) Die Grösse, um welche sich dieser Körper bei einer gegebenen Kraft verlängern wird, und 2) die Kraft, deren es bedarf, um die Theile voneinander zu trennen und den Körper zu zerreissen. Nur wenig directe Versuche sind zur Bestimmung der Grösse, um welche ein gegebener Körper durch eine einwirkende Kraft verlängert wird, angestellt worden ; aber man könnte leicht nachweisen, dass sich diese Grösse aus den Versuchen über die Biegung ableiten lässt. Der Widerstand der Körper gegen Zerreissen ist der Gegenstand, mit dem man sich aber am meisten beschäftigt hat.

Widerstand der Bausteine und Ziegel gegen Ausdehnung (Zerreissen).

Nach Coulomb⁴) bedarf es zum Zerreissen pro Quadratzoll : für einen Sandstein mit feinem, gleichmässigem Korne . .    215 Pfund

für Ziegel, sehr gut gebrannt, sehr dichtes Korn    .    280 bis 300    „

(Diesen Zahlen entsprechen 14⁴4 Kilog. und 18⁴7 Kilog. bis 20 Kilog. für den Quadratcentimeter).

Widerstand des Gipses gegen Ausdehnung.

Nach Rondelet⁵) beträgt die Cohäsion des Gipses 5 Kilog. für den Quadratcentimeter. Die Adhäsion an Stein und Ziegel ist ungefähr ²/₃ der ersteren Kraft. Die Adhäsion ist grösser bei Sandsteinen (Mühlsteinen) und Ziegeln als bei Kalksteinen.

Widerstand des Mörtels gegen Ausdehnung.

Nach Rondelet⁵) ist die Cohäsion des Mörtels ungefähr l/₈ seines Widerstandes gegen Zerdrücken. Die Adhäsion an den Steinen und Ziegeln ist grösser als seine Cohäsion.

Nach Vicat⁶) beträgt die Cohäsion für den Quadratcentimeter: für gut angemachten Mörtel aus Quarzsand und Kalk, der

9⁶6 Kilog.

vorzüglich hydraulisch................

für gut angemachten Mörtel aus Quarzsand und Kalk, der

6'0 Kilog.

gewöhnlich hydraulisch................

für gut angemachten Mörtel aus Quarzsand und gewöhnlichem,

3-6 Kilog. .

mittlerem oder fettem Kalk..............

für schlecht angemachten Mörtel, gewöhnlich höchstens ...    i‘5 Kilog.

Die Versuche mit Mörtel, der mit Cement angemacht war, haben folgende Resultate geliefert.⁷ ⁸) Die Adhäsion beträgt für den Quadratcentimeter:

5⁶oo Kilog.

Zwei Theile Cement und ein Theil Sand, im Wasser .    9⁶38 Kilog.

Dasselbe, ausserhalb des Wassers

Prismen ohne Beimischung von Sand, im Wasser . . . 6⁶47 Kilog. Gleiche Theile von Cement und Sand, irh Wasser . . 6^97 Kilog. Dasselbe, ausserhalb des Wassers

9-90 Kilog.

Widerstand der Hölzer gegen Ausdehnung.

Nach den Versuchen von Rondelet ) beträgt die Cohäsion des Eichenholzes, wenn dieses in der Richtung der Fasern gezogen wird, 102 Pfund für die Quadratlinie (981 Kilog. für den Quadratcentimeter).

Mittelwerthe aus den Versuchen von Barlow mit Stäben von ungefähr Vs Zoll Durchmesser. Aus diesen Resultaten wurde die Kraft berechnet, deren man zum Zerreissen bei einem Querschnitte von 1 englischen Quadratzoll bedarf.

Tannenholz, I,

••

II.

Eschenholz, I

II.

Buchenholz

Eichenholz

I.

II.

12857 Pfutid engl.

”549 17207 16947 11467 9198 11580

Teakholz (indische Eiche) Buchsbaumholz .... Birnbaumholz ..... Mahagoniholz.....

15090 19891 9822

8041

Nach denselben Versuchen beträgt für Tannenholz der Widerstand gegen Verschiebung, d. h. die Kraft, welche man anwenden muss, um zwei Theile eines Körpers durch eine den Fasern parallele Verschiebung aufeinander zu trennen, 592 Pfund für den Quadratzoll (englisches Maass).

Nach denVersuchen von Tredgold beträgt die Cohäsion der Hölzer, wenn diese einen Zug erleiden, dessen Richtung rechtwinkelig gegen die Richtung der Fasern ist, für den englischen Quadratzoll, für

.    . .    2316 engl. Pfund

Eichenholz . Pappelholz . Lärchenholz .

... 1782    „

970 bis 1700    „

Die vorstehenden Zahlen sind mit 0-07028 zu multipliciren, um den Widerstand in Kilogrammen ausgedrückt für den Quadratcentimeter zu erhalten.

Widerstand des Schmiedeeisens gegen Ausdehnung.

Nach den Versuchen, die Poleni⁹) in Rom mit acht kleinen Stäben, die 0-00372 m im Gevierte hielten, anstellte, variirt die Cohäsion von 41 Kilog. bis 50 Kilog. für den Quadratmillimeter; der Mittelwerth ist 44-5 Kilog.

Resultate aus den Versuchen von Perronet mit Stäben aus Quadrat -

eisen, die in der Richtung ihrer Länge gezogen wurden.

Länge der Stäbe

Zerreissendes

Gewicht

jSeite des quadratischen Querschnittes

Getragene Belastung für den Quadratmillimeter

Meter

0-650

0-325

0-IÓ2

0-081

0-650

0-325

0-650

0-325

0-162

o-o8i

0-650

Millimeter

Kilogramm

12-97

9-02

6-77

597²

6687

5502

5972

2983

3113

2134

2369

2472

2487

2159

-b Dl (LI Ol Qj QO pj QJ w OO o⁹

M 4^⁹ DO m 0⁹\ CO Oh Ln to \D r-Li orq

Moj'Z^jcNOÙ^icri^joÔcn 3

Resultate aus den Versuchen von Perronet mit Stäben aus Rundeisen, die in der Richtung ihrer Länge gezogen wurden.

Länge der Stäbe

Getragene Belastung für den Quadratmillimeter

Durchmesser

Zerreissendes

Gewicht

Meter

0'650

0-325

0-IÖ2

o-o8i

0-650

0-162

o-o8i

0-650

0-325

0-162

o'o8i

Millimeter

IO-I5

Kilogramm

Kilogramm

3020

7-88

7-62

3074

3348

3368

2717

2748

2683

1463

1662

32-1

I72I

1510

H-q-f

Nach den zahlreichen Versuchen, welche Lag-erhjelm¹⁰) in Schweden anstellte, ist das gewalzte Eisen stets von gleichförmiger Dichtigkeit; das

unter dem Hammer bereitete Eisen hingegen von veränderlicher Dichtigkeit und es enthält oft brüchige Stellen. Die Walzen drehen die „Fiber” des Eisens nicht, was unter dem Hammer häufig geschieht. Die Elasticität bleibt, so lange sie noch nicht in Anspruch genommen ist, dieselbe für gewalztes Eisen wie für unter dem Hammer bereitetes ; aber das Gewicht, welches eine dauernde Ausdehnung erzeugt, ist für das erstere geringer. Der Widerstand gegen Zerreissen scheint von der Bereitungsart unabhängig zu sein, er bleibt derselbe für hartes, weiches, sehniges oder nicht sehniges Eisen. Die Elasticität wird durch das Ausglühen nicht verändert. Sehr geschmeidiges Eisen kann sich, ohne zu zerreissen, um 0*27 seiner ursprünglichen Länge ausdehnen; der Querschnitt wird dabei auf 0*722 reducirt und das specifische Gewicht nimmt um o*oi ab. Das Eisen erhitzt sich, ehe es zerreisst, und im Augenblick des Zerreissens zeigt sich zuweilen ein heller Funke. Die Wärmeentwickelung ist bei weichem Eisen grösser als bei hartem.

Widerstand des Eisenbleches gegen Ausdehnung.

Resultate aus den mit Eisenblech angestellten Versuchen. Bei denselben wurden die Gewichte unmittelbar an die zu prüfenden Bleche gehängt.

Bezeichnung des Eisens

Länge

Dicke

Belastung’, bei welcher der Bruch erfolgte im IfUr den Quadrat-Ganzen I millimeter

Kilog.

Kilogramm

Blech, das m der Walzrichtung gezogen wurde

Dasselbe................ . .

Dasselbe..................

Dasselbe..................

Dasselbe..................

Dasselbe..................

Mittel...................

Blech, das in der zur Walzenrichtung normalen

Richtung gezogen wurde.........

Dasselbe..................

Dasselbe . . . ..............

Dasselbe..................

Mittel ...

6‘3

7'3

8'3

7-8

7'3

i-5

¹'5

26

2-4

1-5

2-3

i-o

2‘2

1-5

i-x

488

36-1

374

823

686

M M W VO

39'6

43'3

45'4

39'4

40-9

40-8

| o 1/7 vo co Cn co ćo C'

CO CO CO CG

Oh

Die Bleche fingen an, sich merklich auszudehnen, bei Gewichten, welche die Hälfte oder zwei Drittel derjenigen betrugen, bei denen der Bruch erfolgte.

Widerstand des Eisendrahtes gegen Ausdehnung.

Nach Buffon wurden zwei Drähte von 2*20 mm im Durchmesser durch Gewichte von 236 und 242 Kilog. zerrissen; diese Zahlen entsprechen 60 Kilog. für den Quadratmillimeter.

Mittlere Resultate aus den Versuchen von Telfort.

Durchmesser der Drähte in englischen Zoll

fl 1 VlO I VlOO | V2I

V in

531    738    277 I 157 I 630

Zerreissende Gewichte in englischen Pfund

Das Mittel entspricht 36*6 Kilog. für den Quadratmillimeter.

Widerstand des Gusseisens gegen Ausdehnung.

Die folgende Tabelle giebt die Resultate von verschiedenen Versuchen, die Minard und Des ormes mit cylindrischen Gussstücken anstellten, deren specifisches Gewicht 7*074 betrug.

Nummer

der

Probestücke

Temperatur

nach

Celsius

Inhalt der [ Querschnittsfläche

Gewicht, durch welches die Gussstücke zerrissen wurden

im Ganzen

f. d. Quadratmillim.

Grad — 6

Quadratmillimeter

330

346

363

13

I ++++++

i5

6o

363

353

346

147

165

165

165

Kilogramm

3392

3542

3092

3720

4020

3670

1920

1920

2140

2360

Kilogramm

IO-3

10-23

8-51

10- 27

11- 39

10- 6 13-06

11- 63 13-89 I4'3

Die fehlenden Stücknummern mussten verworfen werden, weil die Gussstücke Blasen zeigten. Als Mittel aus den ersten fünf Versuchen findet man 10*21 Kilog. und aus den letzten fünf Versuchen 13*22 Kilog. für den Quadratmillimeter.

Widerstand eines prismatischen Körpers gegen Biegung, wenn die Richtung der einwirkenden Kraft rechtwinkelig gegen die Längenachse dieses Körpers ist. (Relative Festigkeit.)

Wenn ein prismatischer Körper in seiner Längenrichtung einen Zug erleidet, so verlängern sich alle Längenelemente oder Fasern. Wenn der nämliche Körper zusammengedrückt und zugleich verhindert wird, durch eine Biegung auszuweichen, so verkürzen sich die Fasern. Sind diese Verlängerungen und Verkürzungen sehr klein, so werden sie den Kräften, welche sie hervorbringen, proportional. Ausserdem sind aber diese Längenveränderungen auch der Länge des Körpers proportional.

Wird ein prismatischer Körper gebogen, so werden die Fasern, welche nach der convexen Seite hin liegen, verlängert; die Fasern, welche nach der concaven Seite hin liegen, verkürzt; und gewisse Fasern im Innern des Körpers werden ihre Länge unverändert behalten. Nimmt man nun an, in Uebereinstimmung mit dem, was oben bemerkt ist, dass die Widerstände, welche die Fasern der Verlängerung oder Verkürzung entgegensetzen, diesen Längenveränderungen proportional seien, so kann man sich klar machen, in welcher Weise ein Körper der Biegung widersteht. Es stelle Fig. VI 6 einen geraden prismatischen Körper dar, welcher mit einem Ende, bei A, eingemauert ist, und durch ein am anderen Ende, bei B, aufgehängtes Gewicht Pgebogen wird. Betrachten wir jetzt einen beliebigen Querschnitt m ana‘. Es sei a a' die horizontale Linie, welche den Querschnitt derjenigen Faserschicht bildet, deren Länge unverändert geblieben ist. Alsdann sind die Gleichgewichtsbedingungen für den Theil des Prismas, welcher rechts von dem Querschnitte m a n a‘ liegt, folgende :

32

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

i. Zerlegt man diese Widerstände, welche in den Fasern durch die Ausdehnung und Zusammendrückung derselben hervorgerufen werden, in verticale und horizontale Kräfte, so muss die Summe der verticalen Kräfte gleich P sein.

7?

TU

Fig. VI 6.

2.    Die Summe der horizontalen Kräfte muss gleich Null sein.

3.    Die Summe der statischen Momente dieser verticalen und horizontalen Kräfte, sowie des Gewichtes P, bezogen auf die feste Achse a a‘, muss gleich Null sein.

Widerstand des Gusseisens gegen Biegung.

Mittelwerthe aus den Versuchen von Rondelet mit Barren von Gusseisen, welche horizontal auf zwei Stützen gelegt und in der Mitte belastet wurden. Sämmtliche Barren hielten einen Zoll ins Gevierte.

Bezeichnung des Gusseisens

j| Entfernung Belastung Î der Stützen    in

j Voneinander

der Mitte

Grösse

der

Durchbie

gung

Zoll

Pfund

Linien

Graues Gusseisen . Weiches Gusseisen Graues Gusseisen . Weiches Gusseisen

42

42

21

21

312

312

450

450

5’5

4-6

0-875

Aus den Versuchen mit grauem Gusseisen erhält man für die Constante E als Elasticitätsgrenze den Mittelwerth

E = 9,029.000-000 und aus den Versuchen mit weichem Gusseisen

E = 10,653.000-000.

¹

Art de bâtir, par M. Rondelet.

²

j. A practical essay on the strength of cast iron.

³

**) Philosophica Transactions.

⁴

Mémoires des savants étrangers.

⁵

Art de bâtir, tome I.

⁶

Recherches expérimentales sur les chaux de construction, pag. 96.

⁷

Rapport fait par M. Mallet à la Société d’Encouragement, sur le ciment de M. Lacordaire.

⁸

Art de bâtir.

⁹

Memorie istoriche della cupola del tempio Vaticano, citit in dem Traité de la construction des ponts.

¹⁰

Das schwedische Werk von Lagerhjelm ist erwähnt in dem „Bulletin des Sciences technologiques”.

Widerstand eines prismatischen Körpers gegen den Bruch, wenn die Richtung der einwirkenden Kraft rechtwinkelig gegen die längenachse

dieses Körpers ist.

Werden die Längenelemente der Körper sehr wenig ausgedehnt oder zusammengedrückt, so bringen gleiche Kräfte auch gleiche Verlängerungen

oder Verkürzungen hervor. Bei einem rechteckigen Querschnitt liegen daher die Fasern, deren Länge unverändert bleibt, in der halben Höhe dieses Schnittes. Sobald aber die Längenveränderungen der Fasern beträchtlicher werden, können diese durch dieselbe Kraft mehr oder weniger ausgedehnt, als zusammengedrückt werden, und die unveränderten Fasern werden alsdann derjenigen Seite ferner oder näher rücken, welche durch die Biegung convex wird. Können endlich die Fasern nicht weiter ausgedehnt oder zusammengedrückt werden, ohne sie zu zerreissen oder zu zerquetschen, so erfolgt der Bruch. Dies geschieht bei den einzelnen Materialien auf verschiedene Weise. Bei den Steinen, dem Glase und den gegossenen Metallen tritt eine plötzliche und vollständige Trennung auf der ganzen Höhe des Querschnittes ein; bei den Hölzern werden die Fasern an der concaven Seite zerquetscht, an der convexen Seite aber unregelmässig herausgerissen; bei den geschmiedeten Metallen endlich ist der Bruch nicht immer von einer gänzlichen oder theilweisen Trennung begleitet : nur die Gestalt des Körpers wird verändert in Folge von neuen Gleichgewichtslagen, welche die Moleküle in der Nähe des Bruchquerschnittes angenommen zu haben scheinen, ohne dabei ihren Zusammenhang zu verlieren.

Von dem Gleichgewichte zwischen den Kräften, welche den Körper zu zerbrechen streben, und den widerstehenden Kräften, welche in einem beliebigen Querschnitte durch die Ausdehnung und Zusammendrückung der Fasern hervorgerufen werden, hängen die Bedingungen für den Bruch in diesem Querschnitte ab. Um die widerstehenden Kräfte genau zu schätzen, müsste man i. die Lage der Gleichgewichtsachse kennen, in welcher sich die unveränderlichen (neutralen) Fasern befinden, sowie 2. den Ausdruck für die Kraft, welche in einer Faser durch eine beliebige Ausdehnung oder Zusammendrückung hervorgerufen wird. In Ermangelung dieser Kenntnisse, die man sich nur durch sehr feine Versuche (expériences délicates) verschaffen könnte, muss man seine Zuflucht zu Hypothesen nehmen, um wenigstens annähernd richtige Resultate zu erhalten.

Die einfachste und im Allgemeinen von der Wahrheit am wenigsten abweichende Hypothese ist die, nach welcher man annimmt, dass die Widerstände der Fasern, welche den Ausdehnungen und Zusammendrückungen derselben proportional sind, so lange die Biegung sehr gering bleibt, dies auch noch in dem Augenblicke seien, in welchem der Bruch erfolgt. In diesem Augenblicke wird daher der Querschnitt des Körpers sich durchaus in demselben Zustande befinden, in welchem er früher betrachtet wurde ; nur muss man sich vorstellen, dass die am meisten ausgedehnte Faser an der convexen Seite, oder die am meisten zusammengedrückte Faser an der concaven Seite in einem solchen Grade ausgedehnt oder zusammengedrückt werden, dass sie auf dem Punkte stehen, zerrissen oder zerquetscht zu werden.

Man betrachte jetzt einen prismatischen Stab, Fig. VI 6a, der mit dem einen Ende, bei A, horizontal eingemauert sei, und an dessen anderem Ende, bei M, sich ein Gewicht aufgehängt befindet.

Bezeichnet :

Q das Bruchmoment für den Querschnitt des Körpers, wie es sich nach den mathematischen Formeln der Festigkeitstheorie berechnet;

32*

P das Gewicht, welches an dem Endpunkt M des Körpers aufgehängt wurde ;

a den horizontalen Abstand des Querschnittes A von der Richtung des Gewichtes P;

s die Länge A M des Körpers ;

f die Durchbiegung oder den Krümmungspfeil C M.

rM

Fig. VI 6 a.

Der Körper ist nun in dem Querschnitt A am meisten zum Bruche geneigt. Die Gleichgewichtsbedingung für den in Rede stehenden Fall ist

o = P a, woraus P = —, a

und wenn man annimmt, dass die Curve des Körpers die „elastische” Linie sei, wo bekanntlich s — a -j- —2 wird, so hat man P —

5a²

Man betrachte hingegen einen prismatischen Stab, Fig. VI 6 b, welcher auf zwei Stützen gelegt und in der Mitte belastet worden sei, und bezeichnet

M’

Fig. VI 6 b.

2 P das in der Mitte des Stabes aufgehängte Gewicht ; a die halbe Entfernung CM der Stützen voneinander; f die Durchbiegung oder den Krümmungspfeil A C;

a den Winkel, welchen die Tangente der Curve für den Punkt M oder M‘ mit der Horizontalen MM¹ bildet.

Der Stab ist in der Mitte, bei A, am meisten zum Bruche geneigt. Der Druck gegen die Stütze M ist aber (wenn man von der Reibung auf dieser Stütze ausgeht) eine Kraft, deren Richtung normal zu der Curve ist und deren verticale und horizontale Componente P und P tang cc sind.

Nimmt man daher an, dass die Curve die

elastische Linie sei, wo tang — so lassen sich die Gleichgewichtsbedingungen ausdrücken durch die Gleichung p == Pa -f- Pf, tang a, oder q

3/

5a

wird,

= Pa (i+IQ-

woraus folgt

a -V f. tanga

oder 2 P =

I r _L 3/² 1

a { ¹ + 2a¹'j

Versuche von Tredgold¹) und Ebbels mit Stäben aus verschiedenen Holzarten, welche horizontal auf zwei Stützen gelegt und in der Mitte belastet wurden. Sämmtliche Stäbe hielten einen Zoll ins Gevierte. (Englische Maasse.)

Bezeichnung der Hölzer

Specifisches

Gewicht

Entfernung der Stützen voneinander

Belastung in der Mitte, bei welcher der Bruch erfolgte

Durchbiegung im Augenblicke des Bruches

Eichenholz, von einem jungen Baume „    altes Schiffsholz . . . .

„    von einem alten Baume    .

„    von mittlerer Güte . .    .

«    grünes........

Buchenholz, von mittlerer Güte . . .

Erlenholz............

Platanenholz...........

Kastanienholz, grünes Ulmenholz, gemeines

„    grünes {wich gen.) . . . .

Akazienholz, grünes.........

Pappelholz, von der italienischen Pappel „    von der Silberpappel . . .

Weidenholz Birkenholz . Tannenholz .

aus Norwegen . .

Fichtenholz............

Lärchenholz, eine ausgesuchte Probe „    von mittlerer Güte . .

0-863

0-872

0625

0-748

0-763

0-690

0-555

0-648

0-875

0-544

0-763

0-820

0-374

0-511

0-405

0720

0-480

0-639

0-460

0-640

0-622

Fuss, engl. 2-0

Pfund

482

Zoll, engl.

2-5

264

1-87

1-5

2'0

2-5

2-5

2-5

2-5

2-5

2’5

2'5

2‘5

2'5

2'5

2-5

2-5

2-5

2-5

20

2-0

2-5

218

284

219

271

212

243

180

2x6

192

249

I3I

207

212

396

329

1-38

1-5

1-3

I 125 1-125

von einem sehr jungen Baume.........

2-5

253

223

0396

2-5

129

1-75

Multiplicirt man die Zahlen der letzten Columne mit 12651, so erhält man aus jedem Versuche den resultirenden Werth der Constante R, wenn 1 m als Längen- und 1 Kilog. als Gewichtseinheit angenommen werden. Doch gelten diese Werthe ohne Berücksichtigung des Gewichtes und der Krümmung der Stäbe.

Aus den Versuchen mit Eichenholz erhält man daher im Mittel

A =8,501.000 Kilog. und aus den Versuchen mit Tannenholz

iv= 7,097.000 Kilog.

Widerstand des Gusseisens gegen den Bruch.

Die folgende Tabelle enthält die von Banks²) angestellten Versuche. Die Stäbe hielten einen Zoll ins Gevierte. Die Durchbiegung derselben betrug ungefähr einen Zoll im Augenblicke des Bruches. (Engl. Maasse.)

Mittlere Belastung

Entfernung der Stützen voneinander

Belastung, bei welcher der Bruch erfolgte

Fuss (englisch)

Pfund (englisch)

Pfund (englisch)

10

CH o

756

963

1008

735'5

958

972

.",₄

869

864

874

Resultate aus verschiedenen Versuchen, welche in der Schule für Brücken- und Wegbau (Ecole des ponts et chaussées) zu Paris angestellt und von Gauthey mitgetheilt wurden.

Gevierte der Stäbe

Entfernung der Stützen Belastung in der Mitte Zahlen, die dem Bruch-voneinander    bei welcher der Bruch widerstände proportional

erfolgte    sind

Meter

OO27I

0-027I

0-0541

0-0541

OO541

0-0541

Meter

0122

0-244

0-244

0-353

0-244

0-487

Kilogramm

3H3

1943

9178

5752

X3OO6

725O

I93

23-9

I4-I

12-8

200

21-2

Widerstand eines prismatischen Körpers gegen das Zerdrehen. (Torsionsfestigkeit.)

Um eine Theorie dieser Art des Widerstandes aufzustellen, wird man sich ähnlicher Betrachtungen bedienen können wie bei der Theorie des Widerstandes gegen Biegung.

Es sei Fig. VI 6 c ein prismatischer, mit dem einen Ende horizontal eingemauerter Stab, an dessen anderem Ende eine Kraft P mit dem Hebelarm B c wirkt, welche den Stab um die Achse Cr zu drehen sucht. Man nehme an, dass durch die Wirkung der Torsion ein Durchmesser bb des Endquerschnittes, auf welchen die Kraft P zunächst einwirkt, nach b b‘ gekommen sei; der zu bb parallele Durchmesser A A des eingemauerten Endes wird keine Verdrehung erlitten haben, und man wird einsehen, dass alle Durchmesser der zwischenliegenden Querschnitte, wie z. B. d d, eine Verdrehung erlitten haben werden, welche ihrer Entfernung von dem eingemauerten Ende proportional ist. Setzt man die Torsion als sehr gering voraus, so kann man die Widerstände, welche durch diese Verdrehungen hervorgerufen werden, den Verdrehungen selbst proportional annehmen. Uebrigens muss das Moment des Widerstandes in jedem Querschnitte des Stabes dem Moment des Gewichtes P gleich sein.

CU

p_.

!\

j/

Vb

II

f=U

Fig. VI 6 c.

Wenn P als drehende Kraft in Kilogramm am Hebelarm r in Millimeter wirkt und s die zulässige Beanspruchung in Kilogramm pro Quadratmillimeter bedeutet, so ist für den kreisförmigen Ouerschnitt mit dem Radius r:

16

für den ringförmigen Querschnitt Pr

7t S

i6

(■

d*

D³

■) D\

für den quadratischen Querschnitt mit a als Seite: Pr = 0’l88$6sas und tür den rechteckigen Querschnitt mit den beiden Seiten b und h:

Pf==-r-S b Jl

Dabei sind auch die Querschnittdimensionen in Millimeter oder bei praktischen Rechnungen der Hebelarm r in Meter und die Querschnittdimensionen in Centimeter einzusetzen.

Anmerkung. Ist das Torsionsmoment Pr nicht unmittelbar zu berechnen, hingegen N die Anzahl der zu übertragenden Pferdekräfte à 75 Kilog. und n die Tourenzahl pro Minute der rotirenden Welle, so ist auch

Pr

= 716200— für Kilogramm und Meten n

Widerstand des Schmiedeeisens gegen die Torsion.

Die folgende Tabelle enthält die Resultate der von Duleau über die Torsionsfestigkeit des Schmiedeeisens angestellten Versuche/) Das Gewicht, welches die Torsion hervorbringt, ist 10 Kilog. und es wirkt an einem Hebelarm von 0^32 m.

Bezeichnung des Eisens

Länge Dimen-der sionen des Stäbe Querschnitts

Torsions

winkel

Zahlen, die d em Widerstande proportionalsind

Rundeisen...............

Desgleichen .....■,.........

Englisches Rundeisen mit der Marke Dowlais

Englisches Rundeisen..........

Rundeisen...............

Desgleichen...............

Meter

2-81

3-i7

I 2-40

3-24

2-94

! 3 35

M. Durchm.

00142

0-0197

0-0198

0-0235

0-0265

0-0267

Sexag. Grd.

IßT

2-34

1-82

1-87

12-57

11- 47

12- 41 14-48

10- 48

11- 23

Englisches Quadrateisen mit der Marke C 2 Desgleichen...............

Englisches Flacheisen..........

Desgleichen...............

Englisches Flacheisen mit der Marke B

Seiten

4'i2 ¹ 0-0209 2-52 I 0-0200 | 0-0340 0-0086 0-0340 0-0086 0-0678 00147

2'9l|

''5i!

• • I >-45

h> rt-

Ui

ii'4

5-62

J 0-85

17-46

17-36

Widerstand verschiedener Materialien gegen die Torsion.

Versuche von Savart über den Widerstand verschiedener Materialien gegen die Torsion. Der Hebelarm der Kräfte, welche die Torsion bewirkten und deren Werth unten aufgeführt ist, war stets criii m. Der Kreisbogen, auf welchem die Torsionswinkel gemessen wurden, war in Centesimalgrade eingetheilt, so dass der Bogen, welcher zu einem Torsions-

winkel von 1⁰ gehört, gleich

ist.

3’i4i6

200

Da aus den Versuchen hervorging: 1. dass die Torsionsbogen (innerhalb solcher Grenzen, wobei der Stab seine ursprüngliche Gestalt wieder annahm, sobald die drehenden Kräfte aufhörten, auf ihn einzuwirken) genau den drehenden Kräften proportional waren; und 2. dass bei gleichen Kräften die Torsionsbogen genau der Länge der Stäbe proportional waren; so sind hier nur die mittleren Resultate aus den Beobachtungen angeführt.

*) Essai théorique et expérimental sur la résistance du fer forgé, pag. 49.

Bezeichnung des Materiales

Querschnitt

Länge

der

Stäbe

Gewicht, welches eine Torsion von i° hervorbringt

Gips

Eichenholz

Millimeter

Rechteck, Seite 27, 1 und 6, 98 17, 21 und 5, 19 Rechteck, Seite 46, 63 und 10 59 23, 32 und 96 und 96 und 90 und

Meter

0-3743

295

37

54

05235

0-5764

Gussstahl z. Draht ausgezogen ........

Kupfer, gewalztes Blech . Desgleichen, Draht . . .

Quadrat, Seite Rechteck, Seite 15, 6 und 5, 6 Rechteck, Seite 51, 87 und 1, 17 Kreis, Durchmesser

5> 72

Kilogramm O 120 0'0303

0-355

0'022

0105

0'0II4

0-00393

Messingdraht . .

2, 4 4, 58

6,    91 9, 04 4, 68

5; 66 9, 18 5> 66

GleichzeitigesDreieck, Seite 4, 35

7,    8 8, 8 6, 72

Quadrat, Seite

1 0000 1-4000 0-2194 0-694

o 649

06567

0-6383

Glas

Kreis, Durchmesser Rechteck, Seite 3, 56 und 9, 7 Quadrat Seite Rechteck, Seite 54, 4 und 1, 516

5) 72

25, 46 und I, 516

0-649

0-997

1-302

063

0315

0315

0-1584

0-2752

0-098

0-00297

0-04117

0-207

0-580

0-0595

0-1275

o’88o

0-126

0-00835

0-086

0-1415

o-i6o

0-0555

O’IOI

0-07

0-140

0-034

Maximum des Widerstandes, welchen man in der Praxis von den Materialien mit Sicherheit erwarten darf.

Aus den Untersuchungen und den Tabellen in den vorhergehenden Bemerkungen kennt man die Gesetze, nach welchen die Biegung und der Bruch der Materialien erfolgen, d. h. den Grad der Krümmung und der Torsion, welchen ein prismatischer Stab durch die Wirkung einer gegebenen Kraft erleidet, sowie die Kraft, deren man bedarf, um den Stab zu zerbrechen. Dies genügt indes noch nicht, um die Dimensionen der Theile einer Construction bestimmen zu können; denn man muss in der That versichert sein, dass die Kräfte, welche auf die einzelnen Theile wirken, nicht allein unmittelbar den Bruch derselben veranlassen, sondern dass selbst die fortwährende oder häufig wiederkehrende Wirkung dieser Kräfte in den Theilen der Construction keine solchen nachtheiligen Veränderungen hervorbringen werden, welche mit der Zeit zunehmen und die Zerstörung des Ganzen herbeiführen. Man muss, womöglich, die Construction so anlegen, dass keine anderen Ursachen der Vergänglichkeit übrig bleiben, als diejenigen, w-elche von den chemischen Veränderungen der Materialien abhängen, und die man durch conservirende Mittel fern zu halten suchen muss.

Steine in kleinen Würfeln fangen sich bei Belastungen zu spalten an, welche etwas mehr als die Hälfte derjenigen betragen, die in den obigen Tabellen als die zerdrückenden Gewichte angegeben sind. Zum Zerdrücken reicht übrigens schon eine geringere Kraft hin, wenn diese Kraft lange Zeit hindurch wirkt. Es folgen hier z. B. die Angaben von Rondelet über den Druck, welchen eine Fläche von 25 cm² bei denjenigen Bauwerken erleidet, die für die kühnsten gehalten werden.

409 Kilog. 484 Kilog 369 Kilog 736 Kilog. 494 Kilog; 735 Kilog. 1107 Kilog_

Pfeiler (der Kuppel) der Peterskirche in Rom .

Pfeiler der Paulskirche in London......

Pfeiler des Invalidendomes in Paris.....

Pfeiler des Pantheons (Genovefakirche) in Paris Säulen der Paulskirche, extra muros in Rom .

Pfeiler des Thurmes der Kirche zu Saint-Méry .

Säulen der Allerheiligenkirche in Angers⁴) . .

Nach Perronet z. B. sind die oberen Schichten der Pfeiler der Neuilly-Brücke mit einem Gewichte von ungefähr 20.000 Pfund auf den Quadrat-fuss belastet, und nach den Versuchen von Soufflot müsste der Druck 240.000 Pfund betragen, um die Steine zu zerdrücken.

Nach den Erfahrungen, welche man bei ausgeführten Werken gemacht hat, darf man die Bausteine mit keinem grösseren Gewichte belasten, als ein Zehntel desjenigen, wodurch kleine Würfel bei angestellten Versuchen zerdrückt werden. Selbst diese Annahme würde keine gänzliche Sicherheit gewähren, wenn die Steine nicht so behauen und gelagert würden, dass sie auf der ganzen Oberfläche der Fugen einen sehr gleichmässigen Druck erfahren, oder, wenn sie, je nach ihrer Art, geneigt wären, sich zu spalten und in Trümmer zu zerspringen. In diesem letzteren Falle müsste der Druck geringer sein.

Die Belastung muss besonders dann geringer sein, wenn es sich um Säulen oder Pfeiler handelt, deren Höbe im Verhältniss zu den Dimensionen des Querschnittes bedeutend ist, und die leicht eine etwas schiefe Stellung annehmen könnten, in Folge dessen die Last auch auf die oberen Kanten wirkt.

Bei Eichen- oder Tannenholz (Fichtenholz) kann man den Widerstand gegen Zerdrücken ungefähr zu 4 Kilog. für jeden Quadratmillimeter des Querschnittes annehmen; der Widerstand gegen Ausdehnung beträgt ungefähr 8 Kilog. In der Praxis darf jedoch der Druck nicht über ein Zehntel desjenigen betragen, durch welchen die Materialien zerdrückt werden. Nach dieser Regel lassen sich die Dimensionen der Grundpfähle und Piloten, sowie die Entfernung derselben voneinander berechnen.

Die Biegung, welche die Belastung verursacht und die dadurch entstehenden Ausdehnungen und Verkürzungen der Längenfasern bewirkt, darf nicht im Stande sein, die physische Beschaffenheit der Hölzer nachtheilig zu verändern; es darf demnach die Krümmung des Stabes nicht mit der Zeit zunehmen und nach der Entlastung muss der Stab seine natürliche Gestalt wieder gewinnen. Specielle Versuche, nach denen sich die in Rede stehende Grenze für die Hölzer mit Sicherheit bestimmen Hesse, giebt es aber nicht.

Die Tragfähigkeit des Rothtannen- und Fichtenholzes ist mindestens ebenso gross wie die des Eichenholzes; die des Weisstannenholz es ist aber etwas geringer.

Alle bisherigen Untersuchungen gelten nur unter der Voraussetzung, dass die auf die Materialien wirkenden Kräfte durch Druck und nicht durch Stoss wirken.

Theorie des Erddruckes und Construction der Futtermauern.

Die Körper, welche wir hier betrachten, bestehen aus Erde, Sand oder Mauerwerk. Um die Gesetze für das Gleichgewicht und den Widerstand dieser Körper aufzustellen, betrachtet man sie zunächst als homogene Massen, deren Theile durch Adhäsion aneinander haften und einer Trennung derselben in jeder Richtung einen gleichen Widerstand entgegensetzen.

Gleichgewicht eines Erdkörpers, der nach einer Seite hin ohne Stützfläche ist und von einer Ebene begrenzt wird.

Der zu untersuchende Körper, Fig. VI 7 a, sei oben durch eine Horizontalebene C D und vorne durch eine schiefe Ebene A C begrenzt ; man betrachte denselben in dem Augenblicke, in

welchem ein Theil ACT auf dem Punkte g _.....^

steht, sich von dem Ganzen in der Richtung A T, durch ein Herabgleiten auf dieser Ebene, zu trennen. Es handelt nun sich darum, die Neigung der Ebene A C so zu bestimmen, dass keine Lostrennung eines Theiles von dem Ganzen stattfinden kann. Bezeichnet man : h die Höhe A E des durch A C be-

Vi

ft-

!/

grenzten Theiles ;

m der Kreisbogen^ respective die Tangente des Winkels E A C ; ß den Winkel E A T;

P das Gewicht einer Volumeinheit der Materie, aus welcher der Körper

Fig. VI 7 a.

besteht ;

y die Kraft, deren man für jede Flächeneinheit bedarf, um zwei Theile des Körpers durch Hinweggleiten übereinander zu trennen (die Cohäsion) ; f den Reibungscoëfficienten für das Gleiten eines Theiles auf dem anderen. Es folgt jetzt für das Gewicht des Prismas CAT

P . h*

—■    ■ {tang ß — m) ;

für die Kraft, welche dasselbe längs A T hinabzuschieben sucht,

P .    ,

-- ( tang ß — m) cos ß ;

und für die Kraft, welche diesem Gleiten widerstrebt,

f.P.h²

{tang ß — m) sin ß -j-

cos

■Ös

Das Gleichgewicht wird daher ausgedrückt durch die Gleichung (tang ß — m) (i

/• tang ß) = (i 4- tang ß'),

woraus

tang ß —

2 y i -j- tang ß2 Ph ' i — ftangß

Bestimmt man den Werth von ß, für welchen der vorstehende Ausdruck ein Maximum wird, so erhält man den kleinsten möglichen Werth für m und zugleich die Richtung, nach welcher eine Lostrennung erfolgen würde, wenn man für m einen geringeren Werth annähme, als denjenigen, für welchen das Gleichgewicht besteht.

Dieser Werth von ß bestimmt sich durch die Gleichung

tangß — ~

Vü±E

^+/

Ph

und setzt man diesen Werth in den Ausdruck für m, so erhält man

4+A

r iPh

als die Grenze der Neigung, welcher man der begrenzenden Ebene A C ertheilen darf, ohne das Herabgleiten eines Theiles zu befürchten.

Löst man diese Gleichung für h auf, so erhält man diese grösste Höhe, auf welcher sich der Körper bei der Böschung m erhalten kann.

Ist h sehr klein, so erhält man für m einen negativen Werth; man könnte also dem Körper eine entgegengesetzte Böschung geben, ohne ein Zusammenstürzen zu befürchten ; umsomehr wird man den Körper durch eine verticale Ebene begrenzen können. Und setzt man nun m ===== o, so erhält man

j/i+r)

welcher Ausdruck die Höhe angiebt, auf welche der Körper, vertical abgestochen, sich noch im Gleichgewichte halten würde. Setzt man für h grössere Werthe, so erhält man für m wachsende positive Werthe bis zu einer bestimmten Grenze, welche man erhält, wenn man h unendlich gross annimmt; diese Grenze ist

in -----

Sie giebt die Böschung, welche die Materie von selbst annehmen würde, wenn man die Cohäsion der Theile vernichtet und das Gleichgewicht nur durch die Reibung erhalten denkt.

Vernachlässigt man aber die Cohäsion der Theile und setzt daher y = o, so erhält man

/’

fang ß = -4-, und m = —^r

so dass der Körper nach dem Winkel der natürlichen Böschung abgestochen werden muss.

o, oder nimmt man die Kraft, mit welcher zwei Theile

nur

Setzt man f

eines Körpers aneinander haften, als von dem Drucke unabhängig und dem Inhalte der Berührungsfläche proportional an, so erhält man

tang ß -

Ph

47

und m =

P²h² — ióy²

8Pyh

Nennt man x den Winkel, dessen Tangente Ausdruck für lt auch so schreiben

r ist, so lässt sich der

P. tang

woraus

,,    x

y = y_j P . li tang —.

Es giebt h die grösste Höhe an, auf welcher die Masse, vertical abgestochen, sich noch im Gleichgewicht erhält. Ist y = o, so ist auch

diese Höhe gleich Null; ist f = o, so ist die Höhe gleich

Den Werth für f bestimmt man, indem man die Böschung beobachtet, welche die Materie des Körpers nach überwundener Cohäsion von selbst annimmt: f ist die Tangente des Winkels, welchen die Böschungsebene mit dem Horizonte bildet, und x ist der Winkel, welchen dieselbe Ebene mit der Verticalen bildet. Beobachtet man sodann die Höhe, bis zu welcher der Körper sich vertical abstechen lässt, ohne zusammenzustürzen, so erhält man das Gewicht y vermittelst der obigen Gleichung.

Nimmt man, unter Beibehaltung der früheren Benennungen, die Oberfläche CD des Körpers (Fig. VI 7 b) als gleich-massig mit Materie belastet an, die sich durch verticale Ebenen trennen lässt, welche durch die oberen Grenzlinien T der Bruchebenen gehen, und nennt man p den Druck, welcher sich daraus für die Flächeneinheit der Ebene C D er-giebt, so erhält man für die Kraft, welche das Herabgleiten eines Theiles längs AT zu bewirken sucht,

AP

Hi

v//

l'l

ll

Fig. VI 7 b.

(p h -j- V₂ P P) (tang ß — nt) cos ß ;

für diejenige Kraft aber, welche das Gleiten zu verhindern sucht,

y h cos ß’

setzt man diese beiden Grössen einander gleich, so erhält man

2 y (1 -(- tang ß²)

f(pk + V₂ EP) (laugß — nt) sin ß -f

(tangß — nt) (1 —f .tangß) —

2p Ph

Verschiedene Eigenschaften der Erdarten. Specifisches Gewicht, Reibung

und Cohäsion.

Da diese Eigenschaften der Erdarten, deren Natur und Beschaffenheit sehr veränderlich sind, lassen sie sich von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachten. Wir unterscheiden hier i. aufgelockerte Erde, deren kleine Theilchen keinen merklichen Zusammenhang mehr besitzen; 2. Erde in ihrem natürlichen Zustande, wobei diese als trocken oder nur wenig angefeuchtet gedacht wird, und 3. Erde, welche stark von Wasser durchdrungen ist.

Das specifische Gewicht der Erdarten und des Mauerwerkes lässt sich mit Genauigkeit immer nur durch specielle Versuche ermitteln. Die folgende Tabelle giebt die Mittelwerthe:

Dammerde (Terre végétale)......

Lehm (T. franche)..........

Magerer Thon (T. argileuse)......

Töpferthon (Glaise)..........

Erdiger Sand............

Reiner Sand.............

Mauerwerk mit Kalk- und Kieselsteinen von

r4

r5

i-6

r9

17

v9

bis

17

2-3

Mauerwerk mit Granit Mauerwerk mit Basalt Durch Multiplication dieser Zahlen mit iooo erhält man das Gewicht eines Cubikmeters in Kilogrammen.

27

■27

Aufgelockerte Erde, deren kleine Theilchen keinen Zusammenhang mehr

besitzen.

Betrachten wir hier die Erde als in einem Zustande befindlich, wo die Theile derselben allen Zusammenhang verloren haben, so muss man bei der Anwendung der in dem vorhergehenden Capitel enthaltenen Formeln daher die Cohäsion gleich Null setzen. Zu bestimmen bleibt uns noch das ■ Verhältnis der Reibung zum Drucke (der Reibungscoefficient), oder, was dasselbe ist, die Böschung, welche die Erde von selbst annimmt, wenn man eine Aufschüttung bildet.

Unter allen Erdarten nimmt feiner, tro cken er Sand die grösste Böschung an. Nach einem Versuche von Gadroy ist diese Böschung hL, woraus folgt, dass f = er6 und x = 59⁰ wird.

Nach den Versuchen von Rondelet*) beträgt der Winkel, welchen die Böschungsebene mit dem Horizonte bildet, bei feinem, sehr trockenem Sande und pulverisirtem Sandstein 34'5° woraus x = 55'5° folgt.

Nach den nämlichen Versuchen ist der Winkel, welchen die Böschungsebene mit dem Horizonte bildet, bei gewöhnlicher, gut getrockneter und pulverisirter Erde wenigstens 46° 50' und x -= 43⁰ 10'. Feuchtet man dieselbe Erde etwas an, so wird dieser Winkel höchstens gleich 54⁰, und x = 36°.

Nach Barlow wäre die Böschung des leichtesten Sandes ⁵/₄, woraus r = 5i° folgt. Nach demselben Experimentator ist die Böschung der dichtesten und festesten Dammerde ⁵/„ woraus x = 35⁰ folgt.

*) Art de bâtir.

33°

Nach den Beobachtungen von Delanges ist der Winkel, welchen die natürliche Böschung mit dem Horizonte bildet, für

sehr feinen Flusssand . .    .

Hirsek örner.......

Vogeldunst........

Bleischrot, dreimal so dick

2 3°

22‘3O⁰

25°

Der Böschungswinkel des Sandes wurde von Huber-Burnaud zu 30 bis 33 und selten zu 35⁰ beobachtet. Für Erbsen oder Schrot ist dieser Winkel fast derselbe und es gelten in jeder Beziehung die nämlichen Gesetze.

Ueber den Druck auf den Boden eines Gefässes hat der nämliche Physiker die folgenden Beobachtungen gemacht:

1.    Bedeckt man ein Ei einige Zoll hoch mit Sand und legt darauf ein Gewicht von 25 Kilog., so wird das Ei nicht zerdrückt. Dasselbe ist der Fall, wenn der Sand in Bewegung ist, während er durch eine Oeffnung in den Boden des Gefässes ausfliesst.

2.    Wenn zwei vertical communicirende Röhren Quecksilber enthalten, so wird das gemeinschaftliche Niveau des Quecksilbers in den beiden Röhren nicht verändert, wenn man bei der einen Röhre Sand auf das Quecksilber schüttet. Diese Beobachtung wurde bei einer Röhre von 0‘05 m Höhe und 0035 m Durchmesser gemacht. Man kann, ohne das Resultat zu ändern, auf die obere Grenzfläche der Sandsäule einen starken Druck ausüben.

3.    Bringt man bei der nämlichen Röhre einen beweglichen Boden an und schüttet darauf Sand oder trockene Erbsen ein, so bemerkt man, dass dieser Boden nur einen sehr kleinen und unmerklichen Theil von dem Gewichte dieser Materien (o’ 12 Kilog. gegen i'5 bis 2 Kilog.) aufzunehmen hat, während fast das ganze Gewicht von der Reibung an der Seitenwand der Röhre getragen wird.

Der Experimentator schliesst daraus, dass, wenn die Länge und Höhe eines Sandkörpers dieselben bleiben, der Druck auf einen bestimmten Theil des Bodens, sobald dieser nachgiebt, einen constanten Werth annimmt, mag nun der Sand unbelastet oder mit beträchtlichen, ja selbst beliebigen Gewichten belastet sein. Es ist daher leicht zu denken, dass, wenn der Boden anfängt nachzugeben, an verticalen oder wenig nach innen geneigten Seitenwänden eine Reibung entstehen kann, welche die Wirkung der Schwerkraft auf den Theil dieses Systems, welcher sich gegen diese Wände stützt, fast ganz neutralisirt wird.

Die meisten Erdarten, ja selbst der Sand, bekommen einen ziemlichen Zusammenhang, wenn die Theile lange in Berührung miteinander bleiben und stark zusammengepresst werden. In diesem Zustande kann man z. B. Lehm bis auf 1 und 2 m, und sehr thonhaltige Erde bis auf 3 und 4 nt und darüber vertical abgraben, ohne dass ein Herabfallen eintritt. Man kennt aber hierüber keine genauen Beobachtungen, denn die Cohäsion derselben Erde ändert sich auch mit dem Grade der Feuchtigkeit.

Den Werth des Coëfficienten y erhält man aus der Formel

y — — co hl . tang — r, wo h‘ die Höhe ist, bis auf welche die Erde sich 4    2

vertical abgraben lässt, ohne herabzufallen, o das Gewicht einer Volumeneinheit der Erde und r der Winkel, welchen die Verticale mit der natürlichen Böschungsebene der Erde bildet.

Setzt man für Lehm co — 1500 Kilog., r = 40⁰, h' — 1 m, so findet man y — 136 Kilog.

Setzt man für sehr stark zusammenhängende Erde a = 1800 Kilog., x — 35⁰, h‘ — 4 nt, so findet man y = 568 Kilog.

Man kann diese Zahlen als die Grenzen des Werthes des Coëffi ci eilten y ansehen, wenn der Meter zur Längen- und das Kilogramm zur Gewichtseinheit angenommen werden.

Wird eine Erdmasse, die sich im natürlichen Zustande befindet, eben abgegraben, und bleibt die Böschungsfläche dem Einflüsse der Witterung ausgesetzt, so verändern die abwechselnde Trockenheit und Nässe, sowie der Frost die Eigenschaften der Erde. Die der Oberfläche naheliegenden Theile werden sich nach und nach ablösen ; und im Allgemeinen wird die Erde das Bestreben zeigen, von selbst die Böschung mit der Zeit anzunehmen, welche sie sofort angenommen haben würde, wenn die Cohäsion nicht wäre. Wird aber die Seitenfläche mit einem Mauerwerk bekleidet, so wird diese Veränderung nicht eintreten und • die Erde wird sich dann bei einer geringeren Böschung oder einer weniger dicken Bekleidung halten können, als wenn die Cohäsion der Theile vorher zerstört worden wäre.

Der Sand, die Pflanzenerde und die Dammerde scheinen, wenn sie von Feuchtigkeit durchdrungen werden, keine bemerkenswerthe Veränderung zu erleiden. Schlammige und sogenannte seifige Erden lösen sich auf und können dann fast wie ein flüssiger Körper ablaufen. Bei den Erden dieser Art muss der Druck nach den Formeln berechnet werden, welche für flüssige Körper gelten, indem man dem Gewichte der Volumeneinheit den entsprechenden Werth beilegt.

Thonige Erde, vorzüglich reiner Thon, vergrössert ihr Volumen, wenn sie feucht wird, ohne deshalb flüssig zu sein, wozu sie eine sehr grosse Wassermenge aufnehmen müsste. Eine homogene Erdmasse, welche ihr Volumen vergrössert, wirkt aber gegen eine Bekleidung gerade wie eine Flüssigkeit, deren specifisches Gewicht dem der Erde gleichkommt. Obgleich daher die thonige Erde, wenn sie trocken oder nur wenig feucht ist, eine sehr grosse Cohäsion besitzt, und deshalb Bekleidungen von geringer Dicke zu bedürfen scheint, so wird diese Erde doch, vermöge ihres grossen specifischen Gewichtes, am gefährlichsten von allen, wenn das Wasser sie durchdringen kann.

Theorie der Gewölbe.

Ein Gewölbe ist ein System von bogenförmig neben- und aufeinander gestellten festen Theilen. Diese Theile, welche in der Regel Steine sind, nennt man Gewölbesteine, zwischen denselben befinden sich die Gewölbefugen, welche gewöhnlich mit Mörtel ausgefüllt werden. Sind die Kräfte, welche auf jeden einzelnen Gewölbestein wirken, sowie die Gestalt des

Gewölbes derart, dass das System sich nicht im Gleichgewicht befindet, so stürzt das Gewölbe ein. Der Einsturz kann auf zweifache Weise eintreten; die Theile des Gewölbes können sich entweder in der Weise voneinander trennen, dass die einen über die anderen hinweggleiten, oder dadurch, dass einige Theile sich um die oberen oder unteren Kanten der Gewölbesteine drehen. Die Reibung und die Cohäsion des Mörtels leisten allerdings diesen Bewegungen einen Widerstand und tragen dazu bei, das Gewölbe im Gleichgewichte zu erhalten.

Die wichtigsten Versuche und Beobachtungen über das Gleichgewicht der

Gewölbe.

Danisy⁵) stellte Versuche mit kleinen Modellen von Tonnengewölben an, deren obere Theile er mit Gewichten belastete und dadurch das Ganze zum Zusammenstürzen brachte, wobei die oberen Theile sich senkten und in der Schlussfuge gegeneinander stützten, während sich die unteren Theile auseinander und zu einer Drehung um die äussere Kante ihrer Basis drängten. Er zeigte, dass bei diesen Bewegungen die Gewölbesteine nicht auf den Lagerflächen gleiten, sondern sich durch eine Drehung um ihre Kanten voneinander entfernen. Aehnliche Versuche stellten später Gauthey und Rondelet an.

Boistard (französischer Wegbaudirector, ingénieur en chef des ponts et chaussées), hat Versuche veröffentlicht, welche mehr im Grossen und mit mehr Sorgfalt angestellt wurden. Die Gewölbe hatten 2⁵27 m lichte Weite und waren aus mit Sandstein abgeschliffenen Ziegeln construirt, welche o⁻11 m hoch und ebenso dick waren. Der Gestalt nach waren es Gewölbe, deren Querschnitt ein Halbkreis, ein um ¹/₃ und um y₄ gedrückter Korbbogen, und ein Segmentbogen war, dessen Pfeilhöhe Y₄, l/s und ¹/₁₇ der Weite betrug, so wie scheiderechte Gewölbe. Jedes Gewölbe wurde drei Hauptproben unterworfen. Bei der ersten Probe waren die Gewölbe unbelastet (ohne Nachmauerung); die Dicke der Gewölbe, 0⁵1 1 ni, war nicht hinreichend, um dieselben im Gleichgewichte zu halten; als man daher das Lehrgerüst herunter zog, senkte sich eine gewisse Anzahl Gewölbesteine von dem oberen Theile bis auf den Scheitel des Lehrgerüstes. Die beiden unteren Theile des Gewölbes bildeten steigende Bogen und theilten sich in zwei Hälften. Die Neigung zum Bruche zeigte sich in der Mitte von jedem dieser beiden Bogen, wo die Gewölbesteine das Lehrgerüst nicht berührten, sowie an dem oberen und unteren Ende der Bogen, wo sich die Fugen auf der inneren Gewölbelinie öffneten.

Bei der zweiten Probe waren die Gewölbe ebenfalls noch ohne Nachmauerung. Man legte über die beiden Schenkel ein Seil, welches gegen die äussere Gewölbelinie drückte und von einem Gewichte gespannt wurde. War die Spannung des Seiles nicht gross genug, um das Gewölbe im Gleichgewichte zu erhalten, so stürzte das Gewölbe zusammen, wobei sich die Fugen am Schlüsse und an den Anfängen auf der innern Gewölbslinie, in den Schenkeln aber auf der äusseren Gewölbslinie öffneten (Fig. VI 8). War die Spannung des Seiles eben gross genug, um das Gewölbe im Gleichgewichte zu erhalten, so bildeten sich die Bruchfugen auf dieselbe Weise durch die

33

Wirkung des Setzens; die Wirkung der Gewichte suchte die entstandenen Oeffnungen sofort wieder zu schliessen, und so entstand, indem die Fugen sich abwechselnd öffneten und schlossen, eine Art oscillirender Bewegung, wobei sich die Gewölbetheile abwechselnd nach verschiedenen Richtungen drehten, und zwar bald um die obere, bald um die untere Kante der Gewölbesteine. Wurde endlich die Spannung des Seiles über eine gewisse Grenze hinaus vermehrt, so zeigten sich die Resultate des ersteren Falles im umgekehrten Sinne, d. h. die unteren Theile des Gewölbes (die Schenkel)

Fig. VI 8.

senkten sich, die oberen Theile wurden gehoben und die Fugen öffneten sich am Schlüsse und an den Anfängen auf der äusseren Gewölbelinie, in den Schenkeln hingegen auf der inneren Gewölbelinie (Fig. VI 9).

Fig. VI 9.

Bei der dritten Probe wurden Widerlager und eine Nachmauerung horizontal bis zum Scheitel des Gewölbes aufgeführt, wo die Dicke stets er 11 m blieb. War die Stärke der Widerlager gross genug, so blieb das Gewölbe im Gleichgewichte, selbst wenn man das Lehrgerüst entfernte. Belastete man aber noch den Scheitel des Gewölbes, so zerbrach dasselbe in vier Theile (Fig. VI 10). Die Fugen öffneten sich am Schlüsse und an den Anfängen auf der inneren VVölbelinie, in den Schenkeln hingegen auf der äusseren Gewölbelinie. Aus diesen Versuchen ergiebtsich, dass bei den Halbkreisgewölben ohne Nachmauerung oder mit Nachmauerung bis zum Scheitel die Bruch-

fuge ungefähr in einer Höhe von 30⁰ liegt, wenn man von dem Anfänge des Halbkreises aus zählt. Bei den Gewölben, deren Querschnitt ein Korbbogen ist, der aus drei Kreisbogen von je 6o° besteht und um gedrückt ist, liegt die Bruchfuge in einer Höhe von 45⁰ bis 55°, wenn man von dem Anfänge des kleinen Bogens aus zählt. Bei dem Segmentbogen (dessen Querschnitt ein Kreisbogen) tritt der Bruch dicht am Widerlager ein, wofern das Gewölbe nicht eine sehr kleine Dicke oder einen Centriwinkel besitzt, der über 120⁰ hält.

v₃ °der y₄

Aus den Beobachtungen Perronet’s bei der Construction mehrerer grossen Brücken lernte man ebenfalls die Natur der bei einem Gewölbe eintretenden Bewegungen kennen. Nach diesen Beobachtungen können die ersten Schichten der Gewölbesteine, die sogenannten ruhenden Schichten, ohne Hilfe des Lehrgerüstes gelegt werden; es fangen dieselben nicht eher zu gleiten an, als bis die Neigung der Lagerflächen gegen den Horizont 3g⁰ bis 40° beträgt. Wird die Neigung grösser, so trägt das Lehrgerüst einen Theil des Gewichtes der Gewölbesteine; wendet man daher ein Sprengwerk als Lehrgerüst an, so werden die unteren Theile desselben herabgedrückt und

Fig. VI 10.

der Scheitel würde in die Höhe steigen, wenn man diese Bewegung nicht durch eine genügende Belastung im Scheitel verhinderte.

Diese Beobachtungen wurden z. B. bei dem Brückenbogen von Saint-Edme in Nogent-sur-Seine gemacht. Der Querschnitt ist ein Korbbogen von 29*24 m Spannweite und 8*77 m Pfeilhöhe. Die Dicke im Scheitel ist 1 ‘62 m. Jede Hälfte des Bogens besteht aus 47 Schichten von Gewölbesteinen mit Ausnahme des Schlusssteines. Als die ersten 20 Schichten gelegt waren, lösten sich die letzten fünf durch das Setzen des Lehrgerüstes ab; die Bruchfuge öffnete sich um o'02 tn auf der äusseren Gewölbefläche oberhalb der 15. Schicht, und zwischen dem Gewölbe und den horizontalen Schichten der Brückenpfeiler trat eine verticale Trennung ein, welche bis zur 7. Schicht merklich war. Als man aber mit dem Legen der Steine fortfuhr, schlossen sich diese Oeffnungen wieder.

¹

Elementary principles of carpentry.

²

Treatise on the power of machines, pag. 96.

³

--7ts d‘³ = o‘igÔ2 s d³,

⁴

Diese Säulen sind aus sehr hartem Kalkstein von röthlich grauer Farbe und muscheligem Bruch aufgeführt. Ein Würfel dieses Steines, dessen Kante gleich 5 cm ist, wird durch ein Gewicht von 10.940 Kilog. zerdrückt.

⁵

Traité de la coupe des pierres, de Frézier.

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

Ueber den Gebrauch eiserner Durchzüge zur Verstärkung der Tonnengewölbe.

Sind die Widerlager eines Gewölbeszu schwach, als dass ein Gleichgewicht bestehen könnte, so lässt sich das Gewölbe vermittelst eiserner Durchzüge verstärken, die man in den Seiten anbringt. Der Gebrauch solcher Durchzüge ist in Italien sehr verbreitet; man sieht sie dort bei den

33*

prächtigsten Bauwerken. Nimmt man an, das Gewölbe, welches Fig. VI 11 darstellt, neige sich zum Bruche in der Fuge mn, wobei sich die oberen Theile senken würden, während sie bei N in Berührung bleiben und die unteren Theile, gegen welche sie in den Kanten m drücken, durch eine Drehung um die Kanten B nach aussen umgeworfen würden. Der Bruch dieses Gewölbes wird sich verhindern lassen, wenn man die beiden Hälften vermittelst eines horizontalen Durchzuges verbindet, welchen man am passendsten unmittelbar unterhalb der Bruchfuge m n anbringt; denn beim Beginn des Einsturzes haben die Punkte m wirklich den grössten Weg in horizontaler Richtung zu durchlaufen.

Die Spannung des Durchzuges kann man aber ermitteln, wenn man beachtet, dass das (statische) Moment dieser Spannung mit dem Momente des Gewichtes der Gewölbehälfte AB MN zusammen dem Momente

TV

rv

*vrv

AE

Fig. VI ii.

des in N wirksamen Horizontalschubes gleich sein muss, wenn man alle diese Momente in Bezug auf die Kante B nimmt.

Ist die Dicke eines Gewölbes und jene der Widerlager desselben sehr klein, so kann es möglich sein, dass ein Durchzug nicht ausreicht, um den Bruch zu verhindern. Man wird sich darüber Gewissheit verschaffen, wenn man die Gewölbestücke ABntn und m n MN jedes einzeln untersucht und auf diese die hier angegebenen Regeln anwendet. Findet sich dann, dass diese Gewölbestücke nicht im Gleichgewicht sind, so muss man in der Höhe der Fugen, in welchen die Neigung zum Bruche vorhanden ist, neue Durchzüge anbringen und die auf dieselben wirkenden Kräfte nach Anleitung des eben Gesagten bestimmen.

Bei einem solchen Gebrauche der Durchzüge kann es aber Vorkommen, dass in Folge einer Erhöhung der Temperatur der Durchzug sich ausdehnt und also nicht mehr den nöthigen Widerstand leistet, oder auch

in Folge einer Erniedrigung der Temperatur zu sehr angespannt und dem Zerreissen ausgesetzt wird. Man wird daher Mittel suchen müssen, welche diese Wirkungen verhüten.

Alle vorstehenden Beobachtungen beziehen sich auf Tonnengewölb e; aber aus den Beobachtungen über den Verfall der Peterskirche in Rom kann man auch die analogen Bewegungen, wie sie bei Kuppelgewölben stattfinden, kennen lernen. Aus diesen Beobachtungen ging hervor, dass das genannte Bauwerk im vorigen Jahrhunderte eine Neigung zum Einsturze in der durch Fig. VI 12 dargestellten Weise hatte; das Mauerwerk, welches in der Richtung der Meridianebenen sehr viele Risse zeigte, öffnete sich an der äusseren Gewölbefläche in V am Anfänge des Gewölbes und an der inneren Gewölbefläche in A D an der Basis der Trommel, auf welcher die Kuppel steht. Eine Zunahme dieser Beschädigungen wurde vermittelst eiserner Ringe verhindert, welche die Vergrösserung des Durchmessers in dem unteren Theile der Kuppel unmöglich machten.¹)

ALX

Fig. VI 12.

Das Endresultat aus den eben aufgeführten Beobachtungen und Erfahrungen ist:

1. Dass bei den Bewegungen der Gewölbe die Theile nicht aufeinander gleiten, sondern sich durch eine Drehung um die oberen oder unteren Kanten der Gewölbesteine voneinander entfernen;

2. dass ein einstürzendes Gewölbe gewöhnlich in vier Haupttheile zerbricht, von denen die beiden oberen sich senken, während die beiden unteren Theile nach aussen umgeworfen werden. Man darf indessen daraus nicht schliessen, dass ein Gewölbe nicht durch das Gleiten der Gewölbesteine einstürzen könne, sondern nur dass bei den Dimensionen, welche man den Gewölben gewöhnlich giebt, sowie bei den gewöhnlichen Werthen der Reibung und Cohäsion die Gewölbe leichter durch Drehung als durch Gleiten einstürzen. Zuweilen geschieht es, dass die unteren Theile des Gewölbes auf den horizontalen Fugen am Widerlager gleiten, während die oberen Theile sich durch eine Drehung um die Kanten der Gewölbesteine senken.

lieber den Gebrauch eiserner Ringe zur Verstärkung der Kuppelgewölbe.

Der Nutzen solcher Verstärkungen ist durch sehr viele Belege erwiesen.*) Die Untersuchungen bei der Peterskirche in Rom ergeben, dass die Ringe vorzugsweise in der Höhe der Bruchfuge angebracht werden müssen. Bezeichnet man mit t die Spannung eines Kreisringes, so bringt diese Spannung die Wirkung einer Horizontalkraft hervor, die gleich

271 . t

ist, und, auf allen Punkten des Kreisumfanges gleichförmig vertheilt, normal gegen diesen Umfang gerichtet ist. Wenn man daher bei der Berechnung des Gleichgewichtes einer Kuppel diese sich durch ein Tonnengewölbe ersetzt denkt, so muss man die beiden Hälften dieses Gewölbes als durch einen oder mehrere Durchzüge vereinigt ansehen, deren Spannung zusammen gleich 71 . t ist.

Ueber das Gleichgewicht der Kreuzgewölbe.

Das Gleichgewicht eines Kreuzgewölbes (Fig. VI 14) kann untersucht werden, indem man dasselbe als durch die Vertical ebenen B OB', BOB' in Theile zerlegt denkt, welche voneinander unabhängig sind. Die Theile BOB, B' O B' gehören zu einem und demselben Tonnengewölbe; der Bruch derselben erfolgt, indem sie die Widerlagspfeiler um die Kanten Bb, B'b' umwerfen. Man beachte, dass hier die horizontalen Elemente der Gewölbetheile desto länger sind, je näher sie dem Scheitel liegen. Man sieht aber andererseits, dass die Pfeiler auch die Gewölbestücke B OB', BOB' tragen, und nicht umgeworfen werden können, ohne dass diese Gewölbestücke an der Bewegung Theil nehmen ; man muss daher zu dem Stabilitäts-dass die unteren Theile durch den Seitenschub der oberen auseinander gedrängt seien, und schreibt die Beschädigungen einem ungleichmässigen Setzen zu, welches durch Fehler in der Construction veranlasst sein soll. Doch schlägt er als Hilfsmittel mehrere Eisenringe vor, welche auch unter seiner Leitung von Vanvitelli im Jahre 1748 angebracht und später noch vermehrt wurden. Diese Eisenringe können keinen anderen Zweck haben, als denjenigen, den Horizontalschub zum Theil aufzunehmen.

Die Ideen der drei Gelehrten Lesueur, Jacquier und Boscowich hat Gauthey in seiner Dissertation sur les dégradations du Panthéon français adoptirt.

*) Man sehe das zweite Buch der Memorie istoriche della gran cupola del Yaticano, von Poleni, wo der Verfasser mehrere Kuppelgewölbe aufzählt, welche vermittelst eiserner Ringe wieder hergestellt und consolidât worden sind. Bei der Paulskirche in London sind die innere Kuppel und der Kegel, welcher die Laterne trägt, auf dieselbe Weise verstärkt. Ebenso dass mittlere Gewölbe bei der Kuppel des Pantheon in Paris. Man sehe Rondelet’s Art de bâtir, tome IV, pag. 527 der fünften Auflage.

momente der Pfeiler für die Kanten B b, B‘ b‘ das Moment der Hälfte der Gewölbestücke BOB" BOB' für dieselben Kanten hinzufügen.

Kreuzgewölbe werden vielfach benützt und mit denselben die verschiedensten Räume überdeckt. Die Kreuzgewölbe werden vorzugsweise aus Hausteinen oder aus Ziegeln angefertigt, selten, fast nie, aus Bruchsteinen. Die Kreuzgewölbe bestehen aus einzelnen Kappen (Theilen von Tonnengewölben), welche sich halbkreisförmig oder elliptisch und spitzbogenförmig an die den Raum umfassenden Schildmauern anschliessen, Fig. VI 15 a und 15 b, sonst aber untereinander zusammenstossen und Grate bilden, welche von den Ecken der Umfassungsmauern nach der Mitte zu laufen. Es folgt hieraus, dass das Kreuzgewölbe nur die Ecken der Schildmauern belastet und demnach nur diese als Widerlager zu behandeln sind. Oft und namentlich bei Aus

Schnitt ab.

<\

CH

au

M'

Schnitt cd .

mm.

Fig. VI 14.

Fig. VI 13.

Li

Schnitt ef

Li

'JLd

_____¹

- - V - -A-------lo

- V - —I—-----/

-A^Ą__.ya

Fig. VI 15 a.

Fig. VI 15 b.

führungen mit Ziegelsteinen werden in der Richtung der Grate Verstärkungen nach Art der Gurtbogen, welche dann mit dem Namen Gratbogen belegt werden, angeordnet und gegen diese die Kappen gestellt, welche entweder nach Art der Tonnengewölbe mit parallel zu den Scheiteln laufenden Fugen oder aus den Ecken auf den Schwalbenschwanz gewölbt werden.

Der Zusammenstoss der Grate an der höchsten Stelle liegt über dem Schwerpunkte des Grundrisses. Die Gratbogen bilden elliptische Bogen.

Kreuzgewölbe, welche nicht belastet sind, also nur zu tragen haben, erhalten in den Kappen Y₂ Ziegel und in den Graten 1 Ziegel Stärke bis etwa 5 oder 6 m Spannung; vorausgesetzt, dass sie halbkreisförmige oder elliptische Schildbogen haben. Bei Spannungen bis 8 ni nimmt man unter denselben Voraussetzungen die Kappen im Scheitel l/₂ Ziegel, Kämpfer 1 Ziegel, die Grate aber durchgehend

ihr eigenes Gewicht

am

Vo Ziegel stark. Ueber 8 m

Spannung bis einschliesslich 15 m macht man die Kappen 1 Ziegel und die Grate 1Y2 bis 2 Ziegel.

Bei spitzbogenförmigen Kappen behält man in der Regel dieselben Stärken bei, während man bei flachen Kappen die Stärken sämmtlich um /₄ bis Y2 Ziegel vergrössert.

Die Kappen erhalten Y20 bis Y30 ihrer Längen an Stich, d. h. Ansteigen der Scheitel von den Schildbogen nach der Mitte zu.

Die Widerlager müssen bei halbkreisförmigen Gewölben W bis Ye und bei Spitzbogen XL bis Y7 der Diagonalen an Stärke erhalten, und wenn dieselben höher als 3 ni sind, Yg bis Yio der Höhe mehr, also z. B. bei 16 ni Diagonale und 8 m hohen Widerlagspfeilern eine Stärke von

16

16

bis — -4-

10

gleich 5 bis 3*46 betragen.

Baumechanik.

Die Lehre vom Widerstande der Baumaterialien wird sich selbstverständlich nur auf die Grundbegriffe und Lehrsätze der allgemeinen Mechanik stützen, denn das geringste Uebersehen in der letzteren Beziehung kann in der Festigkeitstheorie leicht zu Irrthümern führen. Wie leicht aber ein derartiges Uebersehen möglich ist oder möglich war, davon giebt uns selbst ein so berühmter Mann wie Na vier das schlagendste Beispiel. Wir halten es daher nicht für überflüssig, die wichtigsten Begriffe der allgemeinen Mechanik, so weit dieselben besonders die Festigkeitslehre betreffen, in diesem Buche anzuführen, umsomehr als dasselbe von Praktikern benützt werden dürfte, welchem eine kurze Besprechung einiger mechanischer Lehrsätze nur willkommen sein dürfte.

Zerlegung und Zusammensetzung der Kräfte.

Das Parallelogramm.

Kräfte werden durch Gewichte gemessen und lassen sich in Zeichnungen durch Linien darstellen, deren Richtung die Richtung der Kraft, und deren Länge die Grösse der Kraft in Pfunden, Kilogrammen, Centnern etc. angiebt.

Nimmt man eine beliebige Linie als ein I Pfund an, so braucht man eine andere Linie nur damit zu messen, um zu wissen, wie viel Pfund Kraft sie bedeutet. Man kann sich also einfach einen Maasstab machen, wie beim Bauzeichnen, auf dem aber jede Einheit 1 Pfund oder 1 Centner etc. bedeutet.

Wirken mehrere Kräfte an einem Körper, so kommt es darauf an, zu untersuchen, ob sich dieselben durch eine einzige Kraft, die sogenannte Mittelkraft, in ihrer Gesammtwirkung ersetzen lassen, und welche Grösse und Richtung diese Mittelkraft haben wird.

Wirkt aber eine einzige Kraft auf einen Körper, so entsteht die Frage, ob und in welcher Art sich dieselbe durch mehrere andere Kräfte in ihrer Wirkung ersetzen lasse, und welche Grösse und Richtung diese haben müssen.

Ist der Winkel cc₂ — 90⁰, schliesst also die Mittelkraft R mit der Seitenkraft Q einen rechten Winkel ein, so hat man wie oben:

Fig. VI 16.

cos a

R = \/P² + ö⁸ + 2 PQ

und da a in diesem Falle gleich 90 ax ist, cos 90 + ccx aber = — sin ax wird, so hat man.auch:

R = VP* + Ô* — 2 PQ sin av

muss.

Man nennt diejenigen Kräfte, die man zu einer Mittelkraft vereinigen will oder in die man eine gegebene Mittelkraft zerlegen will, die Seitenkräfte oder „Componenten”, und gebraucht für die Mittelkraft auch den Ausdruck „Resultirende”.

Denjenigen Ort an einem Körper, an dem man eine Kraft angebracht denkt oder wirklich angebracht hat, nennt man den Angriffspunkt der Kraft.

Wirken auf einen Punkt mehrere Kräfte ein, welche so gerichtet sind, dass ihre Richtungen in eine gerade Linie fallen, so ist die Mittelkraft aus diesen gleich der algebraischen Summe, vorausgesetzt, dass man den nach einer Seite wirkenden Kräften gleiche Vorzeichen giebt.

Wirken auf einen Punkt zwei Kräfte ein, welche einen Winkel ein-schliessen, siehe Figur VI 16, P und Q, so hat man die Grösse der Mittelkraft, wenn der Winkel- PA Q, welchen die Kräfte bei A einschliessen, gleich a ist:

R = l/> 4- Ô² + 2 PQ Die Richtung der Mittelkraft bestimmt sich aus :

cos a.

Q sin a P -j- Q cos a

Schliessen die zwei Kräfte P und Q bei A einen rechten Winkel ein, so hat man, weil a = 90 Grad ist, einfacher

tang a₁ =

oder durch sin <xl —

Q sin a

dv

3a

R = y J« _|_ Q2. tang ax =

und sin av = —.

R

'""AH

Man kann jede einzelne Kraft als eine Mittelkraft betrachten und dieselbe in Seitenkräfte, in der Regel zwei, zerlegen, von denen entweder die Richtungen bekannt oder willkürlich genommen werden müssen, oder von denen die eine sowohl der Grösse als Richtung nach bekannt sein

Die Bezeichnungen der Figur VI 16 zu Grunde gelegt und a = ax -j- <x₂ gesetzt, erhält man :

R sin a₂

und Q —

sin (at -f cc₂)

R sin «1 sin (ax -)- cc₂

wenn R, ax und a₂ bekannt Sind oder als bekannt angenommen können.

w'erden

Ist a = 90", schliessen also die Kräfte P und Q einen rechten V inkel ein, so ist sin (ct. -f- a₂) = sin 90° = 1 und demnach

P = R sin a₂ und Q = R sin ax = R cos a₂.

Setzt man dagegen a₂ — 90, nimmt also zwischen R und Q einen rechten Winkel an, so erhält man :

und Q R tätig av

Nennt man in dem letzten Falle noch den Winkel, welchen P mit der horizontalen Linie einschliesst, ß, so erhält man auch :

cos

sin ß

und Q = R cotg ß.

Wirken viele Kräfte

an einem

Punkte A, so kann man sie alle zu einer einzigen Mittelkraft R vereinigen, indem man immer auf je zwei das „Parallelogramm” anwendet.

1, 2, 3, 4, Fig. VI 17

■\

U.

K 's

V,

mJ

T.

li

•U|

Fig. VI 18.

Fig. VI 17.

Es giebt z. B. Kraft 1 und 2 die Mittelkraft Rf, diese mit Kraft 3 verbunden, giebt die Mittelkraft Rf/, und diese mit Kraft 4 verbunden, giebt die gesuchte Mittelkraft R.

Betrachtet man die Figur A a b c R A, so erkennt man hierin ein Polygon, dessen Seiten den Kräften an Punkt A gleich und parallel sind, und dessen letzte Seite AR die gesuchte Mittelkraft ist.

Man nennt diese die Schlusslinie, die ganze Figur aber das Polygon der Kräfte, und wendet dieses, um eine weitläufige Construction zu ersparen, häufig an.

Sind nämlich (Fig. VI 18) 1, 2, 3, 4 u. s. w. die gegebenen Kräfte, so hat man nur nöthig, einen beliebigen Punkt A, Fig. VI 18, anzunehmen und ein Polygon zu bilden, dessen Seiten stets gleich und parallel mit den Linien 1, 2, 3, 4 u. s. w. sind. Die Schlusslinie ist dann die Mittelkraft der Grösse und Richtung nach, und kann nach Punkt a Fig. VI 18 übertragen werden.

Sind nur zwei Kräfte vorhanden, so verwandelt sich das Polygon in ein Dreieck, nämlich in die eine Hälfte des Kräfteparallelogrammes.

Der Hebel.

Da nun das Moment einer jeden Mittelkraft gleich ist der Summe der Momente von den Seitenkräften, so muss dieser Satz auch für den Hebel gelten, gleichviel, was für eine Form er besitzt, und in welcher Art die in einer Ebene wirkenden Kräfte angreifen.

Sind nun P ,P „ u. s. w. diese Kräfte und R die Resultirende, so erhält dazu man die Hebelarme, indem man vom Drehpunkte des Hebels Senkrechte auf die Kraftlinien fällt, es ist dann

M R = M P, 4- M P„ -f M P,„

u. s. w. Nun aber geht die Mittelkraft, wie nachgewiesen, stets durch den Drehpunkt, ihr Hebelarm ist daher = o, und MR = R jxj O Kt ebenfalls = o.

T\

gp

il

⁺i

Fig. VI 19.

Es tritt daher der Gleichgewichtszustand beim Hebel ein, wenn

MP,+MP„ + MPm.... = o

ist, d. h. der Hebel befindet sich im Gleichgewichte, wenn alle Kraftmomente sich gegenseitig aufheben und zusammenaddirt = o werden.

Selbstverständlich hat man dabei entgegengesetzte Kräfte und Hebelarme durch und — Zeichen zu unterscheiden, und können dann mittelst des vorigen Satzes die Aufgaben eines mathematischen Hebels gelöst werden.

Der Schwerpunkt.

Der Schwerpunkt lässt sich theoretisch mittelst der Lehre von den Parallelkräften ermitteln.

Da nämlich jeder Körper aus einer Anzahl Theilchen besteht, ein jedes derselben aber mit einer seinem Gewichte gleichen Kraft abwärts gezogen wird, so ist anzunehmen, dass der Körper von ebenso vielen Parallelkräften ergriffen wird, als er Theile besitzt.

Für diese lässt sich nun die Lage der Resultirenden bestimmen, und diese fällt offenbar mit der Schwerachse²) zusammen.

Indem man nun den Körper kantet, bekommen die Angriffspunkte der Parallelkräfte eine andere Lage, und indem man nun wieder die Lage der Mittelkraft berechnet, erhält man eine zweite Schwerachse, deren Durchschnittspunkt mit der ersteren der „Schwerpunkt” ist.

Bei Körpern von überall gleicher Dichtigkeit kann die Bestimmung des Schwerpunktes auf rein geometrischem Wege erfolgen.

Er ist nämlich offenbar derjenige Punkt des Körpers, um den herum gleich viel Gewicht liegt.

Dasselbe ist bei geometrischen Körpern proportional dem Raume, daher man den Schwerpunkt geometrischer Körper auch als denjenigen Punkt definiren kann, um den herum gleich viel Raum (des Körpers) liegt. (Mittelpunkt des Raumes.)

In diesem Sinne kann man daher auch von dem Schwerpunkte geometrischer Flächen, die eigentlich kein Gewicht haben, sprechen, und ihn als denjenigen Punkt definiren, um den herum gleichviel Fläche liegt. (Mittelpunkt der Fläche.)

Mittelst geometrischer Sätze lassen sich nun folgende Schwerpunkte

bestimmen :

a) Von Linien:

'-V

1.    Gerade Linie. Der Schwerpunkt 5 liegt in der Mitte derselben.

2.    Kreisbogen (Fig. VI 20). Der Schwerpunkt S liegt auf der Halbirungslinie des Bogens. Sein Ab-stand z vom Centrum ist, wenn L die Bogenlänge, A die Sehne, r den Halbmesser und a den Centriwinkel bedeutet :

y-<

Sr

z = -~- oder z =

2 sin x/₂ a

r.

3. Halbkreis. Der Schwerpunkt S liegt auf der den

Fig. VI 20.

Halbkreis halbirenden Linie. Abstand vom Centrum

2    7

■—. r = 0‘Ó3Ó6 . r oder ungefähr — r.

7t    II b) Schwerpunkt von Flächen:

Der Schwerpunkt aller regulären Flächen liegt in der Mitte derselben. Es ist gleich, ob die Flächen durch gerade Linien, durch gebogene Linien oder gemischte Linien eingeschlossen werden.

Der Schwerpunkt des Trapezes liegt in der Linie, welche die Halbirungspunkte der parallelen Seiten verbindet, und zwar in einem Abstande von

d 2

a —<Z|

wenn a die längere, b die kürzere der parallelen Seiten und h die Höhe bezeichnet.

Das Constructionsverfahren ist das in Fig. VI 21 angegebene. Man halbirt A B in C und FH in G, zieht C G, macht B D gleich FH und E F gleich AB und zieht DE; dann liegt der Schwerpunkt im Durchschnitte Z von C G und D E.

von

Der Schwerpunkt des Dreieckes liegt in der Transversale, ²/3 der Spitze entfernt. Ebenso giebt der Durchschnittspunkt zweier Transversalen den Schwerpunkt.

Der Schwerpunkt des Kreisabschnittes liegt in dem halbirenden Halbmesser in dem Abstande

s³ 12 F*

s die Sehne, F der Flächeninhalt.

um

Der Schwerpunkt des Kreisausschnittes liegt in der Achse,

2 r s

vom Mittelpunkte abstehend.

r Halbmesser des Kreises, s Sehne, b Bogen.

JO

Fig. VI 21.

Für den Halbkreis erhält man übereinstimmend aus

s³

und z =

2 rs

den Werth z = 0*4244 r.

12 F

Der Schwerpunkt des Ringstückes vom äusseren Halbmesser R, dem inneren Halbmesser r, der äusseren Bogenlänge b und der zu dieser gehörigen Sehne s liegt in der Achse, um

i?³ — r³

3 b \R,J — r³

vom Mittelpunkte entfernt.

Für den halben Ring geht der Werth von z über in:

z — 0*4244

R — r²'

Der Schwerpunkt eines beliebigen Viereckes wird gefunden, wenn man (Fig. VI 22) dasselbe zweimal durch Diagonalen in Dreiecke eintheilt, in diesen die Schwerpunkte bestimmt und je zwei derselben durch gerade Linien verbindet. Diese Linien sind Schwerlinien und der Durchschnittspunkt derselben der Schwerpunkt des Viereckes.

Es ist zx der Schwerpunkt des Dreieckes AB D, z2 11 ZA 11 z4 11

11

11

11

11

B CD, AB C, A CD.

Fig. VI 22.

Es ist der Inhalt des Dreieckes :

AB F — Fx, der Schwerpunkt zx,

bcf=f₂, „

CDF=F,,    „

DEF=F.f „

11

P*

Zj z₂ die eine, z^ z₄ die zweite Schwer-~C' \ linie und z der Schwerpunkt des Viereckes AB CD.

Zusammengesetzte Figuren lassen eine constructive Bestimmung des Schwerpunktes nur ungenau und mit Aufwendung verhältnissmässig langer Zeit zu. Man kommt meistens rascher und jedenfalls genauer zum Ziele, wenn man den Weg der Rechnung einschlägt.

Das beliebige Sechs eck ABCDEF c (Fig. VI 23) theilt man durch Diagonalen in Dreiecke und bestimmt die

Schwerpunkte und Flächeninhalte dieser.

z-i,

Z3 f

11

In

-i..

Nr--------

c«

„v

—!"

i\

°v

-----v.

CL

:<xZ

£ :ai

Fig. VI 23.

Legt man an die Figur die Achsen MX und M Y, welche bei M einen rechten Winkel einschliessen, und bestimmt die Entfernungen der Schwerpunkte zlf Zg, ... . von diesen beiden Achsen.

Es ist der Abstand des Punktes zy von MX = ax, von M Y = by,

—    a2r »

—    a3'    ”

= aXr »

Z2

11

r,

Z4

Prisma und Cylinder. Der Schwerpunkt z liegt in der Mitte derjenigen Geraden, welche die Schwerpunkte der Endflächen verbindet.

Pyramide und Kegel (Fig. VI 24). z liegt in der Linie l, welche die Spitze mit dem Schwerpunkte der Grundfläche verbindet, und hat einen Abstand z = V₄ l von derselben.

von

Abgestumpfte Pyramide. Bedeutet G die untere, g die obere Fläche und h die Höhe der Pyramide, so ist der Abstand des Schwerpunktes der unteren Fläche

A y G + ²Kgg + 3^

4    G + y Gg Mg.

l v«z

-O--

PC

Fig. VI 24.

Fig. VI 25.

Abgestumpfter Kegel. Sind die Flächen G und g gegeben, so berechnet sich z nach 4. Sind statt dessen die Halbmesser R und r gegeben, so ist der Abstand des Schwerpunktes von unten

R² —|- 2 R r -j— 3 r2 A * R* -t-Är-f r-

Halbkugel (Fig. VI 25). Der Schwerpunkt liegt in der auf dem Centrum der Schnittfläche errichteten Lothlinie. Sein Abstand von der Grundfläche ist

Schiefe Ebene.

Das Gewicht G soll durch eine beliebig gerichtete Kraft P am Gleiten auf der Ebene verhindert, also der Gleichgewichtszustand hergestellt werden. Es muss sein z = zy (Fig. VI 26), wenn von der allerdings häufig bedeutenden Reibung abgesehen wird. Diese kommt, wenn das Gewicht nur gehalten werden soll, der Kraft P zu Hilfe, muss dagegen überwunden werden, wenn das Gewicht eine aufwärts gerichtete Bewegung annehmen soll.

fr

'-.Za

z bestimmt sich aus G, und zwar wenn a der Neigungswinkel CAB der schiefen Ebene ist, z = G sin a. Die zweite sich G ergebende Seitenkraft R steht loth-

aus

recht zu A C und ist R — G cos a.

Fig. VI 26.

Für P parallel A C wird ß = Null und für die horizontale oder parallel zu AB liegende Richtung von P hat man ß = — cc zu setzen.

Keil.

Die Last Q steht lothrecht zu A C (Fig. VI 27). Der Winkel CAB — cc, so hat man für den Gleichgewichtszustand O M — P, die Kraft, welche den Keil hält: P — Q sin cc und den Gegendruck gegen AB gleich M L — S — Q cos cc.

N L

GC

ff

Fig. VI 27.

Fig. VI 28.

Ist die Last lothrecht gegen A B gerichtet (siehe Fig. VI 28) und so geführt, dass sie sich nur in der anfänglichen Lage zu bewegen vermag, so hat man P — Q tang cc und S — Q.

Schraube.

Qh

---- wobei allerdings

Nimmt man bei einem Keil der letzten Art A B gleich dem Umfange eines Cylinders vom Halbmesser r, so ist AB — 2 7t r. Nennt man dann B C = h gleich der Steigung eines Schraubenganges, so hat man tang a h

=--- und demnach sofort für die Schraube P —

2 r et

vorausgesetzt ist, dass P am Umfange der Schraube wirkend ist.

Wirkt die Kraft P₁ an einem Hebelarme a, wie dieses gewöhnlich der Fall ist, so hat man Px a — P r zu setzen und erhält dann Px 2r:ta

Qh ■

Es muss nun

zi

eine Seitenkraft aus P bilden. Die zweite sich

ergebende Seitenkraft Rx wirkt mit R in einer Richtung, aber entgegengesetzt. Schliessen P und zx einen Winkel ß ein, so wird :

G sin a cos ß

Z1

cos ß cos ß

Weiter hat man dann R. — P sin ß — z tang ß = G sin a tang ß, und den zwischen G und A C wirklich stattfindenden Druck

R₀ = R —    = G

cos

(a -f ß)

cos ß

Feste Rolle

zur Abänderung der Richtung eines Seiles oder einer Kette. Die Last ist gleich der Kraft oder Q — P. Der Zapfendruck ist, wenn die Seilenden

Rad an der Welle.

Ist r der Halbmesser der Seilwelle, d der Durchmesser des Seiles, Q die Last, R der Halbmesser des Rades, an welchen die Kraft P wirkt, so hat man dann

Q(r + f)

der Zapfendruck ist dabei veränderlich, weil die Last immer an einer anderen Stelle der Welle wirkend ist. Für beide Zapfen = P -j- Q -f- dem Gewichte des Seiles und der Welle.

Stabilität fester Körper.³)

Wenn man einen festen Körper kanten will, so braucht man dazu, je nach den Umständen, bald eine grössere, bald eine geringere, und manchmal fast gar keine Kraft.

Man sagt in der Praxis:

der Körper steht mehr oder minder fest, oder der Körper balancirt nur.

In der Theorie sagt man im ersteren Falle: der Körper befindet sich im „stabilen Gleichgewichte”; er hat eine grössere oder geringere Standfestigkeit (Stabilität).

Im zweiten Falle sagt man: der Körper befindet sich im „labilen Gleichgewichte”; die geringste Kraft reicht hin, um ihn zu kanten.

In dem ersten Falle, wo der Körper grössere oder geringere Stabilität besitzt, ist es für die Praxis von Nutzen, die Gesetze kennen zu lernen,

34

parallel liegen, R = 2 P = 2 Q — P Q. Weichen aber dieselben der parallelen Lage ab, ist r der Halbmesser der Rolle und 5 die Sehne zwischen den Berührungsstellen der Seilenden und der Rolle, so hat man

von

Ps

Lose Rolle

zur Ersparniss an Kraft beim Bewegen einer Last (Fig. VI 29). H ist ein fester Punkt. P die Kraft. Q die Last an der Rolle befestigt. Winkel D AE — a und

D AB — E A B = —.

}A

öT—

Man hat P —

2 cos —

— und für parallele Ci

ÎB

Seilenden P — —. Der Zapfendruck ist in beiden Fällen gleich Q.

-ö

Fig. VI 29.

nach denen die Stabilität (Standfestigkeit) sich vergrössert oder vermindert, und hierzu führen uns folgende Betrachtungen.

Es sei (Fig. VI 30) ein fester Körper, z. B. eine in Cement gearbeitete Mauer, die nicht zerbricht, wenn wir sie um A kanten, so wird dieselbe erst dann

.-V-o S

umfallen, wenn wir ihren Schwerpunkt S lothrecht über A gebracht haben und nun noch eine geringe Kraft anwenden.

Dabei sind wir aber genöthigt gewesen, den Schwerpunkt S um ein Stück S x zu heben.

Wäre der Schwerpunkt tiefer gelegen, etwa bei S, so hätten wir ihn beim Kanten um das Stück S‘y, also bedeutend höher heben müssen, was viel mehr Arbeit gekostet hätte.

Wir müssen also sagen: Die Standfestigkeit (Stabilität) St des Körpers ist um so grösser, je tiefer der Schwerpunkt S des Körpers liegt.

Ist nun G das Gewicht des Körpers und G, das eines anderen, so wird sich die Standfestigkeit ausserdem noch verhalten wie:

G : G,.

Es verhält sich also die Standfestigkeit:

St : St, = G : G,

und sie wird um so grösser, je tiefer die Schwerpunkte liegen.

Bei Körpern, denen wir (bis zu einer gewissen Grenze) eine beliebige Gestalt geben können, haben wir es daher in der Hand, die Standfestigkeit durch Tieferlegen des Schwerpunktes zu vergrössern.

d-.S

Fig. VI 30.

/ZÜ7

Es ist daher Einerlei, ob wir

V//y

■v

sagen: die Stabilität eines Körpers von bestimmtem Volumen wird um so

,6-

.2 v⁻

->

grösser, je tiefer der Schwerpunkt liegt, oder ob wir sagen: sie wird um so grösser, je grösser der lothrechte Abstand der Schwerachse von der Drehkante wird.

Nennen wir nun diesen Abstand A und das Gewacht des Körpers G. so wird olfenbar die Standfestigkeit um so grösser, je grösser das Product A G wird.

Wir können nun für jeden festen Körper die Stabilität leicht beurtheilen, wenn wir die Lage seines Schwerpunktes zur Drehkante kennen; denn es ist z. B. Fig. VI 31, die Stabilität des hier skizzirten Brückengeländers, von 15 cm Stärke, wenn man die Zapfen fortdenkt, nach innen zu nur

= tfXï5>

Fig. VI ₃r.

nach der Flussseite hin aber

also achtmal grösser.

= G X 120.

In dem Vorhergehenden haben wir aber gesehen, dass sich der Schwerpunkt im Allgemeinen nur bei einfachen Körpern und Flächen mit Leichtigkeit finden lässt, und dass das Aufsuchen desselben oft sogar grosse Schwierigkeiten bietet.

Es ist daher gut, ein Verzeichniss der

a m häufigsten vorkommenden Stabilitätsverhältnisse zur Hand zu haben, wobei vorausgesagt wird, dass die Masse der Körpers einen derartigen festen Zusammenhang hat, dass sie in sich durch das Drehen nicht gelockert wird.

«A.

■Oti

t,

Sr

Fig. VI 33.

Fig. VI 32.

In dem Nachfolgenden bedeutet S imm er die Stabilität, W das Gewicht des ganzen Körpers, q das Gewicht der Cubikeinhe.it der Masse, und in den Figuren bezeichnet /\ stets die Drehkante.

Körper von der Form Fig. VI 32 ist die Stabilität

S=7₂a.a³?=y₂ a w>

von der Form Fig. VI 33

5 =y₂bbhlq= y₂ b W;

von der Form Fig. VII 34

bh

Fig. VI 34-

von der Form Fig. VI 35 h h

S-'/tb.-jl.q-^bW;

Fig. VI 35.

; um die Kante r drehend :

bh

7₃ b W.

von der Form Fig. VI 36 und 37

B A-b

S='l3

S='UB.

2 &² -f 3 è & 4- &² 2 b k . 2 b -j- k

-hl q = ¹/₂ B W,

2

hl. q

<Ys

3 &² + ₃ bk -f£²

. W und um die Kante r drehend ;

3 è² -|- 6 £ k -|- 2 V² 2 b-\- k 2 b-j-k

=y₃

. IF

3 F³ -f 6bk+2 k²

jj

!i

!!!

I| |(|

|j

tl

Fig. VI 36.

Von der Form Fig. VI 38.

5 = [O/a 5 -f b) B l + y₂ 6 b d\h .q

Fig. VI 37-

B l -f b d

jl

I,

Fig. VI 39.

Fig. VI 38.

von der Form Fig. VI 39.

T    k 1    k d 1

³/

/ 3 •

5 = [0/₂ * + Ar).* / + % k - + Vs —J * F 3 F³ / -f- 6 k b l -f 2 k' l 4- k%. d (2 b -V k) l + k d

Reibungswiderstände.

Gleitende Reibung. Ist y der durch Versuche bestimmte Reibungs-coëfficient, p der Reibungswinkel, so ist f— tang p, Q der Druck, mit welchem die reibenden Flächen zusammengepresst werden, so hat man die Grösse der Reibung

F=f Q—Q tangp.

Die Reibung der Ruhe ist grösser als diejenige der Bewegung.

Die Reibung ist unabhängig von der Grösse der reibenden Flächen. Die Reibung ist proportional dem Druck.

Die Reibung ist eine Kraft, welche die Bewegung zu verhindern strebt und welche nutzbringend ist, wenn es sich um Aufhebung oder Vermeidung der Bewegung handelt.

Bei der schiefen Ebene hat man z. B. die Kraft P, Fi g. VI 26 (siehe Seite 527), welche unter dem Winkel ß zu AC steht, wenn der Neigungswinkel CAB der schiefen Ebene cc ist :

P= G

sin (a — q)

COS (ß + Q)' um das Abwärtsgleiten des Gewichtes G zu verhindern, gegen

G sin a

cos

wenn auf Reibungswiderstände keine Rücksicht genommen wird.

Reibungscoëfficienten.

(Nach Jeep’s Handbuch.)

Materialien

Lage

der Fasern

Beschaffenheit

der

Oberflächen

Reibungscoëfficienten für

Reibungs winkel

Ruhe

Be

wegung

Ruhe

Be

wegung

074

0-64

trocken

36° 30'

32° 38'

Kalkige Gesteine auf Kalksteine

mit Mörtel aus 3 Theilen Sand und 1 Theil Wasserkalk

074

36° 30'

Muschelkalk auf Muschelkalk

trocken

070

078

35°

20° 48'

Muschelkalk auf Kalkstein

trocken

075

0-67

36° 52'

33° 50'

Ziegelstein auf Kalkstein

trocken

0-63

0-58

32° 12'

30° 7'

Ziegelstein auf Muschelkalk

trocken

0-67

o-6o

33° 5°'

30° 58'

Stein auf Stein im Mittel

trocken

0-68

34° I3/

Eiche auf Muschelkalk

Hirnholz

trocken

0-64

078

32° 38'

20° 48'

Eiche auf Kalkstein

Hirnholz

trocken

063

078

32⁰ 12'

20° 48'

Eiche, Ulme, Buche aufeinander und auf sich selbst reibend

Langholz

auf

Langholz

trocken

0-62

0-48

trockene Seife

0-44

0-x6

31° 48'

23⁰ 45'

25° 39' 90 6'

Eiche auf Eiche

Hirnholz

auf

Langholz

trocken

0-43

0-19

23,1 jy/

io° 45'

Verschiedene Hölzer auf Eiche

Langholz

auf

Langholz

trocken

0-55

078

280 48'

20° 48'

Schmiedeeisen, Gusseisen und Messing auf Eiche

Metall

auf

Langholz

trocken

0-63

0-22

32° 12'

12° 25'

mit Wasser benetzt

0-65

0-24

33° 2;

13° 30'

Schmiedeeisen aufSchmiede-eisen

trocken

044

23⁰ 45'

wenig fettig

0-13

7° 25'

Schmiedeeisen auf Gusseisen

trocken

0-19

0’l8

io° 45'

10° I2'|

Gusseisen auf Muschelkalk

trocken

042

0-24

22⁰ 47'

13⁰ 30'|

Mauerwerk auf Beton

076

37° 15'

Gusseisen auf Gusseisen

Materialien

Lage

der Fasern

Beschaffenheit

der

Oberflächen

Reibungs-coëfficienten für

Reibungswinkel

für

Ruhe

Be-

wegung

Ruhe

Be

wegung

Hölzer auf Gusseisen und Schmiedeeisen

Langholz

auf

Metall

fettig

0-15

8° 32'

wenig fettig

mit Wasser benetzt

016    0-15

0-31

90 6' 8« 32'

17O X4'

Wälzende oder rollende Reibung. Die fortzuschaffende Belastung Q liegt mit Hilfe von Bäumen auf den Walzen und diese auf einer festen Unterlage. Die Walzen haben einen Halbmesser gleich r. Der Reibungs-coëfficient zwischen Walzen und Unterlage ist fy und derjenige zwischen den Walzen und der Last f₂. Man hat dann:

p-^+A) f--

Sind die Walzen mit Zapfen versehen, welche Halbmesser rt haben, und stützen sich die Unterlagen der Belastung auf die Zapfen mit Hilfe von Lagern, so hat man, wenn der Reibungscoëfficient der Zapfenreibung ist:

(/1+/0U) öl

Für r und ry in Centimetern kann man setzen: fx und fc, bei Walzen aus Pockholz⁴) auf Unterlagen von Eichenholz 0⁴047 bei Walzen aus Ulmenholz    „    „    „    „    0⁴081

„ Gusseisen

bei Walzen von Gusseisen

55

0⁴047

0⁴052

auf Eisenbahnschienen

Nach anderen Angaben ist zu nehmen:

Für Walzen aus hartem Holz oder Eisen auf ebensolchen Unterlagen 0⁴048 bis 0⁴087 und als mittleren Werth 0⁴050.

Ruht die Last mit Lagern auf Zapfen und gehen die Walzen in Räder über, so hat man sofort die Verhältnisse, wie sie bei den Transportwagen Vorkommen.

Man hat für fy und verschiedene Strassen und Radhöhen die in folgender Tabelle stehenden Werthe zu nehmen. Es sind die Radreifen 10 bis 12 cm breit, die Achsen 65 mm Durchmesserund bei einem Reibungscoëf-

55

55

55

ficienten von 0-065 die Zapfenreibung eingerechnet, so dass die Tabellen-werthe für (fx -fQ rt) in die Formel für P einzusetzen sind.

F rachtwagen

K arren

E ilw ag en i m Tr ab e

Bezeichnung der Strassen

Mittlere Radhöhe in Meter

Mit einer Radhöhe in Meter von

R25

1-40

EIL

Radhöhe in Meter

Werthe von fx -f- /₀ rl

Schotterstrasse in sehr gutem und trockenen Zustande ........

Schotterstrasse, wenig feucht mit Staub und Schotterstücken ........

Schotterstrasse, sehr harter, grober Schotter, nass . . Schotterstrasse, sehr harter grober Schotter, hart, leichte Gleise, weicher

Kloth.........

Schotterstrasse, hart, Gleise,

Koth.........

Schotterstrasse, sehr zerfahren, dicker Kloth . . Schotterstrasse, sehr schlecht, tiefe Gleise, harter, rauher

Grund ........

Sandsteinpflaster, sehr gut

erhalten.......

Sandsteinpflaster, gewöhnlich unterhalten und

trocken........

Brückenbahn aus Holz . . Erddamm, sehr gut und

trocken ........

Erddamm, 2'5 bis 4 cm starke Kiesdecke .... Erddamm, mit Kiesdecke, 10 bis 14 cm stark . . . Strasse mit ungekehrtem Schnee ........

0-0200

0-0172

0-0152

00x20

0-0244

0-0285

0-0233

0-0370

0-0455

0-0526

0-0769

0-0154

0-0167

00233

0-0370

0-0952

0-1250

0-0714

0-0244

00200

OO313

0-0385

0-0455

0-0667

0-0133

0-0143

00200

0-03I3

0-0833

OIOOO

0-0588

0-0213

0-0175

0-0278

0-0333

0-0400

0-0588

0-0116

0-0125

0-0145

0-0278

0-0714

0-0909

00526

0-0169

0-0370

0-0141

0-0222

0-0270

00323

0-0476

0-0093

O’OIOO

0-0141

0'0222

0-0588

0-0714

0-0417

0-0370

0-0455

0-0556

0-0625

00983

0-0238

0-0244

0-0238

0*0385

O-IOOO

0-1250

0-0714

rv der Reibungs-zur Ueberwindung der

Zapfenreibung. Der Halbmesser des Zapfens coefficient fQ, die Belastung des Zapfens Q, die Kraft Arbeit P, der Hebelsarm der Kraft R, dann ist:

rifo Q

Für stehende Zapfen hat man:

¹

Die Beschädigungen der Peterskuppel in Rom findet man beschrieben in dem Werke von Poleni, betitelt Memorie istoriche della gran cupola del tempio Vaticano, Padua 1748, welches einen Auszug aus sämmtlichen Schriften enthält, die bis zu dieser Epoche über die Kuppel des Vaticans erschienen waren, und unter denen das Parère di tre matematici sopra i danni che si sono trovati nella cupola di San Pietro sul fine dell’ anno 1742 ausgezeichnet zu werden verdient. In diesem Werke von Lesueur, Jacquier und Boscowich ist die Gleichgewichtsfrage der Gewölbe mit grosser Genauigkeit und vielem Scharfsinn abgehandelt. Die Beschädigungen der Kuppel sind als das Resultat der hier angegebenen Bewegungen dargestellt, welche durch den Seitenschub der oberen Theile hervorgerufen werden. Poleni stimmt hierin mit den genannten Gelehrten nicht überein ; er verwirft die Ansicht,

²

C. Kopka’s „Die Baumechanik”.

³

Nach C. KLopka „Die Bau-Mechanik”.

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

⁴

Has englische „pockwood” oder Lignum sanctum.

2 D fp Q

3*    ’

wenn

aber Giltigkeit behalten.

die Grundflächen eben sind, die früheren Bezeichnungen im Uebrigen

Gusseisen auf Gusseisen

Schmiedeeisen auf Gusseisen

Schmiedeeisen auf Bronze

Schmiedeeisen auf Pock-holz

Olivenöl, Schweinefett, Talg, nur fettige Oberflächen

Oel, Talg, Schweinefett, rein oder mit Graphit

wie vorher

feste Wagenschmiere

fettige Oberflächen

0-07 bis 008 0-14

0-07 bis 0-08

0'07 „ 008

009

0-19

0-054

0-054

Schmiermittel

gewöhnlicher

Materiale der Zapfen und Lager

fo bei

ununter

brochener

Schmierung

Seilreibung. Für ein um einen Cylinder geschlungenes Seil hat man; wenn 0 die Belastung, P die Kraft, £=2,71828, f der Reibungscoëfficient, a der vom Seile umschlungene Bogen für den Halbmesser gleicht 1 :

P=e

fa

Q,

wobei e die Grundzahl der natürlichen Logarithmen bedeutet. Man hat hiernach:

Für

7t

cc = —

7t =

2 71 —

37t =

4 7t —

57t =

8 7t —

f= 0-333

y₄

V₂

!'5

2-5

4mal der Kreisumfang

1-69 0

2-85 Q

8-12 0

23-00 Q

6 5‘9.4Ö

185 0

4348-56 0

f— 0-5 >CC = 0'47t

7t

2 7t

4 7t

I-8₇ 0

2575‘8 0

Für ein um einen polygonalen Balken geschlungenes Seil oder fur eine um einen cylindrischen Körper geschlungene Kette hat man:

P=

^1 -j- 2f sin ^ 0.

I

—, wenn l die Länge eines Kettengliedes und r der Halbmesser

Es bezeichnet darin n die Anzahl der Kanten, um welche das Seil geschlungen ist, und a den Winkel, um welchen das Seil an jeder Kante abgelenkt wird. Bei Ketten und rundem Körper hat man zu setzen a

si n — =

2    2 r

des Cylinders ist.

Soll durch ein über einen Balken gelegtes Seil oder Kette eine Bewegung aufgehalten oder verzögert werden, wie dieses häufig bei niedergehenden Lasten geschieht, so hat man Q als Kraft und P als Last anzusehen.

Theorie der Holz- und Eisenconstructionen.

Holz- und Eisenconstructionen im Allgemeinen bestehen aus Theilen, die entweder nur an den Enden oder an verschiedenen Punkten ihrer Länge miteinander verbunden sind. Je nachdem diese Constructionen von unten unterstützt oder von oben gehalten werden, zeigen sie verschiedene Eigenthümlichkeiten. Das Gleichgewicht muss aber immer ein stabiles sein.

Das allgemeine Princip, welches man bei der Anordnung derartiger Constructionen befolgt, besteht darin, die Haupttheile in der Richtung einer Geraden zu legen, welche sich von den Angriffspunkten der Belastung nach dem Stützpunkte ziehen lässt.

Der Widerstand, welchen ein jedes Stück einer Construction leistet, muss der Belastung angemessen sein, welche dasselbe zu tragen hat.

Ueber die zweckmässigste Gestalt des Querschnittes.«

Wir wollen zunächst den Fall untersuchen, in welchem die Kräfte rechtwinkelig zur Längenachse des Stabes wirken und die Richtung der Biegung daher bestimmt ist, wie z. B bei einem horizontalen Stabe, der mit Gewichten belastet ist. Nimmt man für den Querschnitt eine rechteckige Gestalt an, und nennt

b die Breite,

c die Höhe desselben, während

E die Kraft, deren man bedarf, um ein Prisma, dessen Querschnitt der Flächeneinheit gleich ist, auf die Hälfte seiner Längeneinheit zusammenzudrücken und R die constante Kraft, deren man bedarf, um ein Prisma zu zerreissen, dessen Querschnitt der Flächeneinheit gleich ist, so wird das Elasticitätsmoment

b cA

und das Moment des Widerstandes gegen den Bruch

Bleibt der Inhalt des Querschnittes derselbe, so nimmt der Widerstand proportional mit der Höhe c zu. Im Allgemeinen kann man aber nicht über eine gewisse Grenze hinaus die Höhe c vergrössern und die Breite b vermindern, weil der Stab nicht mehr die nöthige Stabilität besitzen und in der horizontalen Richtung einen gar zu geringen Widerstand leisten würde.

Ohne die Querschnittfläche und den Widerstand zu ändern, kann man dem Stabe eine grössere Stabilität dadurch geben, dass man für den Quer-

schnitt die Gestalt eines hohlen Rechteckes (Fig. VI 40) oder zweier einander entgegengesetzter T (Fig. VI 41) wählt. Nennt man

Lj

b die äussere Breite A B, b‘ die innere Breite D E (Fig. VI 40) oder die Summe der Breiten

DE, de (Fig. VI 41),

c die äussere Höhe A C,

Clj

A die innere Höhe D F, so ist das Elasticitätsmoment

b c³ — b* c/3

EC le

12

B und das Moment des Widerstandes gegen den

Fig. VI 40.

Fig. VI 41. Bruch

b c³ — b‘ c/3

Wäre der Querschnitt ein volles Rechteck und sollte es den beiden eben genannten Figuren an Inhalt und Widerstand gleichstehen, so müssten die Breite und die Höhe des Rechteckes respective gleich

(b c — b‘ c‘)² c b c³ — b‘ c/3

und

b c³ — b‘ c'³

(bc — V c‘)c

sein. Die in Fig. VI 40 und VI 41 dargestellten Querschnitte scheinen die passendsten zu sein, welche man in dem in Rede stehenden Falle wählen kann. Dabei scheint der erstere von den beiden Querschnitten noch etwas mehr Solidität zu gewähren als der zweite ; ist aber das Materiale Gusseisen, so ist es schwer, Röhren mit rechteckigem Querschnitt fehlerfrei herzustellen.

Widerstand der Stäbe, welche aus mehreren Theilen zusammengesetzt sind.

Besteht ein Stück aus mehreren Theilen, so hängt die Grösse des Widerstandes von der Art ab, in der die Theile miteinander verbunden sind.

Wir untersuchen zunächst eine Verbindung von mehreren übereinander gelegten Stäben unter der Voraussetzung, dass diese Stäbe ohne weitere Verbindung nur gewöhnlich aufeinander gelegt, aber durch eiserne Bänder so zusammengehalten werden, dass sie bei der Biegung fortwährend miteinander in Berührung bleiben, obwohl sie sich übereinander verschieben können.

Der Widerstand eines solchen Systems ist nun gleich der Summe der Widerstände, welche die einzelnen Stäbe leisten. Ist daher der Querschnitt der Stäbe rechteckig, und nennt man

b die gleiche Breite der übereinander gelegten Stäbe; c die Höhe jedes einzelnen Stabes ; n die Anzahl der Stäbe, und behalten £ und p, sowie

E und R die dafür eben angegebenen Bedeutungen ; so hat man für das Moment des Widerstandes gegen die Biegung

b c³

s — n E--;

12

und für das Bruchmoment

Es ist hier von der Wirkung der Reibung abgesehen, welche durch die Kraft entsteht, mit der die Stäbe während der Biegung gegeneinander gepresst werden. Für den Widerstand des Systems ist es gleichgiltig, ob die Stäbe in der Richtung der Biegung übereinander oder nebeneinander liegen.

TW TW

TV

TV

Fig. VI 42.

Besteht die eben untersuchte Verbindung aus Stäben, die in der Richtung der Länge in mehrere Theile zerfallen (Fig. VI 42), so muss man das Widerstandsmoment gegen die Biegung als in den einzelnen Theilen verschieden ansehen. Für den Theil mm ist das Widerstandsmoment gegen die Biegung gleich der Summe der Momente der drei übereinander gelegten Stäbe; für den Theil nn ist es nur die Summe der

SAAL

>w

w-

Fig. VI 43-

Momente von zweien dieser Stäbe. So viel es möglich ist, sind die Zusammen-stösse so anzubringen, dass nicht mehrere in eine Ebene fallen ; und ist dies geschehen, so kann man den Biegungs- oder Bruchwiderstand des Systems, als die Summe der Widerstände sämmtlicher Stäbe, mit Ausnahme von einem, ansehen.

In einigen Fällen kann man sogar, bei passender Anordnung derZusammen-stösse, den Widerstand des Systems als der Summe der Widerstände der übereinander gelegten Stäbe gleich annehmen. Ist z. B. der Körper, welchen Fig VI 43 darstellt, und der aus drei übereinandergelegten Stäben besteht, mit dem einen Ende eingemauert und an dem anderen Ende belastet, so ist der Widerstand in dem Befestigungspunkte gleich der Summe der Widerstände der drei Stäbe.

Sind mehrere übereinandergelegte Stäbe (Fig. VI 44) durch eine Verzahnung oder durch Keile miteinander verbunden und werden sie durch eiserne Bänder kräftig zusammengehalten, so wird der Widerstand, den eine solche Verbindung der Biegung oder dem Bruche entgegensetzt, nicht merklich von dem Widerstande abweichen, den ein einzelner Stab mit -denselben Dimensionen leisten würde.

-F71-

-EZ3-

-O-

,-C

-O

-%2Lh

-m-

-€D-

T-

ksessssi

qr ü U-— ■ ~iK- - - ir ip

Fig. VI 45-

Fig. VI 44-

Sind zwei einzelne Stäbe (Fig. VI 45) so miteinander verbunden, •dass eine Linie, welche man vor der Biegung normal zur Länge zieht, nach •der Biegung eine gemeinschaftliche Normale für die beiden Curven ist, welche die Stäbe dann bilden, so findet man den Widerstand des Systems, wenn man von dem Biegungsmomente des als massiv betrachteten Körpers ■das Biegungsmoment eines zwischen den beiden Stäben liegenden Körpers .abzieht. Nennt man daher

Fig. VI 46.

Fig. VI 47-

b die gleiche Breite der beiden Stäbe ; ct die Höhe der Verbindung;

c₂ die Höhe des Raumes zwischen den beiden Stäben ; so erhält man für das Moment des Widerstandes gegen die Biegung

b(ci* — c2 V

12    ;

uind für das Bruchmoment

b (ci 3 c2 V 6 ct

wenn«

Bei einer parallelen Lage der beiden Stäbe lässt sich die Hypothese, auf welche sich die gegebenen Formeln stützen, nur dann erfüllen, die Stäbe durch eine Reihe

so genügt, um die obigen Formeln anwenden zu können, eine Verbindung mittelst einfacher Querstücke, wenn die Stäbe nur an ihren Enden so verbunden werden, dass sie nicht aufeinander gleiten können.

von Querstücken und Andreaskreuzen, oder durch Keile, welche in Einschnitten liegen, miteinander verbunden sind. Fig. VI 45 stellt diesen Fall dar. Ist aber der eine der Stäbe bogenförmig, Fig. 46 und 47, oder sind sie es beide,

Praktische Regeln für die Anordnung der Decken.

Nach Rondelet soll die Höhe der Lagerhölzer oder Träg gleich V₂₄ der Balkenlänge sein, wenn die Weite zwischen den Hölzern gleich der Breite derselben ist. Diese Regel kommt mit den Angaben anderer Baumeister nahezu überein.

Die Balken (Durchzüge), auf denen die Träger liegen, sind gewöhnlich in Abständen von 12 zu 12 Fuss angebracht. Die Stärke dieser Stücke mùss y ihrer Länge sein.

r\

JCX

S~\

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Fig. VI 48.

Tredgold unterscheidet zwei Arten von Decken, die gewöhnlichen (single joisted floors), welche aus einer Reihe von Lagerhölzern oder Trägern bestehen, und die zusammengesetzten (framed floors), welche aus Balken bestehen, mit denen kleinere Querbalken, auf welchen die Träger ruhen, verbunden sind.

Die Träger sind in der Regel einen englischen Fuss von Mitte zu Mitte gerechnet, voneinander entfernt. Bei den gewöhnlichen Decken lassen sich die Dimensionen der Träger, wenn man

a, b die in Zollen ausgedrückte Breite und Höhe der Stücke, c die in Fuss ausgedrückte Tragweite nennt, nach den folgenden Formeln bestimmen:

3    _

b == 2, 2

für Tannenholz,

I/ iE für Eichenholz.

» a

Berechnung genieteter Blechbalken. Ist ein auf Biegung angestrengter Balken von I-förmigem Querschnitte durch Zusammennieten einer Mittelrippe mit Gurtungsplatten vermittelst Winkeleisen hergestellt, so müssen die Nieten so berechnet werden, als wenn sie die ganzen Kräfte zu übertragen hätten, die an jener Stelle im Innern übertragen würden, wenn der Träger aus einem Stücke bestände. Bezeichnet man die Entfernung der Nietmittelpunkte voneinander mit e, Fig. VI 48, die von der Niete aufzunehmende Kraft mit P, so kann man setzen

V. S' e —--

unter das statische Moment der Querschnitte der Gurtungswinkel und Platten in Bezug auf die neutrale Achse verstanden.

Man kann hieraus leicht entweder e oder den erforderlichen Bolzendurchmesser berechnen, wenn man die zwischen dem Bolzendurchmesser und e bestehenden Gleichungen berücksichtigt. — Erwähnt sei noch, dass, wie aus obiger Gleichung für P hervorgeht, die Nieten in der Nähe der Auflager im Allgemeinen am dichtesten aufeinander folgen müssen, während die Zwischenräume in der Mitte der Oeffnung erheblich grösser werden können.

Berechnung verzahnter Balken. Die Berechnung der Zähne oder Dippel verzahnter oder verdippelter Balken kann fast genau so durchgeführt werden wie die Berechnung der Nieten.

Theorie des Fachwerkes.

Unter einem Fachwerk versteht man gewöhnlich eine Verbindung von Stäben, die gelenksartig miteinander derart verbunden sind, dass eine Formänderung des Systems nur durch eine Formänderung der einzelnen Con-structionsglieder erfolgen kann. Wir werden uns hier nur mit ebenem Fachwerk beschäftigen, d. h. voraussetzen, dass sämmtliche Stabmittellinien wie sämmtliche am System angreifenden Kräfte in derselben Ebene liegen.

Die Hauptaufgabe der Theorie des Fachwerkes besteht im Folgenden:

Auf ein Fachwerk wirkt ein System äusserer Kräfte. Man soll die in Folge dessen zwischen den Knotenpunkten (d. i. den Gelenksbolzen) und den Stäben übertragenen Kräfte bestimmen.

Diese Hauptaufgabe lässt sich ganz allgemein auch für den Fall einer Bewegung behandeln. Wir wollen jedoch, da dieser einfachere Fall vorläufig der einzige ist, der unser Interesse beansprucht, voraussetzen, dass sich das System im Gleichgewicht befinde. Damit dies zutreffe, muss die Resultirende aller am System angreifenden äusseren Kräfte = Null sein, was sich bekanntlich durch drei voneinander unabhängige Gleichungen ausdrücken lässt.

Bei der Lösung dieser Aufgabe sind zwei wichtige Fälle zu unterscheiden. Entweder ist eine Lösung auf rein statischem Wege möglich, (wobei man nämlich die Constructionsglieder als starre Körper betrachtet) oder man muss die Elasticitätsgesetze zu Hilfe nehmen. Im ersteren Falle heisst das Fachwerk ein statisch bestimmtes, im letzteren ein unbestimmtes.

Ausführungsformen eines statisch bestimmten Fachwerkes sind:

Fig. VI 49 bis VI 5 i zeigen die gebräuchlichsten Balkendachbinder. Die Knotenpunkte liegen alle innerhalb der Auflagerverticalen, die Grenzspannungen treten deshalb bei maximaler Belastung sämmtlicher Knotenpunkte ein. Kein Stab ist entgegengesetzten Spannungen ausgesetzt.

Fig. VI 49.

///Ą

Fig. VI 50.

Fig. VI 51.

Fig. VI 52.

Fig. VI 52 bis VI 54 zeigen die vier gebräuchlichsten Ausführungsformen des Brückenbalkenfachwerkes auf zwei Stützen, den Parallel-, den Parabel den Schwedler’schen und den Pauli’schen Träger. Die Knotenpunkte der Gurtungsstäbe liegen bei diesen Trägern sämmtlich innerhalb, jene der Fül-lungstheile sämmtlich ausserhalb der Auflagerverticalen. Die Grenzspannungen der Gurtungsstäbe treten daher bei möglichst grosser totaler Belastung der

Träger ein und sind stets einerlei Vorzeichens. Dagegen werden die Grenzspannungen der Füllungsstäbe durch theilweise Belastungen der Träger hervorgebracht und können entgegengesetzte Vorzeichen besitzen. Die verti-calen Füllungsglieder, die sogenannten Verticalständer, oder auch schlechtweg die Verticalen. sind bei den auf den Figuren angenommenen Anordnungen vorzugsweise Druckglieder und müssen daher auf Knickfestigkeit berechnet werden.

Ueber die Constructionsmotive, die den betrachteten Trägern zu Grunde liegen, lässt sich Folgendes sagen:

Fig. VI 53.

7T\

Fig. VI 54.

Fig. VI 55.

Die Parallelträger sind vorzugsweise wegen ihren einfachen und bequemen Herstellung, namentlich aber auch wegen der Möglichkeit einer soliden Windverstrebung und einer Anlehnung an Portale im Gebrauch.

Dem Parabelträger liegt die Definition zu Grunde, dass bei einer gleichmässigen Belastung desselben die Füllungsglieder ganz ohne Spannung sind. Die Maximalspannungen der Gurtungen fallen nahezu constant über die ganze Trägerlänge aus, was als grosser Vorzug zu betrachten ist.

Der Schwedler’sche Träger wird nach der Bedingung construirt, dass die Diagonalen nur Zug aushalten sollen, und zwar soll die untere Grenzspannung für dieselben gerade zu Null werden. Setzt man bei der Berechnung eine gleichmässig vertheilte mobile Belastung voraus, so liegen die oberen Knotenpunkte auf Hyperbeln.

Der Pauli sehe I räger ist so gestaltet, dass die Maximalspannungen der Gurtungsstäbe über die ganze Trägerlänge genau constant sind.

des Bogen-

rm

Fig. VI 25 und VI 56 zeigt die üblichste Ausführungsfo trägers mit drei Gelenken. Die untere Gurtung wird entweder als Parabel oder Kreis construirt, welch beide Linien bei der geringen Pfeilhöhe übrigens wenig voneinander abweichen. Die Anspruchnahme der oberen Gurtung ist eine wechselnde, weil die Knotenpunkte ihrer Stäbe innerhalb der Druck-

y/y

Fig. VI 56.

ik

Fig. VI 57.

Fig. VI 58.

fläche (d. i. der geometrische Ort aller Punkte, durch die Drucklinien möglich sind) liegen.

In Fig. VI 57 ist der dem Herrn Rühlmann in Hannover patentirte und a. a. O. näher beschriebene Träger mit schiefer Lagerung dargestellt, der sich nur durch die Construction des beweglichen Auflagers von den gewöhnlichen Balkenfachwerken unterscheidet.

Schliesslich ist noch in Fig. VI 58 eine schon öfter zur Ausführung gebrachte Construction eines statisch bestimmten Fachwerkes mit mehr als zwei Auflagerelementen, der von H. Gerber erfundene continuirliche Träger mit Mittelgelenken dargestellt.

Statische Berechnung einfach belasteter Träger und.

Stützen.

Berechnung der Träger.¹)

Um einen zu verwendenden Träger zu berechnen, ist zunächst die Grösse und Art der Belastung zu ermitteln. Die Bestimmung der Grösse der Belastung ergiebt sich aus den in Abschnitt VII beigegebenen Tabellen, worin man diejenigen Werthe zu suchen hat, welche für die verschiedenen Materialien und Constructionen einzuführen sind, und wie sie allgemein angenommen werden.

In Bezug auf die Art der Belastung sind die einzelnen Fälle in einer Reihe von Formeln angeführt, aus denen sich leicht der Druck des Auflagers und das Widerstandsmom^it berechnen lassen.

In den Formeln bedeutet W das zu ermittelnde Widerstandsmoment, Q, Q₁ die Belastung in Kilogramm, l die freitragende Länge des Trägers in Centimeter, desgleichen a, b und c die Abstände von den Auflagern bei unregelmässiger Belastung ebenfalls in Centimetern und 5 die zulässige Beanspruchung des Materiales.

j Druck des Auflagers

Art der Belastung nach

Erforderlicher Widerstandsmoment W

Fig. VI 59.

Fig. VI 60.

TT =

Qi

Q.

Fig. VI 6i.

TT

OI

Ob

Fig. VI 62.

O¹

Qa b

Fig. VI 63.

(O

00'

Co

B- l

Fig. VI 64.

2 Oś = O b

wenn

B<

ist

Art der Belastung nach

Druck des Auflagers

Erforderliches Widerstandsmoment W

Fig. VI 64.

to [ O (0 ] (O + + Jjp JP

W--

ab

2 SI

(0.4-2 Ql), wenn

= 0b

ist

T'F==— (Q -f 2 Q.i, wenn

a = — ist.

Fig. VI 65.

A² a

2 Q. S

! TF =

A² a

Fig. VI 66.

^    Q(2l-a)-i-Q₁b

B Qt(2/— b)-\-Qa

2 QS’

wenn ^4 <; Q.

VF=

2Q 5’

wenn A > Q.

VF

wenn a = b und

2 5’

O — 0t wird.

0.(2 C + i)

Fig. VI 67.

VF == —

A² a l

Fig. YI 68.

<0(0 1(0

+ Qi

Q ia

W 2S(QLl 4- Q,a

n — Q_b B > -S-—

wenn

Qt a

B- l

W=T~dS’ = <2.»

wenn

QXfr-j-Q 4~ Qic

Fig. VI 69.

, wenn A

Q,

SI

Fig. VI 59.

Fig. VI 60.

7z

SS

CV

Sb

<L

Fig. VI 61.

Fig. VI 62.

l —......

Fig. YI 63.

Fig. VI 64.

CV

CV «

■f

WÊm

Fig. VI 65.

Fig. VI 66.

......... h

77/.

c "'1

S-

CV

77/.

»»iBia

³A

B¹

Fig. VI 67.

Fig. VI 68.

______c*

»Cf¹

..... b

Fig. VI 69.

Der Festigkeitscoëfficient, d. i. die zulässige Spannung S, ergiebt sich für die einzelnen Materialien aus der im Abschnitt VII beigegebenen Tabelle.

S = 750, S = 250, S¹ = 120, S =    80,

5 =    60.

Für Schmiedeeisen ist demnach . . .

„ Gusseisen..........

„ Eschen-, Buchen- und Eichenholz

„ Kiefernholz..........

„ Tannenholz..........

Die Ermittelung ist nicht allein wendig, sondern auch zur

zur Berechnung der Stützen noth-Prüfung, ob das Mauerwerk, wenn solches zur Aufnahme der Träger dient, nicht zu stark belastet wird. Die zulässige Druckspannung beträgt:

1.    Für gewöhnliches Ziegelmauerwerk .    .    7 Kilog. für den Quadratcentimeter

2.    für gutes Ziegelmauerwerk in Cement 11 Kilog. „ n    „

14 Kilog. „    „

3.    für bestes Ziegelmauerwerk (Hartbrandstein in Cement)......

4.    für bestes Ziegelmauerwerk aus vorzüglichen Klinkern in Cement bis . .24 Kilog. „    „    „

cm.

der Abhandlung über Eisen, Abschnitt II

Wird das Mauerwerk durch die Trägerflantsche stärker beansprucht, so sind besondere Auflagerplatten erforderlich, um den Druck des Trägers über eine grössere Fläche gleichmässig zu vertheilen. Die Stärke der gusseisernen Platten beträgt für gewöhnliche Hochbauconstructionen 1²5 bis 3 Die Gewichtsermittelung ist aus und VII zu ersehen.

Berechnung der Stützen und Säulen.

Um eine Stütze zu berechnen, muss zunächst die aufzunehmende Last ermittelt werden. Bei verhältnissmässig kurzen Säulen, etwa 5 bis 7 Durchmesser genügt es, den Querschnitt F der Stütze nach der Formel

F — ^ zu berechnen, worin S für Schmiedeeisen zu 750,

O

80

„ Gusseisen zu . .    500,

„ Holz zu .    .

anzunehmen ist.

Bei längeren Stützen müssen die Querschnitte so gewählt werden, dass sie nicht allein genügende Sicherheit gegen Zerdrücken, sondern auch gegen Zerknicken gewähren. Ausser dem Trägheitsmoment des Querschnittes ist noch zu berücksichtigen, ob das Fuss- oder Kopfende der Stütze fest angespannt ist oder nicht.

Nach der Zusammenstellung von R. Ph. Waagner in Wien geschieht die Berechnung der Tragfähigkeit von Säulen mit genau centrischer Belastung.²)

Die zulässige Belastung oder die Tragfähigkeit P einer auf Zerknicken beanspruchten, genau centrisch belasteten Säule richtet sich nach der Art

der Befestigung ihrer Enden. Diesbezüglich werden folgende vier Fälle unterschieden:

I Fig. VI 70

II Fig. VI 71

Ein Ende fest, das andere frei.

Beide Enden frei und in der verticalen Achse geführt.

III Fig. VI 72

Ein Ende fest, das andere frei, aber in der verticalen Achse geführt.

IV Fig. VI 73

Beide Ende fest eingespannt.

p-

-j

p.

*=3-

§r.........~

r-vj

W.....~

.......m

Die Berechnung der Tragfähigkeit geschieht in Deutschland und Oesterreich nach zwei grundsätzlich voneinander verschiedenen Formeln, und zwar entweder

a) nach der Euler’chen Knickungsformel:

n ~ßP

oder nach der Schwarz-Rankine’schen Doppelformel:

Kd J

KdF

KJ P₂

i + Ci ß K:F

FI² J

Kz J

— i+ aß

-f- a ß P

darin bedeutet:

E den Elasticitätsmodul des Säulenmateriales, J das Trägheitsmoment F den Flächeninhalt l die Höhe der Säule,

| des Säulenquerschnittes,

¹ j die zulässige Normalfestigkeit des Materiales auf |

K:

a einen vom Materiale ß einen von der Befestigungsart n einen Sicherheitscoëfficienten.

Druck,

Zug,

der Säule abhängigen Coëfficienten,

Nach Formel a erhält man jene Belastung, welche n mal genommen, ein Ausknicken der Säule bewirkt, ohne anzugeben, welche Beanspruchung auf Druck das Materiale erleidet.

Formel b dagegen giebt jene Belastungen an, durch deren Einwirkung die noch als zulässig erachteten Festigkeiten Kd, beziehungsweise Kz eben erreicht werden.

Der Coefficient ß ist

j-H

für den Fall

Beim Hochbau findet am häufigsten die Befestigungsart II der Säulenenden statt; es schreiben sich dann die Formeln

pi

a) P = — n

K, F

KdJ

I -j- Ci

4- a r-

P2

Kz F

K, J

-J- cc

F /²

4- a F

Diese Werthe sind natürlich untereinander nicht gleich; es empfiehlt sich, immer den kleinsten Werth als die zulässige Tragfähigkeit der Säule anzunehmen.

Die so ermittelten Tragfähigkeiten der runden gusseisernen und der schmiedeeisernen Quadranteisensäulen sind in den nachstehenden Tabellen unter der Annahme zusammengestellt, dass die Belastung genau centrisch ist und die Befestigung der Säulenenden nach Fall II stattfindet.

Wenn die Säulenenden nicht nach Fall II, sondern nach einem der drei anderen Fälle I, III, IV befestigt werden, so ist statt der wirklichen Länge L eine andere Länge einzuführen, und zwar

für Fall

III IV

o⁻5fache Länge,

wie sich dies aus der Grösse des Coëfficienten ß von selbst ergiebt.

die

o*7

Gusseiserne Säulen

(mit iofacher Sicherheit gegen Ausknicken gerechnet). In die Formeln ist einzusetzen: n - - i o,

E= i,ooo ooo,

Kd= 700Kilog. pro Quadratcentimeter,

K. = 250 Kilog. pro Quadratcentimeter, a = o"ooo4,

Centimeter,

Meter.

Höhe der Säule

1 =

L =

Führt man F und J in Centimeter, die Höhe der Säule in Meter ein, so lauten die Formeln:

100 J

LS

a) P —

700 F

700 y

3 fl»

250 F

3 FL*

250 J

daraus ergiebt sich, dass

VIA

fS

All V

Cri

M|s|

J"¹

All V

aT

h*

All V

to

K)

Mis

1*414

K,

Es ist daher die Tragfähigkeit einer Säule bestimmt durch den Werth

P wenn L 7> L

tKÏ)

V ² y)

P, wenn L <C L P₂ wenn L 7> L., ist,

wobei Lj und L₀ die oben aufgestellen Werthe haben.

NB. Ergiebt P₂ einen negativen Werth, so bedeutet dies, dass das Säulenmateriale durch eine centrische Druckbelastung überhaupt nicht auf Zug beansprucht wird, der erst von einer Länge =

^-4 = 0*5774

r,

_ an entstehen kann.

a) Runde Säulen.

J =-7- (D⁴— d⁴) = 0-0491 (D⁴— dA),

I¹--

64

16

Fig. VI 74.

4

In den nachfolgenden Tabellen sind auch noch die Werthe —,Lt und L₂

aufgenommen, die beiden letzteren Werthe deshalb, um sofort zu sehen, nach welcher Formel die Tragfähigkeit bestimmt wurde; der Wechsel in der Formel ist an der betreffenden Stelle erkenntlich gemacht.

zu 623+6«

Die unter den Tragfähigkeiten in den Tabellen angegebenen Gewichte beziehen sich auf die auf Seite

74 gezeichneten Modelle mit normalen Kopf-und Fussplatten und werden innerhalb 5 Procent auf oder ab eingehalten.

Beispiele.

1.    Eine Säule von 3-8 m Höhe hat eine Belastung von 24.500 Kilog. zu tragen. Welchen Durchmesser und welches Gewicht hat eine entsprechende gusseiserne glatte Tragsäule?

Aus den Tabellen ersieht man, dass entweder eine Säule von 18o mm äusserem Durchmesser, 25 mm Wandstärke, mit einem Gewichte von 425 Kilog., oder eine solche von 200 mm äusserem Durchmesser, 15 mm Wandstärke, 258 Kilog. Gewicht entspricht.

2.    Eine Belastung von 160.000 Kilog. soll von 2 Säulen vereint getragen werden; Höhe der Säulen 4*36 m.

Die Befestigung ist eine derartige, dass Fall IV angenommen werden kann. Durchmesser und Gewicht der Säulen sind anzugeben.

Auf eine Säule entfällt eine Belastung von 80.000 Kilog. ; die maassgebende Höhe der Säule ist wegen Befestigung nach Fall IV

4'3°

2*15«.

Obwohl für Belastungen von 80.000 Kilog. in den Tabellen Höhen von 2*15 m nicht mehr berücksichtigt sind, sieht man doch sofort, dass nur Säulen von 220 mm äusserem Durchmesser und 25 mm Wandstärke (220 X ²5) oder 240 X 20 mm in Betracht kommen.

Da I<Ij (2*15 gegen 3^47, beziehungsweise 3‘ç»l) ist, so ist die Berechnung der Tragfähigkeit nach Formel bx durchzuführen, was übrigens aus den Tabellen unmittelbar zu ersehen ist.

Die Tragfähigkeit der Säule 220 X ²5 beträgt

700 X 7399

4⁸“h3 X ²’i5²

= 86160

Die Tragfähigkeit der Säule 240 X ²⁰ beträgt —--—-

6¹ + 3 X ²'¹52

Letztere Säule genügt also knapp.

- = 78840

Das Gewicht der Säulen ergiebt sich aus den Tabellen (für eine Höhe

von 4*3 m) zu

633 + 657

645 Kilog. für die Säule 220 X ² 5 mm’

634 Kilog. für die Säule 240 ^20 mm, und zwar für je

ein Stück.

Da es sich empfiehlt, für letzteren Säulendurchmesser die Wandstärke etwas grösser als 20 mm zu machen, so stellen sich die Gewichte beider Säulen nahezu gleich.

jaja j\r ui

genau

gegen Ausknicken. Darunter (die kleinere Zahl) Eigengewicht nach den Typen Seite 74 und der Inanspruchnahme nach Fig. VI 71

bei der Höhe von :

5-00 II

tu

I ragfähigkeit gusseiserner Säulen ringförmigen Querschnittes in Kilogrammen bei centrischer Belastung und mindestens zehnfacher Sicherheit

4-80

4-60

4-00 4-20 4-40

3-80

3-60

3-40

oz.î

oo.£

2-80

09.3

2-40

2.20

200

tu

3-54

3‘45

ÎÎ.Î

4'44

4-3i

zi.b

5'43

of.S

01.S

6-29

8O.9

5-88

2404

187

2784

222

3268

zLz

4668!

264

5580

329

6256

387

Mnifsisis

2840

174

3289

206

3861

252

5515

245

6593

305

7391

360

^ W

^ry-» ¹⁻¹ O Ov m

OO    M    CO HH

1854 1689 129 I 135 2115 I 1912

159

2153

194

3104

167

3595

198

4220

242

6028

236

7206

293

8079

346

152

2403

981

3407

191

3946

061

4632

z£z

9199

gzz

7908

281

8866

33*

923

1049

82

78

1185

1024

93

1126

107

2265

119

2583

140

2957

0Z1

4162

147

4819

174

5658

212

8082

208

9661

257

10283

303

zgi 1

75

1338

71

89

1276

102

2523

113

2878

133

3295

162

4637

141

5370

991

6304

202

9005

198

10764

245

12068

288

zzSi

!74₇

2027

2378

2831

3425

1324

1494

85

1460

98

2829

801

3227

127

3694

154

5199

134

1209

158

7067

192

10095

681

12067!

88z

13530

274

68

18

0991

93

îsSj |3 £3|&g8 §§pp

00Z1

77

1889

88

3633

98

4144

114

4744

138

6678

121

7733

142

9078

172

12967

0Z1

00SS1

209

17378

245

•taiojy ui

r_

/1t

:'7

ua^auiijuoojuupunf) u! J aqouirsjiiuqasjanA

jajaui

-i;u93 ui/^uauiomsjiaqS-B-ijL

j^amniîH ui 0qjH;sput?Av

jaiacuiniiv: UI j9ssaraqojriQ J9J0ssna\r

19949

3- R g §^|sp !af3|g__

5 s ” fs-ägaS «2 pp £>|s s

00* fl_

1952

2168

14885

cO

t-H CTv

o i-** a

m w

2263

2515

17263

23136

5677

M

00

6476

io

Ov

7413

114

3161

3825

VO

VT)

zz.i 96.S bgSz Sz.I Sz.g 66.1z

3512

4250

VO

VO

30-63! 5-56! i-i8

ro O rO vo

M    M    M

O    M

ł-t    M

vo

1241710434

14380 12083

8II

ogzoz

142

24219

fO

ro

uo

m ÎT

ui

08891

ŁO    LT) O LO

KÄSfS |8.|sp

I M    rł-

M    roi M    ł-H

ro    roloo    ro

w    m ICO    M

_ l_Ti__

²3795

25680

124

191

881

vO

M CN ^

o ^

37352

33-i8 9-86 i-57

1-53

40-06 9-31

50-27 8-50 1-46

1-92

gZ.bi

40-72

1-88

14-06

08.1 00.81

ÎZ-Z

Si.z

2-08

49-48

62-83

19-81

I6.8S

i8‘5°

75-40

I7-3I

90-32

ro

m    m

tn

tri

109

696

⁸i7i

1167

¹395

1564

vo

vo

vo

O vn

M M

<§

001

120

140

J3}0W Ml j- A

'7

7-29

T 07

98-9

8-28

90-8

7-85

9-28

S0.6

8-82

ibo.or

9-83

9-62

Tragfähigkeit gusseiserner Säulen ringförmigen Querschnittes in Kilogrammen bei genau centrischer Belastung und mindestens zehnfacher Sicherheit gegen Ausknicken. Darunter (die kleinere Zahl) Eigengewicht nach den Typen Seite 74 und der Inanspruchnahme nach Fig. VI 71

bei der Höhe von :

2-40 2-60 2-801 3.00 3-20    3-40 [ 3-60 3-80 4-00 4-20 4-40 4-60 4-80 5-00 ! 5-20 5-40

tu

tu

tu

tu

tu

tu

tu

tu

tu

tu

6224

334

7541

420

8567

496

9150

391

11204

488

12864

08S

12874

470

15902

578

18412

686

6713

7878 7260

323

zi£

301

8132

406

9238

479

9867

378

12082

472

13872

09 S

9544 8796 378 392 10842 9992

462

10672

366

13068

456

445

11580

354

14180

440

16280 15004 522 I 541

15016 13883

456

442

I7I49

09Î

18548

542

21476 19856

664

642

2538423469

645

625

2959627363

754

730

16293

428

20126

524

23303

620

27544

605

32114

90 L

35946 33128 30629

863

835

908

^ O rj-O* 00 On cONO CC d

OO^OfOH^-

MM

f^o^oo C? d

i^CO CO to ON H S d H ro d rj-

W    H    W

10289

12569.11344

14005

NO ON NO NO

<N Cl* CO

247    258

ON

d

12609

13781

I—I CO

15439

424

S*

to

17741

414

21914

O

io

25373

oo

ON

l-O

29991

io

00

ŁO

S*

X) CN to *d-CO

682

39140

00

322

15613 14161

CO

CO

16675:15125

392    408

19390

400

23951

17299

NO

CO

18476

NO

co

d

16968

294

15701

17725

9zz

19022

280

21609 19275

34 I

20586

to

io no W ^t-NO d m d

co

O X to ro ^

204

CO

ON

M ON O CO M X cs M

26849

182

to

d

CO

224    238

27756 24395

36953 31862

O    rh

_w_d

On

hh vo ^ł-O 'tN rh CO O CO co d d

d

ON

d

Sz9zz

NO

On

d

25208

28261

27732

vO^

to

32779

to M NO Ol to tooo NO co

42779

CO

NO

444

21281

23463

O Nto

NO ON d ro lO't

_d_

co NO ^ IO NO

ON o 00 d

344

32448

d

311

294

09z

to

to rł-O to

no d

d

29644

34211132295

d_

d

230

31904

co

36300

NO

ON

d

41678 36631

co

co

CO

26287

470

30437

Î 554

i-o    rh    O

Nto-^cotOH ON rh ON CO ON M to io H NO NO CO    ^    ^

d

co

28981

d

to

■^h

33556

d

co

to

39662

to

d

to

46244

o'

NO

51763

CO

CN

NO

o^oo

io

On to

to co d

ON ^h X co d

32474

356i6

37508

32112

35779

434

37181

NO

-śj-

41427

O Tto

M ON O t-O co t-O

51240

to

x

to

57355

to

NO

NO

NO

NO

X NO to X ON X X ^

*T*

57091

5

to

63904

NO

CO

NO

28980

d^

36407

210

42816

243

36201

45940,4332940823

280

47844

X

d

co

£

d

x^

d

54592 51392

x

&

ON

X

d

Ä.

At~='⁷

S|&h

26-56 2-58

25-00 2-50

£b.z

2’93

ja^auipuaoqEjpun^)

Dï d 8tl'⁰?.IfsM;uq3Sjanö

68-33

J3}0OI

-i;u03 u;/‘ ^uamouispaqSTîi p

4815

Si

aa}0uiin!M

m Jassoiuqainf j jo-iassnay

160 20,12199! 87-96

106-03' 23-56

2498

25

34'3i

32-50 2-85

2-78

30-81

77-76

100-53

121-74

2668

Si

3267

3751

20

Sz

osi

52150

7^44

40112

62405

46445

330

809

39468

43559 41486

45283

47736

52432

444

54692

65532

75321

56891

422

CN ON

M ŁONO X ^ M

co d t^x w to J>» toX rt" On to to NO !>■

288

260

43-06 3-28

87-18

3754

50308

oZ6zS S69SS

344

60055

NO

d

co

?

CO

oz.£ 00.1b

bi.£ii

20 4637

200

63337

66705

400

60014

72104

X

CO

62758

to

X

X

75507

87140,83095

CO

d

to

£

To 5 Ń5

NO    CO    IO NO    to    to NO

39-06 3-12

137-45

5369

25

440

ss.e

oS.oS

20 6346 125-66

3'47

3'4°

48-31

46-25

7399 153-15

220 ²5

17907]

30(8282

j9;0JY; uî

A ⁼‘⁷

ii-04

10-82

19.01

ii-8i

09-ii

11-38

I2'8l

12-59

Lî.z 1

13-80

13-58

13-36

gegen Ausknicken. Darunter (die kleinere Zahl) Eigengewicht nach Typen Seite 74 und der Inanspruchnahme nach Fig. VI 71 bei der Höhe

I ragfahigkeit gusseiserner Säulen ringförmigen Querschnittes in Kilogrammen bei genau centrischer Belastung und mindestens zehnfacher Sicherheit den

von :

5-00    5-20 5-40 5-60 j 5-80 6-oo

4-80

4-40    4-60

4-20

4-00

08-£

09-£

3-40

oz.£ oo.£

ui

ui

ui

ui

tu

ui

234221

821

27469

S96

30925

1103

35792

1079

40494

1235

44542

1379

45653

1210

51869

1372

57292

i 534

57183

1326

65200

1512

72281

1686

26888:25065

799

777

31183 28916

755

733

29397

938

31534

911

,33095 I 1072

35500

1040

41087 38303 1021 1050 46486 43336

Il66 1201

51132 47666

1340

52408148856

8^11

1146

59544 55508

1335

1297

61311

.4,1

61195

1292

65768

ms

65644

1258

74847,69774

1472

1431

77351

1640

82975

1594

3657² 33913

858    885

41172 38179 977    1009

47652 44187 962    991

53913 49993 1097 II32 59301 54990 1222 1261

« m'&m £*o

Nh i^fO irj^t LOCOrO^H^j

rOt^^OO rf CTn i-h cr'oo ~ rt- rj rO cO    LO LO 'o ^

65740 160700156361 1114 64036 1260

1050 1082 74692 69057 1185 1222

36597

43554 39849

47800

52700

70730

1406

82500 76276 1320    1363

70597

1223

80494

1391

89235

1547

82344 76132 1155 1189 93888 68805 1310 1350 104084 96232 1455    1501

689

L99

645

623

zog

56580

59095

42961

804

48320

915

55924

904

63273

1029

69596

X144

8101

z££iZ

81046

1148

89518

LLz 1

⁸7637

1121

101875

1270

112938

1409

51080 46734

56060

90819

579

67928

557

68919 zS£bg

535

513

67073

49¹

LLL

751

724

697

670

57505 52613

883

852

63112

820

60893

66555

73044

69581

77098

71022

643

81329

77519 74224

88808

789

758

726

875

68894

994

75780

Sou

77670

986

88247

1110

97472

1234

90752

1089

105514

1229 119222

1363

L19

590

89608 85706

695

£99

563

93608

632

845

75300

096

82825

1065

82088

954

95177

1073

[106535

1192

918

82642

925

90901

1026

85227

922

98911

1035

111503

1149

93944

1052

113191 109308 1148    1189

128072 123588 1270    1316

97218

1018

00 lo rf-

O

LOGO lOC'rhCO O t^CO 00 c\ CJ\

co a\

79728

758

92293

857

103800

948

91752 88453 858    890

106643 182718

866

196

120432 115910 1063    1106

103948,100554

984

950

117167 1108 132661, 1224 I

121209

1068

I3734²

1178

82985

89721 86317

93184

729

96153

822

108244

909

95121

826

110649

923

125065

1020

107388

916

125311

1027

142100

1132

669

670

641

104159 100111

788

753

117488 112813 830    869

102008I 98544

794

762

118863 114728

886

848

*34579 129779 935    978

ro

LO O k h io

2°° g'Cs'^.O H    MM

HH    CO    M

^5 ^ 'S 'S-

m w ro u LO

108268

719

122250

791

105484

730

izo£zi

811

I394I5

892

J9;aj\T ui

/*

S |Pt<

16.£00.19

58-53 3-83

56-25 375

69-81 4-18

67-25 4-10 64-81 4-03

82-064-53

79-25 4-45

76-56 4-37

95-31 4-88 117816

£18

92-24 4-80 137796

906

89-30 4 -73P56614

993

aa^aratiuao^BjpEnf)

nî .4 oqoBös;;iaqas-ian5

■iajatu

-pnaD ni/> łuatnotas;ioqSqjj^ J3ł9tn;H;ię u; oq.iT;;spuuAV

âaïaraîîîîj^

m jassauiqajnQ jaaassnay

20 8432 138-23 240 25 9889 168 86

30 11133 197-92

12885 i⁸4'57 14578 216-77 16035 247-40

16435 200-27 18673 235-62

20625 269-39

20586 215-99

²5

26030

35

25

280 30

35

Sd

3003023472254-47

26021 291*38

35

b) Säulen anderer als ringförmiger Querschnitte.

Wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, ist die Befestigung nach Fall II vorausgesetzt. Nach Fig. VI 75.

Sämmtliche Querschnittsabmessungen in Centimeter, die Längen in

Meter

n Dl

J= —

n R²

n D²

64

•4

= w R?

16

Li

i-

Beispiel:

D = 10 cm, L = 3-00 m. Es ist Lx =

Fig. VI 75.

11/ W¹ 1/

2 V F 2 X 16

D²

q !co

10

g- = I⁻25 m-

Da L Z> Lx (3*00 m gegen 175») ist, so ist die Tragfähigkeit nach Formel a, Seite 550, zu berechnen, also

100 J

100 X ⁷¹ X IC)4

L²

64 X 3'oo²

= 5454 KUog.

nach Fig. VI 76 und 77.

..X

y>

Ff⁴ — h‘d

12

! tp

n.

f-—H.....

12

Fig. VI 76.

V

Fig. VI 77.

Beispiel:

H — 30 cm, h = 24 cm, F = 3*5° w

¹    l/~ n² + /î2

2    *    12

= 5*55 »»•

Da L <Z Lx (3*50 m gegen 5*55 m) ist, so ist die 1 ragfähigkeit nach Formel Seite 550, zu berechnen, demnach

700 F

Pi =

X+³-

. FL²

700 (30² — 24¹)

3 X 12 x

174625 Kilo g.

I 4-

3°² + 24²

¹

Nach C. Schwattlo’s Handbuch. Karlsruhe 1890.

²

Excentrisch belastete Säulen müssen für jeden Fall besonders berechnet werden, weil bei ihnen Biegungsmomente auftreten und mitunter verwickelte Rechnungsoperationen nöthig sind.

Es ist das kleinere Trägheitsmoment maassgebend, daher wenn B > H, ist nach Fig. VI 78

‘‘f-

T“

B H³ — b h²

-i-

ftH

12

___

/ B Hs — b h* F ⁼ 12 (BH—bh)

Jfc*

Fig. VI 78.

Beispiel:

= 14379 cw⁸, E = 40 X ²⁰ — 36 X 16 = 224 077²,

H = 20 cm, h — là cm, B — 40 ent, = ^à cm, L = 5*00777 40 X ²°³ — 36 X ¹ 6³

12

f=1379

-T    224

il/l

4 F = 4

• Ol.

Da L 7> Z,t (5*00777 gegen 4-01 777) ist, so ist die Tragfähigkeit nach Formel a, Seite 550, zu berechnen, daher

= 57516 Kilog.

100 7    100 X r4379

Wäre die Befestigung des Pfeilers oben und unten eine derartige dass er als nach Fall IV eingespannt betrachtet werden kann, dann würde

für L der Werth — 5*00777 = 2*50777 in die Formeln einzuführen sein. Da 2

L <Z Lt (2*507/7 gegen 4*01777) ist, so ist die Tragfähigkeit nach Formel bx, Seite 550, zu berechnen, demnach

P. =

700 F

¹ + 3 nach Fig. 79.

F L²

700 X ²²4

_ _700 X 14379

3 X 2*5²~ 64*19 + 3 X ²‘5

64* 19

= I2I353 Kilog.

*•-

1>

—7C-

B H² -f b h 3

12

F — B HA- b h

Fig. VI 79.

nach Fig. VI 80.

~*j

B H* b h‘A

12

:-K

F = B H -f b h

'Î

Fig. VI 80.

nach Fig. VI 81.

k-----3j

------A"

fc-

—.....—>

—5*

&*»

Fig. VI 8i

a⁴3*r⁴|^³

(6 — bx) h³

12

F = u² — r² « _f_ B H + (b — by) h

nach Fig. VI 82.

k-

__

JSh

Fig. VI 82

3 » (F⁴ — r⁴) -f ß H³ 4- Q — h‘A

7 = —

F = n (R² — r²) 4- B H — (b — &,) h.

12

Schmiedeeiserne Tragsäulen.

Für décorative oder architektonische Zwecke können die schmiede-

Stuck oder Holz

eisernen Säulen mit entsprechenden Verkleidungen versehen werden.

aus

Die Anwendung ersieht man aus Fig. VI 83, und die Berechnung derselben geschieht, indem man für Säulen aus Schmiedeeisen die Werthe von

n = 5, also fünffache Sicherheit gegen Ausknicken,

E = 2,200.000; K. = Kd = 800, a = 0*0001

in die Formeln a, bv b.-, setzt,

Il y

ililllié

!i

iii I

il!

»Sil

Ml

ii

1- J

gtfmjjÿh] jffl

ÆSÊ?

WÈ

fl

li

Fig. VI 83.

so dass sich die Formeln schreiben:

a) P =

E . J 400 . J

L²

*1) ?x =

F . LP J

800 . F

800 J

+ L²

■0—o

Raddruck 3000Kilog.

b2) P-2 =

800 F

800 J

, F L²~ 1 -|---

Da K, — Kd ist, so ist Py immer kleiner als P₀. daher nicht weiter in Betracht.

Aus Obigem ergiebt sich, dass

Letzteres kommt

P = P. wenn L

> ¹

es ist also nach der Formel a zu rechnen, wenn L y> Lv und nach der Formel b,, wenn L <7 Lx ist.

1>

Belastung von Brücken.

Nach der Zusammenstellung von R. Ph. Waagner in Wien.

I. Eisenbahnbriicken.

Die für die Berechnung von Eisenbahnbrücken maassgebenden Bestimmungen sind durch die Verordnung des k. k. Handelsministeriums vom 15. September 1887 festgestellt worden; die Anführung derselben in diesem Buche würde die Grenzen desselben überschreiten.

II. Strassenbrücken und Gehstege.

Für dieselben bestehen keine allgemein gütigen gesetzlichen Bestimmungen, es empfiehlt sich jedoch, die in oben erwähnter Verordnung für die Zufahrtsstrassen und Ueberbrückungen von Bahnen aufgestellten Vorschriften und Bestimmungen anzuwenden, weshalb dieselben ihrem wesentlichen Inhalte nach hier mitgetheilt werden.

Bei der Berechnung der einzelnen Theile, also Hauptträger, Quer-und Längsträger, Belageisen etc. ist nicht "bloss auf Belastung durch Menschengedränge, sondern auch durch Lastwagen Rücksicht zu nehmen.

Bezüglich der Grösse dieser Belastungen werden drei Classen unter

schieden.

1. Classe (für Reichsstrassen und wichtigere Landesstrassen):

a)    Menschenlast 460 Kilog. pro 1 m²;

b)    Lastwagen von 12.000 Kilog. Gewicht mit einer Bespannung von 2 Paar Pferden (nach untenstehendem Typus).

2 Pferde

2 Pferde

Wagen

Ladebreite .    . 2*5 m

750

750    750

6000 ÓOOO

Geleisweite .    1:6 m

^ o-g x i-8 X ¹⁻⁸ X i’⁸ X

2-9 x 3⁻⁸ X 2’0 >-

Gewicht eines

Pferdes 75o Kilog.

2. Classe (für minder wichtige Landesstrassen und Bezirkss trassen):

a)    Menschenlast 400 Kilog. pro 1 m²;

b)    Lastwagen von 6000 Kilog. Gewicht mit einer Bespannung von 1 Paar Pferden (nach untenstehendem Typus).

Wagen

2 Pferde

-<—Ox

750

3ooo 3000

o-o-

Ladebreite

Geleisweite

Y Y

yo*g X I’8 X 2-2 X 2-8 X 1*3 >-

2*4 m

i*5 m

1500 Kilog. Gewicht eines Pferdes . .    750 Kilog.

Raddruck

3. Classe (für .Gemeindestrassen, Feld- und Wirthschaftswege):

a)    Menschenlast 340 Kilog. pro 1 m²;

b)    Lastwagen von 3000 Kilog. Gewicht mit einer Bespannung von 1 Paar Pferden (nach untenstehendem Typus).

Wagen

500    500    1500 1500

Lo—o

2 Pferde

Ladebreite

Geleisweite

Raddruck

2 *30 tn 1*40 m 750 Kilog.

Y 0*8 X ï'6 X 2*0 X²"4 X ï‘2 Y: Gewicht eines Pferdes . . 500 Kilog

8*00

Es ist von Fall zu Fall zu erwägen, in welche dieser Classen eine Brücke einzureihen ist. Unter Umständen kann es aber nothwendig sein, über die Belastung einer dieser Classen hinauszugehen, besonders wenn auf den Transport sehr schwerer Gegenstände, wie etwa Locomobilen, Strassenwalzen, Dampfkessel, Dampffeuerspritzen etc. Rücksicht genommen werden muss; besonders für Brücken in grösseren Städten wird eine besondere Feststellung der Belastungen nothwendig sein.

Die Beanspruchung des Schmiedeeisens ist so anzunehmen, dass dieselbe pro 1 cm² beträgt: 750 Kilog. nebst 2 Kilog. Zuschlag für jeden Meter Stützweite bis höchstens zusammen goo Kilog., wobei Querträger, Längs-träger und Zwischenglieder ebenfalls nach deren Stützweite zu behandeln sind.

Der Einfluss des Windes ist ebenfalls zu berücksichtigen, und zwar unter Annahme eines Seitendruckes von 270 Kilog. auf 1 m⁸ für die unbelastete und 170 Kilog. für die mit Menschen oder Wagen besetzte Brücke, wobei die Menschen- oder Wagenansammlung als ein fortschreitendes,

2 m hohes volles Rechteck zu behandeln ist.

Bei gleichzeitiger Einwirkung von Belastung durch Menschengedränge, beziehungsweise Wagenzügen und Winddruck kann die Beanspruchung des Schmiedeeisens 1000 Kilog.' pro 1 cm² betragen, welche Beanspruchung auch zulässig ist für jene Theile, welche überhaupt bloss durch Winddruck eine innere Spannung erhalten.

Um jeder Ueberlastung einer Brücke möglichst vorzubeugen, soll die grösste zulässige Belastung bei jeder Brücke auf einer Tafel ersichtlich gemacht werden.

Angaben über das Gewicht der Eisenconstruction von Brücken unterlasse ich, weil sich für dasselbe keine allgemein gütigen Normen aufstellen lassen; die Grösse desselben hängt von der Spannweite und der Breite der Brücke ab, sowie von der Constructionsart der Fahrbahn und noch verschiedenen anderen Umständen.

Die Firma R. Ph. Waagner ist gerne bereit, Entwürfe und Kostenberechnungen für die Eisenconstruction sowohl von Eisenbahn- als Strassen-brücken zu verfassen und über Verlangen auch zu veranlassen, dass dieselben der behördlichen Genehmigung zugeführt werden, eine genaue Angabe über die gewünschte Constructionsart und Belastung, sowie des Abstandes zwischen Hochwasser- und Fahrbahnoberkante, um darnach die richtige Wahl der Construction treffen zu können, erscheint aber dazu unbedingt nothwendig.

Eisenbahnschienen.

R. Ph. Waagner, Wien, hat auch die alten Eisenbahnschienen in einen Vergleich mit neuen gewalzten Trägern gebracht, und zwar:

Da häufig noch die Ansicht besteht, dass die Verwendung alter Eisenbahnschienen vortheilhafter sei als die gewalzter Träger, so soll in Nachstehendem im Interesse der Sicherheit und der Sparsamkeit der Nachweis geführt werden, dass gewalzte Träger unter allen Umständen alten Eisenbahnschienen vorzuziehen sind.

Da wohl niemals neue, sondern nur gebrauchte, ausrangirte Schienen zu Bauzwecken verwendet werden, welche mehr oder weniger deformirt und häufig rissig geworden sind, so haben sie von vorneherein die Eignung für Bauträger verloren und ist daher die Annahme wohl gerechtfertigt, dass die zulässige Inanspruchnahme dieses sehr zweifelhaften Materiales höchstens 800 Kilog. pro Quadratcentimeter betragen darf, während eine solche von 1000 Kilog. bei neuen gewalzten Trägern hinreichende Sicherheit bietet.

Zieht man in Betracht, dass bei alten Eisenbahnschienen erfahrungs-gemäss durchschnittlich 8 mm der Höhe abgefahren sind, so stellt sich das

Widerstandsmoment =

bei einer alten Eisenbahnschiene auf 122 in Centimeter „ einem 160mm hohen I-Täger „    132*1 „    „

und die Tragfähigkeit bei 1 nt Spannweite beträgt:

bei der alten Eisenbahnschiene 7800 Kilog. v dem 160 mm hohen Träger 10548 Kilog.

Das Gewicht pro Meter beträgt durchschnittlich :

einer 125 mm hohen Vignolschiene . . 33 Kilog. eines 160 mm hohen Trägers. . . .    19*6 Kilog.

Wird der Preis pro ioo Kilog. Altschienen in bestimmten Längen zu Kronen 12 und pro 100 Kilog. gewalzter Träger zu Kronen 20 angenommen, so kostet :

.    .    3.86 Kronen

1 m Altschiene 1 m 160 mm hoher Träger .    .    .    3.92    „

also beinahe gleich viel. Dieses Preisverhältniss hängt von der Conjunctur ab und kann sich ändern ; niemals aber xvird die Differenz so bedeutend sein, dass dadurch einerseits der Nachtheil des durchaus unzuverlässigen Materiales der Altschienen, andererseits aber der Vortheil der um 36 Procent höheren Tragfähigkeit der 160 nun hohen gewalzten X-Träger aufgewogen wird.

Heller

Unter Annahme obiger Preise kosten 1000 Kilog. Tragfähigkeit bei 1 m Spannweite und Verwendung

alter Eisenbahnschienen .

•20

160 mm hoher Träger .

Dieses Verhältniss stellt sich noch ungünstiger für die Schienen, wenn man, wie z. B. zum Einwölben von Räumen oder zum Tragen von Mauern mehrere Schienen oder Träger nebeneinander legen muss, wie folgende Tabelle zeigt:

Alte Eisenbahnschienen, wenn ioo Kilog. 12 Kronen kosten

Gewalzte Träger, wenn ioo Kilog. 20 Kronen kosten

Anzahl

Gewicht

pro

Meter

Preis

pro

Meter

Tragfähigkeit bei 1 m

Spann

weite

Preis

pro

1000 Kg.

Tragfähigkeit bei 1 m Spannweite

Anzahl

Gewicht

pro

Meter

Preis

pro

Meter

Tragfähigkeit bei 1 m

Spann

weite

Preis

pro

1000 Kg.

Tragfähigkeit bei 1 m Spannweite

Kilo

gramm

Kronen

Kilo

gramm

Heller

Kilo

gramm

Kronen

Kilo

gramm

Heller

33

3'9⁶

7800

50-8

i st.

160 mm hoch

19-6

3-92

10548

37-2

66

7-92

15600

50-8

2 St.

à 160 mm hoch oder

39'²

7-84

21096

37'²

i St.

200 mm hoch

28-9

578

19187

31-2

99

11-98

23400

50-8

2 St.

à 180 mm hoch

48-2

9-64 29216

33'°

132

15-84

31200

50-8

3 St.

à 160 mm hoch oder 2 St.

à 200 mm hoch

58-8

58-0

11-76

ii-6o

31644

38374

37-2

30-2

Gewichtstabelle für Eisenbahnschienen.

Höhe

der Schiene

in

Centimeter

Querschnitt der Schiene in -

Quadrat-

Centimeter

Gewicht von 1 m der Schiene

Wider

stands

moment

Tragkraft bei gleichförmig vertheilter Belastung, beiderseits auf liegenden Enden und 1 m freier Tragweite

in

Kilogramm

K*) = 1000

K — 800

K = 700

P\

P₅

Pô

13-08

ii-8o

10-46

4275

39‘oo

34-20

kO o o O 00 M ci onvo eon n

rh roco

6 K b'

■tHOO M M

11200 9240 7200

8960

7550

576o

Zwei mit den Flanschen durch Nieten verbundene Schienen:

7840

6610

5040

26-16

23-60

20-92

8570

78-00

68-40

75-32

59-60

52-40

422-2

346-9

268-5

33760

27760

21520

27000

22200

17220

23600

19630

15060

*) K ist der Festigkeitscoëfficient, bei iofacher Sicherheit:

ist K —    80 bis 100 Kilog.

70 *

K = 500 „    700

700 „ 1000

„ Stein......

10

80

25

TT

3‘I4I593

2 JT

6*283185

9-424778

4 TT

12*566371

-T

9*869604

JT

31-006277

JT

0-318310

2 jr

0-159155

0-101321

1*570796

1-047198

0-785398

VII.

Hilfstabellen.

Verbindungen mit 7t.

o*523599

log 7t

o'497I5°

4 7t

4 71

y*

3

VL

⁹ 71

3

rz

’ 71

r¹

r 7C

4-188790

0*238732

1772454

0*682784

2*145029

0*564190

0-682784

0*977205

I 1-128379

r ?r

1/ A.\ 0*620351 r 4^

0-805996

Annähernd ist jr =

22

log —

log 71²

.0 o    5*

Oą    0^    Crą

Ma aj M

^«4

____ 333 _ 355

7 — 106    113

0-502850—1

0-994300

0-248575

0*165717

0*751425—1

0-005700 - 1

0-196120

0-622089

0*052455

0*331433

0*906333—1

Reciproke Werthe, Potenzen, Wurzeln, Kreisumfänge und

Kreisflächen.

(Von n = 1 bis n — 1000).

O ^ COVl ONÜX W W H *■*

ri*

y'n y n

n- 71

i-oooo

0-5000

0-3333

0-2500

0-2000

0-1667

0-1428

0-1250

O-IIII O-1000

16

25

36

49

64

81

100

10    to

en VJ

2l6

343

512

729

1000

I'OOO

1-414

1- 732

2- 000 2-236 2-449 2-646

2- 828

3- 000 3-162

I'OOO

1-260

1-442

1-587

1-710

1- 817

I"9I3

2'000

2- 080

2-154

n 71 3-1416 6-2832 9-4248 12-566 15-708 18-850 21-991 25-I33 28-274 31-416

0-7854

3-1416

7-0686

12-566

19-635

28-274

33-486

50-266

63-617

78-540

ii    0-0910

0-0833

13    0-0769

14    0-0714

15    0-0667

16    0-0625

17    0-0588

18    0-0556

19    0-0526 0-0500

121

1331

12

20

21

144

1728

169

196

225

256

289

324

361

400

2197

2744

3375

4096

49i3

5832

6859

8000

3-3I7

3-464

3-606

3-742

3- 873

4- 000 4*123 4-243 4-359 4-472

2-224

2-289

2-35¹

2-410

2-466

2-520

2571

2-621

2-668

2714

34-558

37-699

40-841

43-982

47-124

50-265

53-407

56-549

59-690

62832

95-033

113-097

132-732

I53-938

176-715

201062

236-980

254-469

283-529

3I4-I59

0-0476 0-0455

23    0-0435

24    0-0417

25    0-6400

26    0-0385

2 7    0-0370

28    0-0357

29    0-0345

30    0-0333 0-0323

32    0-0313

33    0-0303

34    0-0294

35    0 0286

36    0-0278

37    0-0270

38    0-0263

39    0-0256

40    00250 00244 0-0238

43    0-0233

44    00227 00222

46    0-0217

47    0-0213 0-0208

49    0-0204

0-0200

441

9261

22

31

41

42

45

48

484

529

576

625

676

729

784

841

900

961

1024

1089

1156

1225

1296

1369

1444

1521

1600

1681

1764

1849

1936

2025

2x16

2209

2304

2401

2500

10648

12167

13824

15625

17576

19683

21952

24389

27000

29791

32768

35937

39304

42875

46656

50653

54872

59319

64000

68921

74088

79507

85184

9U25

97336

103823

110592

117649

125000

Uiaunaitntn4i4:*4;*-P -(j OJ W h 6 O    ONCrl

OOOvOO O 'OO vO CO U i to ON 'sO o NC <J\Ui Ui

2759

2-802

2-844

2885

2-924

2- 963

3- 000 3037 3-072 3-107

65-973

69-115

72-257

75-398

78'540

81-681

84-823

87-965

91 106 94-248

346-361

380-133

415-476

452-389

490-874

530-929

572-555

6I5-752

660520

706-858

MM    G\ C' 0\ G\ C\Ux OUnCntn

6    O'sô oÔvÎM ChOri-Ê»-^    t/j td    w ö Ó    vô    00 C\Ui

M    O W bi 00 O OJ bi CO O    C^OOO

►h    O CO ON 10 CO Ui MOJ    Ul Lri    4^ OJ o    ON    HUIV1 CO

h inco O O

rnrorornrorornromrnlrorororornroro^cnto

00

m o O ro io m

Ux UI 00 U\ Ui

On C\ 0*\ OO U\ Ui O 42*    'sD

97389

10053

10367

106-81

109-96

113-10

11624

119-38

122-52

125-66

128-81

I3I-95

135-09

138-23

141-37

I44-5I

14765

150-80

I53-94

157-08

754-768 804 248 855-299 907 920 962-113 1017-88 1075-21 1134-11 II94-59 1256-64 1320-25 I385-44 1452-20 1520-53 I590'43 166190 I734-94 1809-56 1885-74 1963-50

CO¹

L/l S

nz

X j 0-0196

52    I 0-0192

53    00189

54    00x85

55    0-0182

56    0-0179

57    0-0175

58    0-0x72

59    0-0169

60    0-0167

2601

2704

2809

2916

3025

3136

3249

3364

3481

3600

132651

140608

148877

157464

166375

175616

185193

195112

205379

216000

7-141

7-211

7-280

7-349

7-416

7-483

7-550

7-616

7-681

7-746

60 do ob do ob^i    x

h \£) M 4 to O 00 en o enOJ H'û 050J o O5C/0 00

61    0-0164

62    00161

63    00159

64    0-0156

65    0-0154

66    0-0152

67    0-0149

68    0-0147

69    0-0145

70    0-0143

71    i 0-0141

72    ; 0-0139

73    ¹ 0-0137

74    0-0135

75    00133

76    0-0132

77    0-0130

78    0-0128

79    0-0127

80    0-0125

226981 238328 250047 262144 274625 287496 300763 314432 4761    328509

4900    343000

5041    3579¹¹

5184    373248

5329    389017

5476    405224

5625    421875

438976 456533 474552 493039 512000

3721

3844

3969

4096

4225

4356

4489

4624

5776

5929

6084

6241

6400

cocococococococoooco 00 CO 00 CO 00 00 covj vj sj

4* CO O? ^    4^ *oi ^ ^HHÔÔ^dooo

n n

l60'22

163-36 166-50 I69-65 I7279

I75-93 179-07 l82-2r I85-35 188-50

I9I-64    !    2922-47

194-78    !    3019-07

197-92    311725

201-06    !    3216-99

3318-31 3421-19 210-49    i    3525-65

213-63    3631-68

21677    3739-28

219-91    3848-45

22305 226-19 229-34 232-48 235-62 238-76 241-90 245-04 248-19 251-33    5026-55

2042-82

212372

2206-18

2290-22

2375-83

2463-01 2551-76 i 2642-08

2733-97

2827-43

204-20

207-35

3959-19

4071-50

4185-39

4300-84

4417-86

4536-46

4656-63

4778-36

4901-67

81    0-0124

82    0-0122

83    0-0I2I

84    0-0II9

85    o-oii8

86    ; 0 0116

87    o 0115

88    0-0114

89    j O'OI 12

90    I o oui

6561    531441

55!368 571787 592704 7225    614125

7396    636056

7569    658503

681472 704969 729000

6724

6889

7056

4-327

4-345

4-362

4'38o

4'397

4-414

4-431

7744

7921

8100

9-000

9055

9-110

9-165

9-220 9-274

9-327

9-381 I 4-448 9'434 9-487

4-465

4-481

254-47 :    257-61

260-75 263-89 I 26704 270-18 273-32 J 276-46 j 279-60 282-74

5153-00

5281-02

5410-61

5541-77

5674-50

5808-80

594468

6082-12

6221-14

6361-73

91    j O-OIIO

92    i 0-0109

93    0-0108

94    i 0-0106

95    0-0105

96    0-0104

97    ; 0-0103

0‘0I02 99 O’OIOI 100 001000

8281

98

1 01

102 i 03

104

105

0-00990

000980

0-00971

000962

0-00952

285 88 i 6503-88 289-03    6647-61

6792-91 6939-78 j 7088.22 7238-23

4-498 4-5I4 4-531 4-547 4-563 4 579 4‘595 4-410

4-626    1    311-02

4-642

9-539

9 592

9-644 9-695 9-747

IO’OOO

_____    753571

8464    778688

8649    804357

8836    830584

9025    857375

9216

9409

9604    !    941192

9801

10000

10201

10404

10609

10816

11025

1000000

1030301 1061208 1099272 1124864

1157625

xo-05o

10100

10-149

10-199

10-247

4*    4*

m ó\ 6\

O 00^4 Cri W cotov]

00

I 292-17 !    295-31

29845 I 30I-59    !

304-73 ! 7389-81 307-88    7542-96

7697-69 314-16    7853-98

3I7-30

32044

323-58

32673

329-87

8011-85

8171-28

8332-29

8494-87

8659-01

106    000943

107    0-00935

108    0-00926

109    0-00917

110    0-00909

MMMMM tO M M M M M 00 G-\ 4^ 10 ^ O 00 Oi ^ OJ 10 O M -t» 'O C'N

«³

1191016

1225043

1259712

1295029

1331000

1/*

10-296

10-344

10-392

10-440

10-488

3_

]/*

nu

4733

4-748

4-762

4'777

4-791

tl² U

ni 0-00901

112    0-00893

113    0-00885

114    0-00877

115    0-00870

116    0-00862

117    0-00855

118    0-00847

119    0-00840

120    0-00833

12321

12544

12769

12996

13225

13456

13689

13924

14161

14400

10-536

10-583

10-630

10-677

10-724

10-770

10-817

10-863

1367631 1404928 1442897 1481544 1520875 1560896 1601613 1643032 1685159    10-909

1728000    10-955

vo O 10 ON fO N H in O M CO    Ov' O

I 00 00 00 00 GO 00 CN

00

KO MD

CyO M

to o

333-01

336-I5

339-29

342-43

345-58

348-72

351-86

355-00

358-14

361-28

364-42

367-57

370-7¹

373-85

376-99

882473 8992-02 9160-88 933I-32 ' 9503-32 9676-89 9852-03 10028-7 102070 10386-9 10568-3

10751-3

10935-9

III22-0

II3097

121    !    0-00826

122    J 0-00820

123    o 00813

124    0-00806

125    0-00800

126    0-00794

127    0-00787

128    0-00781

129    0-00775

130    0-00769

14641

14884

15129

15376

15625

15876

16129

16384

16641

16900

1771561    11-000

1815848 1860867 1906624 1953125    11-180

2000376    11-225

2048383    11-269

2097152    11-314

2146689 2197000 I 11-402

11-045

11-091

11-136

ii-35⁸

4-946

4-960

4-973

4- 987

5- 000 5-OI3 5-027 5-040 5-053 5-066

380-13

383-27

386-42

389-56

392-70

395-84

398-98

402-12

405-27

408-41

11499-0

11689-9

11882-3

12076-3

12271-8

124690

12667-7

12868-0

13069-8

13273-2

131    0-00763

132    0-00758

133    0-00752

134    0-00746

135    0-00741

136    0-00735

137    0-00730

138    0-00723

139    0-00719

140    0-00714

17161

17424

17689

17956

18225

18496

18769

19044

19321

19600

2248091 j 11-446 2209968

2352637

2406104 2460375 2515456    11-662

2571353 2628072 i H‘747 2685619    11-790

2744OOO

II-490

II-523

II-576

II-ÓI9

II-705

II-832

5-079

5-092

5-105

5-II7

5-I30

5-143

5-155

5-I68

5-l80

5-193

13478-2

13684-8

13892-9

14102-6

411-55 414-69 4I7-83

420-97

424-I2 I I43I3-9 427-26 I 14526-7

430-40

433-54 436-68 439-82

I474I-I

I4957-I

I5I747

15393-8

WMMMMMMM

00 VJ C5Ui ^ 10 m

149

150

0-00709

0-00704

0-00699

0-00694

000690

0-00685

000680

0-00676

0-00671

0-00667

2803221 ii-874 2863288    11-916

19881 20164

20449 i 2924207    11-958

20736    2985984

21025

21316 I 3112136 21609

21904 j 3241792 22201    3307949

22500 i 3375000

12-000

3048625    I2-042

12-083

3176523 I 12-124 12-166

12-207

12-247

ri N ç*

îO lO irj in lO iO IO 1*0 U")

442-96    15614-5

446-11 449-25 452-39 455-53 458-67 461-81 46496 468-10 471-24

15836-8

160606

16286-0

16513-0

16741-5

169717

17203-4

174366

17671-5

151

152

155

156

157

158

159

160

0-00662 000658 o 00654 000649 000645 0-00641 000637 000633 0-00629 000625

22801

23104

23409

23716

24025

24336

24649

24964

25281

25600

344295I    12 288

35II808    12-329

3581577 1 12-369 3652264 ! 12-410 3723875    12-450

3796416 3869893

3944312

4019679 4096000

12490 12-530 12-570

I2-ÓIO

12650

5-325

5’337

5-349

5-360

5'372

5-383

5-395

5-406

5'4i8

5-429

474-38 477-52 48066 483-81 486-95 4°9 °9 493-23    I9359-3

j 496-37 j 19606-7 499-5I    198557

502-65    ; 20106-2

17907-9

18145-8

18385-4

18626-5

18869-2

I9II3-4

nz

V*

25921

26244

26569

26896

l6l ;    0 00621

IÓ2    0-006l7

163    0-006I4

164    0-00610

165    o’oo6o6

28561 28900

27225

169    ;    0-00592

170    0-00588

4173281

4251528

4330747

4410944

4492125

4574296

4657463

4741632

4826809

4913000

12-689 12-728 12-767 12-806 12-845 12-884 12 923

12- 962

13- 000 13-038

y n 5-440 5-451 5-463 5-474 5-485 5-496 5-507 5-518 5-529 5-540

nn

20358-3

20612-0

505-80 508-94 512-08    ;    20867-2

515-22    j    21124-1

518-36    1    21382-5

521-50    i    21642-4

524-65 52779 530-93 534-07    I    22698-0

21904-0

22167-1

22431-8

171

174

175

176

177

178

179

180

0-00568 0-00565 0-00562 0-00559 0-00556

29929

30276

30976

31329

31684

32041

32400

MMMM

CO CO 00 co

32761

33124

185

186

187

188

M M

O 00

0-00553 0-00549 0-00546 I 33489 0-00544 0-00541 0-00538    34596

0-00535 I    34969

35344 35721

33856

34225

0-00532 i 0-00529 0-00526    36100

5000211

5088448

5I777I7

5268024

5359375

5451776

5545233

5639752

5735339

5832000

5929741

6028568

6128487

6229504

6331625

6434856

6539203

6644672

6751269

6859000

13-077 I3-II5 I3-I53 13 191 13-229 13-267

13-304

13-342 13-380 13-416    1

I3-454

I3"49I

13-528

13-565

13-602

13-638

I3-675

13-7¹¹

I3-748

I3-784

5'55i

5'56i

5'57²

5783

5593

'O MD Vû

5-636

5-646

537-21

540-35

543-50

546-64

549-78

55272

556-06

559-20

562-35

565-49

22965-8

23235-2

23506-2

23778-7

24052-8

24328-5

24605-7

24884-6

25164-9

25446-9

t^OO 00

5708

5719

5729

5739

5749

568-63

57177

574-9I

57805

581-19

584-34

587-48

500-62

593-76

596-90

25730-4

26015-5

26302-2

26590-4

26880-3

27171-6

27464-6

27759-1

28055-2

283529

M m m m m m m m ci ! ci n n ci ci ci ci ci ci m n Cl Cl Cl Cl

0-00524

0-00521 I 36864 0-00518 0-00516 I 37636 0-00513 j 38025 0-00510 0-00508

13-820

13-856

13-892

13-928

13-964

36481    j 6967871

7077888 37249    1 7189057

7301384

7414875

7529536    14-000

7645373 ¹    14-036

7762392    14-071

7880599 I 14-107

38416

38809

39204

39601

0-00505 0-00503

0-00500 I 40000    I    8000000    I    14-142

40401    !    8120601

40804    8242408

8365427 ; 8489664 42025    !    8615125

42436    8741816

42849    8869743

43264    j    8998912

0-00478    43681    9129329

0-00476 ! 44IOO    ;    9261000    j    I4-49I

9393931 9528128 9663597 9800344

9938375

0-00498 0-00495

0-00493 j 41209 0-00490    41616

0-00488 0-00485 o 00483 0-00481

000474 j 0-00472 0-00469 I 0-00467 ;

0-00465 j 46225

44521

44944

45369

45796

5759

5769

5779

5-789

5-799

5-809

5-819

5-829

5-838

5-848

5-858

S'868

5-877

5-887

5-896

5-906

5-9I6

I4-I77 I4-2I3 14-248 14-283 I4-3I8 14-353 14388 14-422    5-925

I4-457    5-935

'    5-944

14-526 I 5 953 5-963 5-972 5981 5-991

14-560

I4-595

14-629

14-663

600-04

603-19

606-33

609-47

6x2-61

6x575

618-89

622-04

625-18

628-32

28652-1 I 28952-9

29255-3

29559-2

298648

30171-9

30480-5

30790-7

31102-6

3i4i5'9

3I730-9

320474

32365-5

32685-1

33006-4

631-46 634-60 637-74 640-89 64403

647-I7    33329 2

650 31 653-45 656 59 65973 I 34636-x 662-88 66602

33653-5

33979-5

34307-0

34966-7 35298-9 669-16    ¹    356327

672-30    !    35968-1

675-44    36305 0

n^u

216    ! 0-00463

217    0-00461

218    0-00459

219    0-00457

220    j 0-00455

46656

47089

47524

47961

48400

10077696

10218313

10360232

10503459

10648000

MMMMM

^

cô^j m

OJ \D 0\OJ VsO s

10 o

On C\ On Os

OOOOO OJ to b-t O O V» ^3 OO \Q \Q O **

nu

678-58

681-73

684-87

688-01

691-15

36643-5

36983-6

37235-3

37668-5

38013-3

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

0-00452

0-00450

0-00448

0-00446

0-00444

0-00442

0-00441

0-00439

0-00437

0-00435

48841

49284

49729

50176

50625

51076

51529

51984

52441

52900

10793861 io94io48 11089567 11239424 11390625

11543176

11697083

11852352

12008989

12167000

14-866

14-900

I4-933

14- 967

15- 000

15-033

15-067

15-100

I5-I33

15-166

6-046

6-055

6-064

6-073

6-082

6-091

6'ioo

6-109

6-ii8

6-127

694-29

697-43

700-58

703-72

706-86

710-00

7I3-I4

716-28

7I9"4²

722-57

38359-6

38707-6

39057-I

39408-1

39760-8

40115-0

40470-8

40828-1

41187-1

41547-6

231    0-00433

232    ; 0-00431

233    0-00429

234    0-00427

235    0-00426

236    0-00424

237    0-00422

238    0-00420

239    0-00418

240    0-00417

53361 53824 54289 54756    12812904

55225 55696

56169

56644

57121 57600    13824000

12326391

12487168

12649337

12977875

13144256

i33I2053

13481272

13651919

15-199    6-136

15-232 15-264 15-297 I5-330 15-362 15-395

15-427

15-460 j 6-206

15-492

6-145

6-153

6-162

6-171

6'i8o

6-189

6-197

6-215

72571 728-85 I 731-99 735-13 738-27 741-42 744-56 747-70 750-84 753-98

41909-6

42273-3

42638-5

43005-3

43374-6

43743-5

44115-0

44488-1

44862-7

45238-9

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

0-00415 0-00413 0-00412 o 00410 0-00408 0-00407 0-00405 0-00403 0-00402 0-00400 0-00398 0-00397 0-00395 0-00394 0-00392 0-00391 0-00389 0-00388 0-00386 0-00385

58081

58564

59049

59536

60025

60516

61009

61504

62001

62500

63001

63504

64009

64516

65025

65536

66049

66564

67081

67600

I399752I

14172488

14348907

14526784

14706125

14886936

15069223

15252992

15438249

15625000

15813251

16003008

16194277

16387064

16581375

16777216

16974593

17173512

17373979

17576000

15-524

I5-556

15-589

15-621 I5-653 15-684 15-716 I5-748 15-780 15-811 I5-843 I5-875 15-906 I5-937

15- 969

16- 000 16-031 16-062 16-094 16-125

...........C*>ts>tôtÔts>ts>tÔtôtÔt3

O vO 00^3    42* 4^ oj to

OWJ O O 10 OJ

OJ W CK>

C*\Lr» -Ê» C/J tO w O G\ OO O H WOi ON 00

CO ro

OJ oj 00^3 C/j -£■»

757-12

760-27

763-41

766-55

769-69

772-83

775-97

779-12

782-26

785-40

788-54

791-68

794-82

797-96

8oi-ii

804-25

807-39

810-53

813-67

816-81

45616-7

45996-1

46377-0

46759-5

47I43-5

47529-2

47916-4

48305-1

48695-5

49087-4

49480-9

49875-9

50272-6

50670-7

51070-5

51471-9

51874-8

52279-2

52685-3

53092-9

261

262

263

264

265

266

O 'O 'O N

ci n n ci

0-00383

0-00382

0-00380

0-00379

0-00377

0-00376

0-00375

0-00373

0-00372

0-00370

68121

68644

69x69

69696

70225

70756

71289

71824

72361

72900

17779581

17984728

18191447

18399744

18609625

18821096

19034163

19248832

19465109

19683000

6-391

6-399

6-407

6-4I5

16-156 16-186 16-217 16-248

819-96

823-10

826-24

829-38

832-52

835-66

838-81

84I-95

845-09

848-23

53502-1

539I2’9

54325-2

54739-1

55154-6

55571-6

55990-2

56410-4

56832-2

57255-5

MMMM

275

276

2₇7

278

279

28o

000369

0-00368

000366

0-00365

000364

000362

000361

0-00360

0-00358

0-00357

73441

73984

74529

75076

75625

76176

76729

77284

7784X

78400

19902511

20123648

20346417

20570824

20796875

21024576

21253933

21484952

21717639

21952000

Vn

16-462

16492

16-523

16-553

16-583

16-613

16-643

16-673

16-703

16733

Lri ai u‘i Cfi 4* -Ê* 4* -P*    \

4*    m M O'O CCVl VJ

t0 4*    '■O HüJOisj'O m ^

n n

85177

854-5I

857-66

86o-8o

863-94

867-08

870-22

873-36

876-50

879-65

57680-4

58106-9

58534-9

58964-6

59395-7

59828-5

60262-8

60698-7

61136-2

6I575-2

281    0-00356

282    0-00355

283    0-00353

284    0-00352

285    0-00351

286    0-00350

287    0-00348

288    0-00347

289    0-00346

290    0-00345

78961

79524

80089

80656

81225

81796

82369

82944

83521

84100

22188041

22425768

22665187

22906304

23149125

23393656

23639903

23887872

24137569

24389000

6-581 6-589

6-596

6-604

6‘6i2

6-619

16-882

16-912

16-941

16-971

17-000

17-029

i 882-79 885-93 I 889-07 892-21 895-35 898-50 901-64 904-78 907-92 911-06

62015-8

62458-0

62901-8

63347-I

63794-0

64242-4

64692-5

65144-1

65597-2

66052-0

291    0-00344

292    0-00342

293    0-00341

294    0-00340

295    0-00339

296    0-00338

297    0-00337

298    0-00336

299    000334

300    0-00333

84681

85264

85849

86436

87025

87616

88209

88804

89401

90000

24642171

24897088

25153757

25412184

25672375

25934336

26198073

26463592

26730899

27000000

17-059

17-088

17-117

17-146

17-176

17-205

17-234

17-263

17-292

17-321

914-20 j 66508-3 917-35 I 66966-2 920-49    !    67425-6

678867 926-77    !    68349-3

929-91 I 68813-4 I 933‘°5 I 69279-2 936-19 I 69746-5 939-34    ;    70215-4

942-48    70685-8

6-627 6-634 6-642 6-649    ¹ 923-63

6-657 6-664 6-672 6-679 6-687 6-694

301    000332

302    0-00331

303    0-00330

304    0-00329

305    0-00328

306    0-00327

307    0-00326

308    0-00225

309    0-00324

310    000323

90601

91204

91809

92416

93025

93636

94249

94864

95481

96100

27270901 i 17-349    [    6-702

27543608 27818127 28094464 28372625 28652616 28934443 29218112 29503629 29791000

17-378 17-407 j 6-717 17-436 j 6-724 17-464    6-731

17-607 J 6-768

j 945-62 6-709    948-76

951-90

955-04

958-19

961-33 964-47

!    967-61

I 970-75

973-89

7II57-9

71631-5

72106-6

72583-4

73061-7 73541-5 74023-0 74506-0 749906 75476 8

311    0-00322

312    0-00321

313    0-00319

314    0-00318

315    0-00317

316    : 0-00316

317    0-00315

3x8    0-00314

3x9    0-00313

320 !    0-003I3

96721    30080231

97344    30371328

97969    30664297

98596    30959144

99225    31255875

96856    31554496

100489    31855013

101124    32157432

101761    32461759

102400 ! 32768000 i

MMMM

17748

17776

17-805

I7-833

17-861

17-889

fO in n rł m m n ro rO ro ro cO

000312

0-00311

000310

0-00309

0-00308

103041

103684

104329

104076

105625

33076161

33386248

33698267

34012224

34328125

17-917

17-944

17- 972

18- 000 18-028

. . . . . c\c\c^a\osa\a\o\a\a\

Ln CO M -fi Q C/0 Q\ \Q >—1    q Kj

977'04    ! 759⁶4-5

I 980-18    ! 76453-8

76944-7 77437"¹

77931-ï

78426-7

983-32

986-46 989-60

992-74    . .    .

995-88    ! 78923-9

999-03 ! 79422-6

1002-17 1005-31

! 79922-9

80424-8

1008-45

1011-59

1014-73

1017-88

1021-02

80928-2

81433-2

81939-8

82448-0

82957-7

326    j 0-00307

327    0-00306

328    000305

329    0-00304

330    0-00303

106276

106929

107584

108241

108900

34645976'

34965783

35287552

35611289

35937000

1 ,'n

18-056

18-083

i8‘in

18-138

18-166

Vn

6-882

6-889

6-896

6-903

6-910

n u

1024-16

1027-30

1030-44

1033-58

1036-73

83469-0

83981-8

84496-3

85012-3

85529-9

331

0-00302    ;    IO956I    i    3626469I    I8-I93

0-0030I    I10224    36594368    l8'22I

333    0-00300    110889    ¹    36926037    ;    18-248

334    0-00299    111556    !    37259704    !    18-276

000299    ¹    112225    :    37595375    18-303

0-00298    !    112896    !    37933056    18-330    I

113569    J    38272753    18-358

18-385

18-412    1

18-439

39651821 j 18-466 40001688 1 40353607 40707584 41063625 41421736 41781923 42144192 42508549

42875000 j 18-708

332

335

336

337

338

339

340

000297

0-00296    114244 j 38614472

0-00295    114921

0-00294 i 115600

38959219

39304000

341    0-00293

342    0-00292

343    0-00292

344    I 0-00291

345    j 0 00290

346    j 0-00289

347    0-00288

348    0-00287

349    0-00287

350    000286

116281

116964

117649

118336

119025

119716

120409

121104

121801

122500

18-493

18-520

iS‘547

18-574

18-601

18628

18-655

18-682

6.917

6-924

6-931

6-938

6-945

6-952

6-959

6-966

6-973    ,    I065-00

6-980    j    1068-14

986    j    1071-28

1074-42 1077-57 1080-71 1083-85 1086-99 1090-13 1093-27 1096-42 1099-56

p\ C\

000

1039-89

I043-0I

1046-15

1049-29

1052-43

I055-58

1058-72

io6r86

86049-0

86569-7

87092-0

87615-3

88141-9

88668-3

89196-9

89727-0

90258-7

90792-0

913269”

91863-3

92401-3

929409

93482-0

94024-7

94569-0

951149

956623

962113

LO 10 m m rO co CO co

355

356

357

358

359

36o

000285

0-00284

0-00283

0-00282

0-00282

O'0028i

0-00280

0-00279

0-00279

0-00278

43243551

43614208

43986977

44361864

44738875

45118016

45499293

18735

18-762

18788

i8-8i5

18-841

18-868

18-894

18-921

18-947

123201 123904 123609 125316 126025 126736 127449

128164 i 45882712 128881    46268279

129600    46656000 I 18-974

7-054

7-061

7-067

7-074

7-081

7-087

7-094

7101

7-107

7-114

1102-70 110584 1108-98 1112" 12 III5-27 III8-4I 1121-55 1X24-69 1127-83

II30-97

96761-8

97314-0

97867-7

98423-0

98979-8

99538-2

100098

100660

101223

101788

361    j 0-00277

362    j 0-00276

363    0-00275

364    0-00275

365    0-00274

366    0-00273

367    0-00272

368    0-00272

369    0-00271

370    0-00270

130321    47045881

131044

131769 132496 133225 133956 134689 135424 136161 136900

47437928

47832147

48228544

48127125

49027896

49430863

49836032

50243409

50653000

19-000

19-026

I9-053

19-079

19-105

19-131

I9-I57

19-183

19-209

I9-235

7-120

7-127

7-133

7-140

7-147

7-153

7-160

7-166

7-173

7-179

1134-11

1139- 26

1140- 40 II43-54 1146-68 1149-82 1152-96 1156-11 IT59-25 1162-39

102354

102922

103491

104062

104635

105209

105785

106362

106941

107521

137641

138384

139129 139876

371    j 000270

372    \    0 00269

373    0-00268

374    0-00267

375    0-00267    140625

376    0-00266 j 141376

377    0-00265

378    0-00265

379    0-00264

380    0-00263

142129

142884

143641

144400

51064811

51478848

51895117

52313624

52734375

53157376

53582633

54010152

54439939

54872000

19-261

19-287

I9-3I3

19-339

19-365

I9-39¹

19-416

19-442

19-468

19-494

7-186

7-192

7-198

7-205

7-211

7-218

7-224

7-230

7-237

7-234

ii65-53

1168-67

1171-81

1174-96

1178-10

1181-24

1184-38

1187-52

1190-66

1193-81

108103 108687 109272 109858 110447 111036 111628 112221 112813 113411

ił

381    000262

382    0-00262

383    0-00261

384    0-00260

385    0-00260

386    0-00259

387    0-00258

388    0-00258

389    0-00257

390    0-00256

391    : 0-00256

392    0-00255

393    i 0-00254

394    0-00254

395    ; 0-00253

396    : 0-00253

397    j 0 00252

398    i 0-00251

399    0-00251

400    000250

Vn

19-5*9 19-545

19-570 19-596 19-621 19-647 19-672 19-698 19-723 19748 19-774

60236288    19-799

60698457    19-824

155236    ;    61162984    19-849

156025    ¹    61629875    19-875

156816    62099136    19-900

157609    62570773    19-925

158404    ¹    63044792    19-950

159201    63521199    19-975

160000    i    64000000

tl

M³

V*

145161

145924

146689

147456

148225

148996

149769

150544

I5!32I

152100

55306341 55742968 56181887 56623104 57066625 575I2456 57960603 58411072 58863869 59319000

7'2;0

7-256

7-262

7-268

7-275

7-281

7-306

152881    ! 5977647¹

153664

154449

20-000

7-312

7-319

7-325

7-331

7-337

7-343

7-350

7-356

7-362

7-368

« 31

II96-95 1200-09 X203-23 I206-37 I209-5I I2I2-65 I2I5-80

1218-94 1222"o8

I225-22

1228-36

1231-50 I 120687 I234-65

1237-79 I I2I922 I24O93 I244-07 I247-2I

I250-35 1253-50    I25O36

1256-64    I25664

II4OO9 II4608 II52O9 II5812 II6416 II7O2I II7628 II8237 II8847 119459

120072

121304

122542

123163

I23786

I244IO

I60801

401    0-00249

402    000249    161604

403    000248    162409

404    000248

405    0-00247    I i64025

406    000246

407    000246

408    0-00245

409    ! 0 00244

410    ( 0-00244

168100    68921000 I 20-248 j 7-429

1259-78

1262-92

1266-06

1269-20

126293 120923

127556

128190 128825 129462 130100

130741

1284-91    131382

1288-05 I 132025

1272-35

1275-49

127863

1281-77

411    1 000243    ¹    168921

412    0-00243    169744 I 69934528 I 20-298

413    000242

0-00242    i    171396    I    70957944

0-00241    j

0-00240    !    173056    j    71991296

69426531

20-273

170569    1    70444997    1    20-322

20-347 j

172225    j    71473375    j    20-372

20-396

417    0-00240    173889 j 72511713 j 20-421

174724    73034632    20445

175561    73560059    20-469

I764OO    ;    74088OOO    I    20-494

414

415

416

418 j 0-00239

419    0-00239

420    0-00238

7-435 ¹    7-44I

7’447 7'453 7459 7-465 7-471    j    1310-04

7-477    I    1313-19

,    7-483

7-489    1    1319-47

1291-19 j 132670

: 1294-34 ' 1297-48 1300-62 130 3-76

1306-90    1 135918

136572

137228 1316-33 1 137885 138544

133317

133965

134614

135265

421

0-00238 OOO237 423    0-00236

0-00236 j 179776 00023 5 0-00235

0-00234 j 182329 0-00234

0-00233    184041

0-00233 i 184900

422

424

425

426

427

428

429

430

74618461 ;    20-518

7515144s    20-543

75686967 I 20-567 76225024 180625    76765625

181476    77308776

77854483

I83I84    ; 78402752

78953589

79507000

177241

178084

178929

20-591

20-616

20-640

20-664

20-688

7'495

7-5or

7707

7-5I3

7-5I8

7-524

7730

7-536

7'542

20712

20-736 I 7-548

1322-6I

132575

1328-89

I332-04

¹335'i8

1338-32

1321-46

1344-60

134774

i35°'88

139205

139867

140531

141196

141863

142531

143201

143872

144545

145220

431    ! 000232

432    j 0-00231

433    j 0-00231

434    ; 0-00230

435    I 0 00230

185761 186624 187489 188356 189225    82312875

80062991 8062[568 81182737 81746504

20-761

20-785

20809

20-833

20-857

7'554 7-56o 7-565 7-571 T 577

1354-03

I357-I7

136031

1363-45

1366-59

145S96

146574

147254

147934

148617

4* 4*- 4^ 4*- 4*    ^

4» w oj w oj S O    On

w²

190096 190969 191844 0-00228 :    19272i

0-00227    193600

0-00229

0-00229

0-00228

82881856

83453453

84027672

84604519

85184000

Vn

20-881

20-905

20-928

20-952

20-976

1 /*

7-583

7-589

7'594

7-60O

7-606

nn

1369-73

1372-88

1376-02

1379-16

1382-30

14930i 149987 150674

151363

152053

441

442

443

444

445

446

447

448

-P*

Lrt 4* O O

0-00227

0-00226

0-00226

0-00225

0-00225

0-00224

0-00224

0-00223

0-00223

0-00222

194481

195364

196249

197136

198025

198916

199809

200704

201601

202500

85766121

86350888

86938307

87528384

88121125

88716536

89314623

89915392

90518849

91125000

21-000

21-024

21-048

2I-07I

21-095

2I-II9

2I-I42

21-166

21-190

21-213

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

0'00222 0'0022I 0'0022I 0-00220 0-00220 0-00219 0-00219 0‘002l8

0-00218

0-00217

9i733»5i

92345408

92959677

93576664

94196375

94818816

95443993

96071912

96702579

2O34OI 204304 205209 206II6 207O25 207936 208849 2O9764 2I068i 2II6OO 973360OO

461 i 0-00217 i 212521 462¹    0-00216 !    213444

463    j O"O02l6

464    !    0"002l6

465    i 0-00215

466    j 0-00215

467]    0-00214

468    0-00214

469    0-00213

470    0-00213

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

0-00212 0-00212 0-0021I 000211 0-0021I 0-00210 000210 0-00209 0-00209 0-00208 000208 0-00207 0-00207 0-00207 0-00206 0-00206 000205 0-00205 0-00204 0-00204

97972181 98611128 99252847

99897344

100544625 101194696 101847563 219024    102503232

219961    103161709

220900    103823000

221841    104487m

222784 223729 224676 225625 226576 227529

228484    109215352

229441 I 109902239

214369

215296

216225

217156

218089

IO5154O48

IO5823817

IO6496424

IO7171875

IO785OI76

IO853I333

230400    1110592000

231361 232324 233289 234256 235225 236196 237169 238x44 239121 240100

111284641

111980168

112678587

113379904

114004125

114791256

115501303

116214272

116930169

117649000

21-237

2I-2ÓO

2I-284

2I-307

21-331

21-354

21-378

21-401

21-424

21-448

21-471

21-494

21-517

21-541

21-564

21-587

2I-ÓI0

21-633

21-656

21-679

21-703

21726

21-749

21-772

21-794

21-817

21-840

21-863

21-886

21-909

21-932

21-954

21- 977

22- 000 22-023

22-045

22-068

22-091

22-113

22-136

obobœc»obdbdodbdbdb 00 00 00 co 00    vj vi M    *<i^    ^ ^    ^ **<1 ^4 ^    ^    cr\ ô\ ô\    ^ ^

4?"âoj Siîvl H "cs"m en    W OoS'S^m 3\ C? uî S4 ÛOOo s| U CH H ln iO COOo M M O eO    10 WOvi'û    tO

152745

153439

I54I34

154830

155528

156228

156930

157633

158337

I59043

159751

160460

161171

161883

162597

163313

164030

164748

165468

166190

166914

167639

168365

169093

169823

170554

171287

172021

172757

173494

1385-44

1388-58 I39I-73 1394-87 1398-01 1401-15 1404-29 1407-43 1410-58 I4I3~72 1416-86 1420-00 1423-14 1426-28 1429-42 I432-57 I435-71 1438-85 1441-99 I445-I3 1448-27 1451-42 I454-56 1457-70 1460-84 1463-98 1467-12 1470-27 1473-41 I476-55 1479-69 1482-83

1485-97

1489-11 1492-26 1495-40    177952

1498-54    178701

1501-68    I7945I

1504-82    180203

1507-96    180956

1511-11 I 181711 1514-25    182467

I5I7-39    183225

1520-53

1523-67 1526-81 1529-96 1533-10 1536-24 I539-38

174234

174974

175716

176460

177205

183984

184745

185508

186272

18703S

187805

188574

w³

491    0-00204

492    0-00203

493    0-00203

494    0'00202

495    0-00202

496    0-00202

497    0-00201

498    000201

499    000200

500    0.00200

OlOiOiOi

0000

4* OJ 10 m

LO'O O O

LO LO

OOO LO LO LT)

510

000200

0-00199

000199

0-00198

000198

0-00198

0-00197

0-00197

0-00196

0-00196

241081

242064

243049

244036

245025

246016

247009

248004

249001

250000

251001

252004

253009

254016

255025

256036

257049

258064

259081

260100

118370771

119095488

119823157

120553784

12x287375

122023936

122763473

123505992

124251499

125000000

125751501"

126506008

127263527

128024064

128787625

129554216

130323843

131096512

131872229

132651000

\/n

22-159

22'X8l

22-204

22-226

22-249

22-27I

22-293

22-316

22-338

22-361

22-383

22-405

22-428

22-450

22-472

22-494

22-517

22-539

22-561

22-583

O O -O \Q^ vo vo vo vd vO vÔ vO vO v£> v£> vb v£> C© 00 w O    O OJ COCk) CO IO to G\ h 3\ O'J» 0-^0    **

nu

nht

189345

190117

190890

191665

192442

193229⁷

194009

194790

195572

196357

1542-52 I545'66 1548-91 I55I-95 I555-09 I558-23 1561-37

1564-51 1567-65 I57⁰-8o

I573-94 1577-08 1580-22 1583-36 1586-50 1589-65

159279 j

I595"93 I

1599-07 !    203474

1602-21 1    204284

I97I37

197927

198719

199607

200299

201093

201888

202685

S”

512

513

514

515

516

517

518

519

520

000196 0-00195 0-00195 0-00195 0-00194 0-00194 0-00193 0-00193 o 00193 000192

261121

262144

263169

264196

265225

266256

267289

268324

269361

270400

22-605

22-627

22-650

22-672

133432831 134217728 135005697 I3579⁶744 136590875 i 22-694 137388096 ' 138188413 138991832 139798359 140608000

22-716

22-738

22-760

22-782

22-804

7- 995    j    1605-35

8'ooo    i    1608-50

8- 005    1611-64

1614-78

8-oi6    I    1617-92

8-021 8-026 8-031 8-036 8-041

521

522

523

524

525

526

527 :

LTV Ln

271441

272484

273529

274576

275625

276676

277729

278784

530 !

0-00192 000192 000191 0-00191 0-00190 000190 000190 0-00189 0-00189 I 279841 000189 i 280900

22-825

22-847

22-869

22-891

22-913

22-935

22-956

22-978

; 141420761 1 142236648 143055667 143877824 144703125 145531576 146363183 147197952

148035889 j 23-000 148877000 j 23-022

205086 205888 206683 207598 208406 l62I-06 I 209II7 1624-20 j 209928

1627-35    !    2I074I

1630-49 j 211556 1633-63 j 212372 8-047    1636-77    j    213189

8-052    1639-91    1    214008

8-057    i    1643-05    J    214829

8-062    1646-20    1    215651

8-067    1649-34    216475

8-072    1652-48    217301

8077    1655-62    218128

8-082    1658-76    218956

8-o88    '    1661-90    219787

8-093    i    1665-04    220618

8-oio

531    I    0-00x88

532    !    0-00188

533    J    0-00188

534    0-00187    285x56

535    0-00187    286225

536    0-00187    287296

537    0-00186

538    0-00186

539    000186

5401    0-00185

281961 i 149721291 [

283024    150568768

284089    151419437

152273304    23-108

I53'30375 153990656

288369    154854153 i    23-173

289444    155720872!    23-195

290521    I1565908x9 j    23-216 I

291600    157464000 j    23-238    :

23'043 i

23060    !

23-087

8-098    1668-09

8-103 8'io8

8-113 I 1677-61

8'ii8

541

542

543

544

000185 0-00185 000184 000184    295936

000183 i 297025

292681

293764

294849

158340421

159220088

160103007

160989184

161878625

221452 223287 223123 223961 1680-75    224801

225642 226484 227329 228175 1606-46 I 229022

1671-33

1674-47

23-130

23-152 !    8-123    j 1683-89

8’i28    I 1687-04

1690-18

8-133

8138 I 1693-32

8-143

23-259

23-281

23-302

23-324

23-345

CO 00 00 00 00

MMMMM

On CT\Ln Ln -fc-CO OJ 00 OJ 00

1699-60 229871 1702-74 230722 1705-88 231574 1709-03 232428 I7I2-I7 233283

tH

^ VO r^OO C\ O H M ro lovO 1^00 CTs O

S «t’t't'tLO n)ir)LOiOU9ion)vn lovO

LO 1-0 LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO

0-00183

0-00183

0-00X82

o-ooi82

0-00182

o-ooi8i

000181

0-00181

o-ooi8j

0-00180

000180

o-ooi8o

0-00179

000x79

0-00179

298116

299209

300304

301401

302500

303601

304704

305809

306916

308025

309136

310249

311364

312481

313600

162771336

163667323

164566592

165469149

166375000

167284151

168176608

169112377

170031464

170953875

171879616

172808693

173741112

174676879

175616000

yn

23-367

23-388

23-409

23-431

23-452

00 co 00 co 00 _j mmmmm 'O 00 co*<j m ^ ; ⁰³

OJ COCn) COCk) ^

n²7c

17¹5"3¹    234140

17*8-45 i 234998 1721-59    !    235858

1724-73    236720

1727-88 j 237583

nit

23-473    8-198

23-495    8-203

23-516 23-537 23-558 23-580 23-601 23-622 23-643 23-664

8’2o8

8-213

8-218

8-223

8-228

8-233

8-238

8-243

1731-02

1734-16

I737-30

1740-44

I749-58

1746-73

1746-87

1752-01

I756-X5

1759-29

238448

2393H

240182

241051

241922

242795

243669

244545

245422

246301

561    000178

562    0-00178

563    000178

564    0-00177

565    000177

566    000177

567    000176

568    000176

569    000176

570    0-00175

176338481

177504328

178453547 179406144 180362125 181361496 182284263 183250432 184220009 185193000 186169411 187149248 188132517 189119224 190109375 191102976 192100033 193100552 194104539 195112000

314721

315844

316969

318096

319225

320356

321489

322624

323761

324900

326041

327184

328329

329476

330625

331776

332929

334084

23-685 23-707 23-728 23-749 23-770

23791 23-812 23-833 23-854 23-875

23-896 23-917 23-937 23-958

23- 979

24- 000 24-021 24-042 24-062

24-083

581    I    0-00172    ]    337561    196122941    24-104

582    j    0-00172    j    338724    i97I37368    24-125

583    0-00172    :    339889    198155287    24-145

584    0-00171    ;    341056    199176704    24-166

0-00171    342225    200201625    24-187

0-00171    343396    201230056    24-207

0-00170    j    344569    202262003    24-228

0-00170    I    345744    i 203297472    24-249

0-00170    ;    346921    204336469    24-269

0-00169    i    348100    205379000    24-290

206425071 i 24-310 207474688 208527857 209584584 210644875 211708736 212776173 213847192 214921799 360000 J 216000000

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

585

586

587

588

589

590

591

000175 0-00175 0-00175 0-00174 000174 0-00174 0-00173 0-00173 0-00173 i 335241 0-00172    ;    336400

cooocooococooooocooo

O 00 00^1 ON C\Cn Cri M    tO 10

8-296

8-301

8-306

8-311

8-316

8-320

8-325

8-330

8-335

8-340

1762-43 1765-58 1768 72 1771-86 1773-00 •1778-14 1781-28 1784-42 I78y57 1790-71

' 1793-85

1796-99

1800-13

1803-27

1806-42

1809-56

1812-70

1815-84

1818-98

1822-12

247181

248063

248947

249832

250719

251607

252497

253388

254284

255176

256072

256970

257869

258770

259672

260576

261482

262389

263299

264308

265120

266033

266948

267865

268783

279703

270624

271547

272471

273397

1825-27 1828-41 I83I-55 1834-69 1837-83 1840-97 1844-11 1847-26 185040

1853-59

185668 1859-82 1862-96 i866-ii 1869-25 1872-39

1875-53

1878-67 1881-81 1884-96 i 282762

oooooooocooooogooooc cooococooocooocococo

OJW W W H H o    00 CO ^4 ^4 ON ONOl ui

*<1 ts) OOOJ 00 Cn) vO    NO

274325

275254

276184

277117

278051

278986

279923

280862

282802

0-00169

000169

000169

0-00168

S4928I

350464 351649

352836

595    o-ooi68    354025

596    0-00168    355216

597    j    000168 I 356409

598    i    0-00167    357604

599    000167    358801

600    I    0-00167

592

593

594

24-33I

24-352

24-372

24-393

24-4I3

24-434

24-454

24-474

24-495

CO,

H M rO ’t i n V0    00 O

S OOOOOOOOO»-! 'OVÛ'O'O'O'OVO^Û'O'O

000166

000166

0-00166

0-00166

0-00165

0-00165

0-00165

0-00164

0-00164

0-00164

361201

362404

363609

364816

366025

367236

368449

369664

370881

372100

217081801

218167208

219256227

220348864

221445125

222545016

223648543

224755712

225866529

226981000

24-5I5

24-536

24-556

24-576

24-597

24-617

24637

24-658

24-678

24-698

oooocooocooooooooo 00 X

CO'M C\ C\Ln    §

M    tO CO OJ 004^vO

n 7i

i888'io

1891-24

1894-38

1897-52

190066

1903-81

190695

1910-09

1913-23

1916-37

283687

284631

28557⁸

286526

287475

288426

289379

290333

291289

292247

611

612

6x3

614

615

616

617

618

619

620

0-00164

0-00163

0-00163

000x63

0-00163

0-00162

000162

0-00162

0-00162

0-00161

373321

374544

375769

376906

378225

379456

380689

381924

383161

384400

228099131

229220928

230346397

231475544

232608375

233744896

234885113

236029032

237176659

238328000

24-718

24-739

24-759

24-779

24-799

24-819

24-839

24-860

24-880

24900

8-486

8-490

8-495

8-499

8-504

8-509

8513

8-518

8-522

8-527

1919-51

1922-65

1925-80

1928-94

1932-08

1935-22

1938-36

1941-50

1944-65

1947-79

293206

294166

295128

296092

297057

298024

298992

299962

300934

301907

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

385641    239483061 ;    24-920

386884    : 240641848 i    24-940 I

0-00161    388129    ! 241804367    24-960

0-00160    389376    242970624    24980

0-00160    390625    244140625    ,    25-000

000160    391876    245314376    25-020

0-00159    393129    246491883    25-040

394384    247673152 !    25-060

395641    248858189 j    25-080

250047000 j 25-100

O'OOIÔI

0-00161

8-532 I 1950-93

8-536

8-541 8-545

0-00159 0-00159 0-00159 !    396900

1954-07 1957-21 1960-35 8-55°    ;    1963-50

8-554 8-559 8-564 8-568 8-573

302882 303858 304836 3058x5 30679b 1966 64 I 307779 1969-78    308763

1972-92 :    309748

1976-06 !    300736

1979-20    311725

631    0-00158

632    !    0-00158

633    0-00158

634    0-00158

635    : 0-00157 j

636    1 0-00157 j 404496

637    0-00157

638    :    0-00157

639    000156

640    j 0-00156

398161    : 251239591 i 25-120

399424 ¹ 252435968 j 25-140 400689    253636137    25-159

401956    254840104    25-179

403225    256047875    I 25199

257259456 !    25-219

405769    258474853    25-239

407044    259694072    1    25-259

408321    260917119    25-278

409600 j262144OOO i 25-298

8-577    i    1982-35    ,    312715

8-582    ?    1985-49    ¹    313707

8-586    ;    1988-63    3X47⁰⁰

8-591

8-595    !    1994-91    I    316692

8*6oo

1991-77

315696

1998-05 8-604 j 2001-19 8-609    2004-34

8-613

8-6i8

317690 318690 319692 2007-48 j 320695 2010-62 j 321699

641    0-00156 I 410881

642    000156

643    000156

644    000155

645    0-00155 J 416025

646    '    0-00155

647    000155

648    0-00154

649    0-00154

650    I 0-00154

263374721

412164 j 264609288 413449    265847707

414736 j 267089984 268336125 417316    269586136

418609 j 270840023 !

419904    :    272097792 ;    25-456

421201    273359449    25-475

422500    ,    274625000    25-495

651 [    0-00154    1    423801    1 275894451

277167808 426409    1 278445077

427716 j 279726264 429025    ! 281011375

25-318    1

25-338 j

25-357

25 377 !

25-397

25417

25-436

8-622    j    2013-76    I    322705

8-627    i    2016-90    I    323713

8-631    !    2020-04    !    324722

8-636    [    2023-19    ;    325733

8-640    2026-33    326745

8-645    2029-47    :    327759

8-649 i 2032-61    328775

8-653    203575    ;    329792

8-658    J    2038-89    J    330810

8-662    j    2042-04    j    331831

652

653

654

655

0-00153    425104

0-00153 000153

000153

25-5I5

25-534

25-554

25-537

25-593

8667

8-671

8-676

8-68o

8-685

2045-18 I 332853 2048-32 2051-46 205460

2057-74

333876

334901

335927

336955

656

657

658

659

660

66l

662

663

664

665

666

t^OO CT\ O

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

VO^OOOOOOOOOOOOOOOOOO

o O 00^4 G\Ln    10 m OO 00 ^4 On On 42» tO m

701

702

703

704

<1 O

r^oo o*' o O O O »-H NNNh

M²

000152    430336

000152    431649

000152    432964

0-00152    434881

0-00152    435600

0-00151 0-00151 0 00151 000151 0-00150 000150 0-00150 0-00150 000149 000149 000149 0 00149 000149 000148 0-00148 0-00148 0-00148 000147 000147 0-00147

282300416

283593393

284890312

286191179

287496000

288804781

290117528

291434247

292754944

294079625

295408296

296740963

298077632

299418309

300763000

436921

438244 439569 440896 442225 443556 444889 446224 447561 448900

450241 j 302111711 451584 452929 454276 455625 456976

458329

459684 461041

462400    314432000

303464448

304821217

306182024

307546875

308915776

310288733

311665752

313046839

25-612

25-632

25-652

25-671

25-690

25-710

25-729

25-749

25768

25-788

25-807

25826

25-846

25-865

25-884

25-904

25'923

25-942

25-962

25- 981

26- 000 26-019 26-038 26-058 26-077

463791

465124

466489

467856

469225

470596

0-00147 0-00147 0-00146 0-00146 000146 0-00146 0-00146    471969

0-00145 i 473344 0-00145    474721

I 0-00145    476100

315821241

317214568

318611987

320013504

321419125

322828856

324242703

325660672

327082769

328509000

26-096

26-115

26-134

26-153

26-173

26-192

26-211

0-00145    477481

0-00145 0-00144 0-00144 0-00144 0-00144 0-00143 0-00143 0-00143

0-00143    490000    343000000

0-00143 0-00142 0-00142 0-00142 0-00142 0-00142 0-00141 0-00141 0-00141 0-00141

329939371 478864    331373888

480249 481636 483025 484416 485809 487204 488601

332812557

334255384

335702375

337153536

338608873

340068392

341532099

491401    344472101

492804 494209 495616 497025 498436 499849 501264 502681 504100 I357911000

345948408

347428927

348913664

350402625

351895816

353393243

354894912

356400829

1/ n

00000000000000000000 cooooooooocooococooo 0000000000

on ô\ o\

vO 00 OO 00^01 '■vj Cn G'nOti    O OvO^ CO

CT\ *0 OOOJ On O 6) ^ U) \0 Oon w ^ b) 00    v£>

206088

2064-03

2067-17

2070-31

2073-45

337985

339016

340049 341083

342119

343157 344196 345237 346279 347323 348368 209544 ¹ 349415 2098-58 :    350464

2101-73 ¹    3515H

2104-87 !    352565

218o-OI 2111-15 2114-29

2117-43

2120-58 2123 72 2126-86 2130-00 2133-14 2136-28

2076-59

207973

2082-88

2086'02

2089-16

209230

353618

354673

355730

356788

357847

358908

359971

361035

362101

363158

8-798 8'8o2 8-807

8-8ii    2148-85

8815 8-819 8-824

8-828    2161-42

8832    2164-56

26268 I 8-837    2167-70

2139-42

2142-57

2145-71

2151-99 2155-'3 2158 27

26-230 26 249

364237

365308

366380

367453

368528

369605

370684

371764

372845

373928

26-287

26-306

26-325

26-344

26-363

26-382

26-401

26-420

26-439

26-458

26-476

26-495

26-514

26-533

26-552

26-571

26-589

26608

26-627

26-646

oooocooooooooooooooo 00000000000000000000 o o o o o o côoôcôoô oôoôobcôoôoôoboboôoô Jn) l-l o O OOO    G\ 0\0n ai

h SJ OJ ^ 4» O ^ tO ^4    \0 On 1-1 C'n 10 00

2170-84

2173-98

2177-12

2180-27

218341

2186-55

2189-69

2192-83

2195-97

2199-11

2202-26

2205-40

2208-54

2211-68

2214-82

2217-96

2221‘H

2224-25

2227-39

2230-53

375013

376O99

377187

378276

379367

380459

381554

382649

383746

384845

385945

387047

388151

389256

390363

39H7I

39258O

393692

394805

395919

711

712

713

714

715

716

717

718

7x9

720

721

722

723

724

725

726

N VJ VI VJ

00    *0 tO ts>

00

ON o

0-00141

000140

0-00140

0-00140

000140

000140

0-00139

000139

0-00139

0-00139

000139

000139

000138

0-00138

000138

000x38

0-00138

000137

0-00137

000137

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

0-00137 0-00137 0-00136 o 00136 000136 0-00136 0-00136 000136 0-00135

0-00135

741    000135

742    000135

743    0-00135

744    000134

745    000134

746    000134

747    0-00134

748    0-00134

749    0-00134

750    0-00133

n²

505521

506944

508369

509796

511225

512656

514089

515524

516961

518400

■519841"

521284

522729

524176

525625

527076

528529

529984

531441

532900

534361

535824

537289

538756

540225

541696

543169

544644

546121

547600

w³

359425431

360944128

362467097

363994344

365525875

367061696

368601813

370146232

371694959

373248000

374805361

376367048

377933067

379503424

381078125

382657176

384240583

385828352

387420489

389017000

390617891

392223168

393832837

395446904

397065375

398688256

400315553

401947272

403583419

405224000

406869021

408518488

410172407

411838784

413493625

415160936

416832723

549081 550564 552049 553536 555025 556516 558009 559504    418508992

561001    420189749

562500 ! 421875000

564001

565504

567009

568516

570025

571536

751    ;    0-00133

752    0-00133

753    j 000133

754    0-00133

755    ; 0-00132

756    000132

757    ; 0-00132 i 573049

758    0-00132 :    574564

759    0-00132

760    1    0-00132

761    j 0-00131

762    j 0-00131

763    j 0-00131

764    !    0-00131

765    j 0-00131

Vn

26-665

26-683

26-702

26-721

26-739

26-758

26-777

26796

26-814

26-433

26-851

26-870

26-889

26-907

26-926

26944

26-963

26- 981

27- 000 20-019

27-037

27-055

27074

27-092

27-111

27-129

27-148

27-166

27-185

27-203

27-221

27-240

27-258

27-276

27-295

27-313

27-331

27-350

27-368

27-386

423564751 425259008 426957777 428661064 430368875

432081216    27-495

433798093    27-514

4355I95I2 1    27-532

576081 I437245479 j 27550 577600 I438976000 J 27-568

27-404

27-423

27-441

27459

27-477

00 cococooocçoocooo oocooooocooooooocooo O OOOOOOÓOO vÔnO'sO'sÔ^Ô'sÔ^O'OvO'O O OOO OOCO^J^J^J ON    Ln Ol 4^ OJ OJ tO tO

¹ ON to 00 4* O On w Ul O Ul O ON tO 004*0

rł- O

9-008

9-012

9-016

9-021

9-025

9-029

9033

9-037

9-041

9-045

n n

2233-67 2236-81 2239-96 2243.10 2246-24 2249-38 2252-52 225566 2258-81 2261*95 2265-09 2268-23 2271-37 2274 51 2277-65 2280-80 2283-94 2287-08 2290-22 2293-36

2296-50

2299-65

2302-79

2305-93

2309-07

2312-21

²3I5‘35

2318-50

2321-64

2324-78

9-049 9053 9057 9-065 9-061 9-069

9-073

9078 9 082 9-086 i 2356-19

2327-92

2331-06

2334-20

2337-34

234049

2343-63

2346-77

2349-91

2353-05

397035

398153

399272

400393

401515

402639

403765

404892

406020

407150

408282

409416

410550

411687

412825

413965

4I5I°⁶

416248

417393

418539

419686

420835

421986

423138

424292

425447

426604

427762

428922

430084

431247

432412

433578

434746

435916

437087

438259

439433

440609

441786

9090

9-094

9-098

9-102

9-106

9-110

9-114

9118

9-122

9-126

2359-34

2362-48

2365-62

236876

2371-90

2375-04

2378-19

2381-33

2384-47

2387-61

«'S-S S &<£££ S'S.

ON m ro LOVO CC o Cl

£]_ rh tx.00 O w n co

579121

580644

582169

583696

585225

440711081    27-586

442450728    27-604

444194947    27-622

445943744 :    27 641

447697125 i 27-659

9-130

9-134

9-138

9-142

9-146

2390-75

2393-89

2397-04

2400-18

2403-32

454»4i

456037

457234

458434

459635

TT²

Vn

3_

V n

M² 71

766    0-00131

767    0-00130

768    0-00130

769    0-00130

770    0-00130

586756 449455096 588289 451217663 589824 452984832 591361 454756609 592900 456533000

27-677

27-695

²77I3

27-731

27-749

9-150

9-154

9-162

9-166

n n

2406-46

2409-60

2412-74

2415-88

2419-03

460837

462041

463247

464454

465663

m n co ^ tovo r^co on o h n ro4 io 'O r^oo on o t^oo cooooooooooooooooo on

0-00130

000130

0-00129

0-00129

0-00129

0-00129

0-00129

0-00129

0-00128

0-00128

458314011

460099648

594441 595984

597529    461889917

599076    463684824

600625    465484375

602176    467288576

603729    469097433

605284 606841 608400

470910952

472729139

474552000

27-767

27785

27-803

27-821

27-839

27-857

27-875

27-893

27-911

27-928

tótOf-Hł—IHHHHHHM O OOO OOOOOO’M'vJ'^J Ln hsI WvOOi to 004* O

2422-17

2425-31

2428-45

2431-59

2434-73

2437-88

2441-02

2444-16

2447-30

2450-44

466873

468085

469298

470513

471730

472948

474168

475389

476612

477836

0-00128 0-00128 000128 0-00128 000127 0-00127 0-00127 000127 000127 000127

609961

6II524

613089

614656

616225

617796

619369

620944

622521

624IOO

476379541

478211768

480048687

481890304

483736625

485587656

487443403

489303872

491169069

493039000

27-946

27-964

27- 982

28- 000 28-018 28-036 28-054 28-071 28-089 28-107

9-209

9-213

9-217

9"22I

9-225

9-229

9-233

9-237

9-240

9-244

2453-58

2456-73

2459-87

2463-01

2466-15

2469-29

2472-43

2475-58

2478-72

2481-86

479062

48029O

481519

482750

483982

485216

486451

487688

488927

49OI67

791    0-00126

792    0-00126

793    000126

794    0-00126

795    000126

796    0-00126

797    0-00125

798    000125

799    0-00125

800    0-00125

625681    494913671    28-125

627264    496793088    28-142

628849    498677257    28.160

500566184    28-178

502459875

504358336

630436 632025 633616 635209    506261573

636804    508169592

638401    510082399

640000    512000000

28-196

28213

28-231

28-249

28-267

28-284

9-248

9-252

9-256

9-260

9-264

9-268

9-272

9-275

9-279

9-283

2485-00

2488-14

2491-28

2494-42

2497-57

2500-71

2503-85

2506-99

2510-13

2513-27

.491409

492652

493897

495143

496391

497641

498892

500145

501399

502655

80I

802

803

804

805

806

807

808

809

8l0

8l2

813

814

815

816

r^co on ô

0-00125

000125

0-00125

0-00124

0-00124

0-00124

0-00124

0-00124

0-00124

0-00123

000123

0-00123

0-00123

0-00123

0-00123

000123

000122

0-00122

0-00122

OOOI22

641601

643204

644809

646416

648025

649636

651249

652894

654481

656100

657721

659344

660969

662596

664225

665856

667489

669x24

670761

672400

5139224OI 515849608 517781627 519718464 52166OX25 5236066x6

525557943

527514II2

529475129

53I44IOOO

5334II73I

535387328

537367797

539353144

541343375

543338496

545338513

547343432

549353259

551368000

28-302

28.320

28-337

28-355

28-373

28-390

28-408

28-425

28-443

28-460

28-478

28-496

28-513

28-531

28-548

28-566

28-583

28-601

28-618

28-636

^O'sû'^O \0 nO nO nO \D O'O

LnÎ oj ai C-N> oj tO tô tô tô tOMMMOOvO'O'OC© tO 004* O ON tO vO

2516-42

25I9-56

2522-70

2525-84

2528-98

2532-I2

2535-27

2538-41

254t-55

2544-69

5°39I2

505I7I 506432 507694 508958 510223 511490

512758

514028

515300

CO

\Q \Q \Q \Q \0 VO NO NÛ NO

CMJi Ln 4^    ^ OJ 10

O 0\ W 000-1 h

²55°'97

2554-11

2557-26

256040

2563-54

2566-68

2569-82

2572-96

2576-11

516573

517848

519124

520402

521681

522962

524245

525529

526814

528102

n²

n³

821 0-00122 822 0-00122

823    0-00122

824    000121

825    0-00121

826    OOOI2I

827    0-00121

828    0-00I2I

829    : OOOI2I

830    [ 0-00120

674041

675684

677329

678976

680625

682276

683929

685584

687241

688900

553387661

555412248

557441767

559476224

561515625

563559976

565609283

567663552

569722789

571787000

\/ n

28-653

28-671

28-688

28-705

28-723

28-740

28-758

28-775

28792

28-810

Y n

9'364

9-368

9-37I

9-375

9‘379

9-383

9-386

9-390

9-394

9-398

n Ti

2579-25

2582-39

2585-53

2588-67

2591-81

2594-96

2598-10

2601-24

2604-38

2607-52

529391

53o68l

531973

533267

534562

535858

537157

538456

539758

541061

h n Lo'o rvoo on o

fOfOOrOOrorOOOtf

OOCCOOOOOOOOOOOOCOOO

0-00120    69056I

000120    !    692224

0-00120 000120 0-00120 0-00120 0-00II9 0-00II9 0-00119 OOOII9

28-827

28-844

693889

695556

697225

698896

700569

702244

703921

705600

573856191

575930368

578009537 j 28-862 580093704 582182875 584277056 586376253 588480472 590589719 592704000

9-402

9‘4°5

9-409

9-413

9-417

9-420

28-879 28-896 28-914

28-931 * ¹    9-424

28-948 28-965 28-983

9-428

9-432

9-435

2610-66    542365

2613-81 j 543671 2616-95 I 544979 2620-09 2623-23 2626-37 2629-51 2632-65 2635-80

546288

547599 548912 550226 55I54I 552858

I 2638-94 I 554177

84    0-00119

84    000119

84    0-00119

84    0-00118

84    000118

846    000118

847    j 0'OOii8

848    000118

849    0'Oon8

850    000118

Ln    to m

707281

708964

710649

7I2336

7I4°²5

715716

717409

719104

720801

722500

594823321 ;    29-000

596947688 j 29-017 599077107 !    29-034

6012115841    29-052

603351125 j 29-069 I 605495736    29-086

607645423 609800192

9-439

9-443

9-447

9-450

9-454

9-458

9-462

29-103

29-120    9-465

611960049 i 29-138    9-469

614125000!    29-155

9-473

I 2642-08 264522 2648-36 2651-50 265465 2657-79

2660-93

2664-07

2667-21

2670-35

'555497

556819

558X42

559467

560794

562122

563452

564783 566116 567450

851    j 0-00118    724201    i616295051

852    0-00117    725904    618470208

853    000117    727609    620650477

854    0-00117    729316    I    622835864

625026375 627222019

855    0-00117

856    j 0-00117

857    0-00117

858    0-00117    736164

859    O’OOIIÔ

860    j o-ooii6

731025

732736 734449    629422793

631628712 737881    633839779

739600    636056000

,    9-476

9-480

9-484

9-488

9-491

9-495

9'499

9502

9-506

29-172 29-189 29-206 29-223 29-240

29-257

29-275 29-292 29-309 29-326    9-510

2673-50

267664

2679-78

2682-92

2686-06

2689-20

2692-34

2695-49

2698-63

2701-77

568786

570124

57H63

572803

574146

575490

576835

578182

579530

580880

741321    638277381 '

743044    640503928

744769    642735647 !

746496    644972544

748225 ! 647214625 749956 |649461896 751689 j651714363 ! 753424    653972032

656234909

861    000116

862    I OOOIIÔ

863    O'OOIIÔ

864    O'OOIIÔ

865    000116

866    0-00115

867    0-00115

868    I o'ooii5

869    0-00115    755i6i

870    0-00115    756900    658503000

££££££££££

On On    \Q *<1 on -t*

ON 'O 10 Ln CO h 4^ vj o OJ

9-5I3

9‘5*7

9-521

9-524

9-528

9-532

9-535

9539

9-543

9-546

2704-91 j 582232 2708-05    [    583585

2711-19 i 584940 2714-34 ! 586297 2717-48 2720-62 2723-76 ! 2726-90 j 2730-04 :    2733-I9 j 594468

587655

589014

590375

591738

593102

871    i    000115    j    758641

872    000115

873    000115    762129

874    000114    !    763876

875    j    0-00114

760384

765625

660776311

663054868

665338617

667627624

669921875

29-513 29-530 29 547 29-563 29-580

9-550

9’554

9-557

9-561

9-565

2736-33

2739-47

2742-61

274575

2748-89

595835

597204

598575

599947

601320

^ O t^GO ON O r^oo

00 00 oc 00 00

000114 000114 0-00114 000114 0-00114

881    ! 0-00114

882    000113

883    0-00113

884    ! 0-00113

885    0-00113

886    0-00113

887    0-00113

888    0-00113

889    O'OOI 12

890    O'OOI 12

891    0-00112

892    0-00112

893    0-00112

894    O OOI12

895    0-00112

896    O'OOI 12

897    O'OOI II

898    O-OOIII

899    O-OOIII

900    O-OOIII

901    O-OOIII

902    O-OOIII

903    O-OOIII

904    O'OOIII

905    O-OOIIO

906    O-OOIIO

907    OOOIIO

908    O-OOIIO

909    O-OOIIO

910    O-OOIIO

M M M W M M M

G“\ O CTn O' CN C>

9i8

919

920

OOOIIO

o-ooiio

O'OOIIO

0-00109

0-00109

0-00109

0-00109

0-00109

0-00109

0-00109

n%

Vn Vn

767376 I 672221376

769129    ! 674526133

770884    1676836152

772641    679151439

774400 j 681472000    29-665

776161

777924

779689

781456

783225

784996

786769

788544

790321

792100

29-597

29-614

29-631

29-648

9-568

9-572

9-576

9-579

9-583

683797841    29-682

686128968 I 29-698 688465387 690807104 693154125 695506456 697864103 700227072

702595369

704969000

29-715

29-732

29-749

29-766

29-783

29-799

29-816

29-833

9-586

9-590

9‘594

9-597

9-601

9-605

9-608

9612

9-615

9-619

793881    ! 707347971 I 29-850

795664    709732288

797449 799236

801025 802816 804609

806404    1724150792

808201    1726572699

810000    1729000000

811801 813604 815409 817216 819035 820836 822649 824464 826281 828100

712121957

714516984

716917375

719323136

721734273

731432701

733870808

736314327

738763264

741217625

743677416

746142643

748613312

751089429

753571000

29-866

29-883

29-900

29-917

29933

29-950

29-997

29- 983

30- 000

30017

30-033

30-050

30-067

30-083

30-100

30-116

30-133

30-150

30-166

829921

831744

833569

835396

837225

839056

840889

842724

844561

846400

756058031

758550528

761048497

763551944

766060875

768575296

771095213

773620632

776151559

778688000

30-183

30-199

30-216

30-232

30-249

30-265

30-282

30-299

30-315

30-332

921

922

923

924

925

926

927

928

929

o 00109 0-00108 0-00108 000108 0-00108 000108 000108 0-00108 0-00108 000108

848241

850084

851929

853776

855625

857476

859329

861184

863041

864900

781229961

783777448

786330467

788889024

791453125

794022776

796597983

799178752

801765089

804357000

30-348

30-364

30-381

30-397 30 414

30-430

30-447

30-463

30-480

30-496

's0'>q^c>'s0^0vD'sq's0v0'o|O's0\0'O's0'OO's0'O's0 'O'sOOO'OOvûoO'O

O O vO vo CO CO COM M CN On CNüi    10 tO

CTnOJ \D 0\ tO CO Cn m CO 4* H V] GJ O ONOJ

M CO I H M OJ O

n ŁO Q\ M

l-H M M O*

-'î ^1 vj    vj

M C04* O VJ Oj O O'iOJ 'O 0\

n TC

2752-04

2755-I8

2758-32

2761-46

2764-60

2767-74

2770-88

2774-03

2777-17

2780-31

2783'45

2786-59

2789-73

2792-88

2796-02

2799-16

2802-30

2805-44

2808-58

2811-73

2814-87

2818-01

2821-15

2824-29

2827-43

2830-58

2833-72

283686

2840-00

2843-14

2846-28

2849-42

2852-57

2855-71

2858-85 2861-99 2865-13 2868-27 2871-42 2874-56 2877-70 2880-84 2883-98 2887-12 2890-27 2893-41 2896 55 2899-69 2902-83 2905-97 2909-11 2912-26 2915-40

2918-54

2921-68

602696

604075

605451

606831

608212

609595

610980

612366

613754

615143

616534

617927

619321

620717

622114

623513

624913

626315

627718

629124

630530

631938

633348

634760

636173

637587

639003

640421

641840

643261

644683

646107

647533

648960

650388

651818

653250

654684

656118

657555

658993

660433

661874

663317

664761

666207

667654

669103

670554

672006

673460

674915

676372

677831

679291

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

0-00107

000107

000107

0-00107

0-00107

0-00107

0-00107

000107

0-00106

0-00106

“941

■942

943

944

VO'O rh rt-

ÇTï

947

948

949

950

O'OOIOÔ O'OOIOÔ ! O'OOIOÔ O OOIOÔ O'OOIOÔ O'OOIOÔ O'OOIOÔ

o'ooio5

o'ooio5

o'ooio5

951

952

953

954

955

'o r^Go lo in LO

0-00105 o 00105 0-00105 000105 0-00105 000105 0-00104

n¹

866761

868624

870489

872356

874225

876096

877969

879844

881721

883600

806954491

809557568

812166237

814780504

817400375

820025856

822656953

825293672

827936019

830584000

885481 887364 889249 891136 893025 894916    846590536

896809    849278123

898704 900601 902500

833237621

835896888

838561807

841232384

843908625

85i97i39²

854670349

857375000

Vn

30512

30-529

30-545

30-561

30-578

30-594

30-610

30-627

30-643

30659

30-676

30-692

30-708

30725

30-741

30757

30773

30790

30-806

30-822

904401    , 860085351,    30-838

8628OI4O8 ! 3O 854 865523177 ;    30-871

868250664 870983875 873722816

906304 908209 910116 912025 913936 915849    876467493

917764    879217912

9    0-00104

959    0-00104    ' 919681    ! 881974079

960    0-00104    921600    884736000

961    000104    923521    887503681

962    ! 0-00104    925444    890277128

893056347

895841344 898632125 901428696 904231063 937024    907039232

909853209 912673000 915498611 918330048 921167317

963 j 0 00104 j 927369 929296 931225 933156

967    0-00103    i 935089

968    0-00103

969    j 0-00103    938961

970    j 0 00103

964    j 0-00104

965    j 0 00104

966

0-00104

971    [    000103

972    J    0-00103 '

973    ^    0-00103

974    j    0-00103

975    I    0-00103

976    i    0-00102

977    o-ooi02

978    i    0 00102

979    ;    0-00102    958441

980    I    0-00102 I 960400

981    0*00102

982    0-00102

983    000102

984    0-00102

985    j 0-00102

30-887

30-903

30-919

30'935

30-952

30-968

30-984

31-000

31-016

31-032

31-048

31-064

31-081

3ro97

3I'II3

31-129

31-145

940900 942841 944784 946729

948676    924010424

950625    926859375

952576    929714176

954529    932574833    3I-257

956484 I935441352    3i'273

938313739    31-289

941192000    31-305

31-161

31-177

31-193

31-209

31-225

31-241

]/«

9764

9-768

9771

9-775

9-778

9-782

9785

9-789

9-792

9-796

n n

2924-82 2927-96 3931-n 2934-25 2937'39 2940-53 2943-67 2946-81 2949 96 2953-10

9’799

9-803

9-806

9-810

9-813

9-817

9-820

9-824

9-827

9-830

9-834

9837

9-841 9-844 9-848 9-851 9-855 9-858 9-861 9-865 9-868 î 9-872 !    9-875

9-879 9-882 9-885 1    9-889

9-892 9-896 9-899 9-902 9-906 9-909 9-9r3 9-916 9-919 9-923

j 9-926

9930

9-933

2956-24

2959-38

2962-52

2965-66

2968-81

2971-95

2975-09

2978-23

2981-37

2984-51

2987-65

2990-80

2993-94

2997-08

3000-22

3003-36

3006-50

3009-65

3012-79

3015-93

301907

3022-21

3025-35

3028-50

3031-64

3034-78

3037-92

3041-06

3044-20

3047-34

3050-49

3053-63

3056-77

3059-91

I 3063-05 j 3066-19

3069-34

3072-48 3075-62 ; 3078-76

j 96236I 964324 j 966289 968256

970225

944076141    3r32I

946966168

949862087

952763904    3I-369

955671625 j 31-385

31-337

31-353

9-936

9-940

9-943

9-946

9-950

308I-90

3085-04

3088-I9

309I-33

3094-47

n² Tt

680752

682216

683680

685147

686615

688084

689555

691028

692502

693978

695455

696934

698415

699897

7OI380

702865

704352

705840

707330

708822

7IO315

711809

7:33°6

714803

716303

717804

719306

720810

722316

723823

725332

726842

728354

729867

731382

732899 734417 735937 737458 738981 740506 742032 743559

745088

746619

748151

749685

751221

752758

754296

755837

757378

758922

760466

762OI3

kO kO kO ^

00 00 00 *5 OOM Cb

kO kO kO 00 O kO

O-OOIOI

O-OOIOI

O-OOIOI

O-OOIOI

O-OOIOI

972196

974169

976144

978121

980100

958585256

961504803

964430272

967361669

970299000

W GJ G) GJ Gl MMMMM

I H NNOO I 5. O ¹⁻¹ co ^}"

CO

^    rOkD    O

^    m    m\o    ko    ko

v    Cb    Cb    Cb    Cb    Cb

Cb    Ob    Cb    Cb

991    o-ooiox

992    O-OOIOI

993    o-ooioi

994    O'OOIOI

995    o-ooioi

996    O-OOIOO

997    O-OOIOO

998    O-OOIOO

999    o-ooioo

IOOO O-OOIOO

982081

984064

986049

988036

990025

992016

994009

996004

998001

1000000

973242271

976191488

979146657

982107784

985074875

988047936 991026973 994011992 997002999 IOOOOOOOOO

31-480

31-496

3i-5*2

31-528

31-544

31-559

31-575

3I-59I

31-607

31-623

O kO vO kO kO kO ko ko ko -o kO kO kO kO kO kO kO kO O kO kO kO 00 00 00^1 OMOJ O M GJ O M GJ o

n 7t

3097-61

3100-75

3103-89

3107-04

3110-18

3¹¹3‘33 3116-46 3119-60 3122-74 3125-88 3129-03 3132-17 3I3S3I 3I38-45 3I4I-59

763561

765111

766662

768215

7⁶9769

771325

772882

774441

776002

777564

779128

780693

782260

783828

785398

Absolutes Gewicht verschiedener Baumaterialien.

Benennung der Körper

Gewicht von I w³

Kilogramm

Benennung der Körper

Gewicht von 1 m³

Kilogramm

Kies .

Sand, trocken

1800

aus Bächen . .

1640

Dachschiefer Feldsteine .

1890

„ mit Wasser gesättigt Lehm, frisch gegraben . . „ trocken . . . . . „ mit Stroh gemischt,

frisch.....

„ mit Stroh gemischt, trocken . . . .

Mergel, erdig .....

hart......

Thonerde, trocken . . . .

„    stark    nass . .    .

Magere    trockene    Erde, lose

fest

Garten- oder Dammerde, trocken und lose . . . Dieselbe, trocken und fest „    frisch    und lose    .

„    frisch    und fest    .

Lehmige Erde, trocken und

lose.........

Dieselbe, frisch und fest . Steinschotter......

i960

1670

1520

1190

1000

233°

2520

1550

1950

1300

2000

1100

I65O

1300

2000

1300

2100

1620

Granit, gemeiner

ägyptischer

„ gegossen, trocken Hornblende.....

Kalkstein, dichter .

thoniger körniger gebrannter

Lava ........

Marmor, grüner ägyptische „    Bayreuther . .

„    Tiroler ....

n

Porphyr Sandstein . .

italienischer

schlesischer

schwedische

2650 bis 3500 2500

2750 bis 3000 2600

1850 bis 3000 2300 2250 2200 1800

970

3150

2550

2400

2800

Basalt . Bimsstein

2700

1100

Schwerspath......

Serpentin.......

Ziegelsteine.......

„ Hohlziegel, dickwandig;

1200

27OO

2650

2800

2600

2700

2600 bis 2750 2700 2600

1800 bis 2700 4500 2500

1400 bis 2200 1200

Benennung der Körper

Gewicht von 1 x«³

Kilogramm

I Gewicht von

Benennung der Körper !    1 m³

Kilogramm

Ziegelsteine, Hohlziegel, dünnwandig

Lehmsteine . .

1150

1200 bis 1600

Yon Ziegelsteinen, trocken „ Sandsteinen, frisch . „ denselben, trocken .

1500

2100

2000

Holzarten.

Ahornholz.......

vomSplint,trocken Eschenholz vom Stamm, trocken . . . Fichtenholz, frisch    .    .    .    .

„    trocken    .    .    .

Kiefernholz, Kern, frisch .

trocken Kern u. Splint, frisch . . . Kern u. Splint, trocken . . „    Splint, trocken

Rothbuche, Stamm, trocken „ Splint, „ Schwarzpappel, trocken Sommereiche, Kern, trocken Splint, „ Stamm, frisch Zweige, „

„    Wurzel, „

Steineiche, Stamm, frisch .

„ trocken „ Wurzel, frisch . Ulmenholz, Stamm, trocken Weisspappel, trocken . . Weissbuche, trocken . . .

750

700

**

580

790

620

520

840

550

430

720

610

640

Scheitholz, Eichen-, trocken „    Rothbuch

„    Tannen-,

„    Birken-,    „

Knüppel- oder Prügelholz, trocken, im Mittel . . .

Braunkohlen......

Steinkohlen.......

Coaks .........

Torf, heller, lockerer . .

„ brauner, fester . . .

„ im Mittel.....

Holzkohle, Kiefern- . . .

- Buchen- . . .

590    Ij Hülsenfrüchte

400 bis 560 j "Weizen . . 760    Roggen . .

660    I Gerste . . .

380

760

600

850

740

880

1000

740

1100

670

530

780

Cg

o

H H |4 (\J H Ln OOLk) Ch 4^ to to -£* O

00000000

bis 430

4x0

340

bis 700 * 98o « 770 „ 200 » 400 » 380 » 190 « 250

I; Hafer . .......

Kartoffeln......

!! Heu, ordinär . . . .* .

||    „ sehr gut......

I Stroh von Getreide . . , „    „    Hülsenfrüchten

Mehl, lose aufgeschüttet !    fest gerüttelt . .

¹ Asphalt ....

Blei, gegossen j Eisen, gegossen .

„ geschmiedet

700 „ 880 700 „ 8x0 600 „ 790 530 „ 750 350 « 540 600 „ 850

80

120

70 bis 100 50 „    60

470

560

Mauerwerk mit Kalkmörtel.

Von Bruchsteinen, frisch .

trocken .... „ Ziegelsteinen, frisch .

2500

2400

1600

i Stahl.......

Kupfer, gegossen . .

!| Messing, „    .    .

; Zink,    „    .    .

Glas, grünes Fenstergla „ weisses ....

' Wasser......

1100

11400

7200

7700

7700 bis 8200 8770 8380 7200 2650

2400 bis 3700 1000    !

Absolute Gewichte einiger Körper.

Wenn Körper in Massen locker aufgeschüttet sind.

Benennung der Körper

Gewicht von i m³

Kilogramm

Buchweizen.........................

Erbsen und andere Hiilsenfrüchte . ..............

Gerste...........................

Gras und Klee .......................

Hafer............................

Hanfsamen .........................

Heu............................

Kartoffeln..........................

Mehl in Tonnen von I m Länge, 07 m Durchmesser, 3⁻3 hl Inhalt, pro

derartiger Tonne......................

Mehl, lose aufgeschüttet....................

„ fest geschüttelt.....................

Roggen...........................

Leinsamen..........................

Winterreps.........................

Sommerreps.........................

Wicken...........................

Kleesamen .........................

Salz in Tonnen wie die Mehltonne, pro Stück .........

Stroh, gebunden.......................

Weizen im Mittel......................

Holz, kleingemacht und aufgestapelt:

Buchen..........................

Eichen........................•    .

450 bis 590 710 „ 850 620 „ 700 330 „ 360 430 „ 537 510 „ 560 100 „ ixo 590 „ 800

200

210

470

560 bis 600 685 „ 788 770 „ 820 680 „ 745

680

460

820

260

50 bis 60

785

ausgewässertes

Fichten . Tannen . Holzkohle , Steinkohle Braunkohle Coaks . . Stallmist .

400 bis 440 430 „ 600 420 „ 450 300 „ 350 300 „ 400 150 „ 200 850 „ 1100 700 „ 1000 400 „ 800 700 „ 900

Tabelle der specifischen Gewichte.

Der Körper in festen Massen ohne Zwischenräume

Specifische Gewichte

frisch

lufttrocken

Hölzer.

Ahorn . . Apfelbaum Birke . . Birnbaum

Buche, Rothbuche vom Stamm „ Rothbuche vom Splint

„ Weissbuche.....

Buchsbaum .

Brasilienholz

0'90 o-95 0-90 092 0 98

0.65 bis 075 07 „ 0-8 07 „ 074 0-65 „ 074

076

0'66

i‘O0 bis 1-05 100 „ 103

078

0-95

103

Der Körper in festen Massen ohne Zwischenräume

Specifische Gewichte

frisch

! lufttrocken

Cedernholz, amerikanisches n

Cypresse .

Citrone Cocosbaum

aus Palästina

Ebenholz, schwarzes

von den Alpen . . , „ schwerstes, nur selten Eiche, Sommereiche, Kernholz Splint Stamm .

„ Steineiche, Stamm . .

Erle, Stamm........

„ Splint ........

Esche ...........

Fern ambuk........

Franzosenholz (Pockholz) . . .

Fichte...........

Haselnuss.........

••

Kiefer, Kern harzig .

„ Splint . . . Kirschbaum . . . .

Kork.......

Lärche .......

Linde.......

Mahagoni . ... .

Nussbaum.....

Pappel, schwarze . .

„ italienische Pflaumenbaum .    .

Quittenbaum . . . . Sandelholz, gelbes rothes weisses .

Tanne, Weiss* Roth- .

Ulme .......

Weide.......

Laubholz im Mittel) ..    f

Nadelholz „    „    / mit Wasser gesättigt . . . j

Steine, Mauerwerk und Mörtel.

Alabaster Basalt . . Bimsstein Cement

Erde, mager .... Gartenerde, trocken .

r frisch . . Erde, lehmige, trocken frisch

Lehm, fett und frisch » hart.....

„ mit Stroh gemischt, frisch .

trocken

Sand aus Bergen.....

„ Flüssen und Bächen

Ti

0-97

0-85

ro4

079 bis 0’90

0-85

0.55 bis 0-92

o 72 bis 0'90 o 64 0-93

o-8i bis 0’83 0-82

o-88

°‘77

o 78

o 86 bis o 90 0'8o „ 0-88 0-99

075 bis 0’99 r-ii

j trocken j

0-56 o-6i C64 073 073 I-I9 105 1-22 076 0-61 076

074 bis 0-85 °'55    0-62

0 50 „ o 53 o 64 „ 072 roi i'33

0‘43 bis 0 47 o 60 0'Ó2

0-40 bis 0-57 0-58 „ 072 0.24

072 bis 079 076 „ 0'6o 076 „ 1 06 o⁻64 „ o-68 038

0’40 bis 0'53 079

070 j 081

I'I3

1-04

0-55 bis 0'6o 0-40 „ o 50 0-58

I.42 bis 078 I o⁻66 °'45

270

2'8o bis 3 2 0-90 „ r6o 270 „ 3-io lose    fest

200

i-6o

Der Körper in festen Massen ohne Zwischenräume

Specifische Gewichte

Sand mit Wasser gesättigt

Feldspath.......

Granit, deutscher . . . . ägyptischer . . .

1-94

2’66

55

Gneis...........

Gips, roh........

„ gebrannt .......

r frisch gegossen . . . . v gegossen und trocken . „ dichter......

2-6o bis 3 05 2-34

2-39 bis 271 2-23 l-8i

faseriger.................

„ körniger.................

Gipsspath...................

Kalk, kieselsaurer ...............

„ phosphorsaurer..............

„ gewöhnlich für gebrannten Kalk angenommen

Kalkmörtel, frisch ...............

„    trocken ...............

Kalkstein, dichter................

körniger ...............

1 29 0-97 1-87 bis 2-96 2-30 2-25 2-32

2- 83

3- 18

2-3 bis 3’2 1-78 „ 1-86 1 64

2‘57

Malachit

Marmor, Blankenburger.............

carrarischer...............

ägyptischer, grüner...........

Elbingeroder..............

Mauerwerk, aus Bruchsteinen und Kalkmörtel, frisch .

trocken frisch . trocken frisch . trocken

2- 78 bis 2-84

3- 7¹ « 4o6

2-67

2-72

2-67

55

55

2-85

2'4Ó

2-40

163

1- 53

2- 12

Mergel .... Mühlstein-Quarz Quarz .... Sandstein . .

r>

55

Magdeburger

Schiefer . . Schwer spath Thonschiefer

Ziegelsteine, gewöhnliche „ Klinker

2-05

2-40 bis 2*60 1-24 „ 2'6i 2-5 » 2-85

1- 90 „ 270

2-05

2- 64 bis 3-50 4-20 „ 4-60 2-76 „ 2 88 1-40 „ 2-20

I-52 „ 2'29

Metalle.

Blei................

Eisen, geschmiedet, gewalzt und Draht-* gegossen...........

Gold ..........

Kupfer in Draht oder gewalzt

„ gegossen Messing ....

Nickel.....

Platin.....

Silber.....

Stahl .....

Zink in Blechform

xi-37

7*6 bis 7 79 7 0 „ 7'5 i8-6 „ 19-3 8 87 „ 900 8-6o „ 8 90 8-40 „ 8.74 8-97 „ 9-26 21-3

ioiobis 1062

7‘²5 « 7'9²

7-19    7.21

55

Zinn

gegossen

kO a\ too n

Eigengewichte hölzerner und massiver Zwischendecken.

Entfernung

der Balken von Meter zu Meter 0-90 m

i'20 m

Bezeichnung der Deckenconstruction

Stärke der Balken in Centimeter 20-25

2025

25-30

25-30

Gewicht

in Kilogramm für den Quadratmeter

Balken sammt Fussbodenbretter . . . . Einfache Cassettendecke ohne Stuck . . Desgleichen mit halbem Windelboden*)

und Stuck ............

Gestreckter Windelboden mit Lehm . .

Halber Windelboden*)........

Ganzer Windelboden*)........

61

81

122

142

56

66

112

132

279

203

254

355

Eisen

330

228

305

406

Gips

305

198

279

380

376

213

345

447

Holz Zusammen

Gewicht

in Kilogramm für den Quadratmeter

Zwischendecken nach französischem System aus Eisen und Gips construirt, bei freien Tragweiten der Eisentheile von 3 bis 8 m................

16-30

220

25

261-275

Eigengewichte der Decken einschliesslich der Belastung.

Materiale

Kilogramm für den Quadratmeter

Materiale

Kilogramm für den Quadratmeter

Balkenlage mit einfacher Schalung ohne Stuccaturung . .

Desgleichen verputzter Windelboden mit Lehmestrich . .

Desgleichen verputzt und verschalt in Wohnhäusern . .

Desgleichen bei Tanzsälen . .

Desgleichen in Werkstätten .

Desgleichen mit ganzem Windelboden ........

280

430

5°°

710

760

Dachbalkenlage in Wohngebäuden Gewölbte

Decken zwischen eisernen Trägern, ¹j₂ Stein

580

735

stark, mit Hintermauerung, Fussbodenlage und Dielung |j Dieselbe Decke ohne Fuss-

boden .........

! Dieselbe, J/₄ Stein stark, mit

Fussboden.......

Dieselbe ohne Fussboden . . Decke in Speichern, wenn drei Tonnenreihen übereinander liegen.......

U Balkenlage in Kornspeichern Balkenlage in Wollspeichem

-F* GM

00 10    O Ln

Ln Ln    o    O

800

850

750

*) Das Gewicht der Windelböden erhöht sich um etwa 25 Kilog. für den Quadratmeter für eine Zunahme der Balkenhöhe von je 2'5 cm. (Bei uns nicht gebräuchlich.)

Im Einzelnen kann man für die Belastung von Zwischendecken annehmen:

Kilogramm für den Quadratmeter

Kilogramm für den Quadratmeter

Belastung der Zwischendecken von

Belastung durch Menschengedränge

Wohnräumen.....

Tanzsälen.......

Heuböden .......

Fruchtböden ......

Kaufmannsspeichern . .

Annahme in Amerika . . .

„ Frankreich . . . „ Oesterr.-Ungarn und Deutschland

150

200

250

Bemerkung. Die Belastungen der betreffenden Constructionen setzen sich zusammen:

a)    Aus dem Eigengewicht der Constructionen selbst, und

b)    aus der zufälligen Belastung derselben.

Die Summe beider Belastungen bildet erst die gesammte Belastung der Constructionen.

Eigengewichte der Dächer einschliesslich des Schnee- oder

Winddruckes.

Art der Bedachung

Belastung in Kilogramm für den Quadratmeter in der Ebene gemessen

|ł/₂ Dach 1/3D. i^D.i^D. %D. 7-D. i/sD. 1/9D. VioD-

Doppel- und Falzziegeldach .........

Einfaches Ziegeldach . . . Gewöhnliches Schieferdach Asphaltdach mit Lehmunterlage .......

Asphaltdach mit Fliessunterlage .......

Dach mit Zink- oder Eisenblech ........

Theerpappdach.....

381 306 269 367 275 241 331 246 213

194

331    246    213

194    180    177    175

367    276    241

221 210 203 201

282

268

204    X74

I92 IÓ2

157 I47 I40 I39 146 I37 I30 129

MM    M    M

WOJ VO    C\

G»> GJ    vO

133

122

Eigengewichte und Belastung von Bautheilen.

Balkenlage in Wohngebäuden für den Quadratmeter . .

Desgleichen, einschliesslich der Belastung.......

Balkenlage in Fabriks- und Lagergebäuden......

Desgleichen, einschliesslich der Belastung.......

Balkenlage in Getreidespeichern einschliesslich der Belastung in Rechnung mit

Gewölbte Decke aus porösen Steinen in Wohngebäuden

Desgleichen, einschliesslich der Belastung.......

Gewölbte Decke in Fabriksgebäuden einschliesslich der Belastung, für den Quadratmeter........

250 Kilo g. 500 Kilo g. 250 Kilog. 750 Kilog.

850 bis 1000 Kilog.

350 Kilog. 600 Kilog.

1000 Kilog.

Gewölbte Decke, unter Durchfahrten und befahrbaren

1250 Kilo g.

Höfen, einschliesslich der Belastung'......

500 bis 1000 Kilog. 500 Kilog. 1000 Kilog.

Wellblechdecken einschliesslich der Belastung in Rechnung mit................

Gewölbte Stiegen................

Desgleichen, einschliesslich der Belastung.......

. 125 bis 150 Kilog. . 200 bis 240 Kilog. . 250 bis 300 Kilog.

350 Kilog. .    400 Kilog.

Dachflächen in der Horizontalprojection gemessen, einschliesslich Schnee- und Winddruck bei Metall- oder Glasdeckung, gemäss der Steigung Desgleichen, bei Schieferdeckung .    . .

Desgleichen, bei Ziegeldeckung ....

Desgleichen, bei Holzcementdeckung . .

Steile Mansardendächer.......

Holzberechnungstabellen.

Cubikinhalt von Kantholz und Bedarf an Rundholz zu einer bestimmten

Menge Kantholz.

Vom Bauinspector Rodde.

Ein Kantholz der Länge L und des Querschnittes b h hat den Cubikinhalt J — L b h.

Kantholz der Seiten b und h des Querschnittes kann ohne Verlust geschnitten werden aus Rundholz vom Durchmesser ohne Rinde

dx — Y & -f h\

Die hier mitgetheilte Tabelle enthält für die Kantholzstärken von 5 zu 5 bis 43 zu 60 cm, und zwar immer vom quadratischen Querschnitt bis zu demjenigen Querschnitt fortschreitend, bei dem das Verhältniss der Seitenlangen entweder genau = 5 : 7 ist oder diesem Werthe möglichst nahe kommt

Nimmt man zum Kantholz L b h ein Rundholz vom mittleren Durchmesser, so lässt sich der Querschnitt b h vollkantig nur in der Mitte der Stammlänge hersteilen. Am unteren Ende erfolgt Abfall, am oberen wird das Stück wahnkantig, und zwar in seiner halben Länge. Soll.dasselbe auf ganze Länge L vollkantig werden, so muss das Rundholz den aus der Tabelle wie oben ermittelten Durchmesser d am Zopfende haben.

Man kann bei normalem Wuchs annehmen, dass auf 1 m Länge im Mittel ein Durchmesserzuwachs von 1*4 cm statt hat; für den L (m) langen Stamm erhält man also als mittlere Stärke (in Centimeter), wenn das Kantholz in der ganzen Länge vollkantig werden soll :

D — d -}- 0-5 L . 1*4 (cm).

Zu verschiedenen Zwecken kann Bauholz in verschiedenem Grade scharfkantig verwendet werden. Die folgende kleine Tabelle ergiebt für Holzlängen von 1 bis 10 m, um wie viel Centimeter die aus der Seite 70 gegebenen Tabelle entnommene Holzstärke ohne Rinde vermindert oder vermehrt werden muss, um den mittleren Durchmesser des erforderlichen Rundholzes ohne Rinde, bei verschiedenen Graden von eventuell zulässiger Scharfkantigkeit zu erhalten.

auf die Hälfte der Länge

wenn man

Bei Schwartkanten gestattet auf die Länge

Für eine Holzlänge von Meter

3    4 I S I 6 I 7 j 8 I 9

10

Bei Vollkanten gestattet auf die Länge

O O O M Ln C\_CO__Ó

gggg I fs:

g

o- g-g Isrg.g g 3 p

a s- ï o

ö_o_ö

O    ^    00

CO CI O

m    0    b

2-io 2'8o 3-50:4-20 4’90 1-26 i-68 2' 10 2-52 2-94 0-42 0-56 070 0-84 0-98

5’6o 6-30

3-36

378

I " 12

I "26

7'⁰⁰j

4'20j

1-40

sind zu dem aus der Tabelle ent-nommenenDurch-messer des Rundholzes (inclusive Borke) zu addiren (Centimeter)

0’2

Bei Durchschnittsrechnungen pflegt man, um zu einer Quantität Kantholz die erforderliche Rundholzmenge zu finden, die Quantität des Kantholzes mit einem sogenannten Reductionsfactor zu multipliciren, aber einen Reductionsfactor, der für alle Querschnittsverhältnisse und für alle Längen zutrifft, giebt es nicht. Für quadratisch geschnittenes Holz ist der Reductionsfactor am kleinsten. Für Kantholz von der Breite 4 und der Höhe 5 ist der Reductionsfactor, schwartkantiges Holz zulässt :

= i-6l für abgerindetes Holz und = 1*76 für unentrindetes Holz. Ein Reductionsfactor von 1*5 für Holz mit Rinde giebt etwa nur auf ein Drittel der Länge vollkantiges Bauholz.

Nach den Beschlüssen des Verbandes deutscher Architekten-und Ingenieurvereine sind folgende Benennungen und Maasse für den Holzhandel vorgeschlagen:

Benennung

Länge

Stärke

Stärke

am

am

Zopf

Stammende

Meter

Centimeter

Centimeter

Besonders starkes Bauholz

’j

Gewöhnliches Bauholz

1-4    I—I

4-

Mittelbauholz

Kleines Bauholz

9 «    ¹¹

Bohlenholz (Brückenstreu)

Sägeblöcke

I 8 „ 9-50

7-50

ko    ci    Th    co    O    O

co    co    Cl    m    m    kO

m

Cl    vO    O    kD    00    O

CO d Cl HH    CO

48

42

32 bis 36

■Quadratquer-schnitt b h

Kreisquerschnitt und Durchmesser

Quadratquerschnitt b h

Kreisquerschnitt und Durchmesser

cm

cm²

mit Rinde

ohne Rinde

cm² I cm

an² j cm

cm

mit Rinde

ohne Rinde

cm² I cm

cm²    1 cm

5X5

43

7'5

39

7'¹

53

8-2

48

l6Xl6

64

6X6

62

9'0

8-9

58

8-6

57

17

18

74

87

97

67

85

92

19

20

7X7

85

98

113

10

129

8X8

III

126

10-5 10*4 11'2 12'0 12-8 ii*9 12-6

78

77

90

102

117

100

114

10*0

9-9

10- 6

11- 4

12- 2

21

22

I7XI7

18

19

10

142

il

160

!3'4

129

9X9

I4‘3

140

145

10

157

r3'3

il

175

I4‘i

I4'9

127

142

12

195

15-8

159

177

13

10X¹⁰

217

i6*6

196

ii

173

! 14-8

191

15-6

157

H'3

12-0

12-8

13- 6 127 i3'4

14- 2

15- 0 158 14-1

17X20

21

22

23

24

18X18

20

21

22

^ CO O W4* cc H 4^ X Q(^ 05 50 to 05 O -Ê* 00 W 05

443

472

502

534

568

604

641

501

528

567

597

632

237

24*6

257

26*0

26*9

27*6

28*6

25*2

25-9

26*8

27*6

28-4

669    29*2

708    30M

749

30*9

561    26*8

593

627

662

27-5

28*2

12

211

i6‘4

173

14-9

13

233

192

i5*6

23

414

700

14

11X¹¹

I4O

121

256

210

12

132

!3|

143

J4

154

15

I65

17-2

l8*i

16- 4

17- 1 179

187

211

232

190

208

228

249

I 16-4

17-2

15- 6

16- 3

17-0

17-8

24

432

739

29-0

29*8

779

25 450

19X19

361

822

625

20

21

22

380

659

399

695

418

732

307

3i*5

327

28*2

19-5

272

: l8*6

23

437

771

12

X¹²,

I44

17-9

226

24

456

811

!3

156

18*6

i4:

l68

246

15

I80

16

192

*7\

204

I3Xr3;

169

14

182

15

195

16

208

I9’3

20'2

21'0

21-8

I9’3

20'I

20*8

21*6

266

290

3H

340

265

287

307

334

17

221

18

I4XI4

15

¹61

17

18

19

20

I5XI5

16

17

18

19

20

21

234

196

210

224

238

252

266

28O

225

240

255

27O

285

300

315

22‘5

360

427

339

365

39i

420

450

482

5i6

390 j 417 i 445

475

507

541

577

237

20*8

21-5

22*4

23*1

237

24*8 25*6 22 3 23*1 23 8

247 25 4 26*3 27-1

387 !

308

330

355

381

408

437

468

353

378

403

431

460

491

523

[ 17° 177 18*4

19- 2 20*0

20- 8

18- 4

19- 1 I9'8 206 21-4 22*2 I9'8 20‘5

21- 3 22'0 22'8 22 6 24'4 21'2

22- 0 227

23- 5

24- 2

2 3-0

25- 8

25

26

475

494

854

898

20X20

27! 513

944

400

21

22

23

24

25

420

693

728

440

460

480

500

26    520

27! 540 28| 560 21X21! 441 22| 462 23; 483 24: 5°4

25! 525

26: 546

27I 567

28: 588 29! 609 22X22 484

766

804

845

.VS N

932

978

1026

764

801

840

881

923

967

1013

1061

29*0

297

307

317

32-1

33‘°

33‘8

347

297

30*5 31 2

31-9

32*8

33'6

34'4

357

509 j 25*5 538 J 26*2 568 j 26*9 601 j 27*6

634 28*4

670 i 29*2 707 ! 30*0 745    30*8

567 j 26*9 597 j 27*6 629 j 28*3 663 j 29*0 699 i 29 8 736 i 306 774    3i'4

814    32-2

836 j 33 0 628    28 3

660 ! 29 0 694 j 29*7 729 ! 3°'4 766    31*2

805 I 32*0 845 i 32-8

886 i 33 6

36*1

31*2

930

34'4

31 9

327

335

343

35'²

35 9

36*8

327

795

3' 8

832 ; 32*6 871    33'3

911    34*1

Quadratquerschnitt b h

Kreisquerschnitt und Durchmesser

Quadratquerschnitt b h

Kreisquerschnitt und Durchmesser

cm

cm²

mit Rinde

ohne Rinde

cm² I cm

cm² I cm

an

C<n²

mit Rinde

ohne Rinde

cm² I cm

cm² I cm

22X27;

594

28

616

1050

1098

36-5

37 4

95²

34’8 27X^4

i632

29;

638

1147

38-2

995 1040 :

35'6

36 4

35

36

945

1692

30

660

31

682

1198

39'i

1086

37'²

37

97 ²

₇53

1251

39'9

1134

38-0

38

999

1817

²3X²3

529

24

552

957

575

26

598

999

1043

34'9

357

36-4

867

906

946

32-5

33 ²

34'0

3₉

28X28

1020

io53

784

1882

1948

29

²7

621

1089

37'3

988

347

3o

812

840

I4°7

42

00 04 OOVÖ V.’4- 04

₄3-2

28

¹¹37

38-0

29

U 86

30

31

32

24X24

ro

I237 ] 290

*345

38-9

397

405

41-4

25

600

995

35'⁶

26

624

27

648

28

672

²4X²9

696

3o

3i

32

720

744

33

768

792

34

816

25X²5

6î5

26

65o

27

28

29

3o

675

700

723

75o

775

32

33

800

825

34

35

26X26

85o

8/5

676

1040 1084 1130 1177 1227 1278 1331 1385

144²

i5oo 1082 1127 1173 1220 1269 i 324 1Z72 1428 1484 1542 1602

367

37'²

37'9

387

3g'5

40- 3

41- 2

42- 0 42‘8

487

37-2

37 9

38-6

39'4

40- 2 4 * o

41- 8

42- 6

43 -5

44‘3

45-2

1031

1075

1122 1170 1219 904 943

35 5 36-2

37°

37'8

386

39'4

33 9

983

34'6

35'4

32

33

1024

1068

1112 115g 1207 1256

1307

i36o

981

1021 io63 1106 1151

1197

1245

36-1

36-9

37*6

38-4

3g-2

4o'o

40 8

41-6

35-4

36-i

36-8

37’5

868

896

43-9

44'⁶

9²4

45-4

34    952

36

980

1008

1036

00 00<1 Cr» O* O -Ê» Co

46*2

47'°

47'9

487

38

3g

1064

1092

1929

49-6

²9X²9

3o

3i

32

33

34

35

36

37

38

39

40

38-3 30X30

39'°

39’8

31

841

1996

1457

5o'4

43-i

00 ko O

957

98D 1015

1044

1073

I Io2

1131 1160

15o8

₄3'8

i56o

44-6

45-4

1671

46-2

X729

1789

185o

*9*4

1979

2045

46-9

47-8

<l8-5

49'4

5o‘2

5ro

27

28;

29

702

728

754

3o

780

806

3a

832

33

838

34

884

35

36

27X27

910

g36

28

729

766

29

3o

783

8:0

3i

32

837

1171 1217 1264 i3t4 136 3 1418 1472 1523 1586 1646 1708 1203 i3io i36o 1411

38-6

3g-₄

40-1 40*8

41-6

42- 4

₄3- 3

44-1

44*9

43-6

46-6

40-1 40‘8

1294 13₄5 1398 14Ś2 1061 1 io3 1146 1191 1237

1285

1335 1385 1438 1492 i5₄8 1145 1188

40’6

41-4

Ą.2'2

43*0

36-8

37-5

38-2

38-g

39⁻6

40-4

41*2

42-0

42-8

43⁻6

44'4

38-2

38-9

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

31X31

o fO'O G\ <j\

1020

1050

1080

1110

1140

1170

1200

I230

1260

961

4f6

42-4

2110

1559

1611

1666

1722

1780

1840

1902

1965

2030

2096

2165

2235

2307

1664

51 *9

44'5

45'3

46-0

46'8

47-6

48-4

49- 2

50- 0

50-8

517

52-5

53'3

54-2

46-0

m CT\OJ O O H 4* 004^ H O u Cfj <J>4>- 4- Cn CO w CO Cn4^    O <0 VO O 0:0 WO 'O O M CTi« 04 040 0 4*0

1509

44'

4D‘o

₄5-8

46-6

47'4

3g-6

40*3

41*1

41- 8

42- 5 43‘2

44-0

4^ 4- -h- 4^ 4=* 4*-

OO    <"• C/D ''-J

44'°

44'7

45-5

46^2

47-0

47'8

486

49'4

42-4

43'¹

43‘8

44-6

45'3

46-1

46-9

476

48'4

49'³

50-0

50-8

5i'6

43-8

33

864

891

CO 00 T

<0 — r-'.

48-2

440

I 447

CO

« cs ro

3q⁻6

4°'4

1376

1427

4^

1719

1775

1833

1893

1954

2018

2082

2149

2218

2288

2360

467

47-6

487

49'°

49'9

50-6

5i'5

52-3

531

54'0

■ 54'⁸

1558

44'5

1609

1662

1716

45'3

46-0

467

1772    47'5

1829    48-2

1888

49'°

1948 : 49’8 2010 j 50'6

2075

2139

5r'4

S²²

Quadratquerschnitt b h

KLreisquerschnitt und Durchmesser

Quadratquer-schnitt b h

KLreisquerschrûtt und Durchmesser

cm

cm²

mit Rinde

ohne Rinde

cm

cm² 1 cm

cm

cm²

mit Rinde

ohne Rinde

cm² I cm I cm² | cm

3 xX43 I333 132X32 1024

33    I056

34    1088

35    1120 1152

37    Il84 1216

36

3⁸

37

₄5

1485

1518

34X34 1 156

35    1190

36    1224 1258

Il 38 1292 3gi i32Ô

48 16Ś2 35X35 1225 36 1260 I    37    I2q5

38 i33o 3g i365 |35X40 1400

44    1540 4Ś1 1575 i

46

³7

2000 SO'5 2064 2128

2x90

2263

2334

2406

2479

2554

2631

1886

1944

2004

2063

2128

2193

2260

2328

2399

2470

2544

2619

2696

2₇₇5

2002 2062 2 123 2186 2 2 5 I 23j8 2 386 2457 2328 2602 2677

2755

2833 2913 2996 2121 2i83 2246 23 I I 2378 2445 25x6 2588 2662 2737 2814 I

51- 3

52- 2

527

53'8

54'6

55'4

56-3

57'¹

58-0

48-9

497

505

51- 2 52’0

52- 8 537

5₄‘4

55-2

56-i

56- q

5₇- 8

58-6

59-4

5o.5

5l'2

55-r

55*9

56*6

57-4

58-3

5g⁻i

6o'o

6o-8

61*6

52‘0

527

53-4

54-2

55-0

55-8

56-6

57*3 58 2 59*0 59-9 !

2206

1608

1659

1711

1765

1821

1879

1937

1998

45’3

46-0

467

47-4 136X36

481

48-9

497

50- 4

51- 2

520

52-8

2049 2111 2174 2240

1925 1982 2041 2101

2163    52-5 |38X38

2413 2481 2551

51 * i

51- 8

52- 6 53*4

49‘5

5o‘2

5o-q

517

55-5

56-3

53-g

2623

2696

2770

2846

2o35

5y8

58-6

59-4

6o⁻2

5o'q

54-9

55-8

2608

56*5

58 8

46

40

41

⁴o

4'

44

₄D

46

47

48

49

5o

5i

52

39

40

4'

42

43

2955

3201

3279

6r3

62-2

63'8

647

58-8

1591

1628

1665

1702

1739

1776

185o

1887

1924

1444

1482

l520

155 8

1296

1634

47

1786

2787

2862

2939

3ol7

3og8

3i8o

3₂65

335o

3₄38

3527

2501

2567

2636

2706

2778

2852

2927

3004

3o8i

3i63

596

60 4

6l‘2

Ô2’X

62-9

63-6

6 4⁻5

65-3

66⁻2

6yo

56’4

57-1

5₇-g

587

5g-4

6o-2

6ro

617

62 '6

63-4

2092 2l5 1 2211

2273

2336

2402

2469

2537

2606

2678

2751

2826

2902

2983

2149

2208

2268

233i

2394

2459

2626

₂5g₄

2664

2g36

2809

2883

2₉5₉

3o3y

3i 16

3x97

2267

2328

2390

2453

25x8

2585

2653

2723

2795

2868

5r6

52-3

53-x

53-8

546

55-3

56-o

56-8

57*6

58-4

59⁻2

6o‘o

6o'8

6i‘6

52'3

53-o

53-8

546

55'2

56'0

567

5y5

58-3

59*1

59'9

6o'6

6i'4

62*2

63-0

63-8

537

54-4

55-i

55-9

56*6

57-3

58-1

58-8

5g⁻6

60-4

6l‘2

41    1599 II 2773 I 5g'4 ,

53

5₄

55- 4 |3gX39

56- 2

2014 2054 15 2 r

2942

3oi8

3096

3i75

3256

3339

3₄23

2388

57 o

2450

2514

620 62 8

63-6

64- 4

65- 2

660

55'2

55-9

56*6

Quadratquerschnitt b h

Kreisquerschnitt und Durchmesser

Quadratquer-schnitt b h

K.reisquerschnitt nnd Durchmesser

cm

cm²

mit Rinde

ohne Rinde

cm² I cm

cm² I cm

ern

and

mit Rinde

ohne Rinde

cm² I cm

cm² I cm

39X42

1638

43

1677

44

1716

45

!755

46

!794

2579

26+5

2714

2784

2855

5₇'3

58'i

58-8

5g*6

6o*3

47

1833

323o

48

49

5o

5i

52

53

54

4oX4°

1872 1911 1950 1989 2028 2067 2106 1600

33i2

2928

3oo3

61*1

6r8

33g6 o

3482

356q

3658

3749

3842

2771

69-1

69-0

3o₇₉

3156

3236

33i7

3399

62-6

63'4

64’2

65'o

65’8

41

1640

2841

59-4

42

1680

2913

6o⁻2

60-9

3488

2512

2576

2641

66‘6

56-6

57*3

58-o

43

44

45

1720

1760

1800

2987

3061

6r6

62-4

2707

2776

587

59-4

46

1840

3139

3218

63-2

64-1

2846

47

1880

3298

64-8

2917

48

49

50

51

52

53

54

55

56

4IX4I

42

43

1920

i960

2000

2040

2080

2120

2160

2200

2240

1681

1722

3380

65-5

2990

3o65

60'2

6ro

617

62-4

44

ro

3141

3219

3298

3379

3461

3543

3631

3718

2639

2704

2771

283g

63-2

64-0

64-8

65-6

66-4

67-2

68-o

68-8

58-0

587

59-4

6o‘i

45

1845

3209

63*9

46

1886

3288

647

2909

607

47

1927

3368

65-5

2981

61 ‘6

48

1968

66-3

3o54

Ô2’4

49

51

2009

2050

2091

2132

3451 3535 i 67-1 3620 ¹ 67‘8 3708    687

3797 S 69-5

3i28

3204

3282

3361

63-i

63-9

64-6

65-4

3442 ; 66'2

4iX53 2173

3888

398i

4075

4171

4269

3055

3129

3204

3277

3360

3440

3522

3606

3692

3780

3869

3960

4052

4147

4243

4341

4440

4541

3202

32 77

3355

3433

3514

3596

3680

3766

3«S3

3942

4033

4126

4220

^    ^ Oh Oh 04 04 04 04 04 04 v] Vj vj Vl vj vj sj 040h04CT>04C4 0» 04 04 Oh^d    ^

k) h O OtO OO^J 04 04 U'4^ oo 04 On-£* Wu m h OtD CO^J v] O* On4^ w OJ M OJkO k> m O ob <Jv<i d Ö M tn d><d O ob d» ob o k> da dx"d ob d d 4“' 04 ob o K> oa 04 CO >-i 4^* od o* w 4^

3525

3609

3694

3781

3870

2769

2836

2905

2974

3046

3119

3i93

3270

3347

3427

On 01 vO O

3674

3759

38+7

3g35

4025

4117

2903

2971

3041

3x86

3260

3336

3414

3+93

35₇₄

3656

3740

3826

Looo

m O go r^»n

t£)

3gi3

vl

4001

4092

4184

4²77

00*10 ^ *Q    00 'S"¹ Ch g* Si-êT ^ ^ io* o**«    O c£ ^ al S ^ 4?    04 04 O^oi^j 04 Oh Oi Oh

ob d d> ob d ob ob'd ko m vj d k> ob ob 4^ d> ob o* m -£*•* kd ob <d ob d d ox ob •-.* 4^.* m -u d> ob d

Hilfstabellen.

599

Tabellen über die aus Rundhölzern zu schnei-

Der Querschnitt der Hölzer ist genau kreisförmig gedacht; als Durchmesser der reinen Holzmasse, der Abzug vom Stammdurchmesser also zu

Bohlen und Schalstückmengen. *)

Die Rindenstärke ist im Mittel zu ¹/₄₁ des Durchmessers

2. 1/.₂ = V₂₁ des

Die in den Tabellen angegebenen Breiten der Bretter etc. sind die in reiner Wenn man die Stärke jedes Sägeschnittes = 0 5 cm rechnet, so erhält man aus beziehungSAveise 2...., 10 cm stark, die gleichfalls angegebene Gesammtbreite dieser breite der Bretter sind 16 cm festgehalten worden. Die Schalstiicke haben eine grösste Wenn Bretter oder Bohlen von in ganzer Länge gleicher Breite verlangt Averden, der mittlere Durchmesser ermittelt sich dann, Avenn man als StärkezuAvachs auf I m

denden Bretter-,

der mittlere angenommen Durchmessers angesetzt.

Holzmasse excl. Borke gemessenen.

Bretttr^der¹'Sohlen und" dï'Jîabdle n°SSgebene„ Schalstücke. Als Minimal-?“edTin £&& 7"angegebene¹ Maass als Durchmesser des Zopfes an nehmen, Länge V^cm rechnet.

von

Brettern oder Bohlen,

Mittlerer Durchmesser inclusive Rinde

Tabelle I.

§ Holzdurchmesser

10

Zîihl

Di

Dt

OJ

Gesammtbreite

Zahl

I Gesammtbreite

Zahl

g Gesammtbreite S

g St. 2 cm stark jf| £• 1 Gesammtbr. "Le

CO

Zahl

g Gesammtbreite 2

Stärke

Ausserd.

Bretter

g St. 2 cm stark S Gesammtbr.

Zahl

g Gesammtbreite a

Stärke

Ausserd.

Bretter

I Stück g Stärke

Gesammtbr.

Zahl

S Gesammtbreite it ^ |w!> £ o g St. 2 cm stark 5 g oq

ï!» S

Gesammtbr.

I Bretter, respective Bohlen

Zahl"

'O

Gesammtbreite

Stärke

Ausserdem

Bretter

Stück

Stärke

g Gesammtbr. Zahl

Gesammtbreite ę-.

I Stück 1 Stärke

g Gesammtbr. j B

Gesammtbreite 5

“I §

ît> (0 H{

5 2. ^

a \h

Oh

cm Stärke

Stück

1 Stärke

g Gesammtbr.

Zahl

Gesammtbreite

Ausserdem

Bretter

iâ

I si

on

Stück

I Stärke I Gesammtbr.

Zahl

g Gesammtbreite | ß g Stück Stärke Gesammtbr.

il

m Dl co ^ unkO M. 00 Oh O co co CO CO CO CO co CO CO tD

36

to to 04 04 4» 4^-on Ln

37‘i

381

10 243 10255

10    266

ii!294

h 307

11    320

12350

12364 13 395 13 410

kO m "4-

Ch o H

M_Dt_Dt_

CO CO CO OhOhOhOhO o o

M M M

Ln to to to to

O "M OhLn 4L

O to M M O

Ln Ln

to M

-4* to

⁶ 152, 6 159

MMMMII

icuoib to kO kO kO O N N

12.8,

133

139

144

171

177:

184

19 ij

220

228'

to to to

to to to

IO

i kQ Os Dl i 00 m    i 0

I tG fG th I rp rh    I

<0\ <C\ Oh Ln Ln Ln Ln Ln 4L

104

108

133

139

144

151

156

2 2’0 38

2 2'0I4I

2 2-o|35

•oi

2 2.0^2 ² 2’o|45

2 20:39 2 2-0 43

Ln Ln Ln Ln Ln Ln 4L 4L 4^ _fL

95

100

105

109

130

136

143

149

155

160

34

37

37

41

4U+.4U4.4J.0J0J0J010J

74;

77

81I

84;

87

109

114

n₉;

124

128

2’0

2-0

2 2'0 2 2'5 2 3'°

2 2'0 2 2‘0 2 2-0

04W(^40404b4040404 tO

m Dt LO Oh dvo Oh cOkO Oh ID tN N C^OO CO 00 Oh Oh Oh

CI

4L to to to to to

2'0

tO Ln Ln tO 10 IO 6 Ln Ó Ln Ó Ó

39

43

43

44

95

Ln Ln to to to to to to to

49

51

53

55

58

67

62

87

91

95

to to to 4^* -P to to to to to

20

2-0

2‘5

3'°

3'5

2'0

2-5

6 Gri o

40

43

44

44

45

97

97

40

41

Ln tototototototOMM

ko Dl Dl vOOO 'T CI CO CO CO    Oh    tD    ^    CO    Oh O    tO

~cT    000    70    o    9    70 Lo    o

d    ri    d    d    d    di di    di

rf-    Dl    Dl    M    *3“    ^ *3"    Dl

_oo~00 m coTto⁻t^To⁻n rh co di di 10 m m «DO ko k? co

tOtOtOtOtOtOtOtOHH

27

29

47

50

52

55

57

59

62

64

42-0 89 4 2-o 94 2 2-0 37; 2 2-0 40 2 2-o 43

2 2-0 43 2 3-0 44 4 2‘0 90! 4 2-0 96 42-5 94

O O '00M Oh Ln 4^ Ln to m

39-0

40-0

40-9

41-9

42-9

43-8

41'8

457

467

47-6

13 426 14459 14476 14492 15 528 15 546

uOOO Oh CO 1-0 kO Oh m CO CO CO M"

16

583

16 602 16:622 17J661

m Dl co^ł-uoko t^CO Oh o 10 > 0 1-0 I G to 1-0 LO LO uOkO

48-6

49'5

505

51-4

52-4

53*3

54'3

55'²

56-2

57’i

ll\

!68i

18 721 i8|743 18:765

806

19831

19:854 20 899 20I923 201948

M*—tMM>—(MMMMM    MMMMMMMM MM

Oh Oh Oh Ln Ln Ln 4^ 4^_4^*    _ t0 to 10 to m m

COOhOhOhOhLnLn . Ln Ln 4^    4^ 4^

MOLnbJ hvJ Ch 4^ O OM 4 to to M O M M M 4^» Ln o

9 294 9 304 9 314

OOO

M M M

346*

358

369

DI !>. CO

XI 4-02

II415]

II 428

II 441

MMMMI—(MMMMM 04 04 Q4 04 Q4 tO tO tO tO tO Oh Oh Oh Ln Ln Ln Ln Ln -P 4L

00 m o cc^a 04 to o om

to co

Ln 4*

CC

co

■d- ÖW----

I I 1 CO i I t>» M LT)

'    1    1 *3*    1 I I O LiD

I    I    I N M

Dl di di

bO \0 \D \0 00 00 CO OO^J

O O O O M M M M H-t M

to to M M M

237

244

275

285

294

303:

336

347

358

368

403

415

427

43⁸

474

489

502

515

554

569

to to

to to to

Ln 4^    14^4^4^ i 4^ 4^

O Oh to, I CO Ln »-( I Qh C/J

2 2‘0

46

M M Dl

257

265

273!

306

315

325

I f9NM i I O rbl i 1 rj- IQ 1    1 M" LO 1 I

Dl Dl Dl

334

343: 9 380 9 390 9 401 9411

to to

039

2 2-o;43

•046 2 2‘5|47j 2 3'°i47i

42;

2 2-0 46 2 2-5 47

to    to    to    to    Ln    to    to    to    to    tO

to    to    to    04    OJ    to    to    to    LO    04

Ln    Ö    Q    Ln    6    Ln    Q    Ö    L/ i    Q

Ln    Ln    4^    Ln    Ln    Ln    Ln    4^    4i.    4L

.O O O O OiMM

^4 ^4 *M ^4 Ch Oh Oh Ch Oh Ch

\D \0 CD CX3 CO CO 00 CObJM

183

191

198

205

213

220

247

256

264

273

2öl

289

318

328

338

348

358

4^ 4^ LtJ

m o a

2 41

45

45

2 49

49

53

Cb Cb Ob Ob Ob

133

137

142;

!₇o;

176

181

188

194

200

228

243

257

295

10 10 to

N M M M CA

to to to

Ln O Dn

2'0

2-0

2’5

3-0

3'5

2-0

2-0

2'0

3'°

3'5

2'0

2'0

2'5

Ln Ln 4^ I i 4* 4^* 4^ 4* 4*

m m I I 00 co*<i ^4 Ln

Ln Ln Ln Ln 4^ 4^ 4^ 4^ 4^ 4*

cOCO cOOO fO N d OmG h Dt Dt rO fO vh N M. CO Oh mmmmm mmmmm

uh uo uokO kO kO kO kO kO kD

WWWIOMMNWW” CO~^l ObUt Ln^OJ O O bD O 1-' Ui 00 O IJ »

MMMM

to

2'0

2'0

2‘5

3-0

2-0

2'0

2'5

3-0

20

20

2-5

44

47

48

48

45

49

49

49

49

53

53

4*-pu-^-£.4i-f*-I^U>0TJ0n

Ob Ob Oben orf ut on on en on

98

IOI

105

127

132

137

142

147

152

157

180

187

193

200

206

212

2,

255

4* to to

to to to to

to

tO C/O LO O Ln Ln

I OOLn M

2-o 45 2-o 49 2-5 5° 3'0 5°

2-0

2'0

2-5

^^^LnLnLnLnLnLnLn

92 2 2-0 43 96 2 2'0 45 99] 2 2-5 45 i03j 2 3-0 46 107, 23-5 46

HO 4 2’0 IOI

113 4 2.0 107

136--—

141

146 2 2'0 43

WWWWWOJUJW kU to

66

68

93

97

100,

104,

108

112

II

119

4 2-5 100 4 2 5 106 2 2'0 39 2 2-0 43 2 2.0 46 2 2 5 47 2 i*o 47 2 3*5 48 4 2-0 104 4 2-0 III

46

50

50

Ln Ln Ln Ui Ln 4^ -4 -4 -4 4^

M M M OhLn Ln M Qh M

166

171

194

201

207

214

221

2 2-0 47 22-5 47 22-5 51 230 51 4 2-0 105

2 2-0 47

122 4 125! 4

2’5 108 2-5 115

150

155 ² 2-0 l6o: 2 2-0 165 2 2-5 I70] 2 3-0

I75' 2 3'5

l80 4 2-0

I85 4 2-0

44

48

48

49

49

108

116

*) Nach C.

rt-

Jfi

"o

•7

S.

f.

(U

inclusive Rinde

M (S CO 4* LO cO CO CO CO co

[!

; 2 cm

Einzelnstärke

Gesammtstärke

to to 09 Ui to

M tö ö Ó O

O CON COVO co co co co co

to to to to O)

CO Ui* 00 4* M

L>J L>J l>J LyJ 4^

CO 4=» vO Ul o

41    3-3 42

42    2-2 37

43    2-7,41

44    3-2(45

45    2-4 40

5° i 2-3 41

Tabelle für Verschalungsbrettermengen.

Bei Verschneidung zu Brettern und Bohlen der Stärke von

2"5 cm j 3 cm 3 5 cm 4 cm 5 cm j| 6 cm erfolgen zwei Schalstücke

Einzelnstärke

Gesammtstärke

Einzelnstärke

Gesammtstärke

Einzelnstärke

Gesammtstärke

Einzelnstärke

Gesammtstärke

Einzelnstärke

Gesammtstärke

Einzelnstärke

Gesammtstärke

CO

'O

00

Einzelnstärke

Gesammtstärke

Einzelnstärke

^Gesammtstärke

Einzelnstärke

Gesammtstärke

Einzelnstärke

Gesammtstärke

Centimeter

ro VO Cb 4-CO CO CO cQ co co ro O LO 4* Ob CS co co cs es

U) U) to Ck> Ui

CO Ui 00 \D 4il 4^ CfJ

Cb to 'sO 4^ M

4» LvJ Ul 4» 4 tö M ö ui ö

4* 4^ 4^ 4^ -P* 4^ vh Cb(>9 O

H LOOO H

VO 4" 00 co p 4" CO co 4- co /

4^ U> U> to 4*-4* 4* Ó ui Cm

to to 4* 09 Ui to to ui Ö

vo Cb co CS KO CO CO 4“ co co

HH LO00 CO Cb

co co co co co cs t>* cs cs cs’ cs cs co Vo co

CO h O 4- gd co 4~ CO co co LO o O 4-vÖ CO 4- CS CS CS

ts) 4^ 4^ U9 4^ Cb^j ti M ui

Ui 4^ 4* 4* 4* <bui oj o to

CO w h CS co cQ ~4~ 4~4~ 4-p cb cb~~cb CO 4 ro ro ro

VJ

1>» O 4- Ö £0_4h co co N    Qs*f

co co fs fs CO

■4“ Cb CS CO CO CQCQ4 4 , N 4 00 o\ CS CO co CO CO

LO Cb cs co vo _co co 4 4 co 4" Cb co co CO

cs cs co Vh cs

OO OJ 44 44 Oj

to ui Ö Gri 4^ 4^ Ut 4^ 4^ CCGm t-1 OOGm

t0 t0 Ui t0 M 19 tj bi OO ■4* OJ Ol 4i -f^r M ^1 o 4^ O

47    3'¹139    3'9 43    3-I 39    3-4 4I    2-435

43    3-643    4-4 46    3-140    2-838    2-8.38

4-146    2-335    3-140    2637    2‘3i₃5

3 36 2-134 2-83913-041 2-537 2-839 840    2-538    3-343    12-538    2-538    2-0:32

47

Ui ooui ui 4^

>o m co n io ^ ib fQ ^ 4 H H H GO 0~ fO 4" Ń Ń fo

t-H "4-00 H LO LO rf ^4- LT) LT)

N C' 4CO fb 4 M ’

00    O co

- _____444iQ 4“

no h 10 'O N co NI fo fo Ń Vo fo N

CO N N ff) ro CO *4* 4“ 4“ 4“

yn p öb c\~<p\ W rOfl Ń fl

CO N O Nh fQ 4 rO 4 V; ^o O 4 N M

Ń fofl fo4

Cb H VH 4- LO

4»04 4 4" pNN c* m 4 4 M ro ff)

<0 4 4 h o 4 4 4 iQ4 pMM4 4" fO fo fO 4 fl

O 4 NNN 4" 4~ 4 iQ rp 00 <N J>* cs CS

n Vo Vo 4- Vi

rO00 10 C\ fO 4 4 fQ fO 4 pp O ^FcrT

^ 4 H fl Ń

HOJ tJ O tösj 4^ Ui U) 4* 4^ Ui o Ui U)_C)

to to to 4^

9 43 2-642 2-943 3'¹ 45 4-6 54 0-440 2-943 9 44    2-9 44    2-944    3-4,47    2642    2444    29(44

2-138    3-3 47    2-8 44    3-8 51!    3*146    3'6'49    2-8 44

2-642    3-8,51    2-844    j 4-3 54    3-146    4-1 53    ²'340

2’5 43    4-3 55    4-0 52    , 2-3 41    3-0 47    2-0 37    2-8 45

to tO

51    2 845 3-0 47 3 047

52    2-0,39 3*5 5¹ 3*5'5¹

53    2-5144 2-5(44 4-0(54

54    3-048 3 0 48 20 40

55    2-2 42 3-4 52 2-4:44

OJ OJ K) K) 4^

^ 6hi Q Q Ui 4* 4^ U> Ui Ui COUi \Q

2'5 43    2-3    41    2-o 39    2-8 45    2-8 45

2'5 44    27    45    2-5 43    27 45    3’² 49

2-242    3-047    2-544    2-7,45    3 7 63

2-746 3-4(51 2-4(44 2-948 4-256 2-746    3-9    55    2-444    3-4 52    2-242

2*5(43 2-34I 2’5 43 27 45 3-0 47 4-0(54 2 9 48 1-9 39

1-9 39 I 2-4 44

^ hi Ln Ln Ln OO 00^1 Cb

to

VJ

OJ W lObJ _Ui 004^ M

0-1    -t. (J! 4*

Ui 'O Cn t—1 Q-\

w moj w w _oooi \ö +1 4* 4» enTT^T 'ÛUi (j 4.

37 54 4'4 59 4'i■ 58 2‘4 44 42 2-949 ;

2- 6,47 3-8 56 I

3- 152 4-360!

j,

VO t'» 1-0 Q\ Q

t^VO -p- Cp 00

N Ń M "

to to

U9 UJ to to 4^ _Cb_ h vo 4I 4^ 0m Cm 4^ 4^ gm~ Ui Oi lO 4^ C5

to to to 4^ Ui

___Cs Cb_ M VH Cb

4^ 42* 4^ Ui Om

^ ^1 to 4^

to to 10 4^ Oj

_CO 00 Ui 4> VO

4* 4* 4^Ui Gm vO O 0m \0 Ln

to to H to Ul

_CO Ui 00 Cb Cb

4* 4». oj~4*~4*~ Ui vo VJ C\

"P f 'P *4 ?

Ol fO (O 4 D

'O O 4" 00 ro 4 4 10 10

SD

CD

CD

den Bedarf an Rundholz zu bestimmten von Brettern und Bohlen.

Bei Stärke der Bretter und Bohlen

Mittlerer Durchmesser des Rundholzes inclusive Rinde

mo o.z

2 7 cm

3 o cm

37

4'0 cm

5 0 cm

mo 0.9

7⁻o cm

8'0 cm

mo 0.6

100 cm

erfordert I w² derselben an Rundholzlängen

Centimeter

Meter

04 04 04 04 04 Ul 4^ 04 M M

WWWW 4 WCnM »O 10

45* 4* 4* 4> <-n O W4i co to

Ln Ln Ln Oh Ch

O 4* cocm 00

c\ OhM m co

M Oh M OhC

91

86

81

75

69

i‘o6

099

0-92

o-86

o-8i

179

170

1-20

I-I4

1 06

169

176

i-45

173

1-25

270 2-22 2'OO 1-82 164

3’22

276

27O

2-10

1-96

to tO 10 OJ W

ó t-3 <7ó-

COM OOO*

4^04 04 04 04 O hO COM Oh

n K) 10 u w 4» C\MI \Q m

00 OJ W OJ 04 O 10 4> Oh CO

65

61

57

54

50

075

100

071

0-67

063

060

o-93

o 88

0-83

078

i-i6

i-io

1-03

0-97

072

171

179

1-28

115

1-09

178

ról

1-92

178

i-49

r-37

1-28

1-67

i-54

i'45

CO c* M o Oh N M N d H

tO tO 10 10 *0 oj 4* chM hO

IO U) UJ UJ UJ OO O H U) 4»

w OJ OJ ^

4* Oh 00 O ts)

47

45

43

41

36

076

o 54 071 049 042

074

070

o⁻66

062

079

o-86

o‘8i

077

072

0’68

1-02

096

0-89

084

079

i-i8

i-ii

0’03

0-97

0-92

i-35

I ’2Ó 0'19 I'I2

ro6

Ui 4^ 4* 4¹ 4^ O hO COM Oh

MMMMM Ln OhM M 00

M m O Oh Oh d n n w h

MMMMM

bl W    Ui nJ

N O Ch CO

37

35

34

32

31

0-44

042

076

073

o 40 078

076

070

0-48

°'45

065

o 61 078

075

072

0-75

070

0*67

0-64

o-6o

0-87 o 82

o 77

073

070

i-oo

0-94

0.89

0-85

o-8i

Ln Ln Ln Ln Ln Ui4* W M h

MMMMM tO Cn> 4* Cn

M W M M M

ui ohM m 00

H    to 10 to

OOvO O h H

tO tO tO tO tO H

30

28

27

26

25

035

o 34 072 071 o 30

0-43

0-41

0-40

078

077

070

0-48

046

044

0-42

077

074

072

o 50 048

0-67

o‘64

0'6i

077

078

076

074

071

o-68

065

VO t^co O" O ihihih 10 VO

00    'O

*-> i-> — H H

24

23

22

21

21

0-29

0-27

0‘2Ó

0-26

0-25

075

074

072

071

070

0-40 0 39 077 076

075

0-46 0 45 0-43 041 0-40

00000

4» 4^ 4- -fl Cr\

■4 C~i C»<0 4*

063 06 1 0-58 076 074

Balken der grössten Tragkraft, welche man aus einem runden Baume schneiden kann.

Verhältniss der Breite zur Höhe geben 5 : 7 (nach Ingenieurs Taschenbuch).

Durchmesser des Baumes in Centimeter ohne Rinde am Zopfe gemessen

Höhe

Breite

des vollkantig geschnittenen Balkens in

Querschnitt

Centimeter

Quadrat-

centimeter

für Centimeter

*/ 4”* 4^ 4— 4— 4— 04 0-4 04 04 04 04 04 04 04 04 t\)t\)t\ll\)t\lt\)KlKlklMHWWi U ^ ^    ° ⁰ 00^ O'Cri OJ M hH O vo CO-J OOi 4^ Oj to w O vO 00^4 OOi 4^

I 1-40 12*20 I3-00

13- 84

14- 65 15*47

16- 28

17- 09

17- 91

18- 72

i9*54

20- 35 2 i-i6

21- 98

22- 79

23- 61

24*41

25*23

26-04

26- 85

27- 67

28- 48

29- 29

3°*ri

30- 92

3i*74

3²*55

33*39

34*i8

34*99

35*8o

36-62

8-13

8-72

9*30

9-88

10- 46

11- 04

I I-Ó2

12-20

12-78

i3'3⁶

i3‘94

14*53

15-11

16-85

17*44

i8'02

18- 6o

19- 18

19- 76

20- 34

20- 92

21- 51

22- 09 22*67

23*25

23*83

24-41

24*99

25*57

26-15

92-65

106-32

120-85

136-68

153*23

170-73

189-17

208-52

228-90

250-18

272-41

295‘58

3i9*7o

343*77

370-75

397*74

425*67

454*40

484*30

515*07

546-76

579*37

612-95

647*50

682-97

719*42

756-73

795*07

834-22

874*38

9i5’57

957*67

¹75*97 216-19 261-84 3i5*56 374*19 440-08 513*28

593*92 683-19 780-28 886-95 1002-52 1127-70

i259*²3

1408-22

1564*83

173¹ *92 1910-81 2101-78 2305-18 2521-18 2750-07 2992-61

3²49*r7

3519-82

3805-27

4181-46

4421-01

4751*73

5098*93

5462-85

5844*36

Stärke

in

Millimeter

O kO COM Oh Ln 4^ G> tO m

Stärke

in V16

rh. Zollen

O O COM ChLn 4^GJ M H

Gewichtstabelle von Metallblechen.

Ein Quadratmeter wiegt Kilogramm bei den Materialien

Schmiede

eisen

778

i5*56

23*34

31-12

38-90

46-68

54*46

62-24

70-02

77-80

Gusseisen Gussstahl Kupfer Messing

7*25

14*5°

21-75

29-00

36*25

43*50

50-75

58-00

62-25

72-50

7-87

8-90

Zink

Blei

1574

23-61

31*48

39*35

47-22

55*09

62-96

70-83

78-70

17-80

26-70

35*6o

44*50

53*40

62-30

71-20 8o-io 89 00

8-55

6-90

17-10

25*65

34*20

42-75

51*30

59*85

68-40

76-95

85*50

13-80 20 70 27-60 34*50 41-40 48-30

55*20

62-10

69-00

n*4

22-8

34*2

45*6

57*o

68-4

79*8

91-2

102-6

114-0

Ein Quadratfuss rheinländisch wiegt in Pfunden bei den Materialien

Schmiede

eisen

Gusseisen Gussstahl Kupfer

Messing

Zink

Blei

to l\) M M M M 4* 14 kO M 4^ to kO M 4^ tO M 14 00GÎ COGi kC> 4* kD 4^ ChOOO D Gi M OGJUisl

2-27

2-87

4'55

574

6 82

8-6i

9-10

11-38

13-66

I5'94

l8"22

20-50

22-78

13-18

i6'55

18-91

21-27

23-64

ii*49

14-32

17-23

20'10

22-97

25-84

2873

tO ts) tO W M M M

Oh 4^ m CO OhG> O CO Ln to

m ö gj m d g> dh d gî d\

4^> M O    10

2'2Ç

4'5°

675

8-99

11-24

I3‘49

1574

17*99

20-24

22-48

G>G>tOtOts)MMM

m 00 4^ O M G>

Chkd oô d\kö gî d\kd gj d\

Ln CO to Gi COM OhkO tO Oh

Zinkbleche.

Nr.

pro Quadratmeter 2*97 Kilog. Nr. 14 pro Quadratmeter 6*62 Kilog_

15    »

16    „

C vO CO

7‘53 Kilog. 8-32 Kilog. 9*31 Kilog. 10*59 Kilog.

5*86 Kilog.

Grösse der Tafeln in der Regel 1 *9 wt und 0*84 w. Nr. 14 ist nahezu 1 mm stark.

5?

55

55

55

55

55

12

55

55

55

5)

55

55

55

Weissbleche (Verzinntes Eisenblech).

1. Deutsches Weissblech, Kiste 225 Tafeln von 38 und 25*5 cm Grösse.

225 112

2.    Englisches

3.    Pontonblech

4.    Doppelblech

»    37*5 »

i5*5 cm

5)

5)

112

55

r> 43    »    33

»    75

cm

»    ² 5*5cm

Kupferbleche.

Tafeln in Längen bis 8 m. Gewöhnliche Breite 78 bis 160 cm.

1 7w² wiegt bei 2* 18 mw Stärke: 18*75 Kilog.

1 m2 1 w2 1 in2 1 ;n2 1 m²

„ 2‘0 ,,    1*63    „

„ i *oo »im „ 0*75 mm n 0*5 wm

18*o Kilog. 13*75 Kilog. 9*0 Kilog. 6*7 Kilog. 4*5 Kilog.

Bleibleche

haben bis 7 m Länge und 2*2 m Breite.

Stärke

Millimeter

Gewicht

Pro j Stärke 1 Quadratmeter

Kilog. Millimeter

Gewicht

Pro Stärke I Quadratmeter

Kilog. Millimeter

Gewicht

pro

I Quadratmeter

Stärke

Gewicht

pro

1 Quadratmeter

Kilog.

jMillimeter

Kilog.

o o o o

CÓm ChLri

O COM Oh

0-9

i-o

i-i

1-2

io-8 120 13 2 14-4

MMMM

ô\Ui 4L oj

15- 6

16- 8 i8'o 19-2

ts) M M M

Ó vö oom

(O K> U

4^ N H o ó ob

Tabellen der Normalprofile für Façoneisen.

Zusammengestellt vom Verbände deutscher Ingenieur- und Architekten-Vereine.

Façoneisen nach Fig. VII 1.

b = 0'4 h -j- 10 mm, d = 0-03 h -f- 1*5 mm bis zu h = 250 mm. b = o"3 h -j- 35 mm, d = 0*036 7/ —(— o mm über h = 250 mm. t=i‘$d; R — d; r — 0*6 d, Abschrägung der Flanschen 14 Procent.

Nummer des Profiles

Millimeter

Querschnitt

Quadratcenti-

meter

Gewicht pro Meter

Kilogramm

für Centimeter

ko 00

8o

90

3’9

4-2

5'9

6-3

100

6-8

XIO

4-8

120

rj* LOVO MMMM

5-i

7-2

7.7

M M M O 00 M

85SS 8m 8 8    I 3 II i-S HIB

131

155

163

170

178

185

5'4

8-i

57

6-o

6-3

66

6'9

7-2

7-5

7-8

8-1

8-4

8-7

9’4

8-6

9-0

9’5

9-9

10- 4

i0‘8

11- 3

LI‘7

12- 2 12-6 I3I

14- I

15- 2 l6‘2

17- 3

18- 3

19- 5

20- 5

21- 6

23- 0

24- 3

IO'I io'8 ii-5

I2"2

13- 0

137

14- 4

153

i6’2

17- 1    25-6

18- o J 27-0

i If ? alf ?    l&i?I    ? III k SI    ?

mmmmmm

6-o

71

8-3

9-6

ni

12-6

I4-3

16⁻ o

17- 9 19-8 21'9 24-0 26-2 28-5 31-0

33*5

36-2

41-9

47-9

54-i

6ro

68-o

761

83-9

92-3

103-7

115-2

127-6

140-5

19 6 26-2

34'4

43'8

55'i 67-8

827

99-0

ii8-i

1385 102'2 I87-3 2162 246-4 280-9 3167

357'3

446-0

547-0

659-2

788-9

931-0

1098-1

1274-1

r472-3

I753-7

2053-5

2396-3

2769-8

Façoneisen nach Fig. VII 2.

Nummer des Profiles

Millimeter

Querschnitt

Quadratcenti-

meter

Gewicht pro Meter

Kilogramm

30

40

33

35

50

38

6-/2

65

42

80

45

10

100

12

120

50

55

14

16

140

160

60

18

180

65

20

200

70

75

22

26

220

260

80

90

00 CC *<I *<1 G\ Q\ Ln Ln Ln Ln Ui Ln    Ln

i^oo 00 ctn

KO

5'42

6-20

30

300

100

O O

f—I Hl

KO KO KO o    Ô    M    M    d    rt* kO

M    M    I—1    M    1—I    M M

7‘12

9-05

11-04

13-48

17-04

20-40

24-08

28-04

32-30

37- 55

48-40

38- 80

O ro ko 00 m 10 O N ktj

00^4 Oi 4=> 4^

•o ob 04 to kd oökD04G-t dh m ckdbtó

C* C4 CS

⁻------------—- -—-

r-> CO    *-*

O m cOkO O

H H H ri D G

105

ii7-5

145

235

260

300

/K

3l "K

65

60

90

90

75

10

10

10

12

10

10

i.

10

10

17-52

2275

19-92

42-70

42- 00

43- 00

04 G4 G4 M I—I t—I 04 to OJ Ln NJ G4 Cn 00 OJ Ol 00 G

Ttf

11

ai

V\

if-......T>.....

Fig. VII i.

k-— * —i

Fig. VII 2.

i«"—

Fig. VII 3-

Winkeleisen.

Gleichschenkeliges Winkcleisen nach Fig. VII 3.

Gewicht I Querschnitt proMeterinin Quadrat -Profiles Millimeter Kilogramm I centimeter

Nummer

des

Nummer

des

Profiles

Gewicht Querschnitt _¹    pro Meter in in Quadrat-

Millimeter Kilogramm centimeter

ir-

KO

ci

O >G

ci    n

063

0'8l

i-87 1*12 rio i 41

o-8i 1-04 1 11

1-44

3V2

!    1*41

1-84 IS 4

4*    04    04

o    Ln    o

^->0 CO

175

2'53

2CTÖ

3'°° 2'3 7

3'46

4'49

Lummer b d Gewicht Querschnitt des    pro Meter in in Quadrat -

Profiles Millimeter Kilogramm centimeter

Nummer b I d Gewicht [Querschnitt des    _ _    pro Meter in in Quadrat-

Profiles Millimeter Kilogramm | centimeter

4V2

45

50

572

55

IG. N C.IG N OVO 00

n tT) C\

ro lovO

37

5"¹

6'4

4‘9

6-4

4-25

5-81

90

7-29

475

6-5¹

819

6-24

816

i3

10

10

100

12

14

10

xo

78

110

12

14

672

772

I2'0

I4'5 i6 9 14*8 17-6 20-3 i6⁻4

I9'5 22’ ś 197 23-0 267 23-2 20'9

10-00 6-84

8-96 iroo 8 61 10-89 13 09

971

1179 14-19 ii 36

14- 00 16-56 12-16

15- 00

1776

Ungleichschenkeliges Winkeleisen nach Fig. VII

60

65

70

75

80

Nummer des Profiles

7s

74

?/47₂

7e

7e

7s

5/772

7io

672/10

6 7₂/l3

7.2

7.6

‘7.5

l0/₂n

5'3

7-0

12

120

10

8-6

6-7

8'5

ii

13

15

12

il

il

10

12

10

12

100

100

102

7‘3

9-2

1 ri

8-9

10-9

129

9'5

117

I3-9

Millimeter

30

40

45

60

60

80

75

100

100

130

120

160

150

120

13

15

16

OO'O'M CO    en NI (h tn -fs qj fv,

130    14

140

150

160

16

13

15

17

14

16

18

15

17

19

307

27-1

31-0

34'9

31-2

35’4

39'⁶

357

40-2

44-6

15-90

18-59

2 I 71 1900 22-56 26-04 21-00

24- 96 2884

25- I9 29-51

33-75

2976

34'44

39    01

34 71 39-75 44-71

40    04 45’44 5076

45‘75

5151

57-19

Gewicht pro Meter Länge Kilogramm

Querschnitt

Quadrat-

centimeter

1 10 1 44 r33 ¹ 75 2’22

273

3 32

4'53

I-4I

1-84

1- 7I

2"24

2- 84

3- 50 4 25 5-81

371

508

534

7 00

475

6751

6-84

8-96

64

8-i

8-9

109

110

13- 2

14- 4 17 1 14-8 17-6

21- 3

247

22- 3 25-8 31-2 35-4

8-26

10- 44

11- 36 14-00 14-01 16-94

18- 50

21- 96

19- 00

22- 56

27- 36 31-64

28- 56 34-04 40 04 45⁻44

V g-----TS—

?•...........b —.......4

IP"

fc"

[----

Fig. VII 4.

Fig. VII 5.

Faęoneisen.

Breitfiissiges Profil nach Fig. VII 5.

Nummer des Profiles

Querschnitt

cm²

Gewicht pro Meter

Kilogramm

to 10

60

30

5‘5

4-64

70

80

35

40

90

100

120

140

160

180

200

45

50

60

70

80

90

100

5'94

7-91

io-i6

8'5

10

n*5

13

I4'5

16

I2'02

I7OO

22-82

29-SI

37*04

45*44

6J tO IO H H

Ui COUO MUO O VI Ch-£* OJ 4* hO Ó CCCyü -4^ hd tö Oh Oh

Hochstegiges Profil nach Fig. VII 6.

Nummer des Profiles

Querschnitt

cm²

Gewicht pro Meter

Kilogramm

²/₂

20

20

2V22V2

³/b

3V23V2

⁴/r ,

4V24V2

25

30

25

35

30

40

35

⁵/ö

45

40

45

10 1.0 m ro 't 'O ŁO

■ 50

50

⁶/₆

60

60

⁷/t

70

70

⁸/s

80

80

O NX Oh

⁹/₉

i2/!°2

¹⁴/l4

90

IOO

120

140

90

100

120

140

MMMM U l Ul M O

I-II

1- 63

2- 24 2*95 3*75 4*65 564 7-91

10-56

13*59

17-00

20-79

29*5i

39*75

O N) H H o 10 10 -d ChO OJ cöcö 'O

10 6 13 3 162 23-0 3ro

*r

~ë 'l

7,

Fig. VII 6.

Nummer des Profiles

7l/2

il

Nummer des Profiles

00 Oh Ln 4— L/j

w 1-1 m m

u o

A-

tr

50

r-

Cvl

,A

___nx

WÆ

-A”

_y...

Belag-Zorés-Eisen nach Fîg. VII 7.

Fig. VII 7.

Querschnitt cm²

Gewicht pro Meter

Kilogramm

120

33

21

60    140

38    24

75

90

110

2 t 8 8 g’&'St'S

170

200

240

45 ‘5

53

28*5    7

63    39

Ln ^ 4^ Lhi Lhi

Ln Ln

"A

-x-

jt-----b -

Fig. VII 8.

Façoneisen nach Fig. VII 8.

Millimeter

CO CO VI C\Cn L/i

<-n Ln 4* Ln o’i

VO Oh

to M M

VI OJ

v«d 4* L/i CO

5'3

7'3

io*3

138

186

Querschnitt cm²

Gewicht pro Meter

Kilogramm

•n

Ln

4-26

5'35

6-68

7*80 10*96 14*26 17*94 22*6o 27 13

8*6

X I'I

14-0 176 21 "2

Tabelle der Tragfähigkeit für gewalzte Träger.

Nach R. Ph. Waagner, Wien.

Bei dem Gewichte wird eine Toleranz von 5 Procent beansprucht. Die Tragfähigkeit ist unter der Annahme aufgestellt, dass die Träger an beiden Enden „frei aufliegen”.

Die häufig noch gemachte Annahme, dass die Träger „fest eingespannt” seien, trifft in der Praxis nie zu, denn die Einmauerung an und für sich, auch wenn dieselbe sorgfältig ausgeführt wird, schafft nicht

jene Bedingungen, welche erfüllt werden müssten, damit die Träger als eingespannt betrachtet und darnach berechnet werden können.

Die Inanspruchnahme ist mit 1000 Kilog. pro 1 angenommen. Es wird dringend abgerathen, dieselbe noch grösser anzunehmen, weil genannte Zahl die noch zulässige Grenze der Inanspruchnahme darstellt, besonders mit Rücksicht darauf, häufig um Belastungen handelt, welche stossweise wirken.

IC

lfiG

1;

Nr. 40

1 Nr. 30

126

V⁵

5

10 5

14

3 Nr. 35 i3

1 Nr, 32

141

132

I Nr. 28a    »>

I Nr. 28

dass es sich

ISO

120

I Nr. 26    9 5

I Nr. 24a

s Nr. 24

114

135

108

1 Nr- 22

Nr. 20 i | Nr. 18«

Nr. 16

Querschnittsdimensionen in Millimeter.

Ist der Träger in der Mitte belastet, so trägt er nur die Hälfte, ist er mit dem einen Ende eingemauert und die Last gleichmässig vertheilt, so trägt er nur ein Viertel, ist er mit dem einen Ende eingemauert und am anderen belastet, so trägt er nur ein Achtel umstehender Lasten.

102

96

•yr

Da in neuerer Zeit auch in Oesterreich gewalzte Träger nach deutschen Normalprofilen erzeugt werden, so haben wir auf Seite 612 bis 613 die Gewichts- und Tragfähigkeitstabellen auch der deutschen Normalprofile aufgenommen. Zur markanteren Unterscheidung beider Profile im Verkehre sind die Nummern der österreichischen Profile nach der Höhe derselben in Centimeter, z. B. Nr. 8, 10 u. s. w., dagegen der deutschen nach der Höhe in Millimeter, z. B. Nr. 80, 90, 100 u. s. w. bezeichnet.

2 Nr. 14

7»

sJSNr 13 J§ Nr 10 «jg Nr. 8

72    00    *152™

Fig. VII 9.

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

39

Typen des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines.

8 K .W

Tragfähigkeit des „frei auf liegenden” I-Trägers für gleichmässig vertheilte Belastung W — Widerstandsmoment ; l = Länge in Centimeter ;

in Kilogramm : P —

L — Länge in Meter ; g — Gewicht pro Meter in Kilogramm

— g L, wenn K = 1000 Kilog. pro Quadratcentimeter ;

52

60

Querschnitts-

Dimensionen

SA

cc

108

135

1.4

in

eg

ST

Millimeter

"I-*

100

5-5

hh:

08 T

6-5

160

10

à)

>!<

>0

ö

TH1S

-4...........->

5>N—0*

i*"*.

190

200

->

OKg

9-5

240

9-5

240

10 5

260

11

>1

.4

11-5

14-5

15-5

S-H—ßs '<............>

150

!*“*!

280

17

280

12

126

132

141

156

r~*.

"A

13

320

14

350

16

JL

18

fl

g>

---------

400

Nummer des Profils

10

13

l6

18

20

22

24

24 a

26

28

28 a

30

32

35

40

Gewicht pro Meter in Kilogramm

70

9'6

14-4

196

24-I

28-9

34'3

40'I

46-2

46-3

52-9

60-9

6ot

6 Tl

79-8

I02‘3

Trägheitsmoment, in Centimeter

96-1

205-8

5¹8-6

1056-8

1645V

2402-0

3392-2

47307

5727-5

6339 4

8429-7

10196-0    10870-2    13805-9

I9455'⁶    32316-8

Widerstandsmoment in Centimeter

24-03

41-16

79 78

132-1

182-9

240-2

308-4

394-2

4773

487-6

602-1

728-3

724-7

862-9

IIIX7 1615-8

IO

1-5

1915

1271

3283

2181

6368

4233

10548

14608

19187

7016

9719

12767

2-0

947

1627

3162

5245

7268

9550

24638

I6397

12267

2'5

751

1293

2517

4178

5793

7614

3-0

620

1069

2084

3464

4805

6318

9783

8i2I

3-5

907

1773

4-0

785

Spannweite L — Meter

4’5

5⁻o

5'5

60

6-5

70

7‘5

8-0

8-5

9-0

9'5

100

10- 5

11- o

11*5

12-0

689

611

1538

1354

1204

1081

2951

2564

2260

4096

3562

3H3

977

2016

1814

1644

1498

1373

2806

2528

2294

2094

1922

1770

1636

3698

3334

3029

2768

2542

2345

2171

6929

6031

5328

47⁶3

4297

3906

3573

3284

3032

2810

2611

2433

/#. ; ł

₃ï496

20964

15688

12514

10392

8870

38138

25387

19000

15158

12589

10748

7724

6828

6107

5513

5015

4591

4224

3904

3621

3369

3H3

9361

8277

74o6

6688

6087

5574

5131

4745

4403

4100

3827

3580

335⁶

wichte von 7 80; b( nach deren Höhe

48115

32033

²3978

I9I35

15897

13577

11830

10466

93⁶9

8467

7711

7067

6511

6026

5598

5217

4876

4568

4288

58203

38751

29010

23153

19238

16434

14322

12674

11348

10259

57914

38560

28867

23040

I9I45

16354

I4²54

12613

11295

10210

9345    9302

8568    8529

68964 45920 34381 27444 22808 19486 16987 15036 13468 12179 ii 099 10180

7897

7862

9388

88856

59I7I

44308

35375

29406

25131

21915

19404

17388

I573I

14344

13164

12147

11260

5926 5901 5554 5532 5217 5197

6623

6226

8604

8096

5864    7632

5531    7207

6816

6454

Flusseisen sind die Gewichte um circa I Procent höher, in Centimeter bezeichnet.

129165 86025 64429 5I45I 42782 36575 31908 28266 25342 22940 20931 19222 I775I 16468 15340 14338 13442 12635 il 904 11237 10626 10064

9545

Querschnitts-

Dimensionen

in

Millimeter

Nummer des Profils

Gewicht pro Meter in Kilogramm

Trägheitsmoment in Centimeter

Widerstandsmoment in Centimeter

ro

i'5

2-0

2'5

30

3'5

4'°

Tragfähigkeit des „frei auf liegenden” I-Trägers für gleichmässig vertheilte Belastung W — Widerstandsmoment; l = Länge in Centimeter ;

42

46

50

54

01

CO

05

05

ft

I

i*"*!

4-5

100

5-9

80

784

19-6

1562

1036

772

6l2

505

6-3

90

Il8

26-2

2089

1386

1034

Ö2I

496

05

ö>

100

8-3

172

34-4

2744

1822

1359

1080

892

757

655

Hg

HO

9-6

24I

43'8

3494

2322

1733

1378

1139

968

838

HO

120

06 r

5-7

00

S-36—

k......->

140

120

130

I40

hi

12-6

I4'3

331

441

579

55-i

67-8

827

4397

2922

2182

1735

1436

1221

1058

5411

3597

2687

2138

1770

1506

1306

6602

4389

3279

2611

2162

1840

1597

Spannweite L = Meter

4‘5

5'0

5'5

60

6'5

7-0

7'5

8⁻o

8-5

90

95

100

10-5

iro

Ir5

I2'0

Die

574

735

930

509

653

826

1149

1022

1406

917

828

1252

1124

1017

nach den deutschen Normal-Profilen.

in Kilogramm: P —

L — Länge in Meter ; g — Gewicht pro Meter in Kilogramm

— g L, wenn K = 1000 Kilog. pro Quadratcentimeter ;

"H—|>

<-------->!

78

82

co

CO

150

8’9

N—II

.....

ć—>.

160

■E

9-9

170

180

7-2

10-4

§>M-C

U......—^

190

7-5

M—('*

v -.......>

11-3

OOS

8-l

210

T.8

4-*—

< -......

220

11-7

150

160

170

180

I90

200

210

220

l6

17-9

19-8

21'9

24

2Ó-2

28-5

31

743

945

ii 77

1460

1779

2162

2587

3090

99

118

139

162

187

216

246

281

7904

9422

5256

6266

3928

3128

2592

2207

1916

1688

1504

1352

1224

4684

3731

3093

2634

2288

2017

1799

1618

14 66

1336

1223

11100 7384 5520 4399

12938

14936

3647

3108

2701

2382

2125

1913

1735

1582

1450

8607

9937

17254

11481

19652

13077

6436

5129

4254

3626

3152

2781

2483

2236

2029

1851

1698

7432

5924

4915

4190

3644

3216

2872

2588

2349

2146

1969

wichte von 7'80; bei Flusseisen sind die Gewichte um nach deren Höhe in Millimeter bezeichnet.

8588

6847

5681

4845

4215

3722

3325

2998

2723

2488

2285

9783

7801

6475

5523

4806

4245

3794

3421

3109

2842

2612

circa 1 Procent höher.

22449

14940

11178

8915

7400

6314

5496

4856

4341

3917

3561

3257

2994

2765

2562

nach den deutschen Normal-Profilen.

SK. W

Tragfähigkeit des „frei auf liegenden” I-Trägers für gleichmässig vertheilte Belastung W — Widerstandsmoment ; l — Länge in Centimeter;

— g L, wenn K — 1000

in Kilogramm: P =

L ₌ Länge in Meter ; g — Gewicht pro Meter in Kilogramm

Kilog. pro Quadratcentimeter ;

143

149

155

163

102

O*

Querschnitts-

Dimensionen

!*“»!

1>

ßs

ßs

131

i*—*.

137

in

8-4

230

8-7

240

9-4

860

Millimeter

10-1

280

10-8

300

11-5

Vl Y

12-6

13-1

s>

15'2

.Y

>1

*?>| 03 I

<-----

320

12-2

18-3

2 >< ! s

y.

.Y

380

14-4

15-3

19-5

20-5

V.

.V

up.

X

23

1(3*4

-H—Ds

<-—->

178

450

17-1

475

SS,

ii

O)

i J—L

6T

500

stfHhl

8T

550

Nummer des Profils

230

24O

260

280

300

320

340

360

380

400

425

45°

475

5°0

550

Gewicht pro Meter in Kilogramm

33*5

36-2

41-9

47'9

54-i

61

68

76-1

83-9

92-3

1037

115-2

127-6

140-5

167

Trägheitsmoment in Centimeter

3642

4288

5798

7658

9888

I2Ó22

15827

19766

24208

29446

37266

46204

56912    69245

99838

Widerstandsmoment in Centimeter

317

357

446

547

659

789

931

IO98

1274

1472

1754

2054

2396

2770

3630

ro

x-5

2-0

2'5

16856

12613

10060

28524

I8986

14208

II334

3'0

8353

9411

3'5

7128

8033

35638

23724

17756

14167

11768

10048

4-0

6206

6995

8752

43712

29101

21784

17384

14443

12335

10748

Spannweite L = Meter

4-5

5‘0

5*5

6-o

6*5

7-0

8-0

8-5

90

9’5

IO’O

10- 5

11- o

ix-5

12-0

5485

4905

4427

4026

3684

3388

3130

2902

6184

5531

4994

4543

4159

3827

3537

3280

7740

6927

6257

5695

52X7

4804

4443

4125

9509

8513

7693

7006

6421

59x6

5475

5087

4741

4431

52666

35066

26252

20953

I74II

14874

12964

II472

IO274

9288

M ^4 4* Ul Gl Oh

6624

6157

5743

5371

5036

4731

63059

41989

31438

25096

20857

17821

15536

13752

I2319

III4I

IO154

93X4

8590

7959

7402

6907

6464

6065

5702

74412

49551

37104

29622

24623

21042

I8348 '

I6245

14556

13168

12005

IIOl6

IOI64

87764

58446

43768

34946

29052

24831

21656

19178

17188

15552

14x83

130x9

12016

9421

8766

8184

7664

7194

7768

6379

6023

5695

5391

11141

10371

9687

9075

8523

8023

7567

7148

6763

6407

VÛ    O    W    ts> Cyj    Gri    Oh CO hO    bi    Gn 00 C/J    O    ^

£ 5 ^    g « % 3

CyJ H    VÛ    M O    O w    ^    6J O Ul    M    Oh M    CO    to M Oh

w o

O 'O 1-0

M

GO

8826

8343

7898

7487

117668

78368

58695

46873

38976

33323

29071

25754

23091

20903

19073

I75I7

16177

15009

13982

13070

12254

11519

10853

10246

9690

9179

8706

0^ \0i    !_/-)    co cO co 666^hhhhhhhhhh

164205

109374

81930

65440

54428

46545

40619

35997

32288

29243

26695

24531

22668

21045

19618

18353 1722 X 16202 15280 14440 13671 12964 12311

I9I552

127595

95585

76353

63511

54319

47410

42021

37698

34149

31181

28660

26490

24600

22939

21466

20149

18965

17892

16915

16022

15200

14442

221460

147523

110519

88289

73445

62823

54838

48612

43618

39518

36090

33179

30674

28493

26576

24876

23358

21992

20755

19629

18600

17654

16781

290233

193350

144866

II5743

96299

82387

7I93²

63782

57245

51882

47398

4359¹

40317

37468

34964

32745

30764

28982

27370

25904

24563

23332

22196

wichte von 7’8o; bei Flusseisen sind die Gewichte um nach

deren Höhe in Millimeter bezeichnet.

circa 1 Pro cent höher

Tabelle der Tragfähigkeit für genietete Träger.

Die Tabelle ist unter der Annahme aufgestellt, dass die Träger an beiden Enden „frei aufliegen”.

Die häufig noch gemachte Annahme, dass die Träger „fest eingespannt” seien, trifft in der Praxis nie zu, denn die Einmauerung an und für sich, auch wenn dieselbe sorgfältig ausgeführt wird, schafft nicht jene Bedingungen, welche erfüllt werden müssten, damit die Träger als eingespannt betrachtet und darnach berechnet werden können.

Die Inanspruchnahme ist mit iooo Kilog. pro i cm² angenommen. Es wird dringend abgerathen, dieselbe noch grösser anzunehmen, weil genannte Zahl die noch zulässige Grenze der Inanspruchnahme darstellt, besonders mit Rücksicht darauf, dass es sich häufig um Belastungen handelt, welche stossweise wirken.

Die einzelnen Profile sind numerirt ; die Höhe derselben steigt in Zwischenräumen von je 20 mm, in der Tabelle aber nur von je 40 mm von 200 bis 808 mm.

In der Tabelle bedeutet:

H Die Höhe des Trägers (ohne Nietköpfe) in Millimeter ;

P die über den Träger gleichmässig vertheilte Gesammtbelastung in Kilogrammen, welche ein Träger bei einer Spannweite von 1 m und einer Maximalbeanspruchung von 1000 Kilog. pro Quadratcentimeter tragen kann ;

G das Gewicht des Trägers pro 1 m Länge in Kilogrammen. Dabei ist das specifische Gewicht zu 7'8 angenommen.

Beim Gewichte der Träger wird eine Toleranz von 5 Procent beansprucht. Haben die Träger eine solche Länge, dass Stossplatten und vStosswinkel oder Versteifungen nöthig werden, so wird das Gewicht der Träger entsprechend höher.

Bei der tabellarischen Zusammenstellung der Höhen der genieteten Träger war maassgebend, dass die Höhe der Stehbleche von 200 mm aufwärts immer um 20 nun zunimmt.

Statt der in den Tabellen angegebenen Winkel

65*65

IO

und

65*65

12

70'70

können gegebenenfalls die W'inkel -—

9

7°‘7°

, beziehungsweise-

verwendet

werden, indem sich dadurch sowohl Gewicht als Tragfähigkeit der Träger nur ganz unwesentlich ändern.

Die genieteten Träger können auch mit schwächeren Stehblechen, als in den Tabellen angegeben, ausgeführt werden ; natürlich vermindert sich dann die Tragfähigkeit entsprechend. Da die Firma jedoch diese schwächeren Stehbleche nicht auf Lager führt, erfordert die Lieferung solcher Träger einen etwas längeren Termin.

Anwendung der Tabelle.

Für einen beiderseits „frei aufliegenden” Träger hat man ganz allgemein :

2 KJ h ’

100 M =

worin bedeutet:

M das Moment der angreifenden äusseren Kräfte in Kilogrammmeter ; J das Trägheitsmoment des Profilquerschnittes in Centimeter ; h die Trägerhöhe des Profilquerschnittes in Centimeter;

2 J

—j— = W das Widerstandsmoment des Profilquerschnittes in Centimeter ;

K die Maximalbeanspruchung des Materiales in Kilogrammen pro i cm2 Wenn K — iooo Kilog., so ist

i. M — io W

Für gleichmässig vertheilte Belastung erhält man, wenn Q die über den Träger vertheilte Belastung in Kilogrammen und L die Länge in Meter bedeutet :

2. Q L = 8o W,

Q L ist aber nichts anderes als jene gleichmässig vertheilte Belastung, welche der Träger von i m Spannweite tragen könnte, also = P der Tabelle. Deshalb ist:

3. P = 80 W und W

80 ’

Bekanntlich ist auch :

4. P Kilog. — 8 M Kilog

Man kann, wie man aus Gleichung 4 ersieht die Tabelle auch dann benützen, wenn die Belastung nicht gleichmässig über den Träger vertheilt ist, nur muss man das Maximalmoment der äusseren Kräfte kennen. Multi-plicirt man letzteres mit 8, so erhält man jene gleichmässig vertheilte Belastung, welche den Träger bei 1 m Spannweite gerade so beansprucht als die factischen Belastungen.

Die Gleichung 3 11V —

zeigt, dass man das Widerstandsmoment

eines Trägerquerschnittes erhält, wenn die in der Tabelle angegebenen Belastungen durch 80 dividirt werden.

Anmerkung: Bei der Berechnung der Wertlie der Trägheitsmomente ist die Verschwächung der Querschnitte durch die Nieten berücksichtigt worden, und zwar sind bei den Trägern ohne Kopf- und Fussblech zwei horizontale, durch die Winkel gehende Nietlöcher, bei den Profilen mit Kopf- und Fussblechen und den zweistegigen Kastenträgern vier verticale durch die Kopf- und Fussbleche gehende Nieten, und bei den dreistegigen Kastenträgern acht verticale Nietlöcher abgezogen. Als Nietdurchmesser ist durchgehends 20 mm angenommen.

Tragfähigkeit „frei aufliegender” Träger bei K = 1000 Kilog. pro Quadratcentimeter. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Schweisseisen mit specifischem Gewichte von 7⁻8o; bei Flusseisen sind die Gewichte um circa I Procent höher.

Trägerhöhe

71

65 /

ÏÔ \

⁶⁵ ( ><

12 \

10

-J

LJ

80 /

ÏO \

71

<r~— 10

Ll

LJ

PI mm

P kg

G kg P kg

G kg j P kg j G kg P kg \ G kg

to In) to CO -L O

3°o

340

380

400

440

480

5°°

540

580

600

27660

35500

43840

48190

57240

66740

71650

81820

92430

97900

109150

120850

126860

56

59

62

64

67

70

72

75

79

80

84

87

88

31300

40260

49620

54500

64650

75250

80720

92000

103700

109750

122100

134900

141470

63

66

69

7i

74

78

79

82

86

87

91

94

96

33220

42650

52670

57890

68700

80010

85830

97830

110280

116680

129800

143360

150300

66

69

72

74

77

80

82

85

89

90

93

97

98

37810

48610

60040

65970

78220

90980

97540

IIIOIO

124940

132070

146680

161730

169420

75

78

81

83

86

89

91

94

98

99

102

106

! I07

Trägerhöhe

160

160

180

Tir¹⁰

Tir" ¹⁰

— 10

65 /

il \

> «----- 10

65 /

ÏÔ \

LJ

-JL

JL

M 05

toi Ol

kl

H mm !

P kg I G kg I P kg I G kg P kg \ G kg \ P kg G kg

0000000000000

36940 48400 66520 66800 79760 93220 100130 i14320 128960

136450

151780 167560 j 175630

O ^ t'xCO M OO OO OO OO Cb Ob Cb

1-1 M M M M

►H W O O O O U> m CO Ui U> O

39320

179980 I 118 188580

87 i 39830 91 S1930 94 i| 64690 71290 84880 98990 106220 121040 136320 144140 160100 176520 184910

99

H H

O O vü o OvO 0000 CO Ul IO o M 4^

U> O

112

120

M H H H H M M M O O Cb Ul M 00 Cb

42160 55280 69040 76160 908x0 105980 113740 129600 146000 154320 171440 188880 197870

WMWMWWWMH

10

Trägerhohe

160

160

65 /

ÏÔ \

ïiria

X-— 10

71

12

180

71

12

180

71

<------ 10

65

ÏO V *

<----- 10

-JL

-J

JL

PI mm

P kg I G kg J P kg \ G kg P kg G kg j P kg 1 G kg

40060

52210

65040

71680

85360

99550

106820

121730

137110

144970

161010

177550

185980

85

89

92

94

97

100

102

105

108

no

113

117

118

42380

55500

69330

76480

91220

106460

114310

130260

146730

155140

172280

189900

198850

93

96

99

101

104

107

109

112

115

117

120

124

125

43530

56450

70050

77070

91510

106470

114130

129810

145950

154190

171020

188310

197120

89

93

96

98

IOI

104

106

109

112

114

117

121

122

45860

59740

74340

81870

97370

113380

121580

138330

155560

164350

182270

200660

210000

97

100

103

105

108

ni

113

116

119

121

124

128

129

13

14

15

16

Trâgerhdhe

o 10

CO ItH

10

180

71

10

200

200

TÜT¹⁰

71

10

<-..... 10

80 /

ïs

X—- 10

ïô \

><■.....10

ïâ \ >

10

_J

L.

L_

H mm

P kg 1 G kg P kg I G kg

P kg

1 G kg P kg

G kg

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

86140 93840 101670 109650 117750 125980 134340 142820 151410 160130 168970 177910 186980 196170 205450 214860 224390 234000 243740 253600 263560 273630 283810 294110 304500

103

105

106

108

no

ni

113

115

116

118

120

C4 C4 C4 M M M

126

128

rort-^r

M hH M

93050

101450

109990

118670

127480

136430

145500

154700

164020

173470

183030

192710

202510

212430

222450

232590

242850

253220

263700

274290

284990

295810

306730

317770

328910

112

114

116

117

119

120

122

124

125

127

129

130

132

134

135

137

138

140

142

143

145

147

148

150

I5²

90940 98960 107120 115410 123840 132390 141060 149860 158780 167810 176970 186240 195620 205130 214730 224460 234310 244250 254310 264480 274760 285150 295650 306270 316g8o

io6

108

no

ni

113

114

116

118

120

121

123

124

126

128

C\H co    CO O W CO^^O

C4 cOcOcOcOcOcO^^rt-ri-H H H H H H H H H H H

97860

106370

115430

124430

I335⁶⁰

142830

152230

161740

171390

181150

191030

201030

211150

221390

231730

242200

252770

263460

274260

285170

296200

307330

318570

329930

341390

116

117

119

120

122

124

125

127

129

130

132

134

135

137

138

140

142

143

145

147

148

150

152

153

155

18

Trägerhohe

80

10

220

220

220

71

12

80

71

12

"ir

12

71

12

Ï2 \ >

— 10

- \ ><

10    \

:o

100 /

-ÏT\

> <— 10

-J

-J

-JL

H mm

P kg G kg P kg \ G kg P kg G kg P kg J G kg

324

384

404

444

484

504

544

584

604

624

664

704

724

764

804

103780 117 130860 122 140160 124

159130

178600 188510 208690 229340 239810 250420 271960 293960 305120 327770 350870

110610 139780 149800 127    170190

130    191110

132    201740

¹35    223370

138    245480

140    256700

142    268040

145    291060

148    314520

150    326440

153    350580

156    375160

126    113530

131    X437⁸⁰

133    154180

136    175410    '

139    197180

141    208250

144    230800

147    253830

149    265510

151    277330

154    301300

157    325730

159    338120

162    363240

165    388800

C\ C\Ln

O m    m œSSoMÏÎo

I22I70

155150 166480 189590 213260 225300 249760 274730 2874OO 3OOI9O 326120 352520 3659OO 392980 420530

142

I47

148

152

155

156

160

I63

165

I66

170

173

174

178

l8l

21

22

23

24

I rägerhöhe

240

240

240

240

10

71

10

71

10

71

10

*2 < ><■ 10 \

10

80 , 12 \

><r~— 10

100

100 /

12 \

-J

JJ

-J

-JL

H mm

Pkg

G kg P kg I G kg I P kg I G kg P kg 1 G kg

8 f gs¹»* o-a.i-g'SLSi'K

OOOO^JOOOOOOOO

n \o o

1^00

OOO

100560

109210

126940

136010

154510

I735IO

183180

202890

223060

233300

243670

264730

286250

297160

319340

341950

ii3

II5

Ii8

120

123

I2Ó I

128

mmhmhhmwh

2 - I??'⁰⁰⁰ °''M    co O M s

110420 120120 140000 i5OI7° 170940 192240 203090 225160 247730 259170 270750 294250 318200 330350 354990 380070

159

162

166

26

Trägerhöhe

240

240

240

80

— \ 10 \

Tiir

><---- 10

=ïlr ¹⁴

îiïr"¹²

JJ £

80

X—- 10

JJ

100 /

i<r \

><- 10

101

12

-JL.

JJ

L.

H mm

P kg j G kg j P kg G kg P kg G kg

P_kg

G kg

324

344

384

404

424

444

484

504

544

564

604

644

684

704

724

764

804

109560

n883o

137780

147460

157270

167200

187430

197730

218680

229320

250950

273060

295580

307020

318560

341990

365850

121

123

126

127

129

131

134

136

139

150

152

154

I57

160

166

119300

129610

150700

161490

172420

183480

206020

217480

240790

252620

276650

301180

326140

338800

351570

377450

403780

134

136

M n+-

154

165

167

170

173

127950

139140

162080

173790

185650

197660

222100

234520

259750

272560

298540

325000

351940

365580

379340

407200

4355X0

'O t"-* m rj ^ io O O rh 10    10 t^oo N lo

rhioioio lOVO 'O VO 'O    t^OO OC

MMMMMMMMMMMMMMMMM

29

30

31

32

Trägerhöhe

80

180

180

200

200

“1

10

10

10

- ' >< 10 '

10

80

L.

12 \

“Tir 10

X— 10

71

10

10

Tür“ îo

JJ

l_

80 /

ï5 \

JJU

X-— 10

JJ

L_

H mm

P kg

G kg P kg G kg P kg G kg I

P kg I G kg

320

340

380

400

440

460

500

540

580

600

620

660

700

720

760

780

800

107320

116950

136680

146760

167330

177810

199150

220980

243280

254620

266050

289290

312970

324970

349330

361670

374130

131

133

00 o\

141

143

146

149

X52

154

156

159

162

164

167

169

170

113x70

123460

144560

155330

177300

188490

211250

234520

258270

270330

282500

307200

332350

345090

370930

384010

397200

MMMMM

Cn li-iOO LO *0 *-0

i6i

163

165

168

176

178

179

116340 138 126600 139 147610 143 15833° 144 180170 148 191290 149 213900 152 237010 156 260590 159 272570 161 284640 162 309150 165 334100 169 346750 170 372390 174 385380 175 398470 177

122180

133x20

155490

166900

190140

201970

226000

250550

275580

288280

301090

327060

353490

366880

39399°

407710

42x550

MMMM Ui (yi 4^

156

158

161

165

168

170

171

174

178

179

183

184

186

33

34

35

36

Trägerhöhe

:.20

120

220

220

71

12

12

71

12

12

71

12

12

71

12

12

Ï5\

10

80 /

ü \

100 /

TcT \

><-— 10

1. 0

< ><—- 10

12    \

_JL

L.

H mm

P kg

G kg Pkg G kg I P kg G kg Pkg i G kg

648

688

XI Xi Xt

808

140720

164860

189600

202180

227760

253850

267090

280450

307520

335070

349020

377260

391550

430470

435IIO

464700

J59

162

165

M M M t-i M XI XI XI XI CN

180

183

185

188

190

193

195

198

146420

171890

198000

211270

238260

265770

279720

293800

322320

351320

365990

395700

410720

44x110

456490

487550

l68

I7I

182

184

186

189

192

194

197

199

202

284

207

148830

174930

201760

215420

243210

271560

285940

300460

329880

359790

374930

405580

421070

452420

460270

500310

tOtOtOtOWMMMMWMMMM*— O OO OkOvOkOO 000000 00x1 XI XI CO C\U) M co O 00 CN OJ o 00Cn K)

211

156020

183850

212470

227030

256660

286880

302200

317670

349000

380840

396950

429530

446000

479310

496140

530140

183

00 C\ Q\

M M M

NOM

195

198

200

201

205

208

210

2X3

Tragfähigkeit „frei aufliegender” Träger bei K — 1000 Kilog. pro Quadratcentim Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Schweisseisen mit specifischem Gewichte 7'8o; bei Flusseisen sind die Gewichte um circa I Procent höher.

Cl

35

oz.z

SS.o

Kronen.

q    j 10 ^ 10 r^ovioM^Siw'ä ^2 ® jj5^^^ing^iO k-> o ^ ⁰    ® *oO 100 100 100

•    b h h m robitio in vb in tNoo bibvb i-h m b b b b b invo vo inoo ôobvbbbbbro

n*    HHIHMIHIHMMMMMIHI-IHII-IMMMnOelM

(O 1000 O 0OIO5O O <01000 O ro 1000 O ro 10 CO O ro 1000 O roiooo O ro moo O ro 10M O O 01 CO LO t—i    cO OVÛ N CO iO m t^N. co O VO M 00 i-O M co O O M OO Y~' 1—1 cO O 'O M OO LO

•    Ó hh ►H Ôî fO ro LO loÔ 'ô N00 CO Cb Ó Ó I-H M ri co fO rj- ioio'Ô »b f^ôoôo ON b Ö Îh ►H ri

rl    C-lH-lH-IMt—(HHt-inOlMCin

3SS^8SSS^8S?,Sp-§Spâ§-8i§8cg§-8v§g5§-§v§gcg§-85

0*-h 1-1 rî ćo ćo ćf in\b 'ô i>. K»ôo ôb Ó Ó m ^ coćo^d-LO ^ovb vô t^ôo ôo o b ^ h

hh b b    b <0 b> b-    b- iovb vb    tN tNco c»    b b    ö *-•    m b    b <0 ro b- b- io in vb ÎNt^ôoeb    a ó

t—tl-HHt-HI-IMh-IHl-Ht-|H-ll-HI-HIHl--IMMM

01.2 00.2

£S.o

1-05

1- 58

2” 10

2- 63

3- 15

3-68

4- 20

4'73

5-25

578

6-30

6-83

S £.Z

7-88

8-40

8-93

9-45

9-98

10- 50

11- 03

n-55

12- 08 12-60

13- 13

13- 65

14- 18 1470

15- 23

15- 75

16- 28

i6'8o

17- 33

1785

18- 38 18-90

00.81 0S.Z1 00.Zi 0S.91 00.91 0S.S1 00.S1 oS.ti oo.łi oS.£i oo.£i 0S.21 00.21 0S.11

00. II

0S.01

00.01

0S.6

00.6

0S.8

00-8

oS.Z

00.Z

0S.9

00.9

oS.S

00.S

oS.ł?

00.-b

oS.£

00.£

0Ï.2

00.2

0S.1

00.1

0S.0

<D

₀ oo m roo 05 in m O oo lOfOOoo infO O oo in <o o oo inmooo >o m o oo mro o oo >o oo O ^ Ov rt- CTv <0 CO rooo M tN N nh io h v£) O io O mC' i- "toO ro oo ro IN N    'O m VO b

• bbHHMNroroij-i+ininibNtsiiióobbbbbHHNNrOfO^-ij-in mb i) Ń

Mt-HIHIHI-Hl-Il—II—IhHi-Hi—iMh-ItHW

03

08.1

1-70

0-43

0-85

1-28

1- 70 213 2‘55

2- 98

3- 40

3-83

4-25

4-68

510

5 53

5-95

6-38

08 9

îz.L

7-65

80.8

8-50

893

9-35

9-78

10    20

1063

11    05

11- 48 1190

12- 33 1275 1318

13- 60

14- 03

14-45

14- 88

15- 30

09.1

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

*3-00    NIO O ^J-OO    M VO O ■d-oo M VO o »d-00    M VC> O rT 00 M VO O t*- 03 M VO O CO    N O O 7"

ö ó    w i-i o) b b w 't 't V >^i Ui va Co    In Kćc öo co "er ct\ b b b Vh w b    ’n ’n

HHHh-1 l—l )—IHHHHHMW.

JQ

0S.1

12-00

1238

1275

1313

13-50

ot'.i

0 35 070 105 140

SZ.i

2 10 2-45 2 80

3-15

3 50

385

4-20

4'55

4-90

5-25

5-60

5 95

6-30

6-65 7 00

7'35

770

805

8- 40

8'75

9- 10

9-45

9-80

10-15

10- 50 10 85

11- 20

11- 90

12- 25

I2-6o

1-35

1-30

0-33 I 0 34

89-0

065

8£-£ •bo.£ oL z 9Î.z îo.z 69.1 S£.i 10 1

0-98

130

09.2

82.2

S6.1

£9.1

²'93

3‘25

3-7¹

4-05

4'39

4’73

5-06

5-40

574

80.9

6 41

6-75

7-09

7'43

7-76

8-io

8-44

8    78 911 945

9    79 10-13

1046

10- 8o

11- 14 11-48

11- 8i

12- 15

3-58

3-90

4-23

4*55

488

5-20

5'53

SgS

81-9

0S.9

6-83

Si.Z

7 48

08-Z

£1.8

8 45

8- 78

9- 10

9’43

80.01

SZ.6

0Z.11 8£.ii So.ii £Z 01 ot.oi

1-25

0-31

m 't mio oo ciO w fo ij- mio 0000 i-h o ^ mio co c o h. in 'i-    00 ^gv O ^ ^o ^ 10

b o in in b b b b Vo <0 <0 b- b- <tm in in iovo Cs 'b în Ćn inoo öoöo bibbb b bo —

02.1

01-Z 08-i 0S.1 oz. 1 06.0 09.0 o£.o

2-40

2- 70

3- 00

o£.£

09.8

3- 90

4- 20

4-50

4-80

5-10

5-40

5- 70

6- oo 6-30 6-6o

6- 90

7- 20

7-50

7- 80 810

8- 40

8- 70

9- 00 9-30 960 9-90

l0'20 I0'50 TO 80

no

0-58

0-55

083

no

8^

oz.z

£6.1

100

0-25

0-50

o-75

i-oo

1-25    1-38

1- 50 1-65 175

2- 00

2’25

2-50    275

2- 75 3-03

3 00    3-30

3- 25 3-58

3- 50 i 3-85 375 ; 4-13 4‘00 ! 4-40

4- 25 4’68

4-50 ! 4'95

5-23

4‘75

5-00 j 5-50

5- 25 ! 5-78

5'5° i ⁶'°5 5'75    ⁶‘33

6- oo    6'6o

6-25    6⁻88

6-50 j 7-15

6- 75    7'43

7- 00    7-7O

7-25 ! 7-98

8-25

8-53

7-50

08-8

80.6

9 35

775

8-oo

8-25

850

8-75    9-63

9-00 ¹ 9 90

Zeit

w >H i-h ts m ni m comfoco^-^-it^ininio >ovo vo vo vo in in in in ze w mm C

C3

Ch

aj

43

-Q

-Q

43

&c

Cq

6-oo 6-401 6-8o 7 20

cg

ûo

in

o_

in

in

in

o_

ót-

b-

oo.t-

i-8o

₃-6o

5‘4°

7-20

9⁻oO

10-80

1260

14-40

i6’20

18- 00

19- 80 21-60 23-40 25-20

27- 00

28- 80 30-60 32-40 34-20

36- 00

37- 80 39-60 41-40 43-20

45- 00

46- 80 4860 50-40 52-20

54- 00

55- 80 57-60 59-40 61-20

63- 00

64- 80

1-70

3-40

5- 10

6- 8o 8-50

I0‘20

II-90

13-60

I5-30

17- 00

18- 70 2040 22’10 23-80 25-50

27- 20

28- 90 30-60 32-30

34- 00

35- 70 37-40

39- 10

40- 80 42-50 44-20

45'9°

47-60

49'30

51-00

5270

54-40

56- 10

57- 80 59-5o 6120

l-6o

3- 20

4- 80 6-40 8⁻oo 9 60

11-20

12-80

14-40

16⁻ oo

17- 60

19- 20

20- 80 22-40

24- 00

25- 60

27- 20

28- 80

30-40

32- 00

33- 60

35- 20

36- 80 38-40 40 00 41-60

43- 20

44- 80 46-40

48- 00

49- 60

51- 20

52- 80 54-40 56-00 5760

00. £

0Ç.1

4'50 6 00

7-50

9-00

10-50

12-00

I3-50

I5-00

X6-50

x8-oo

19-50

21-00

22-50

24- 00

25- 50 27-00 28-50 30-00 3I-50

33- 00

34- 50 3600 37-50

39- 00

40- 50

42- 00

43- 50

45- 00

46- 50

48- 00

49- 50

51- 00

52- 50 54-00

mo    mO    mO    łt>0    mo mO łoO    mO io    O    mo    ł^O mO    mo    mO    mo mo    mO mO

<J\ rO 00    CS N    h VO    o >-0 CT' p" OO    rot^p'O    m    yOO    p"C^pOOO    N    h \p    O    yO CT-rf-    OO rOt^C^

m    Ń    ij-iot^óo    Ó w    ćrjid-iot^ós    Ó    w rO^t-^D    I^ÓnÓ m rio4^-vć    Ń⁻oÓ    Ń    rO^-vb    t^C^Ö Ń

MH-ii—<kh*—<i—(ł—ro CO ro ró    ro    ro    ro    ^    ^ł⁻    ^ ^ lo lo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

OO    D O O rł-00    N    O    O    p- 0°    p    vo o    p- co    p VO    o    co N vp O 7^00 (N O O 7^- 00 <N 'O o 7^*

m    b    b-bot^ôo b    ^    b    b-    bb    ôo    bb    b ro    bb    cb    bb b bo bó Ń b ó b ro b-b Ńbó

m    m    m    m i-t    m    »-h (S    n rî    (N N    n    roforororororo't't^’b't't^m)

m O i^o O m O mO mO mO O mO mO m O mo mO mo m O mo m O un o m o ro N O 7^- rn rf-00 hh lO CO m ^ N O CNrOVO O p N O 't Nh rf-OO M uOCO <N i-O O r^O w Ół it-ûocôôo CTiÓ Ń roid-có t^óo Ö I-I Ń    0-5 £-— do biw ó) rn in'b t^bib w ro ił- in t^do

i—i i—i w i-i m in i-i cn-cs cc m cł oc oi romcocomcomit^^^^it^

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

rocp    01 moo H ^    O ro>0 ON M    ŁO00    I-I    O    roNO    ON M moo w rj-O CONO o-cl uoco

ri Ól    ćo    ioó Ćs bib    r-i    roij-iocijóo    ÓnÓ    Ól    rO'd-'Ô    t^.óo    Onm 01 ćoiir>cb N ć> Ö w bl Kt in b

i—i    IH    m i—i m m i—i    I-I d    d    d d d    d d    d rorororororO.-onJ-^-Tt-rJ-^-^-

MMi-ii-iMi-ii-ii-iddddddddrorororOrOrororOrO'rt-'it-'ri'

m O m O mo mo m O mû mo mo m O m O mo mo mo mo m o m O uoo mo

w pJ^f-NO (\. o\ O d roi-ONOOO On i—i d r|- iri tNCO O rn ro^NO f^cOiO d ro mAO 00 Onm d rj-m d ćo^j-iocbdb Ôn b m d rord-vb ob ón b m ro h- inb r^db onm d coi'rf-io'ô r^ONÓ m

d d d d d d d d to ro ro ro ro ro ro ro + li-

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo h 71 m 't 700 r^oo a\ o h p m 7*- m^o r^cc ^ o n ro mo r>.oo o m ro    1n^o

m b ro b »ob r^oo b»-H b robïbb r^oo bb b ro b- bb f^co bb m <o^j-iob cb b MHHhHt-H^MMMwr^MMr^nnMriC^rOfOrOrOrOrOrOrOrO

10 o m O im^o    m O    *oO m O    vo o m O m O    mO m O mO    lo O 10O 10O tn O in    O 1000

P Ï“* r* r¹ r¹    pc ^    »-o 10 70    l>» co OO    ^ O O M M    ro ro ^ ^ io imvo 'O    O

m d ćo    io do    do O' O m d ro bh ćo ib óo ON "w d ro W- io b ćo ON O m d ro rł- io b K

MMMMMMMMMMdddddddddrororororOrororo

1⁻ 00

2- 00 3'00

4⁻ oo

5- 00 6‘oo

7- 00

8- oo

9⁻ oo io-oo iroo 12 00 13-00 1400 15 00 ió-oo

17- 00

18- 00 1900 2000 21‘00 22-00 2300

24- 00

25- 00

26- 00

27- 00

28- 00

29- 00

30- 00

31- 00

32- 00

33- 00

34- 00

35- 00

36- 00

WHh-łWHHHHHHHC^NC^C^C^rłC^C^C^C^rOfOrOrOrO

j| OOOOOOOnOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' vX ^CO N'û lO^-fON hi o ONOO r^O    M o CO r^'O lO-tror^ m o O'OO t^'O tn rt-

I ; Ö HH b CO^-LOVÔ Kóo b b Ö HH b    io b KdbÔO O' Ó hh b ćo r** în b t^t^óo ONO ^ b

Mt-lWMMMHHMt-HMHHnC^nC^Mrîf^C^r^CS^rOCOrO

O loO m O tn O tn O łoO ^nO »-o O i/)0 lo O tr> O ^)0 10 O ^nO^oO 10 O ioO tn O 10O

!00 N ^    h C'' CO    \Û i^fOM    O ^ 'O 't fO H o 00    hh O CO \û lOfOCl O C' r^o

O w b    rO^-iOŁoÓ CO ON Ó    w HH    b ćo b" bb t^f^ÓO    b O b b rO b bb bb CO b O

t-Hł-łl—łWł-twi—iMrHH-lt-HMClC^C'JClC^C'lC^ClC'lC^C^OJfO

o iOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO b 100 VO ^ M O OO VO ^t- C4 O co 'O ^ł- C4 OOOVO rj- N O 00 VO rf- CS ooovo M O 00 VO <sf- CS O co ^ b hh b ćo b bb bcb cb b Ó m b b b b bb b tbob bó Ô m b bbb bb ibcó cb

MMMMMM.W MWMWHICSMCSCSCSCICSCSCICSCSCS

o    loO    LO O    Lo    O    »-no    lo O loO ŁO O    UO O    »-o    O    mO    tn O    mO mo »-o    O    mO mO mO *-n O

g    n i^j    n o    io    es o    Nmn o    <s O    <n o    cs o n io m    O    n^n O NmM o

b m    b fO    b    b    bb    b t^óo bbb    m b    b    b    b b    bb    f^OOOO bó    M    m b bbb bb K.

MMMMMMMMMi-JMMMCSCSCSCSCSCSCSCSMCS

o oooooooooooooooooooooooooooooooooooo" oo tsjj-HooinNO'^fnON'tHooinnawpfnON^HwmN ovo p o n p h co 70 p b b m b b b b b b b K Kóo bbb w m b rob-b-^ovbvb ć^cbóo bo m m ń b ro b b

►HWWH-IWWWHHMH-lH-IHHI-lWrlC^nCÎClC^rJCl

Q ^5 LO ^OO ro ^ ^ LOCOOOO ^rno W mjrnooo ir* rn O 00

•    . Ö »b b b bbb iob ói r^dbóo bb b m <n b ro b b bb ô r^ooôo b Ó 6 w b b b b

^ I    l-łł-IWWMWł-if-iWI-ll-Hk-łWHHMMNMClMClCl

© ! I    ^ł< SN    SN    *3« CN i*    C*<    ^    *1«    ^*SN^«    CN

t£ •-    ^    —-.——-,    --------- ~~——------------- ' —    —-----—

_ j o ij”^    *—<    co *—!•—;"* »h cz    co    co    ^ co _

H N

i-i w i-i hh n « n m « m m "t ij-it mm ui łovo vo \o \o r-*    t^oo oo oo co o

VIII.

Bauführung, Kostenubersehläge, Baubedingnisse und Baureehnungen.

Unter Bauführung versteht man im Allgemeinen den Inbegriff aller zur Verwirklichung eines Bauwerkes erforderlichen Arbeiten. Vor Allem die Proj ectverfassung, die Kostenüberschläge, die Lieferungsaccorde und deren Bedingungen, und schliesslich die Bauleitung und Ueberwachung.

Die grossen Unterschiede in der Bauführung, welche einerseits durch die Staats- oder Communalbehörden oder durch Private bedingt erscheinen, kennzeichnen sich immer durch bestimmte Formalitäten und directe Vorschriften, hingegen hat sich die Bauführung selbst mit sehr verschiedenen Disciplinen zu befassen.

Ueber die Anfertigung der Bauprojecte und Verfassung von Bauplänen (Abschnitt I: „Allgemeines über Kunstbehelfe”), über Baumaterialienlehre (Abschnitt II: „Bemerkungen über die gebräuchlichsten Baumaterialien”), über Preisanalysen (Abschnitt III : „Materialerfordernisse und Preisanalysen der einzelnen Bauarbeiten), sowie über die summarischen Einheitspreise (Abschnitt IV) ist bereits ausführlicher Bericht über diese zur Bauführung nothwendigen Lehren erstattet, so dass nur mehr über die specielle Bauausführung, über die Kostenüberschläge, über die Vergebung der diversen Arbeitsund Materiallieferungen und über die schliessliche Abrechnung des ganzen Baues das Wichtigste besprochen werden muss.

Die Bauausführung umfasst in erster Linie die Organisation des Baudienstes, die Bauoberleitung und die specielle Bauleitung.

von

Nach dem Handbuche für Hochbaukunde, veranstaltet den Herausgebern der „Deutschen Bauzeitung” und des

„Deutschen Baukalenders” (1887); ist die Organisation des Baudienstes im Allgemeinen :

„Bei jeder Bauausführung, einerlei, ob sie durch die Organe einer öffentlichen Behörde oder durch einen unbeamteten Techniker bewirkt wird, sind drei Instanzen zu unterscheiden: 1. Der Bauherr, 2. die Bauoberleitung und 3. die specielle Bauleitung.”

revidirt und

„Als Bauherr kann der Staat, vertreten durch eine Verwaltungsbehörde, eine Commune oder einen anderen selbstständigen, öffentlichen Verwaltungskörper, ferner eine Privatperson, beziehungsweise eine als juristische Person aufzufassende Gesellschaft etc. erscheinen. Der Bauherr giebt den Auftrag zur Bearbeitung der Projecte; — prüft und genehmigt die von der Bauoberleitung aufgestellten Projecte und Kostenberechnungen; — ertheilt den Auftrag zur Ausführung ; — weist die Baugelder an ; — entscheidet über im Verlauf der Ausführung von der Bauoberleitung vorgeschlagene Aenderungen der genehmigten Baupläne oder ordnet aus eig'ener Initiative solche an ; — übernimmt den fertig gestellten Bau nach erfolgter Revision ; genehmigt die Bauabschlussrechnung. Er bedient sich hierbei entweder sachverständiger Beamten, welche ausser directer Beziehung zur Bauoberleitung stehen, und im Allgemeinen höheren, mindestens gleichen Ranges, wie der Baudirigent sind. Sofern der Bauherr eine nicht s ach verständige Privatperson ist, bedient er sich bei Ausübung seiner Functionen eines sachverständigen Bei-rathes. Häufig überträgt aber der Bauherr einen Theil seiner Functionen an die Bauoberleitung.”

„Die Bauoberleitung kann entweder durch Beamte des Bauherrn oder durch für den Einzelfall herangezogene Privattechniker, mit welchen der Bauherr einen Vertrag abschliesst, bewirkt werden. Derselben sind oft mehrere voneinander unabhängige Bauausführungen unterstellt und an ihrer Spitze functionirt oft ein Baudirigent, zuweilen ein Collegium. Die Bauoberleitung stellt die Projecte und Anschläge auf; — führt die Genehmigung derselben von Seiten des Bauherrn herbei ; — ordnet den Beginn der Bauausführung an ; — stellt die generellen Dispositionen für den Verlauf derselben fest ; — pflegt die erforderlichen Beziehungen zu dem Bauherrn während der Ausführung ; — vertritt denselben auf Erfordern anderen Behörden oder Privatpersonen gegenüber ;

stellt die

— schliesst die Verträge, eventuell unter Vorbehalt der Genehmigung* des Bauherrn ab, beziehungsweise genehmigt die von der speciellen Bauleitung abgeschlossenen Verträge;

wichtigeren, oft auch alle Detailentwürfe für die Bauausführung fest, beziehungsweise genehmigt die von der Specialleitung aufgestellten Detailentwürfe ; — ertheilt der Specialleitung die erforderlichen technischen Instructionen ; — controlirt die Ausführung in Bezug auf technische Tüchtigkeit und zeitlichen Verlauf; — controlirt und weist die Baurechnungen an; — entscheidet über Differenzen zwischen der speciellen Bauleitung und den Unternehmern vor der etwaigen weiteren Verfolgung der Sache und übergiebt schliesslich den fertigen Bau und die Bauabschlussrechnung an den Bauherrn.”

„Die specielle Bauleitung kann ebenfalls entweder durch Beamte des Bauherrn, welche der Bauoberleitung unterstellt sind, oder, falls diese in den Händen eines Privattechnikers liegt, durch Angestellte des letzteren wahrgenommen werden. Sie hat alle Detailanordnungen auf der Baustelle selbst zu treffen ; — besorgt die Vergebung der Arbeiten und die Vertragsabschlüsse, so weit dies Geschäft nicht der Oberleitung Vorbehalten ist ; — pflegt den geschäftlichen Verkehr mit den Unternehmern nach Genehmigung des Vertrages; — controlirt die Arbeiten auf der Baustelle und in den Werkstätten;*) — besorgt die Herstellung der Detailentwürfe, welche nicht von Seiten der Bauoberleitung aufgestellt werden, sowie die erforderlichen Arbeits- und Werkzeichnungen, beziehungsweise genehmigt die von den Unternehmern vertrags-mässig aufzustellenden Werkzeichnungen ; — stellt die eingehenden Rechnungen fest und überreicht dieselben der Oberleitung; — berichtet an letztere über den Fortgang des Baues etc. Von der speciellen Bauleitung werden endlich die Bauabschlussrechnungen und die sonstigen Bauabschlussarbeiten angefertigt und der Bauoberleitung überreicht.”

„Die Beziehungen zu den die Baupolizei ausübenden Behörden sowie zu anderen Verwaltungsstellen oder Privatpersonen, welche zu der Bauausführung in Folge irgend welcher Interessen rechtlicher oder anderer Art in Beziehung treten, vollzieht eine der drei genannten Instanzen, je nach der Natur des Gegenstandes. Im Allgemeinen wird die Erledigung rechtlicher Fragen Sache des Bauherrn, genereller polizeilicher Fragen Sache der Bauoberleitung, specieller polizeilicher Fragen, welche nur die Baustelle betreffen, Sache der Specialleitung sein.”

*) Gewisse Control en und Abnahmen werden mitunter vom Centralbureau der Bauoberleitung aus besorgt, wie z. B. die Contrôle der Fabrikation und Abnahme von Eisenconstructionen, von Oberbaumaterial beim Eisenbahnbau u. s. w. in den Werkstätten.

40*

„Die Begrenzung⁻ der Functionen der zwei für die Bauleitung bestimmten Organe kann, wie sich nach Vorstehendem ergiebt, nach einzelnen Richtungen sehr verschieden geregelt sein. Als Extreme lassen sich denken :

„i. Die Thätigkeit der speciellen Bauleitung bleibt ganz auf die Anordnungen und Controlen auf der Baustelle, die Beziehungen zu den Unternehmern, den Abschluss von Accorden und kleineren Verträgen, die Rechnungsabwickelungen beschränkt, während die Oberleitung alle für die Bauausführung erforderlichen Projectirungs-arbeiten — bis auf Herstellung der Arbeitszeichnungen — und die erheblicheren Vertragsabschlüsse besorgt.”

die grösseren Verträge und vorgeschlagene

nur

„2. Die specielle Bauleitung führt den Bau nach den Festsetzungen des Kostenanschlages der Erläuterungsberichte und Projectentwürfe, unter Feststellung aller Detailentwürfe und Abschluss aller Verträge, aus. Die Bauoberleitung steht also von der Genehmigung der Projecte ab, ohne eigentliche Initiative, genehmigt

Aenderungen am Project, hat die Rechnungen zu revidiren und die grösseren Rechnungen anzuweisen. Zwischen beiden steht das System:

„3. Für die Ausführung behält sich die Bauoberleitung die Feststellung aller wichtigen Detailentwürfe, namentlich aller derjenigen vor, welche am besten durch Specialisten gefertigt werden und für welche Normalien für alle Baustellen gegeben werden können, während die specielle Bauleitung in einem gegebenen Rahmen sich in ihren Dispositionen frei bewegt, alle gewöhnlichen Details und die Arbeitszeichnungen feststellt. Bezüglich der Vertragsabschlüsse und der Rechnungsanweisung verhält sich die Bauoberleitung wie bei einem der beiden Systeme ad 1 und 2.”

„Welches der drei Systeme im gegebenen Falle das beste sei, hängt ganz von der besonderen Natur der Bauausführung, der räumlichen Entfernung der beiden Organe der Bauleitung und in zahlreichen Fällen auch von Personalfragen ab.”

„Die Systeme ad 1 und 3 haben den Vorzug, dass die grössere Reife und Erfahrung des Baudirigenten in allen Stadien der Bauausführung von Einfluss bleibt und Vergeudung durch Décentralisation aller oder eines Theiles der Projectirungsarbeiten und durch die Aufstellung von Normalien in einem Centralbureau einer Verzettelung von Arbeitskraft vorgebeugt wird, und dass es möglich ist, in dem Centralbureau für Specialitäten besonders geeignete Kräfte zu halten.”

„Ist die Beziehung des Centralbureaus zu den Baustellen auch räumlich eine sehr enge, so kann das System ad i mit bestem Erfolge angewandt werden. Ist dies nicht der Fall, so ist das System ad 3 das geeignete ; doch sind und bleiben einfache Formen des inneren geschäftlichen Verkehres zwischen den einzelnen Organen Voraussetzung.”

„Das System ad 2 hat den Vorzug, durch die grosse Unabhängigkeit der speciellen Bauleitung eine flotte und einfache Geschäftsbehandlung zu ermöglichen, macht aber, namentlich bei grösseren Bauausführungen, hohe Ansprüche an den Bauleitenden in Bezug auf Vielseitigkeit der theoretischen, künstlerischen und praktischen Ausbildung, vermöge deren er allen vorkommenden Specialfragen gewachsen sein muss; in einem solchen Falle ist also die Anwendbarkeit des Systems ganz besonders von Personalfragen abhängig.”

„Der vorstehend charakterisirte ist der ideale Typus für die Organisation einer Bauausführung. Derselbe muss nothwendigerweise in den Hauptzügen immer zu Grunde liegen, ist aber namentlich in der ständigen Organisation des staatlichen Baudienstes oft bis zur Unkenntlichkeit verwischt, da sich diese Organisation nach ihrer historischen Entwickelung wohl oder übel in das vorhandene Schema der Organisation der Verwaltungsbehörden hat einfügen müssen, ohne Rücksicht auf die eigenen speciellen Bedürfnisse. Namentlich ist die Bauoberleitung meistens auf mehrere Instanzen vertheilt, mit den Functionen des Bauherrn in weitgehenderWeise verquickt und hierdurch, sowie durch ihre Verbindung mit den rein administrativen Körperschaften der Einheitlichkeit und Initiative, besonders in den Zwischeninstanzen, vielfach beraubt.”

„Dagegen werden den grossen Eisenbahnbauten nicht allein die hohe Entwickelung der modernen Technik, sondern aqch die Ausbildung mustergiltiger Formen der technischen Administration verdankt.”

„Neuerdings ist oft bei anderen grösseren Bauausführungen eine aus dem Rahmen der ständigen Gliederung des Baudienstes fast ganz herausgelöste Bauleitung nach dem vorangeführten Typus geschaffen worden.” ¹)

„Da die Darstellung des thatsächlichen Bestandes der Organisation der staatlichen Bauverwaltung in eigenen Schriften näher ausgeführt erscheint, so brauchen an gegenwärtiger Stelle nur die

typischen Verhältnisse der Details der formalen Behandlung des Dienstes zur Sprache gebracht zu werden.”

Die Bauoberleitung und das Centralbureau.

„Während für die Wahrnehmung der Geschäfte des äusseren Dienstes der Oberbau- (Central-) Leitung die Specialbauleitungen der einzelnen Baustellen — Bauabtheilungen — unterstellt sind, ist für die Wahrnehmung des inneren Dienstes ein Centralbureau erforderlich, welches sich im Allgemeinen in eine administrative und eine technische Abtheilung gliedert.”

„Die administrative Abtheilung umfasst bei grossem Personale und sehr specieller Durchbildung der Organisation gewöhnlich die folgenden Bureaux :

„i. Das Secrétariat. Dasselbe besorgt alle Geschäfte rein administrativer Natur, soweit dieselben nicht einem der nachstehend genannten anderweitigen Bureaux zufallen ; es führt ausserdem die Personalien der Beamten und besorgt die Hausverwaltung.”

„2. Die Registratur. Sie hat die Sammlung, Ordnung und Bewegung der Schriftstücke und Acten zu bewirken, also alle Aus- und Eingänge zu journalisiren und über den Verbleib aller Schriftstücke Contrôle zu üben. Diese müssen daher stets bei Ein- und Ausgang, auch während ihrer Bewegung bloss in den Centralbureaux, durch die Registratur gehen. Peinliche Ordnung in diesem Bureau ist unerlässliches Erforderniss für die Promptheit des gesammten Geschäfts Verkehres. Bei grossen Verwaltungen wird die Registratur in kleinere Einzelregistraturen zerlegt, deren Eintheilung sie nach derjenigen der Acten richtet. Die Einzelregistraturen stehen unter einem Vorsteher der Haupt-(Gesammt-) Registratur.”

„3. Die Kanzlei. Dieselbe besorgt die Vervielfältigung der Schriftstücke, sei es durch Abschreiben, sei es auf mechanischem Wege, die Beförderung und Empfangnahme der Correspondenz sowie Inserate und Bekanntmachungen. Sie verwaltet die Schreibmaterialien und die Druckformulare und besorgt den Ankauf und die Ausgabe derselben an die einzelnen Beamten.”

„4. Die technische Rechnungsrevision besorgt die Revision der eingehenden Rechnungen nach technischen Gesichtspunkten, auch bezüglich Angemessenheit und Vertrags-mässigkeit der Preise, Richtigkeit der Rechnungsvormerke.”

„5. Der Calculatur liegt ob die calculatorische Feststellung der Anschläge und Rechnungen, sowie deren formale Revision

und die Vorbereitung der auf das Rechnungswesen bezüglichen Vorlagen.”

„6. Die Buchhaltung besorgt die Buchung der von der Centralstelle angewiesenen Gelder. Die Specialbuchung ist meistens Sache der Baustellen.”

„7. Die Casse ist nicht nothwendig mit der Bauleitung verbunden zu sein ; meistens werden die Zahlungen durch eine besonders bestimmte anderweitige Casse geleistet.”

„Bei Verwaltungen mit kleinerem Geschäftsumfang werden oft mehrere der ad 1 bis 7 genannten Bureaux zusammengefasst, wie : Registratur und Kanzlei, Calculatur und Buchhaltung. Oft wird die ganze administrative Abtheilung in ein Bureau zusammengezogen, einem Secretär oder Bureauvorsteher unterstellt und nur die technische Rechnungsrevision getrennt belassen oder mit der technischen Abtheilung vereinigt. Bei solcher vereinfachten Gliederung ist eine Verbindung der calculatorischen mit der technischen Revision sehr empfehlenswerth, da durch sie insbesondere manche Vereinfachungen im Rechnungswesen ermöglicht werden.”

„Die technische Abtheilung umfasst nach Bedarf verschiedene Projectirungsbureaux unter eigenen Vorstehern (Architekturbureau, Constructionsbureau, maschinentechnisches Bureau u. s. w.) oder man begnügt sich mit einem Projectirungs-bureau ; überhaupt ist die Zusammensetzung ganz von den speciellen Verhältnissen abhängig. Den Vorstehern ist zur Besorgung der laufenden Schreibgeschäfte u. s. w. oft ein administrativer Beamter (Secretär) beigegeben. Die bezüglichen Kanzleigeschäfte werden meistens in der Hauptkanzlei erledigt. Zur technischen Abtheilung gehört ferner die in der Regel als selbstständiges Bureau bestehende Plankammer, welche die Sammlung, Ordnung und Bewegung der Zeichnungen zu bewirken hat. Die Plankammer besorgt auch die erforderlichen geometrischen Arbeiten (wenn dieser Geschäftszweig überhaupt dem Centralbureau zugewiesen ist), ferner die Vervielfältigung der Zeichnungen, die Aufbewahrung der Autographien und deren Ausgabe, oft auch das Copiren der Zeichnungen auf nicht mechanischem Wege. Endlich beschafft die Plankammer die in den Bureaux erforderlichen Zeichenmaterialien und Apparate (Reissbretter, Mappen etc.) und sorgt für deren ordnungsmässige Verwaltung. Bei kleinem Geschäftsumfange, wo die Einrichtung der Plankammer entfällt, werden die Geschäfte derselben von einem Beamten des Projectirungsbureaus besorgt.”

„Die Bibliothek wird nach Maassgabe der besonderen und persönlichen Verhältnisse entweder vom Secrétariat; von der Plankammer oder von einem Beamten der technischen Abtheilung verwaltet.”

„Eine Prüfung-sstation für Baumaterialien ist verhält-nissmässig selten vorhanden ; wenn sie vorkommt; ist sie der Bauoberleitung- als selbstständige Abtheilung unmittelbar unterstellt. Eigentlich sollte die Prüfungsstation niemals fehlen und immer sollte sie in der Lage sein, nicht nur (wie freilich meistens der Fall) Festigkeitsproben für Cement; Steine und Eisen; sondern auch einfachere chemische Untersuchungen auszuführen. Indessen wird es dann meistens an geeigneten Persönlichkeiten fehlen.”

Die specielle Bauleitung.

„An der Spitze derselben steht der bauleitende Architekt; dem zu seiner Unterstützung, eine Reihe von weiteren Beamten beigegeben sind; welche sich bei grösserem Umfange der Geschäfte in Beamte des inneren und äusseren Dienstes gliedern. Der innere Dienst concentrirt sich in einem Bureau; welches bei grösserem Personale in den reducirten Formen des Centralbureaus gegliedert wird. Gewöhnlich genügt zur Besorgung der Kanzlei- und Registraturgeschäfte ein Beamter; dem zur Beschaffung der Abschriften; eventuell ein oder mehrere Schreiber beigegeben werden, und, zur Besorgung aller nichttechnischen Calculaturarbeiten der Rechnungsausfertig-ung und der Buchführung, ein Rechnungsführer.”

„Für die Anfertigung der Detailprojecte und Werkzeichnungen, für technisches Rechnungswesen etc. sind bei grösseren Bauten einige jüngere Techniker (Bauführer, Assistenten, Praktikanten), sowie Zeichner zur Anfertigung- von Copien erforderlich.”

„Bei kleineren Baustellen können sämmtliche Bureaugeschäfte von einem Bauschreiber besorgt werden, von dem mitunter eine niedere technische Bildung gefordert wird (welche durch längeres Arbeiten in technischen Bureaux [erworben sein kann), um auch bei Herstellung von Zeichnungscopien, sowie geringfügigen Projectzeichnungen etc. verwendet zu werden.”

„Für den äusseren Dienst sind bei grösseren Baustellen zur steten persönlichen Contrôle der Arbeiten Baumeister, Bauführer etc. und Bauaufseher erforderlich. Falls beide letztgenannten Organe vertreten sind, liegen dem Bauaufseher die Wahrung von Disciplin und Ordnung auf der Baustelle, die vorbereitenden Arbeiten für die Abnahmen, Materialiencontrole, die Contrôle von Tagelohnsarbeiten und Führung- der Tagelohnslisten und sonstige zur Unterstützung des Bauführers erforderliche Arbeiten ob. Die Bauführer haben vor Allem die Messungsarbeiten und Abnahmen in Bezug auf Maass und Zahl zu machen und die bezüglichen Atteste auszustellen, beziehungsweise die Rechnungen auf Richtigkeit der Lieferungen zu bescheinigen. Im Uebrigen werden die Geschäfte des äusseren Dienstes auf die einzelnen Organe nach Maassgabe der speciellen Verhältnisse vertheilt.”

„Umfangreiche Baustellen bedürfen eines eigenen Materialienverwalters, welcher die Anlieferung, Aufbewahrung und Ausgabe der Materialien besorgt und die erforderlichen Bücher und Listen führt.”

„Auf ganz kleinen Baustellen reducirt sich das Personale zuweilen auf den Bauaufseher allein, welcher oft auch die Bureau-geschäfte mit besorgt. Es ist indessen für den Bauleitenden immer vortheilhafter, auf den Bauaufseher als auf den Bauschreiber zu verzichten, da die technische Contrôle und Anordnung stets den Schwerpunkt der Thätigkeit des Bauleitenden bildet und er vor Allem, nöthigenfalls unter persönlicher Uebernahme des ganzen äusseren Dienstes, auf Entlastung von den Bureaugeschäften bedacht sein muss, für deren Besorgung sich stets mit leichter Mühe geeignete Persönlichkeiten gewinnen lassen. Ein Bauaufseher aber, der einen Theil des Bureaudienstes und des äusseren Dienstes besorgen soll, wird sich oft entweder zur einen oder anderen Arbeit nicht hinreichend qualificiren.”

„Für Bureaureinigung, Heizung, niedere Bureaugeschäfte (Actenheften, Aufziehen der Zeichnungen u. s. w.), sowie für Botengänge ist ein Bureaudiener, für die Bewachung der Baustelle sind Nacht- und Tagewächter erforderlich. Bei kleinen Baustellen lässt man die Bureaudienergeschäfte durch einen von dem Unternehmer der Maurerarbeiten zu stellenden Arbeiter besorgen, dessen Dienste nach Stunden berechnet werden. Oder es wird ein Bauwächter angestellt, welcher geringfügige Aufseherund niedere Bureaugeschäfte mit versieht. Die Anstellung eines Nachtwächters wird oft erst nach Fertigstellung des Rohbaues erforderlich; derselbe muss mittelst Controluhr controlirt werden und bei ausgedehnten Baustellen zur Haltung eines Wachthundes verpflichtet werden.”

„Hervorzuheben ist, dass die Geschäfte der speciellen Bauleitung fast immer am intensivsten im letzten Stadium des Baues, kurz vor der Vollendung bis zur Abwickelung der Abschlussgeschäfte, sind. Es kommt wohl vor, dass dem Bauleitenden gerade in diesem Stadium Hilfskräfte entzogen werden, wenn die im Anschlag für Bauleitung vorgesehenen Mittel erschöpft sind. Man sei in dieser Beziehung bei der Veranschlagung vorsichtig und hüte sich namentlich davor, im Anfänge des Baues das Hilfspersonale über das allerdringendste Bedürfniss hinaus zu vermehren."

Besondere technische Bestimmungen bei der Vergebung der verschiedenen Arbeiten.

Sobald der Kostenüberschlag für einen Bau genehmigt ist, handelt es sich zunächst um die Art der Vergebung der Leistungen an betreffende Unternehmer und Lieferanten. Es können dabei folgende Wege eingeschlagen werden:

a)    Die Arbeiten werden entweder auf Rechnung nach accordirten Einheitspreisen oder im Tagelohne, die Lieferungen werden nach vereinbarten Einheitspreisen und später erst festzustellenden Massenbeträgen vergeben.

Diese letztere Art der Ausführung ist bei kleinen Ausführungen eine durchaus angemessene. Bei Instandsetzungen sind aber Pauschalsummen u. s. w. meist nicht sehr billig und dieses Verfahren erfordert auch eine sehr sorgfältige Ueberwachung des Baues.

b)    Die sämmtlichen Arbeiten und Lieferungen werden einem Unternehmer zur fertigen Herstellung des Baues übertragen.

Bei einem derartigen Accorde wird meistens am billigsten gebaut, auch weiss der Bauherr die Kosten genau vorher und kann sich auch in Bezug auf die fertige Herstellung zu einer bestimmten Frist durch Vertrag sichern. Andererseits ist hierbei aber die strengste Aufsicht eines bei der Unternehmung unbetheiligten Sachverständigen nöthig, um den Bauherrn vor schlechter Ausführung und Verwendung unbrauchbarer Materialien zu sichern.

c)    Die verschiedenen Arbeiten und Lieferungen werden nach ihren Zweigen und Arten gesondert vergeben. Es ist dies das im Allgemeinen auch bei uns übliche Verfahren.

Bei Privatbauten, auch städtischen Bauausführungen, kann die Ermittelung geeigneter Unternehmer nach Verabredung mit dem Bauherrn entweder aus freier Hand erfolgen oder es wird das Anbietungsverfahren (Submission) eingeschlagen.

Im öffentlichen Anbietungsverfahren kann dasselbe mündlich oder schriftlich erfolgen.

Bei dem mündlichen sogenannten Licitationsverfahren werden die Angebote von den an einem besonderen Termin erschienenen Unternehmern zu Protokoll gegeben, nachdem sie Kenntniss vom Voranschläge und den Anschlagspreisen erhalten haben. — Dieses Verfahren wird in Deutschland nur selten mehr angewendet. In Frankreich ist aber dasselbe noch heute in Uebung, mit der Maassgabe, dass die Licitation in dem Augenblicke geschlossen wird, als eine brennende Kerze von vorschrifts-mässiger Länge und Gewicht aufgezehrt ist und der letzte Anbieter bedingungslos den Zuschlag erhält.

Das schriftliche öffentliche Anbietungsverfahren setzt allgemeine Bekanntmachung in den gelesensten Fachblättern voraus, worin angegeben ist, um welche Arbeiten oder Lieferungen es sich handelt, wann und wo die Bedingungen einzusehen sind

u. s. w. Die Angebote sind schriftlich, versiegelt und unter Beifügung der Proben vor oder in dem Termine einzureichen, und werden zum Termine im Gesammtergebniss verlesen. Auch ist die Wahl vorzubehalten und eine Verhandlung aufzunehmen.

Es empfiehlt sich dies Verfahren hauptsächlich bei Lieferungen von Baumaterialien: Steine, Kalk u. dgl., wo es darauf ankommt, möglichst viele Lieferanten, auch solche, die dem Baubeamten noch unbekannt sind, heranzuziehen.

Im sogenannten beschränkten Anbietungsverfahren werden Auszüge der betreffenden Maurer-, Zimmer- u. s. w. Arbeiten ohne Preise in mehreren Stücken, meist durch Umdruck gefertigt, und bekannten, bewährten Meistern zugeschickt, welche ihre Preisangebote einzusetzen und versiegelt einzusenden haben. An einem vorher festgesetzten Termine werden sämmtliche Eingaben eröffnet und dem Mindestfordernden die Arbeit zu-ertheilt

Dasselbe ist das einzig richtige Verfahren bei Vergabe aller Arbeiten, welche ein unbedingtes Vertrauen auf die Tüchtigkeit und Verlässlichkeit des Unternehmers voraussetzen, wie z. B. bei Tischlerarbeiten, wo kein Sachverständiger dem Holze an der fertigen Arbeit anzusehen vermag, ob die richtige Behandlung vorausgegangen. Da hierbei nur Unternehmer aufgefordert werden, welche dem Bauleitenden als tüchtig bekannt oder empfohlen sind, so muss, wenn nicht ganz ausserordentliche Verhältnisse, wiebesondere, seitens der Betheiligten in den Angeboten gestellte

Bedingungen oder Veränderungen vorliegen,, dem Mindest-fordernden der Zuschlag ertheilt werden.

Die Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen im öffentlichen oder beschränkten Anbietungsverfahren sind gewöhnlich folgende: z. B.

Für die Bestellung ständiger städtischer Contra-henten sämmtlicher currenten Arbeiten und Lieferungen bei der Gemeindeverwaltung der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien gelten jetzt die Vorschriften:

§ i. Ständige städtische Contrahenten.

Zur Besorgung der bei der Gemeindeverwaltung erforderlichen sogenannten currenten Arbeiten und Lieferungen bestellt der Gemeinderath der Stadt Wien auf die Dauer eines oder mehrerer Jahre ständige Geschäftsleute; nach der bisherigen Gepflogenheit vorzugsweise „städtische Contrahenten” genannt; welche sich verbindlich machen; diese Arbeiten und Lieferungen gegen die vereinbarte Entlohnung auszuführen.

§ 2. Currente Arbeiten und Lieferungen.

Unter currenten Arbeiten und Lieferungen sind jene Leistungen verstanden; deren Kostenbetrag nach den Ansätzen der städtischen Preistarife berechnet (veranschlagt); bei den Baugewerben (Baumeister; Steinmetz; Zimmermann; Spengler, Schlosser; Bautischler; Ziegel- und Schieferdecker); ferner bei Pflasterungen, zu welchen vom Contrahenten neues Steinmateriale beigestellt wird, den Betrag von 4000 Kronen, bei allen übrigen Gewerben aber den Betrag von 2000 Kronen für je ein Object nicht übersteigt, und welche Leistungen entweder

a)    zur Erhaltung bereits bestehender Objecte oder zur Bedeckung* der in den verschiedenen Verwaltungszweigen (nach der zur Zeit des Vertragsabschlusses bestehenden Einrichtung) wiederkehrenden Erfordernisse, oder

b)    bei Neubauten oder überhaupt bei Eintritt neuer Bedürfnisse des städtischen Haushaltes nothwendig* werden.

§ 3. Umfang der Bestellung.

Die Bestellung der städtischen Contrahenten erfolgt entweder für einzelne oder für mehrere, oder für alle Gemeindebezirke Wiens, und es beschränkt sich die Verbindlichkeit rücksichtlich Berechtigung zur Arbeitsleistung oder Lieferung in den beiden

ersten Fällen nur auf die Bezirke, für welche die Bestellungstattfand, und erstreckt sich im letzteren Falle nicht über das Gemeindegebiet von Wien hinaus.

§ 4. Art der Bestellung.

Die städtischen Contrahenten werden für die verschiedenen Gewerbe, für welche städtische Preistarife bestehen, abgesondert bestellt und es bezieht sich demnach die Verpflichtung rücksichtlich Berechtigung aus der Bestellung nur auf die in dem bezüglichen Einzeltarife stipulirten Leistungen; es kann jedoch für mehrere Einzeltarife auch ein und derselbe Contrahent aufgenommen werden.

§ 5< Berechnung der Entlohnung.

Die Entlohnung für die vertragsmässig geleisteten Arbeiten und Lieferungen wird nach den Preisansätzen des städtischen Tarifes unter Zurechnung des erstandenen, in Procenten ausgedrückten, auf alle Leistungen gleichmässig sich beziehenden Zuschlages zu denselben, oder Abrechnung des ersteigerten Procentnachlasses von den Tarifsansätzen berechnet.

§ 6. Offertverhandlung.

Zur Erzielung von Anboten zur Uebernahme der Bestellung als städtischer Contrahent werden von dem Magistrate Offertverhandlungen eingeleitet und durch öffentliche Kundmachung oder auf eine andere demselben zweckdienlich erscheinende Weise die Concurrenten aufgefordert, ihre Anbote (Offerten) bei dem Magistrate einzubringen.

In der Verlautbarung werden die Zeit, die Bezirke, die Tarifnummer und die Arbeitsgattung, für welche die Bestellung der städtischen Contrahenten erfolgen soll, bezeichnet, sowie das magistratische Amtslocale, in welchem, und der Tag, bis zu welchem die Offerten einzubringen sind, angegeben.

Bis dahin können in diesem Amtslocale die städtischen Preistarife entweder einzeln oder zusammen, sowie diese Vorschrift für die Bestellung der ständigen städtischen Contrahenten eingesehen und gegen einen massigen Gelderlag bezogen werden.

Die Eröffnung und Bekanntgabe der eingelangten Offerten findet zum verlautbarten Schlusstermine öffentlich statt.

§ 7. Einrichtung der Offerten.

Die Offerten (Anbote) sind in der Weise zu erstatten, dass der Offerent auf eines der gedruckten Exemplare dieser Vorschrift, und zwar in die leer gelassenen Stellen der am Schlüsse beigedruckten Erklärung die Zeit, den Bezirk oder die mehreren, oder alle Bezirke, die Tarifsnummer und Arbeitsgattung und den angesprochenen Preis, und zwar den Procentsatz (§ 5) in Buchstaben ansetzt, dieses Exemplar mit seinem Namen und unter Beisetzung seines Berufes und Wohnortes unterschreibt und mit dem gesetzmässigen Stempel versehen, überreicht.

§ 8. Vadium. Caution.

Der Offerent hat vor oder bei Einbringung seiner Offerte ein Vadium in der für die Tarifnummer, auf welche sein Anbot sich bezieht, im § 9 dieser Vorschrift angegebenen Höhe entweder in Baarem oder in Einlagsbüchern der ersten österreichischen Sparcasse oder in Cassescheinen der Creditanstalt für Handel und Gewerbe oder der Niederösterreichischen Escomptegesellschaft in Wien, oder aber in österreichischen Staats-, österreichischen Grundentlastungs-, Wiener Communal- oder Donauregulirungs-Anlehensobligationen, oder überhaupt in pupillarsicheren Werthpapieren, und zwar sämmtliche Werthpapiere nach dem Course des der Verhandlung vorausgehenden Börsetages berechnet, zu erlegen.

Die Vadien derjenigen Offerenten, deren Offerte nicht angenommen wurden, werden sofort nach der Beschlussfassung des Gemeinderathes zurückgestellt.

Die Vadien der Ersteher werden als Caution während der Dauer des Vertrages und bis zu dessen vollständiger Erfüllung-von der Gemeinde zurückbehalten und haften derselben als Pfand zur Sicherstellung aller ihr gegen den Contrahenten zustehenden Rechte.

§ 9. Umfasst die Höhe des Vadiums.

§ 10. Verständigung der Offerenten.

Von der Beschlussfassung des Gemeinderathes über die eingelangten Anbote werden die sämmtlichen Offerenten durch den Magistrat verständigt.

§ ii. Beginn und Dauer der Haftung des Offerenten.

Auswahl.

Der Offerent bleibt an seine Offerte vom Tage der Einbringung derselben an gebunden und wird von den durch dieselben übernommenen Verbindlichkeiten erst von dem Zeitpunkte enthoben, in welchem er die Verständigung der erfolgten Ablehnung seiner Offerte erhielt.

Der Gemeinde bleibt die vollständig freie Auswahl unter den Concurrenten, aber auch die Ablehnung aller Anbote und die Einleitung jeder weiteren Maassnahme gewahrt.

§ 12. Vertragsabschluss und Gebühren.

Der Vertrag über die Bestellung des Erstehers als städtischer Contrahent (§ i) ist zwischen diesem und der Gemeinde rechts-giltig abgeschlossen, sobald er von der seitens des Gemeinde-rathes erfolgten Annahme seines Anbotes verständigt worden ist. Er hat die aus diesem Rechtsgeschäfte erwachsenden Gebühren und Stempel zu tragen.

§ 13. Rechtliches Verhältniss zwischen der Gemeinde und dem Contrahenten.

Die gegenseitigen Rechte und Verbindlichkeiten zwischen der Gemeinde und dem ständigen städtischen Contrahenten werden durch diese Vorschrift in Verbindung mit dem vom Gemeinde-rathe angenommenen Anbote geregelt.

Die im § 29 dieser Bestimmungen beigefügte Norm ist jedoch bloss für den Contrahenten der Baumeisterarbeiten (Tarifnummer 1) verbindlich.

§ 14. Haftung. Todesfall. Concurs.

Der städtische Contrahent haftet für die genaue Erfüllung aller übernommenen Verbindlichkeiten, nicht nur mit der von ihm erlegten Caution, sondern auch mit seinem übrigen Vermögen.

Wenn der städtische Contrahent vor Ablauf der Vertragsdauer und vor Erfüllung seiner Verbindlichkeiten stirbt, so haften hiefür seine Erben, welche dem Magistrate unverzüglich jene Person schriftlich anzuzeigen haben, der sie die Ausführung ihrer Verbindlichkeiten gegen die Gemeinde übertragen.

Es ist jedoch dem Gemeinderathe Vorbehalten, zu bestimmen, ob die weitere Durchführung der Verpflichtungen im Ganzen oder theilweise den Erben zu überlassen, oder an jemand Anderen zu übertragen sei.

Wenn der Contrahent in Concurs verfällt oder unter Curatel gestellt wird, so hängt es von der Wahl der Gemeinde ab, entweder den Vertrag als aufgelöst zu erklären oder während der noch übrigen Vertragsdauer die Arbeiten im Ganzen oder theilweise durch die Concursmasseverwaltung im Falle ihrer Zustimmung rücksichtlich durch den Curator fortsetzen, oder das Geschäft auf Gefahr und Kosten des Erstehers besorgen zu lassen, oder in eigener Regie auszuführen und sich an der Caution und dem sonstigen Vermögen des Contrahenten schadlos zu halten.

§ 15. Umfang der Verpflichtung des Contrahenten.

Der städtische Contrahent hat die Verpflichtung, alle currenten Arbeiten und Lieferungen (§ 2), welche von Seite der Gemeinde während der Vertragsdauer bei ihm bestellt werden, zu übernehmen und contractmässig auszuführen, daher sowohl jene Arbeiten und Lieferungen, welche zur Erhaltung bereits bestehender Objecte oder zur Bedeckung wiederkehrender Erfordernisse (§ 2, lit. a), als auch jene Leistungen, welche bei Neubauten oder überhaupt bei Eintritt neuer Bedürfnisse des städtischen Haushaltes (§ 2, lit. b) nach dem Ermessen der Gemeinde erforderlich werden.

Wenn die Bestellung der Leistung vor Ablauf des Vertrages erfolgte, so ist der Contrahent zur vertragsmässigen Ausführung auch dann verpflichtet, wenn diese erst nach Ausgang der stipulirten Vertragsdauer stattfindet.

Contrahenten, welche ausserhalb Wiens domiciliren, haben einen im Gemeindegebiete gelegenen Ort namhaft zu machen, an welchem die an sie ergehenden Aufträge abgegeben werden können.

§ 16. Umfang der Berechtigung des Contrahenten.

Einen Anspruch auf Uebertragung der currenten Arbeiten an ihn hat jedoch der städtische Contrahent nur rücksichtlich der unter § 2, lit. a bezeichneten Leistungen, nämlich nur bezüglich jener Arbeiten und Lieferungen, welche zur Erhaltung bereits bestehender Objecte oder zur Bedeckung der bei den verschiedenen Verwaltungszweigen in ihrer bestehenden Einrichtung wiederkehrenden Erfordernisse nach dem Ermessen der Gemeinde noth-wendig werden.

Die Gemeinde ist daher nur verpflichtet, diese Arbeiten und Lieferungen durch den städtischen Contrahenten ausführen zu

lassen, während sie die unter § 2, lit. b bezeichnten Leistungen wohl bei dem städtischen Contrahenten bestellen kann (§ 15), jedoch hierzu nicht verbunden ist.

§ 17. Art der Arbeitsausführung.

Der städtische Contrahent hat die bestellten Arbeiten und Lieferungen nach den von den städtischen Verwaltungsorganen in Bezug auf die Beschaffenheit, die Zeit und den Ort der Leistung . gegebenen Weisungen, und in Gemässheit des städtischen Tarifes und der dazu gehörigen Regulativen auszuführen.

§ 18. Bestellung.

Die Bestellung der Arbeiten und Lieferungen erfolgt durch schriftliche Bestellscheine, welche vom städtischen Bauamte oder von den Versorgungshausverwaltungen, oder den Bezirksvorstehern, oder von anderen hierzu berufenen Verwaltungsorganen ausgefertigt werden.

Die Bestellscheine enthalten den Umfang und die Beschaffenheit, sowie den Ort oder das Locale der zu leistenden Arbeiten und Lieferungen mit Angabe des Vollendungstermines und Hinweisung auf die Tarifsposten, oder aber in dem Falle, als über die bestellte Leistung Kostenanschläge vorliegen, unter Hinweisung auf die Kostenanschläge, welche der Contrahent an dem ihm bezeichneten Orte einsehen und von welchen er Abschrift nehmen kann.

Sollen Arbeiten nur im Taglohn geleistet und verrechnet werden, so wird dies schon im Bestellungsschein ausgedrückt.

Die Bestellungsscheine müssen bei bauämtlichen Anschaffungen nebst der Unterschrift des bezüglichen Ingenieurs noch mit der Fertigung des Amtsvorstandes oder eines der Abtheilungsvorstände, bei Anschaffungen der Versorgungshausverwaltungen mit der Fertigung des Verwalters und Controlors, bei jenen der Gemeindebezirke mit der Unterschrift des Bezirksvorstehers oder seines Stellvertreters, endlich in allen übrigen Fällen ausser den berufenen Beamten noch mit der Fertigung des betreffenden Referenten des Magistrates oder Amtsvorstandes und dem Vidum der städtischen Buchhaltung versehen sein.

muss

In dringenden Fällen und bei Gefahr im Verzüge ist der Contrahent verpflichtet, die bestellten Arbeiten und Lieferungen auch dann auszuführen, wenn der Bestellungsschein auch nur von Einem der vorgenannten Gemeindeorgane unterschrieben ist, jedoch

dieser Bestellschein sobald als möglich gegen einen vollkommen ordnung'smässig ausgefertigten Bestellungsschein ausgewechselt werden.

Die Gemeinde anerkennt nur jene Arbeiten und Lieferungen als für ihre Rechnung geleistet; bei welchen die Bestellung nach den vorstehenden Bestimmungen erfolgte, weshalb der städtische Contrahent vor Einhändigung der ordnungsmässig ausgefertigten Bestellung keine Arbeit auszuführen und die auf die Bestellung bezüglichen Belege seiner Contovorlage (§ 24) anzuschliessen hat.

§ 19. Taglohnarbeiten.

Bei tarifsmässig'er Beistellung von Arbeiten im Taglohn; welche nur dann zulässig ist; wenn sie in den Bestellungsscheinen oder in den Kostenanschlägen ausdrücklich verlangt worden ist; müssen die betreffenden; doppelt ausgefertigten Wochenlisten längstens an dem auf die verflossene Arbeitswoche folgenden Montag dem Besteller eingehändigt werden, da jede später einlangende oder erst dem Conto beigelegte Liste aus der Gesammt-rechnung ausg'eschieden und der darin verrechnete Betrag nicht bezahlt werden würde.

Das Original der Wochenliste wird dem Contrahenten zurückgestellt, das Duplicat bleibt bei dem Besteller zurück. Beide Exemplare müssen vom Contrahenten und vom Besteller der Arbeit gefertigt sein.

Die Arbeitszeit wird vom 1. Februar bis 30. October von 6 Uhr Früh bis 6 Uhr Abends, vom 1. November bis 31. Januar von 7 Uhr Früh bis 5 Uhr Abends mit einstündiger Mittagspause festgesetzt. Jede Ueberstunde wird mit einem Zehntel des Taglohnes vergütet. Nachtarbeiten beginnen um 8 Uhr Abends, endigen um 5 Uhr Morgens.

§ 20. Abwägung der Gewichtsgegenstände.

Die Contrahenten sind verpflichtet, alle Gewichtsgegenstände in Gegenwart des Bestellers oder eines hierzu designirten Gemeinde-Organes ab wägen zu lassen, worüber ihnen der amtliche Wagschein eingehändigt wird, welcher bei der Rechnungslegung dem Conto beigeschlossen werden muss. Für den Fall des Verlustes eines solchen Wagscheines wird dem Contrahenten über sein Ansuchen ein Duplicat ausgefertig't, zugleich aber auch bestimmt, dass, wenn auch das Duplicat der Rechnung nicht angeschlossen werden

sollte, eine Zahlung- für den betreffenden Gewichtsgegenstand nicht erfolgen würde.

Jene Gewichtsgegenstände, welche amtlich abgewogen sind, dürfen nicht mehr in die Werkstätten oder Depots der Arbeitsleister zurückgeführt; sondern müssen direct von der Ab wage gleich auf das betreffende Bauobject gebracht; oder wenn dies aus besonderer Ursache nicht zulässig sein sollte; an einem vom Besteller anzugebenden Orte bis zur wirklichen Verwendung deponirt werden, und muss sich der Contrahent diesen Transport oder diese Hinterlegung noch am nämlichen Tage von dem Besteller auf der Rückseite des Wagscheines bestätigen lassen, indem sonst der Wagschein seine Giltigkeit verlieren würde.

Für den Transport der abzuwägenden Gewichtsquantitäten, sowie überhaupt für die Verführung von zu reparirenden Gegenständen aus den städtischen Gebäuden und Anstalten in die Werkstätten und wieder zurück, darf ausschliesslich der Canalgitter von keinem Contrahenten ein Fuhrlohn aufgerechnet werden.

§ 2i. Altes Materiale.

Bei Reparatursarbeiten haben die Contrahenten die sich ergebenden alten Materialien nach Anordnung der betreffenden Bestellungsorgane entweder in ein städtisches Depot oder auf andere von denselben bestimmte Arbeitsplätze oder Verwendungsorte abzuliefern, und sich über diese Ablieferung entweder von dem städtischen Materialverwahrer oder von dem betreffenden Beamten ein Abgabsrecepisse ausstellen zu lassen, welches dem Conto beigeschlossen werden muss.

Die Contrahenten haften bis zur erfolgten Uebernahme durch die Gemeindeorgane für jeden Abgang an diesem alten Materiale mit der Bedingung, dass der Werth des Abgängigen von der Contoforderung gleich in Abrechnung gebracht werden kann.

Der Werth des abgängigen Materiales ist von dem Bauamte zu ermitteln und von der Buchhaltung zu controliren.

§ 22. Haftung des Contrahenten für seine Arbeiter.

Der städtische Contrahent ist für alle Handlungen und Unterlassungen seiner Angestellten und Arbeiter, wodurch der Gemeinde ein Schaden zugeht, derselben verantwortlich und zur Schadloshaltung verpflichtet.

Wenn Polire oder andere bei städtischen Arbeiten und Lieferungen vom Contrahenten beschäftigte Personen sich als

41 *

unfähig⁻ oder widerspänstig zeigen, oder gegen die Gemeindeorgane sich unangemessen betragen, oder endlich einer unredlichen Gebarung verdächtig werden sollten, so hat der Contrahent diese Personen über schriftliche Aufforderung städtischer Aufsichtsorgane unverzüglich zu entfernen und durch geeignete zu ersetzen.

§ 23. Saumseligkeit. Fristüberschreitung. Vertrags widrige

Leistung.

Wenn der städtische Contrahent die bestellten Arbeiten und Lieferungen nicht rechtzeitig beginnt oder so saumselig vorgeht, dass mit Grund zu besorgen steht, dass die rechtzeitige Ausführung ■der Leistungen in solider Weise innerhalb des festgesetzten Termines nicht möglich sein werde, so haben die mit der Ueber-wachung der Arbeiten betrauten Gemeindeorgane den Contrahenten zum allsogleichen Beginne, rücksichtlich zur raschen Förderung der Leistungen, schriftlich zu ermahnen.

Wenn die Leistung entweder ganz oder theilweise zur festgesetzten Zeit nicht erfolgte oder die Arbeiten und Lieferungen entweder ganz oder theilweise wegen vertragswidriger Ausführung zurückgewiesen wurden, so haben die Gemeindeorgane dem städtischen Contrahenten eine neuerliche Frist zur genauen und vollständigen Erfüllung seiner Verpflichtungen schriftlich bekannt zu geben, vorausgesetzt, dass die offenbare Unfähigkeit oder Unzuverlässigkeit des Contrahenten oder die Dringlichkeit des Bedarfes nicht sofort eine anderweitige Vorkehrung erheischen sollte.

Wenn die erwähnte Mahnung unbeachtet blieb oder der neuerlich festgesetzte Termin fruchtlos verstrich, oder wenn wegen offenbarer Unfähigkeit oder Unzuverlässigkeit des städtischen Contrahenten oder wegen Dringlichkeit des Bedarfes sogleich eine anderweitige Vorkehrung zu treffen ist, so sind die städtischen Organe, denen die Bestellung und Ueberwachung der Arbeiten (§ 18) zugewiesen ist, unter Zustimmung des Magistratsreferenten berechtigt, die abgängigen Arbeiten und Lieferungen auf Gefahr und Kosten des städtischen Contrahenten durch andere Unternehmer zu welchen Preisen immer beistellen oder ergänzen zu lassen.

Sollte sich bei einer zweiten Bestellung Saumseligkeit oder Fristüberschreitung oder contractwidrige Leistung wiederholen, so ist die Gemeinde berechtigt, alle weiteren Arbeiten und Lieferungen ganz oder theilweise nicht mehr durch den hierzu bestellten städtischen Contrahenten, sondern auf dessen Kosten

und Gefahr durch andere Unternehmer zu welchen Preisen immer ausführen zu lassen.

Gegen die Verfügungen der Verwaltungsorgane steht dem Contrahenten in allen vorbezeichneten Fällen innerhalb acht Tagen der schriftlich einzubringende Recurs an den Gemeinderath, jedoch ohne aufschiebende Wirkung zu.

Wenn durch andere Personen die Arbeit und Lieferung besorgt wird, hat der städtische Contrahent auf ein Ersparniss, welches allenfalls hierbei erzielt wurde, keinen Anspruch.

§ 24. Format, Verfassung und Ueberreichung der Conten.

Das Format der Conten soll eine Höhe von circa 34 cm und eine Breite von 22 cm haben und werden auffällig dagegen verstossende Formate zurückgewiesen.

Die Conten über geleistete Arbeiten und Lieferungen müssen eine genaue Beschreibung der Leistung unter Angabe der bezüglichen Tarifspost enthalten, und mit den im § 18 erwähnten Nachweisen belegt sein.

Diese Conten sind ohne vorausgegangene Erinnerung binnen einem Monat nach Vollendung der Leistung beim Bauamtsprotokolle oder bei den sonstigen Bestellungsorganen gegen einen amtlichen Empfangsschein zu überreichen.

Nach dieser Zeit können die Conten nur mehr beim Wiener Magistrate mit besonderem Gesuche überreicht werden.

Erfolgt die Vorlage des Contos erst nach zwei Monaten, jedoch noch vor Ablauf Eines Jahres, so findet ein 5procentiger Abzug von der adjustirten Kostensumme als Conventionalstrafe wegen verzögerter Ueberreichung statt, welcher auf 10 Procent erhöht wird, falls sich die Vorlage des Contos über ein Jahr verzögert.

§ 25. Bezahlung der Conten.

Die Bezahlung der Conten wird nach erfolgter Prüfung durch den Besteller und nach buchhalterischer Adjustirung in der Regel bei der Hauptcasse der Stadt Wien geleistet, und wird die Zahlungsanweisung dem Contrahenten von Seite des Magistrates schriftlich bekannt gegeben.

Conten über Leistungen, welche von den Bezirksvorständen bestellt wurden, werden bis zum Betrage von 50 fl. für ein Object nach vorausgegangener buchhalterischer Adjustirung bei den Ver-lagscassen dieser Bezirke berichtigt.

Auf eine Gruppe vorschriftsmässig verfasster Conten wird dem Contrahenten über Ansuchen und über Gutachten des Bestellers und der Buchhaltung ein Vorschuss von 85 Procent der ins Verdienen gebrachten Forderung zugestanden. Auf Einzelconten können unter den gleichen Bedingungen à Contozahlungen bis 90 Procent der adjustirten Contoforderung und bei bereits collaudirten Arbeiten bis 95 Procent erfolgt werden, dürfen jedoch in keinem Falle die für die betreffende Leistung genehmigte Summe überschreiten. Liegen die Conten mit einer Schlussrechnung bereits bei der städtischen Buchhaltung zur Adjustirung vor, so können über Revision und unter eigener Haftung der Buchhaltung à Contozahlungen in noch weiterem Ausmaasse angewiesen werden.

Bei Arbeiten und Lieferungen, deren richtiger Kostenbetrag jederzeit bestimmt werden kann und auf denen keine weitere Haftung lastet, kann nach buchhalterischer Prüfung auch der volle Verdienstbetrag geleistet werden.

§ 26. Beschädigung durch Zufall.

Der städtische Contrahent hat nur für die wirklich geleisteten und von der Gemeinde übernommenen Arbeiten und Lieferungen Anspruch auf die vereinbarte Entlohnung; er trägt daher bis zur erfolgten Collaudirung, d. i. bis zur erfolgten Anerkennung der contractmässigen Ausführung der bestellten Leistungen, den an denselben durch Zufall herbeigeführten Schaden.

Die Collaudirung wird nach Erstattung der Anzeige über die ausgeführten Arbeiten und Lieferungen durch den Contrahenten von den Gemeindeorganen mit möglichster Beschleunigung vorgenommen werden.

§ 27. Verletzung über die Hälfte.

Die Gemeinde und der städtische Contrahent leisten auf die im § 934 des a. b. G. B. gestattete Bestreitung des Vertrages wegen Verkürzung über die Hälfte Verzicht.

§ 28. Gerichtsstand.

Es wird einverständlich festgesetzt, dass die Gemeinde in allen aus gegenwärtigem Vertrag entspringenden Rechtsstreitigkeiten, wobei dieselbe als Klägerin auftritt, sowie wegen Bewirkung der bezüglichen Sicherstellungs- und Executionsmittel bei jenen Gerichten einzuschreiten befugt sein soll, welche sich in Wien befinden und zur Entscheidung solcher Rechtsstreitigkeiten und

zur Bewilligung solcher Sicherstellungs- und Executionsmittel competent sein würden, wenn der Geklagte zu Wien seinen Wohnsitz hätte.

§ 29.Besondere Verpflichtungen des ständigen städtischen Contrahenten für Baumeisterarbeiten.

un-

Der ständige städtische Contrahent für Baumeisterarbeiten hat ausser den allgemeinen Verpflichtungen (§ 12), noch die Verbindlichkeit, in der Nähe der Centralleitung der Feuerlöschanstalt an einem bekannt zu gebenden Orte bei Tag zwei Maurer zur augenblicklichen Verwendung im Falle des Bedarfes bereit zu halten. Diese Maurer haben sich während der Nacht, sowie an Sonn- und Feiertagen auch am Tage in der Centrale aufzuhalten, erhalten daselbst unentgeltliche Unterkunft, müssen verheiratet sein und dürfen nur selten gewechselt werden. Der Contrahent erhält jedoch nur bei ihrer wirklichen Verwendung im Falle des Bedarfes und nach Maassgabe derselben für sie die vertragsmässige Entlohnung.

Die nachstehenden Zusammenstellungen von „speciellen Bedingungen” haben den Zweck, bei Abfassung von Lieferungs-. bedingnissen als Vorbilder zu dienen; doch ist zu befürworten, dass bei der Benützung derselben immer auf die Verhältnisse des concreten Falles Rücksicht zu nehmen sein wird. Die Vorlagen sind daher beim Gebrauche entsprechend zu ergänzen.

Ausfühxung der Erd- und Baumeisterarbeiten.

Die Aushebung der Baugrube geschieht genau nach den besonderen Vorschriften des Bauleitenden, derselbe bestimmt die Tiefe und Breite der Ausschachtung und die der Baugrube zu gebendeBöschung. Der Unternehmer kann bei eigenmächtigerUeber-schreitung der ihm vorgezeichneten Abmessungen unter keinen Umständen eine Forderung für die geleistete Mehrarbeit machen, er muss sogar für etwa durch dergleichen Mehrarbeit anderweitig entstehende Baukosten aufkommen. Die Böschungen sind derart anzulegen oder erforderlichenfalls durch Absteifungen so zu sichern, dass ein Nachstürzen verhindert wird. Etwa durch Vernachlässigung oder durch Unterlassung dieser Absteifungen eintretende Rutschungen des Erdreiches oder dadurch hervorgerufene Beschädigungen fallen dem Unternehmer zur Last. Neben den

Bankettgräben muss noch beiderseits ein entsprechender Streifen je nach der Tiefe der Gründung als Arbeitsraum übrig bleiben. Die Sohlen der Fundamente müssen in wagrechten Ebenen liegen, also bei verschiedener Tiefe mit Abtreppungen hergestellt sein. Der Unternehmer hat für den vereinbarten Preis auch die etwa vorhandenen Baumwurzeln, alten Fundamente, Holztheile, überhaupt sämmtliche Hindernisse zu beseitigen. Die Grund- und Kellermauern sind in Lagen von höchstens 20 cm Stärke zu Verfüllen; jede Lage ist zu nässen und abzustampfen. Behufs besserer Austrocknung der äusseren Kellermauern soll die Verfüllung erst nach der vollständigen Aufführung des Sockelmauerwerkes vorgenommen werden.

Der Inhalt der Baugrube und aller Fundamentgräben über den Banketts wird nach ihren wirklichen Abmessungen durch Höhen- und Flächenmessungen des Bauleitenden ermittelt. Bei den Bankettgräben wird der Inhalt des Bankettmauerwerkes ermittelt und diesem Inhalte für Böschungen und Nachstürzen ein Sechstel bis ein Drittel je nach Bedarf zugeschlagen.

Das Trockenhalten der Baugrube, das Vorhalten aller nöthigen Rüstungen, Geräthe, Karren, Karrendielen u. s. w. ist Sache des Unternehmers, so dass ausser den im Preisverzeichnisse aufgeführten, und betreffs festzusetzenden Kostenbeträgen keine Leistungen vergütet werden.

Abnahme. Die Berechnung der Massen erfolgt im gewachsenen Boden derart, dass die Fundamentgräben, Baugruben u. s. w. nach ihren wirklichen Abmessungen durch Nivellement und Messungen des bauleitenden Beamten ermittelt werden. Ein Zuschlag für Auflockerung wird nicht gewährt. Das Quantum der von der Baustelle abzufahrenden Erde wird nach Fuhren controlirt, deren Inhalt vorher annähernd ermittelt wird. Eine Contrôle über die Zahl der Fuhren erfolgt durch abgestempelte Marken, die der Unternehmer den Interimsrechnungen beizufügen hat.

Sofort nach Fertigstellung der Erdarbeiten wird eine Situationszeichnung der Baugrube aufgenommen, welche der Abrechnung zu Grunde gelegt wird und demnächst vom Unternehmer zu unterschreiben ist. Versäumt der Unternehmer bei der Aufnahme zu erscheinen, so ist die Feststellung des Baubeamten allein für die Abrechnung maassgebend.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Erd- und Baumeisterarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Erd- und Baumeisterarbeiten bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser den allgemeinen Bestimmungen auch noch die folgenden Normen einzuhalten.

§ i. Taglohnarbeiten.

Bei Arbeiten im Taglohne, welche nur ausnahmsweise und über ausdrückliche Anordnung der Gemeindeorgane Vorkommen und mittelst der Wochenlisten auszuweisen sind, dürfen keine Polire verrechnet werden. Es darf auch zu den tarifmässigen Taglöhnen kein Zuschlag für Aufsicht und Requisiten in Rechnung gestellt werden, nachdem diesfalls in den Preisen der Taglöhne bereits Rechnung getragen ist.

§ 2. Deichgräberarbeiten.

Das bei der Aushebung zur Verführung kommende Materiale ist auf die vom Bauamte bestimmten oder im Kosten-voranschlage bezeichneten Abladeplätze zu verführen.

Erdanschüttungen dürfen nur in Schichten von 2 dm Höhe hergestellt werden und sind, wenn nicht schon durch Ueber-fahren eine Comprimirung herbeigeführt wird, gehörig zu begiessen und mit eisernen, mindestens 10 Kilog. schweren Stösseln festzu

stampfen.

Bei der Anschüttung von Canal- und Rohrcunetten sind, von 2 m unter der Erdoberfläche angefangen, beständig viermal so viel Arbeiter beim Stampfen als beim Einwerfen zu verwenden. Die Berechnung der Aushebung erfolgt nach dem Aus-

maasse des auszuhebenden Körpers.

Für Volumsvermehrung bei der Bewegung des Aushebemateriales wird keine Vergütung geleistet.

Hohlräume im auszuhebenden Körper werden von der Aushebung in Abzug gebracht.

Vor gefundenes altes Mauerwerk wird als abzubrechendes, eventuell auch durchzubrechendes Mauerwerk nach den bezüglichen Tarifposten verrechnet, und es darf der cubische Inhalt dieses Mauerwerkes nicht noch einmal als Aushebung in Rechnung gebracht werden. Das durch den Abbruch gewonnene Stein- und Ziegelmateriale ist Eigenthum der Gemeinde Wien. Ueberhaupt ist das sämmtliche bei Aushebungen oder Abgrabungen gewonnene Materiale Eigenthum der Gemeinde Wien. Im Falle der Verwendung solchen Materiales durch den Contrahenten hat derselbe hiefür eine Vergütung nach den bezüglichen Tarifsposten, unter Anwendung der Erstehungsprocente, zu leisten.

Der Sand, welcher bei der Aushebung gewonnen wird, fällt dem Contrahenten dann zu und darf auf dem Objecte verwendet werden, wenn er vom Stadtbauamte als qualitätsmässig anerkannt wird, wenn das Aushubmateriale nicht für Anschüttungszwecke von der Gemeinde benöthigt wird, in welchem Falle die Sandüberlassung an den Contrahenten nur dann stattfindet, wenn derselbe ein dem Sandquantum gleich grosses Quantum anderer geeigneter Anschüttungsmaterialien beistellt. Der Contrahent hat keinen Anspruch auf Vergütung für die Beseitigung des in die Baugrube eindringenden Regenwassers und er trägt den durch Zufall herbeigeführten Schaden.

Der rücksichtlich der Aushebungspreise festgesetzte Zuschlag für Pölzung wird auch dann für den vollen Aushub nach der ganzen Tiefe, jedoch nur auf die Länge des ganzen Pölzwerkes verrechnet, wenn das Pölzen nur in einem Theile erfolgte. Es wird jedoch diesfalls bestimmt, dass, falls ein Aushub bis auf eine Zwischensohle (Kellersohle, Absatz einer Einschnittsböschung etc.) ohne Pölzung erfolgt und von dieser weiter erst Aushubskörper mit Pölzung Vorkommen, oder das Umgekehrte stattfindet, der Zuschlag für Pölzung nur für jenen dieser Theile nach obiger Bestimmung verrechnet werden darf, bei welchen die Pölzung stattgefunden hat. Die Cubatur des allenfalls in der Baugrube belassenen Pölzholzes wird bei der Berechnung der Anschüttung, respective Verführung nicht berücksichtigt.

§ 3. Berechnung verminderter Arbeitsleistung.

Wenn im Tarife neben dem Preisansatze für die Arbeitseinheit (z. B. 1 «z³ Mauerwerk) auch die Einzelpreise für die Bestandteile, aus welchen sich die Gesammtleistung zusammensetzt, angegeben werden, so ist der Unternehmer verpflichtet, die Arbeit auch nach Ausscheidung eines oder mehrerer dieser Bestandteile auszuführen.

Die der Berechnung der Entlohnung zu Grunde liegende Tarifpost für die verminderte Leistung wird dadurch gefunden, dass vom Tarifsätze für die Gesammtleistung die angegebenen Einzelpreise der ausgeschiedenen Bestandteile abgerechnet werden.

§ 4. Neues Materiale für Mauerwerk.

nur

Wo neues Materiale in Verwendung kommt, muss dasselbe von anerkannt guter Qualität sein. Es dürfen daher verwendet werden:

a)    Vollkommen gute, lagerhafte, nicht thonhaltige Br uch-steine, welche Wasser nicht merklich ansaugen dürfen;

b)    vollkommen gut gebrannte, feste, kalkfreie Ziegel nach den in der Wiener Bauordnung vorgeschriebenen Massen;

c)    vollkommen gut gebrannter, gelöschter und abgelagerter Weisskalk und vom Cementkalke und den Portlandcementen nur jene Sorten, welche vom Bauamte mit Rücksicht auf die einzelnen Arbeiten als zulässig erkärt werden;

d)    erdfreier, rescher und zweimal geworfener Grubenoder Flusssand, wobei bestimmt wird, dass, falls Donausand, wo derselbe vorgeschrieben ist, nicht beschafft werden kann, auch anderer die vorstehenden Eigenschaften besitzenden Fluss- oder Bachsand verwendet werden darf;

e)    sowohl der geschlögelte Kiesschotter als auch der Gebirgsschlögelschotter muss aus Steinen bestehen, deren Grösse das Maass von 125 cni* nicht überschreitet, und muss das Materiale in dieser Hinsicht gleichförmig sein. Sowohl diese zwei Gattungen als auch der Gebirgsrieselschotter müssen rein und frei von fremden erdigen Bestand-theilen sein. Gebirgsschlögel- und Rieselschotter müssen durch Schlögelung von Bruchsteinen und nicht als Abraum erzeugt sein;

f)    die Mauerschutt darf Ziegeltrümmer, deren Maass 125 cm* überschreitet, nicht enthalten.

§ 5. Beschaffung des Wassers.

Für die Beschaffung des zu den Arbeiten erforderlichen Wassers hat der Contrahent auf seine Kosten zu sorgen, es wird ihm jedoch die Gemeinde nach Möglichkeit zu diesem Be-hufe die unentgeltliche Benützung der in der Nähe des Arbeitsplatzes befindlichen, der Gemeinde gehörigen Brunnen, sowie die Benützung der städtischen Wasserleitung, diese jedoch nur gegen Bezahlung des für Industrieunternehmungen gütigen Preises, gestatten.

§ 6. Mörtel.

Wenn in der Tarifpost das Mischungsverhältnis nicht ausdrücklich angegeben erscheint, so darf nur solcher Mörtel verwendet werden, welcher im Verhältnisse von mindestens einem Theile Kalk und zwei Theilen Sand bereitet wurde.

§ 7. Bauplatz.

Der Contrahent der Erd- und Baumeisterarbeiten hat für Abschliessung (Einplankung, Abschrankung u. s. w.), Bewachung und Beleuchtung des Bauplatzes nach den Polizeivorschriften, sowie für Aufrechterhaltung der Ordnung auf denselben ohne Anspruch auf irgend eine Vergütung zu sorgen, den Verkehr auf den Strassen gegen Unterbrechung oder Gefahr zu sichern und fremdes Eigenthum gegen Beschädigung zu schützen.

Ausserhalb der Abschliessung darf kein Materiale hinterlegt werden und hat der Ersteher einen allenfalls erforderlichen Material platz auf eigene Kosten sich zu beschaffen.

§ 8. Die Haftung für Gegenstände anderer Contrahenten und Abladen ihrer Gegenstände.

§ 9. Anarbeitung des Mauerwerkes.

Bei Anarbeitung des Mauerwerkes sind die folgenden Normen einzuhalten :

a)    Betonmauer werk ist nach dem in den Tarifposten angeführten Mischungsverhältnisse in 15 cm hohen Schichten herzustellen.

b)    Bei dem Bruchsteinmauerwerk, welches in Schichten herzustellen ist, muss die Dichtung nicht durch übermässiges Stampfen und durch Zertrümmerung der Steine herbeigeführt, sondern durch sorgfältiges Lagern der Steine und Auszwicken derselben mit kleineren Steinen derselben Qualität oder mit Ziegeln hergestellt werden. Die Schichtenhöhe darf im Maximum nur 60 cm betragen, und es obliegt dem Contrahenten, auf Anordnung der Gemeinde auch Schichten von geringerer Höhe herzustellen.

Das Herabschaffen des Steinmateriales in die Baugrube hat nicht durch Hinabwerfen, sondern durch sorgfältiges Hinablassen auf Rutschen oder in ähnlicher Weise zu geschehen, damit nicht durch das wuchtige Auffallen der Steine auf das bereits hergestellte Mauerwerk letzteres in seinem Verbände gelockert werde.

c)    Beim Ziegelmauerwerk ist dort, wo die Mauerflächen nicht in rohem Zustande sichtbar bleiben, mehr auf eine sorgfältige und gute als auf eine dem Auge gefällige Arbeit zu sehen.

d)    Beim Mauern müssen die Fugen bis in die Flucht mit Mörtel voll sein.

e)    Die Fugenbreite wird mit 13 mm festgesetzt.

f)    Wird mit Cementkalk oder mit Portland-Cementmörtel gemauert, so sind die Ziegel derart zu nässen, dass sie kein Wasser mehr annehmen.

g)    Bei Rohmauerwerk mit Verkleidungsziegeln ist eine gleiche Fugenvertheilung zu beachten, daher mit Verwendung von Fugenleisten zu mauern, und es sind nur vollkommen reinkantige, gleichfarbige Ziegel in Verwendung zu bringen. Die sichtbaren Ziegelflächen haben umsomehr rein und eben zu sein, als das Abschleifen derselben nicht gestattet werden kann, da die äussere Sinterhaut, welche dem Materiale Schutz gegen Witterungseinflüsse gewährt, hierdurch geschädigt wird.

h)    Fertiges Mauerwerk ist durch Auflage von Ziegeln oder Pfosten vor Regen und Schnee zu schützen.

§ 10. Berechnung des Mauerwerkes.

A. Des geraden Malierwerkes.

Für die Berechnung des geraden Mauerwerkes gelten folgende Bestimmungen :

a)    Bei gewöhnlichen Gebäuden wird die Höhe der einzelnen Geschosse von 15 cm unter dem Fussboden des einen Geschosses bis 15 cm unter dem Fussboden des nächsten Geschosses gerechnet.

b)    Bei Mauern in grösseren Geschossen, welche nicht durch Fussboden untertheilt sind, ist die Höhe von 4 m als Geschosshöhe anzunehmen.

c)    Bei Berechnung des Mauerwerkes werden alle Thore, Thüren, Fenster, dann sonstige Oeffnungen, deren Querschnitt durch die Mauer o‘4 m² übersteigt, in Abzug gebracht und werden die in Abzug zu bringenden Oeffnungen wie folgt berechnet:

cc) Oeffnungen mit geradem Sturz, die Lichthöhe mit der Lichtbreite und die volle Mauerdicke.

ß) Oeffnungen mit ungeradem Sturz, die lichte Höhe bis zum Bogenanlauf, die lichte Weite und die volle Mauerdicke.

y) Bei Oeffnungen, welche mit Stöcken verkleidet sind, wird das Lichtmaass des Stockes in Rechnung gezogen, im Uebrigen jedoch nach den in a und ß gemachten Stipulationen vorgegangen.

Thor-, Thür- und Fensterbögen, Fensterparapetmauern, Spaletherstellungen, Versetzung von Thor-, Thür- und Fensterstöcken, Gewände u. dgl. dürfen nicht separat verrechnet werden, weil das Aequivalent für diese Leistungen bereits dadurch geboten wird, dass nach der unter a und ß stipulirten Berechnung der Lichtöffnungen nur das Lichtmaass, beziehungsweise nur das Maass bis zum Bogenanlauf in Abrechnung gebracht wird.

Nischen (worunter auch Blindthür- und Blindöffnungen gehören) werden ohne Unterschied ihrer Dimensionen von der Mauerwerkscubatur mit ihrem wirklichen Aus-maasse in Abzug gebracht.

Schläuche werden nur dann abgezogen, wenn der auf ihre Richtung orthogonal gemachte Querschnitt 0*4 mï übersteigt.

Kreuzschaaren bei Fundamentmauerwerk werden in die Cubatur desselben einbezogen.

d)    Steinverkleidungen an den Façadeflâchen werden mit ihrer verglichenen Dicke, ohne Rücksicht auf Thor oder Fensterleibungen, von der Mauer in Abzug gebracht, dagegen wird auf die Einbindung 'einzelner Werkstücke keine Rücksicht genommen.

e)    Bei Berechnung der Umfangsmauern von runden Räumen, wie z. B. runden Stiegenhäusern, Nischen etc., wird, wenn der lichte Raum 20 nt2, nicht übersteigt, dieser Hohlraum nur mit ⁵/₆ seiner Grundfläche abgezogen. Ueber-steigt die Grundfläche des Hohlraumes das vorangegebene Ausmaass von 20 nt¹, so ist derselbe mit dem vollen Flächen-maasse in Abrechnung zu bringen.

f)    Im Bogen laufende Mauern werden bezüglich ihrer Länge im äusseren Umfange gemessen.

g)    Bei Ausmauerung von Riegelwänden wird für die An-arbeitung der Ziegel an die dreieckigen Frictionslatten an den Mauerwerksbegrenzungen keine besondere Vergütung

geleistet, weil von dem Quadratmaasse der Riegelwände die Holzstärken nicht in Abzug gebracht werden.

h) Bei Berechnung des Mauerwerkes wird in der Regel die Tarifpost mit Verputz in Anwendung gebracht, weshalb die separate Berechnung des Verputzes nur dann stattfinden darf, wenn im Kostenanschlag eine getrennte Berechnung des Mauerwerkes und Putzes festgestellterscheint.

B. Des Gewölbemauerwerkes.

Für die Berechnung des Gewölbemauerwerkes kommen nachstehende Regeln zur Anwendung':

a)    Bei der Berechnung der Gurten und Tonnengewölbe ist als Umfang die Spannweite, mehr der Pfeilhöhe, mehr einhalbmal verglichene Dicke anzunehmen.

b)    Bei Berechnung der Kreuzgewölbe wird wegen der schwierigen Arbeit und wegen besonderer Eingerüstung der Grate die eine der Durchkreuzungstonnen, und zwar diejenige nach der Längenachse des Gewölbes, als ganz, die andere als halb angenommen.

c)    Die Berechnung der böhmischen Platzelgewölbe geschieht, indem man den Umfang als Länge wie bei den Tonnen, die Breite jedoch ebenfalls als gekrümmte Linie annimmt, wobei die Steigung als Pfeilhöhe gilt.

d)    Kuppel- und Kappengewölbe werden berechnet, indem die Umfangslinie im Anlaufe des Gewölbes als Länge, die halbe Spannweite, mehr der Pfeilhöhe, mehr eineinhalbmal verglichene Dicke als Breite zu gelten hat.

e)    Schilder werden bei keiner Gewölbsform separat verrechnet.

f)    Bei Berechnung der Gewölbfüssel wird die Länge mit der Ausladung und Höhe der Füssel als Prisma gerechnet.

g)    Allfällige Gewölbseinsätze in den Gurten und Mauern werden nicht separat verrechnet.

li) Ist das Gewölbe abgesetzt, d. i. die Herauswölbung aus dem Gewölbefusse dicker als die Einwölbung am Schlüsse, so wird aus beiden Gewölbedicken das Mittel genommen und die Hälfte davon als verglichene Gewölbedicke in Rechnung gebracht.

i) Die Gewölbenachmauerung wird, wenn sich eine solche als nothwendig herausstellt und von der Bauleitung in An-

Schaffung⁻ kommt, als gerades Mauerwerk ohne Verputz bezahlt.

k) Aufmauerungen auf Gurten werden als gerades Mauerwerk in Rechnung gebracht.

§ n. Berechnung der Gesimse.

Bei der Berechnung der Gesimse wird zur Ermittelung des Querschnittes die volle rechteckige Figur, welche sich aus der ganzen Ausladung und der Höhe des Gesimses ergiebt, angenommen.

Bei Gesimsen mit Consolen oder Kragsteinen (Tragsteinen) wird die Höhe nur von der Simakante bis zur Unterkante jenes Gliedes gemessen, welches unmittelbar unter der Hängeplatte sitzt. Das Architravglied wird für sich als Gesimse gerechnet, der Fries ist in die Höhe des Gesimses nicht einzubeziehen, das Versetzen der Console und Tragsteine wird separat vergütet. Für die zur Verwendung kommenden Gesimsziegel, sowie für das Aufziehen und Versetzen der steinernen Hängeplatten darf kein Betrag verrechnet werden.

Die Länge der Gesimse, dieselben mögen gerade oder gekrümmt sein, wird in der Simakante des Gesimses gemessen.

Für jede einspringende Wiederkehr wird der doppelte, für jede ausspringende Wiederkehr der einfache Gesimsvorsprung zur Läng'e des Gesimses hinzugerechnet.

Unter Auslegen wird die Herstellung des Gesimses in rohem Zustande ohne Putz, und zwar alle Arbeit, die Beigabe aller Materialien (Maurer- und Gesimsziegel und Mörtel), Gerüstung, Schablonen, Aufsicht und Requisiten verstanden. Unter Ziehen ist das vollständige Anwerfen und Feinverputzen nach bestimmten Profilen mit aller Arbeit, Beigabe des Mörtels, Gerüstung, Schablonen, Aufsicht und Requisiten verstanden.

Werden die Façaden nach dem Flächenmaasse verrechnet, so wird weder das Auslegen (Mauerwerk der Gesimse) noch das Ziehen der Gesimse separat vergütet.

§ 12. Beschüttung der Decken.

Die zur Beschüttung der Decken zu verwendende Mauerschutt muss vollkommen trocken, möglichst frei von Stein-und Ziegeltrümmern sein, und darf auch keine anderen fremden Bestandtheile'(Holz und Rohrabfälle u. s. w.) enthalten. Gerösteter Mauerschutt muss vollkommen frei von organischen Substanzen sein.

Es muss in vollkommen trockenem Zustande aufgezogen werden, weshalb der am Bauobjecte vorräthige, durch Reg oder sonst durchnässte Mauerschutt von der Verwendung ausgeschlossen ist.

en

Die Beschüttung der Dippel- und Tramböden darf erst dann vorgenommen werden, wenn von den Gemeindeorganen unter Zuziehung des Zimmermeisters die Trockenheit der Holz construction und des Schuttes constatirt ist.

§ 13. Verputzen und Weissen.

Das Verputzen kann nur dann in Rechnung gebracht werden, wenn es entweder an altem Gemäuer vorgenommen wurde oder wenn die Tarifposten für Mauerwerk ohne Verputz der Berechnung des Mauerwerkes zu Grunde zu legen ist.

Bei Oeffnungen unter o'4«² Querschnitt, d. i. Oeffnungen, deren Cubikinhalt bei Berechnung des Mauerwerkes nicht in Abzug gebracht wird, wird der im Innern desselben vorkommende Verputz nicht vergütet.

Bei neuen Gebäuden sind die vom Stuccaturer hergestellten Plafonds vom Ersteh er der Baumeisterarb eiten gegen Vergütung nach den Tarifposten zu weissen, wobei lediglich die Lichtmaasse der Locale ohne Zuschlag für Hohlkehlen in Rechnung zu nehmen sind.

Beim „Weissein” und „Färbein” wird das Ausmaass sowohl bei Façaden, wie im Innern der Gebäude nach dem wirklichen Flächenmaasse, ohne Abzug der Thür- und Fensteröffnungen, gerechnet, dagegen darf die Fläche der Fenster- und Thürspaleten nicht verrechnet werden. Plafonds werden nur nach ihrer horizontalen Projection, d. i. der Fussbodenfläche, verrechnet.

Reicht zur Herstellung von Weissungen, Färbelungen oder Verputzungen eine Hängeleiter nicht aus und wirdeine separate Gerüstung nothwendig, so wird die letztere nach den bezüglichen Tarifposten vergütet, dagegen darf der normirte Zuschlag für die Hängeleiter nicht mehr verrechnet werden.

§ 14. Pflasterungen.

Bei Pflasterungen mit anderen als mit Ziegelmaterialien wird bei verputzten Mauerflächen der Eingriff unter der Putzfläche mit durchschnittlich 2 cm in Rechnung gebracht.

§ 15. Berechnung⁻ der Canalherstellungen.

a) Das Aufreissen des Strassenpflasters, sowie das Aufschichten der Steine in Figuren, selbst wenn sie mit Schiebtruhen verführt werden müssen, ist vom Contrahenten zu besorgen, wofür ihm die Aushebung und Anschüttung in der Pflasterdicke gerechnet wird. Für das Aufreissen der Strassenschotter-kruste wird der gewöhnliche Aushubpreis bezahlt. Bei Minirungen erfolgt die Verrechnung der Erdbewegung (Ausgrabung, Anschüttung und Verführung) in derselben Weise wie bei einer licht ausgehobenen Cunette, wodurch für die schwierigere Arbeit das Aequivalent geboten ist. Wenn ein neu zu erbauender Canal in die Trace eines bestehenden fällt, so wird dem Contrahenten die Erdbewegung; ohne Rücksicht auf den hohlen Raum und das beim Abbruch sich ergebende Ziegelmateriale, für voll gerechnet und vergütet. Das zur Sicherung der Cunette in derselben belassene Pölzholz wird nach den Preisen des Zimmermannstarifes, ausschliesslich Zufuhr, mit Anwendung des Procentaufschlages der Zimmermanns arbeiten vergütet. Das Dichtungsmateriale, als: Gestrüpp, Mist, Moos, Stroh, Holztheile von Kalkfässern etc. wird nicht separat vergütet.

b)    Ein Abzug der Oeffnungen für die Canalschachte bei dem Canalgewölbe findet nicht statt, dagegen findet auch für die Gurtungen unter dem Schacht keine separate Vergütung statt.

c)    Die Gewölbe werden in der im § 10 angegebenen Art berechnet.

d)    Die Höhe der Canalschachte ist von der halben Gewölbs-dicke bis unter den Stock des Gitters oder Deckels zu rechnen. Der Lichtraum der Schachte wird ohne Unterschied des Querschnittes in Abzug gebracht.

e)    Das muldenförmige, stehende Pflaster wird nach der lichten Canalbreite unter Zuschlag der Muldentiefe in Rechnung gebracht.

f)    Die Unterschieferung dieses Pflasters wird als gerades Canalmauerwerk vergütet.

g)    Canäle und Wasserläufe werden ohne Unterschied ihres Gefälles im Niveau der Strasse gemessen. Die Länge der Canäle wird von der äusseren Vorkopfwand bis in die Längenachse jenes Canales gemessen, in welche der Canal einmündet, dagegen darf für die Einbindungsarbeiten des neuen in den

alten Canal keine separate Aufrechnung erfolgen. Bei der Kreuzung eines Canales durch eine Mauer wird die Mauerdicke zur Canallänge nicht hinzugerechnet, dagegen die Lichtöffnung des Canales von der Mauer nicht in Abzug gebracht. Der cubische Raum von Steingränden oder Steinzeugsohlenstücken wird vom Canalmauerwerk nicht in Abzug gebracht, dagegen darf für das Versetzen derselben nichts separat aufgerechnet werden.

h) Pfeiler und Mauern zur Sicherung von Rohrleitungen werden nicht als Canal-, sondern als Fundamentalmauerwerk verrechnet.

§ 16. Berechnung der Ab- und Aufbrechungen.

a)    Das Ausbrechen von Thüren, Fenstern oder einzelnen Werkstücken darf nicht separat verrechnet werden, wenn die betreffende Mauer im Ganzen abgebrochen und verrechnet wurde.

b)    Bei den unter Abschnitt XI des Baumeistertarifes angeführten Abbrechungsarbeiten ist sowohl die erforderliche Ge-rüstung und Pölzung, als auch die Ueberführung der entfallenden Bestandtheile in ein im Bezirke des Arbeitsobjectes gelegenes städtisches Depot schon in den betreffenden Preisen mit inbegriffen.

Wird die Ueberführung in ein in einem anderen Bezirke gelegenes Depot angeordnet, so wird dieselbe nach Tag- oder Einzelfuhren verrechnet, wenn nicht diesfalls schon durch einen speciellen Preisansatz in dem Kostenanschläge vorgesorgt sein sollte.

§ 17. Berechnung der Versetzungen.

Bei den unter Abschnitt III und IV angeführten Versetzarbeiten ist die erforderliche Ger üs tun g und Pölzung in den betreffenden Preisen enthalten.

Beim neuen Mauerwerk ist das Versetzen der Thür- und Fenstersteine, der Thür- und Fensterstöcke, der hölzernen Schliessen oder anderer Bestandtheile, welche innerhalb der Fläche des Mauerwerkes liegen, schon in den betreffenden Mauerwerkspreisen mit inbegriffen.

Für das Versetzen von steinernen Stufen, Werkstücken u. s. w. sind die im Tarife hiefür angesetzten Preise für das volle Ausmaass dieser Stücke anzuwenden.

§ 18. Berechnung der Schuttverführung.

Der Schutt; welcher durch nach Maasshältigkeit oder Stückzahl verrechnete Arbeiten verursacht wird; ist; wenn nicht im Tarife eine gegentheiligeBestimmung vorhanden; vom Contrahenten auf die vom Bauamte zu bestimmenden Plätze ohne besondere Vergütung zu verführen.

¹

Yergl. hierzu auch betr. Vorschläge in „Deutsche Bauztg.” 1884, S. 65.

Ausführung der Stuccaturarbeiten.

Die zu stuccaturenden Flächen setzen sich aus der Summe der in die Grundrisse eingetragenen Flächeninhalte der mit einer Balkendecke geschlossenen Räume zusammen.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Stuccaturarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Stuccaturarbeiten be-zeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser den Bestimmungen des Tarifes auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ i. Materialien.

Es ist nur gesundes; trockenes Rohr; starker ausgeglühter Draht; gut verzinnte Nägel; reiner rescher Flusssand; guter Gips und guter Weisskalk; und zum feinen Verputz nur Donau-Wellsand zu verwenden.

§ 2. Glatte Stuccatur.

Glatte Stuccaturungen; horizontal oder vertical; müssen in die Latte gezogen werden; weshalb vorerst Leisten in die Latte gerichtet herzustellen und sodann nach letzteren die Stuccaturungen in die Latte auszuziehen sind. Zur 15 cm hohen Hohlkehle sind Rohrbüschel zu verwenden.

§ 3. Berechnung.

Für die Hohlkehle wird bei Bemessung des Plafonds, sowohl in der Länge als in der Breite des Plafonds; an jedem Wand-anschlusse 15 cm zugeschlagen.

Der Querschnitt der Gesimse ist das Product aus der Breite oder Höhe des Gesimses und dem Sprung.

Bei verticalen oder horizontalen Stuccaturungen werden Oeffnungen; welche grösser sind als 0^4 m² Querschnitt; von dem

Flächenmaasse der Stuccaturung in Abzug gebracht, und Flächenausmittelung bei Thüren und Fenstern die Stocklichte in Rechnung genommen.

zur

Ausführung der Steinmetzarbeiten.

Die Zeichnungen für alle Details und Ornamente liefert stets die Bauleitung. Die erforderlichen Werkzeichnungen und sämmtliche Modelle hat aber der Unternehmer ohne besondere Entschädigung anfertigen zu lassen. Dieselben sind zur Probe in der entsprechenden Höhe provisorisch anzubringen und eventuell nach Angabe des Bauleitenden zu verändern. Falls der Unternehmer eine Aenderung der in den Vertragszeichnungen angegebenen Schichten- und Gesimstheilungen wünscht, hat er dieserhalb dem Architekten einen diesbezüglichen Plan zur Genehmigung vorzulegen; indessen sind nennenswerthe Abweichungen in der Grösse der Werkstücke unzulässig.

Die Schwellen und Stufen dürfen stets nur aus einem Stück bestehen.

Der Sandstein muss für die ganze Lieferung nur aus einem und demselben Bruche bezogen werden; die Steine müssen gleich-massig in der Farbe und ohne die geringsten Risse, Sprünge, Thongallen oder Eisennieren sein; auch dürfen vorgenannte Fehler nicht durch Einsetzen von Stücken oder Verkittungen verdeckt werden. Der Granit muss gleichmässig in Farbe, Korn und Zusammensetzung, frei von Rissen, Sprüngen, Drüsen und Nestern sein.

Die Berechnung des Körperinhaltes geschieht immer nach den kleinsten Abmessungen, innerhalb dessen die fertigen Werkstücke gezeichnet werden können, ohne Bruchzugabe. Für die Einbindung in das Mauerwerk gilt die vom Bauleitenden gegebene Vorschrift; für tieferes Einbinden wird keine Mehrvergütung berechnet.

In den Einzelpreisen sind auch noch folgende Arbeitsleistungen und Lieferungen inbegriffen:

Die Anfertigung der Schablonen, das Nacharbeiten, Reinigen, die Lieferung und das Einsetzen der Dippel und Klammern, das Zuführen und Aufziehen der Werkstücke mit Hilfe des Maurers, falls nicht das Versetzen von Steinmetzen allein besorgt wird, und die Beistellung der Krane, Taue, sowie aller sonst erforder-

liehen Gerätschaften; ferner das Vergiessen und Vermauern der etwa zwischen den Werkstücken und dem Ziegelmauerwerk verbleibenden Räume, insoferne das Versetzen nicht bei den Baumeisterarbeiten in Anschlag gebracht ist.

Auch sind die Gerüste in den Preisen inbegriffen, wenn solche nicht bereits bei dem Maurer berücksichtigt oder bei dem Zimmermann besonders veranschlagt sind.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Steinmetzarbeiten.

Bei Ausführung im Tarif für Steinmetzarbeiten bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser den Bestimmungen des Tarifes auch noch die nachstehenden Normen einzuhalten.

§ i. Materiale.

Alle Steinstücke sind rein, ohne Lassen, Risse, Verkittung und Vergipsung zu liefern.

Unqualitätsmässige, sowie nicht vollkommen maasshältige Stücke sind von der Verwendung ausgeschlossen und über Aufforderung der Gemeindeorgane sofort vom Contrahenten vom Bauobjecte zu entfernen und durch qualitätsmässige Steine zu ersetzen.

§ 2. Bearbeitung der Steine.

Die einzelnen Steinstücke müssen genau nach den Weisungen und Detailangaben der Gemeindeorgane bearbeitet werden.

§ 3. Steingattung.

Die im Preistarife angesetzten Preise beziehen sich im Allgemeinen auf Arbeiten, als Kalksteinsorten, und zwar:

a) Weiche Steine.

Als: Loretto, Breitenbrunner, Groisbacher, Zogels-dorfer (Eggenburger), Margaretha u. a.

b)    Mittelharte Steine.

Als: Zogelsdorfer (Eggenburger) Sommereiner, Groisbacher, Margaretha, Mokraitzer, Kaiserstein u. a.

c)    Ganz harte Steine.

Als: Sommereiner, Müllendorfer, Lindabrunner, Brunner, (bei Wr.-Neustadt), Wöllersdorfer, Almaser (bei Komorn), Hundsheimer, Oszloper, Mannersdorfer, Kaiserstein u. a.

Die Bestimmung, welche von den angeführten Steingattungen je nach dem Zwecke ihrer Verwendung und der erforderlichen Widerstandsfähigkeit zulässig ist, erfolgt durch die Gemeindeorgane, und es ist sich genau an das diesfalls im Stadtbauamte erliegende Muster zu halten.

Werden die im Tarife angeführten Arbeiten statt aus Kalksteinsorten über specielle Anschaffung aus Sandsteingattungen (Rekawinkler, Gablitzer, Pressbaumer etc.) hergestellt, so tritt gegen die Tarifpreise für mittelharten Stein eine Ermässigung um 15 Procent ein.

§ 4. Lieferung und Fuhrwerk.

Die Ablieferung der bestellten Stücke auf die von den Gemeindeorganen angewiesenen Plätze hat jedesmal an dem bei der Bestellung bestimmten Tage zu geschehen; der Fuhrlohn ist in den Ansätzen des Tarifes mit inbegriffen.

§ 5. Bei dem Versetzen der einzelnen Stücke ist die nöthige Beihilfe, Nacharbeit, sowie das Ausarbeiten der Klammerlöcher und die Verkittung nebst Beigabe des Kittes ohne besonderes Entgelt zu leisten.

§ 6. Berechnung.

Die Berechnung der Arbeiten hat in folgender Weise zu geschehen:

a)    Steine, deren Dimensionen nach zwei Richtungen nicht über 30cm betragen, sowie überdies die im Tarife angesetzten gesammten Stufen und Rinnen werden nach Currentmaass,

b)    Steine, bei welchen nur eine Dimension nicht über 20 cm beträgt, werden nach Quadratmaass, und

c)    Steine, deren Dimensionen nach allen dreiRichtungen über 30cm betragen, werden nach Cubikmeter berechnet.

d)    Werksteine, bei welchen alle drei Dimensionen, Länge, Breite und Dicke unter 30 cm betragen, sowie solche Werk-stücke, deren Dimensionen im Vergleiche zu den Herstellungskosten bedeutend sind, wie z. B. Balluster, Säulenschäfte unter 30 cm Durchmesser, nebst den dazu gehörigen Basen, Kapitalen und Postamenten etc., [werden pro Stück in Rechnung gebracht;

e)    bezüglich der nach Currentmaass zu verrechnenden Steine wird festgesetzt, dass Falze und einzumauernde Theile mit-

gemessen werden, und dass im Bogen gearbeitete Steine rücksichtlich ihrer Länge im äusseren Umfange gemessen, eineinhalbmal in Rechnung zu bringen sind;

f)    bei Steinen nach Quadrat- und Cubikmaass hat zur Feststellung des Ausmaasses der einzelnen Stücke stets die in dem fertigen Werkstücke umschriebene kleinste rechteckige Figur zu gelten;

g)    die Aufrechnung von Taglöhnen und Materiale (Post i bis 15) der Preisanalyse ist nur dann zulässig, wenn die Commune die Steine selbst beistellt oder deren Ueber-arbeitung dem Contrahenten speciell anordnet, oder wenn überhaupt alle Steinwerkstücke zur Umarbeitung oder zum Ausflicken gelangen, jedoch wird das Einsetzen (d. i. die gesammte Arbeit und Materialienbeigabe) von glatten oder profilirten Theilen bei Stufen (Führungen) nicht nach dem Taglohne, sondern pro Currentmeter mit dem unter für i*6 m lange Stufen normirten Preise vergütet.

Ausführung der Zimmermannsarbeiten.

Die Zimmerarbeiten sind nach der in der Preisanalyse angegebenen Art und Weise und auf Grund der Bauzeichnungen auszuführen ; die hierin, beziehungsweise in der Holzberechnung enthaltenen Stärken der einzelnen Hölzer müssen genau eingehalten werden. Abweichungen von den Holzstärken oder von der vorgeschriebenen Construction der Balkenlagen, Verbände u. s. w. dürfen nur im Einverständniss mit dem bauleitenden Architekten gemacht werden ; ein eigenmächtig angenommenes Mehr an Holzstärken oder ohne schriftlichen Auftrag ausgeführte Mehrarbeiten an den einzelnen Holzconstructionen bleiben unbezahlt, ebenso wird bei der Ausführung für Verschnitt nichts vergütet. Es kommen nur die wirklichen Längen (einschliesslich der Zapfen gemessen) in Anrechnung.

Die erforderlichen Stichmaasse hat der Zimmermeister auf dem Bau selbst zu nehmen ; etwaige Abweichungen gegen die Zeichnung sind der Bauleitung zur Entscheidung vorzulegen. Fehlerhafte und nach unrichtigen Maassen ausgeführte Arbeiten sind sofort zu beseitigen, anderenfalls geschieht dies auf Kosten des Unternehmers.

In den contractlichen Preisen sind folgende Leistungen inbegriffen: Transport zur Baustelle und Aufziehen aller Verbandhölzer. Das Liefern sämmtlicher Nägel einschliesslich der Sparrennägel und der zum Verband nothwendigen eichenen Holznägel, sowie des sämmtlichen Eisenzeuges zur Verbindung und Befestigung der hölzernen Stiegen ; die Herstellung der Nuthungen der Trame und Fachwandhölzer ; das Befestigen des zum Holzverband gehörigen, von der Bauleitung gelieferten Eisenzeuges (wie Klammern, Bolzen, Schliessen, Anker) ; die Ausführung des Carbolineumanstriches der mit dem Mauerwerk in Verbindung kommenden Holztheile, wie: Mauerlatten, Balkenköpfe, Thürstöcke, wozu jedoch das Carbolineum von der Bauleitung geliefert wird. Der Unternehmer ist auch gehalten, von allen schwierigen Constructionen eigene Werkzeichnungen anfertigen zu lassen und dieselben der Bauleitung zur Genehmigung vorzulegen.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Zimmermannsarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Zimmermannsarbeiten bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser den Bestimmungen der Preisanalyse auch die folgenden Normen einzuhalten :

§ i. TagTohnarbeiten.

Bei Arbeiten im Taglohne, welche mittelst Wochenlisten verrechnet werden, dürfen keine Polire in Rechnung gestellt werden, und wird auch zu dem tarifmässigen Taglohne kein Zuschlag für Aufsicht und Requisiten passirt.

Für Arbeiten im Wasser ist ein Zuschlag von 50 Procent zu verrechnen, jedoch nur dann, wenn dieselben im Taglohn verrechnet werden, und dieser Zuschuss darf auf die Materialien nicht Anwendung finden.

Für Arbeiten während der Nachtzeit werden um 50 Procent höhere Taglöhnungen vergütet.

§ 2. Umfang der Leistung.

Bei sämmtlichen Arbeiten und Lieferungen ist der Transport auf den Bauplatz, die Herrichtung und Anarbeitung sowohl am Zimmerplatze als auch am Bauplatze in den Einheitspreisen mit inbegriffen.

§ 3. Holzgattung.

Es darf nur vollkommen trockenes, im Winter geschlagenes, gänzlich vom Splint freies Holz, nach den bekanntgegebenen Dimensionen, reinkantig bearbeitet, verwendet werden. Die Preise sind für weiche, lärcheneund eichene Hölzer stipulirt ; werden kienföhrene Hölzer verwendet, so tritt von den Preisen für Lärchenholzmateriale ein Abschlag von 10 Procent ein, während Fuhrlohn und Anarbeitung nach den Preisen für Lärchenholz vergütet werden.

§ 4. Gehobelte Arbeiten.

Die gehobelten Arbeiten müssen rein, die Verschalungen ohne Löcher und Risse sein, die Falze sind genau rechtwinkelig auszustossen.

Abfasungen sind nur nach der wirklichen Fasenlänge zu verrechnen.

Bei gehobelten Arbeiten wird für jede gehobelte Fläche bloss eine Restringirung der Holzdimensionen im Maximum von 2 y₂ mm zugestanden.

§ 5. Berechnung.

Für die Berechnung gelten folgende Bestimmungen:

A. Piloten und Spundwände.

Die Piloten werden exclusive des Einrammens nach Currentmeter, und zwar in jener Länge verrechnet, in welcher sie bestellt, abgeliefert und angesetzt werden.

Für nicht der ganzen Länge nach einrammbare Piloten ist daher kein Abzug an Materiale zulässig, jedoch sind die Abfälle Eigenthum der Gemeinde Wien und wird das Abschneiden der nicht eingerammten Pilotenköpfe nicht separat vergütet.

Das Einrammen der Piloten wird nach Quadratmeter der Pilotenmantelfläche, und zwar nur für den wirklich eingerammten Pilotentheil vergütet.

Die Pilotenmantelfläche ist das Product aus dem mittleren Umfang mit der Länge des eingerammten Theiles der Piloten.

DieEinrammungstiefe wird von der Cunettensohle an, welche beim Ansetzen der ersten Pilote vorhanden war, gemessen und der durch das Pilotiren eintretende Auftrieb des Erdreiches nicht in Rechnung gebracht, dagegen auch für das freie Eindringen durch das Gewicht kein Abzug gemacht.

Pilotenschuhe und Nägel werden nach Gewicht separat

vergütet.

B. Röste.

Grundröste, aus Lang- und Querschwellen bestehend, werden mit Inbegriff des Legens und der Anarbeitung nach Meter der Länge ihrer einzelnen Bestandtheile in Rechnung gebracht.

C. Deckenconstructionen.

Das Ausmaass der Tram- und Dippelböden wird nach Quadratmaass der wirklichen lichten Fläche der überdeckten Räume vom vollständig geputzten Mauerwerke gemessen und mit Hinzurechnung eines 16 cm breiten Streifens an jeder Auflagseite berechnet.

Selbst bei einer das Maass von 16 cm übersteigenden Auflag-länge wird nur die Zuschlagbreite von 16 cm vergütet.

Bei Tramböden sind die Träme auf eine Entfernung von 80 bis 95 cm von Mittel zu Mittel zu legen.

Der Sturzboden ist aus 3¹/. cm starken gefügten Laden mit Fugendeckleisten, die gesprengte Stuccaturschalung aus 2 cm starken Latten herzustellen.

Dippelböden aus geschnittenen Bäumen sind zweimal, solche aus behauenen Bäumen jedoch dreimal zwischen beiden Auflagen mit lärchenen Dippeln zu dippeln.

Bei Tram- und Dippelböden zwischen Traversen ist für die Mehrarbeit:

bei Tramböden ein ioprocentiger,

bei Dippelböden ein 2oprocentiger Zuschlag zu den Tarifposten zu rechnen, jedoch ist jeder Tram- oder Dippelbaum mit Holzkeilen an beiden Auflagstellen an den Traversenobergurt ohne separate Vergütung der Holzkeile anzuzwicken.

Die Köpfe der Bäume sind über dem Traversenuntergurt mit Klammern zu verbinden und wird hiefür nur das Gewicht der Klammern zu dem Tarifpreise vergütet.

Bei einzelnen Traversen wird von der Fläche des Tramoder Dippelbodens die Stegstärke der Traverse nicht in Abzug gebracht, bei gekuppelten Traversen oder Kastenträgern wird hingegen von der Fläche der Decke die Fläche zwischen den beiden Traversenstegen abgerechnet.

Die erforderlichen Auswechslungen werden nicht separat vergütet, hierbei aber die Wechselkammern zu den Tarifpreisen nach Gewicht verrechnet.

Hölzerne oder blecherne Tramkopfkasteln werden pro Stück verrechnet.

Versteifungen bei Tramböden werden nach den verwendeten Hölzern, eventuell bei Eisenzugstangen nach Gewicht

vergütet.

Rastschliessen, Rast-, Hirn- und Deckladen werden separat verrechnet und sind im Tarifpreise für die Deckencon-structionen nicht inbegriffen.

Rastschliessen dürfen, wenn sie nicht von durchaus gleicher Stärke bedungen sind, am Spitzende um ein Drittel schwächer sein als am Stammende.

Bei Herstellung neuer Dippel- und Tramböden in alten Gebäuden tritt zu den Tarifposten ein Zuschlag von io Pro cent ein.

D. Dachstühle.

Die Berechnung des Ausmaasses, bei allen Dachstühlen, mit Ausnahme -derjenigen, bei welchen Attika-Aufmauerungen oder eingelegte Rinnen zur Anwendung kommen, geschieht nach Quadratmeter der horizontalen Projection der Dachfläche, gemessen in der Dachsaumkante, und bilden die Eindeckung, Einschalung oder Einlattung gesonderte Berechnungsposten.

Die zur Einschalung der Gesimse etwa erforderlichen Anzügel sind im Preise für den Dachstuhl inbegriffen.

Bei Dachstühlen mit einer Attika wird der horizontale Querschnitt der Attikamauer in die Fläche des Dachstuhles mit eingerechnet, jedoch wird die ausser der Attika liegende Gesimsschalung etc. separat verrechnet.

Oberlichten, Lichthöfe und über das Hauptdach aufgemauerte Stiegenhäuser, welche in der horizontalen Projection das Ausmaass von 4 m² überschreiten, sind bei der Dachstuhlberechnung in Abzug zu bringen.

Bei über das Hauptdach aufgemauerten Stiegenhäusern über 4 nD Horizontalfläche wird die Bedachung sammt Gesimsvorsprung separat in Rechnung gebracht.

Abgekappte Ecken und Abrundungen bei den Dachstühlen, welche am Mauergrunde gemessen, eine Länge von 4 m nicht überschreiten, wobei die Abrundungen nach Sechstel des ganzen Kreisumfanges zu messen ist, werden als voll berechnet.

Theilweise und ganz abgerundete Dächer sind nach dem umschriebenen Rechtecke zu verrechnen.

Bei durch Mittelmauern unterstützten Dachstühlen sind die Bundträme im Maximum auf 5 m Entfernung von Mitte zu Mitte zu legen und ist bei sonstigen Dachstühlen diese Entfernung der Spannweite des Dachstuhles und der entsprechenden Holzdimension anzupassen.

Sind nicht besondere Dimensionen der Hölzer schon im Ueberschlage und Plan bedungen, so sind die einzelnen Dach-stuhlbestandtheile mit folgenden Dimensionen herzustellen:

mit    16/18 cm    im Querschnitt

die Mauerbänke .

„ Bundträme .

„ Pfetten.    .    .

„ Stuhlsäulen .

„ Sprengriegel „ Sprengbänder „ Einlaufträme .

„ Sparren .    .

„ Kopfbänder .

Die Tarifpreise gelten für Dachstühle mit einem Neigungswinkel von 20 bis 36°.

Bei einem Winkel unter 20⁰ findet ein Abzug von 10 Procent, bei einem solchen über 36° ein Zuschuss von 10 Procent zum Tarifpreise statt.

Die Tarifpreise gelten ferner nur für Dachstühle, bei welchen die äusserste Gesimskante nicht höher als 30 cm über dem Dachbodenpflaster liegt.

von

Liegt die Gesimskante bei Doppeldachstühlen bloss auf einer Seite höher als 30 cm über dem Dachbodenpflaster, so wird zum Tarifpreise ein Zuschuss von 10 Procent, und wenn diese Ueberhöhung auf beiden Seiten vorhanden ist, ein Zuschuss 20 Procent zu den Tarifpreisen vergütet.

von

Bei Flugdachstühlen ist, wenn die Gesimsüberhöhung mehr als 30 cm über dem Dachbodenpflaster beträgt, ein Zuschuss 10 Procent zu den Tarifpreisen zu verrechnen.

Klammern, Schrauben, Halsen und sonstige Eisen-bestandtheile sind in den Dachstuhlpreisen mit inbegriffen, dürfen daher nicht separat verrechnet werden.

E. Dacheinlattungen.

Diese werden nach der Länge und Breite der einzelnen Dachflächen in der Dachneigung gemessen und in Quadratmeter berechnet.

Die Einlattung und Einschalung wird nur nach dem Ausmaasse der wirklich eingelatteten oder eingeschalten Fläche berechnet.

Rinnenausschalungen (Zwuseln) sind nach Quadratmeter in der developirten Fläche zu verrechnen.

Den Tarifposten für die Einlattung sind folgende Lattenentfernungen zu Grunde gelegt:

Für Schindel- und Ziegeleindeckung .    .    .    16 cm

20 cm

„    einfach gedeckte Schiefer

io cm

„ doppelt gedeckte Schiefer Geringere Lattenentfernungen sind im Verhältnisse zum Mehraufwande von Latten zu verrechnen.

F. Schindeleindeckung.

Die Schindeleindeckungen sind zweierlei Art, und zwar entweder als directe Dachdeckung oder als Unterlage für Schiefereindeckung und werden immer nach der Dachneigung gemessen und berechnet. Schindeleindeckungen, die als Unterlage für Schiefer dienen, werden nur nach der wirklich eingedeckten Fläche ohne jeden Zuschlag verrechnet. Bei Schindeleindeckung als directe Dachdeckung wird für jeden Currentmeter First, Grat oder Ichse i m², für i m Säume, Feuermauer einfasssung oder Halbfirst ¹/₂ m² zugeschlagen.

G. Sonstige Objecte an Dächern.

Dachbodenrinnen und Rohrleitungsschutzkästen werden nach Currentmeter, und zwar nach der grössten Deve-lopirungslinie gemessen, verrechnet.

Dachbodenlauftreppen sind nach Quadratmeter zu verrechnen und sind deren Unterstützungen im Preise mit inbegriffen.

Dachbodenabtheilungswände werden inclusive Gerippe und Thüren nach Quadratmeter verrechnet; Thürbeschläge sind nicht mit inbegriffen.

Stufen über die Bundträme und Bodenrinnen gehören nicht zu den Lauftreppen und werden separat verrechnet.

H. Fussbodenbelegungen und Verschalungen.

Bei Fussböden wird die Fläche innerhalb der rein verputzten Mauer gemessen.

I. Einfriedungen.

zu

Einfriedungen jeder Gattung sind nach Currentmeter verrechnen und sind Thore und Thür en separat zu vergüten.

Für diese Thore und Thüren wird die doppelte Länge mit dem Einheitspreise der betreffenden Einfriedungsgattung vergütet.

§ 7. Leihweise Verwendung von Hölzern.

Für das Ausleihen von Hölzern wird ausser dem Fuhrlohne für das Hin- und Zurückführen noch ein Drittel des Preises der betreffenden Holzgattung vergütet.

Ausführung der Spänglerarbeiten.

Vor Beginn der Dacheindeckung hat sich der Unternehmer rechtzeitig von der Beschaffenheit der Schalung zu überzeugen und von Mängeln, als auch ihrer Beseitigung Anzeige zu erstatten, da er auf die Erhebung späterer Einwände in dieser Beziehung ausdrücklich verzichtet. (Ueber die Art der Schalung: Richtung und Breite der Schalbretter etc., sind hier besondere Angaben aufzunehmen und die weiteren Bestimmungen sind nach Maassgabe des gewählten Eindeckungssystems zu treffen.)

Die Berechnung der eingedeckten Flächen erfolgt nach den wirklichen Maassen, mit Zuziehung der Aufbiegungen. Für Ueber-löthungen und Falze kommt nichts in Anrechnung. Dachrinnen und Abfallrohre werden nach Länge, ohne Rücksicht auf Zusammen-stösse und Ueberlöthungen, berechnet.

Wenn in den Preisanalysen nicht etwas anderes vorgeschrieben ist, so soll zur Dachdeckung Zinkblech Nr. 13, zur Abdeckung von Gesimsen, Fensterbänken u. s. w., sowie zur Einfassung von Rauch fangen, zur Sicherung der Dachanschlüsse an höher gehende Mauern und zu den Dachrinnen Zinkblech Nr. 12, zu den Abfallröhren Zinkblech Nr. 11 und zu den Haften starkes verzinntes Eisenblech verwendet werden.

Bei allen Arbeiten muss darauf gesehen werden, dass das Zink sich nach allen Richtungen hin leicht ausdehnen und wieder zusammenziehen kann. In den Falzungen müssen scharfe Umbiegungen vermieden werden.

Die Anlage sämmtlicher Arbeiten hat genau nach Angabe und Zeichnung unter Anbringung von Stütz-, Rinnen- und Schell-eisen in der von der Bauleitung als nöthig befundenen Anzahl zu erfolgen.

Im Allgemeinen werden, wenn im Anschläge oder von der Bauleitung nicht andere Bestimmungen getroffen werden, die einzelnen Arbeiten, wie folgt, auszuführen sein.

Bei Eindeckungen mit Zinkblech ist eineLöthung der Tafeln zu vermeiden. Nach der französischen Methode werden auf der Dachschalung, dem Gefalle folgend, in Entfernung der Zinktafelbreite Latten von 3*5 bis 4*0 cm Höhe und 5 bis 6 cm Stärke aufgenagelt. An denselben werden die Ränder der Blechtafeln 5 cm breit aufgebogen. In Entfernungen von 50 bis 60 cm voneinander werden unter den Latten Haften von starkem verzinnten Eisenblech (4 auf jede Tafellänge), welche die oberen Ränder der aufgebogenen Zinktafeln fassen, befestigt. Die Latte selbst wird mit einem Zinkstreifen überdeckt, dessen Ränder von beiden Seiten übergreifend, mit den Haften und Tafelrändern zusammengefalzt werden. Die Horizontalstösse der Tafeln werden ebenfalls zusammengefalzt.

Der Unternehmer ist verpflichtet, gleich nach der Ertheilung des Auftrages die Beschaffung des erforderlichen Materiales einzuleiten. Die Arbeiten sind in einzelnen Intervalen und in der Aufeinanderfolge, wie selbe der Fortgang der Dachdecker- und Mauerarbeiten verlangt, spätestens aber innerhalb von . . . Tagen, vom Tage der Bestellung an gerechnet, auszuführen. Die Gerüste des Maurers können vom Spängler insoweit benützt werden, als die Maurerarbeiten dadurch nicht aufgehalten werden.

Wird die Ausführung der Spänglerarbeiten durch verspätete Vollendung der Maurer- oder Zimmerarbeiten verzögert, so erwachsen dem Unternehmer ausser der entsprechenden Fristverlängerung für die Ausführung seiner Arbeiten keinerlei Ansprüche auf Preiserhöhung, Entschädigung oder dergleichen.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Spänglerarbeiten.

Bei Ausführung der im Preistarife für Spänglerarbeiten be-zeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser den bereits angeführten Bestimmungen auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten :

Die Preise verstehen sich für fertige Arbeit oder Ablieferung am Bauplatze, an Ort und Stelle gebracht, sammt Beigabe von Haften, Nägeln und fertiger Löthung. Bei Weissblech- und Eisenblecharbeiten ist ein zweimaliger Oel-farbenanstrich auf beiden Seiten imPreiseinbegriffen. Rinnen und Rohrhaken, Zinkblech und verzinkte Eisenblecharbeiten sind ohne Anstrich berechnet.

§ 2. Art der Berechnung.

a)    Arbeiten, welche im Currentmaasse verrechnet werden, sind immer in der grössten Länge zu messen.

Ablaufrohre und Dunstrohre werden nach Maassgabe des Durchmessers nach Currentmaas s verrechnet und sind die Befestigungshaken im Preise mitbegriffen. Bei den Dunstrohren wird die Abdeckungsscheibe nicht vergütet, dagegen die Länge des Rohres bis an den höchsten Punkt dieser Scheibe gemessen.

b)    Arbeiten nach dem Quadratmaasse.

Das Ausmaass der Dachflächen und Dachsaumeindeckung wird ohne Verstreckung der Leisten und Falze ermittelt.

Saumstreifen und der über demselben zurückgeschlagene Umbug werden separat gemessen.

Dachfenster und Schlote werden bis einschliesslich 2 m2 von der Dachfläche nicht abgezogen und wird bei den Schloten der senkrecht stehende Theil in Rechnung gestellt.

Bei Gesimseindeckungen wird bei jeder Wiederkehr die Grösse des Vorsprunges zur Länge geschlagen, dagegen werden die Wasserabweiser nicht separat vergütet.

Stirnbleche werden nach dem Quadratmaasse aus der grössten Horizontal- und Vertical dimension gerechnet.

Bei Taglohnarbeiten wird für jeden Gehilfen- oder Lehrjungentag im Maximum ¹/₂ kg Salzsäure und 8 kg Kohlen passirt.

§ 3. Schutz gegen Feuersgefahr.

den Löthungen verantwortlich, und ist bei Wind gearbeitet wird, eine Wache

zrjb

Der Ersteher bleibt für jeden Schaden aus der Verwendung des Feuers zu verpflichtet, in Fällen, wo am Bau objecte zu belassen und die nöthigen Vorkehrungen zu treffen, um Feuersgefahr zu verhüten.

Ausführung der Ziegeldeckerarbeiten.

Die Dachziegel sind den auf Seite 39 aufgeführten Massen entsprechend scharf durchgebrannt, hell klingend anzuliefern-Windschiefe oder rissige Dachziegel sind von der Verwendung auszuschliessen.

Die Dachlatten, vollkantig aus kernigem guten Holze, sind den Dachconstructionen gemäss in den richtigen Entfernungen wagrecht zu legen und gut zu befestigen. Die Ziegel sind im Verbände einzudecken.

Brandgiebel, Schornsteine sind mit Kalkleisten zu versehen. Beim Verstreichen der Ziegel soll der Mörtel mit Kälberhaaren vermischt werden.

Die alten Dachziegel bei umzudeckenden Dächern sind wieder auf dieselbe Seite zu legen und nicht mit neuen Steinen zu mischen.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Ziegeldeckerarbeiten.

Bei Ausführung der im Preistarife für Ziegeldeckerarbeiten bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser den angeführten Bestimmungen auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ 1. Materiale.

Es sind nur Ziegel bester Qualität zu verwenden; zum Mörtel ist reiner, rescher Flusssand und guter, gelöschter Kalk zu benützen.

§ 2. Berechnung.

Die einzelnen Dachflächen sind nach ihrer wirklichen Begrenzung zu rechnen, und wird dem so berechneten Aus-maasse für schwierigere Arbeit noch zugeschlagen :

für

a)    Für 1 Currentmeter Doppelfirst, Grat oder Ichse 1 m², Currentmeter Fuss- oder Ortssaum, Halbfirst,

Halbgrat oder Halbichse i/₂ m², für die Herstellung der erforderlichen Eindeckung bei den Dachfenstern bis zu 80 cm Breite darf nichts abgesondert in Rechnung gebracht werden, jedoch wird für jedes solche Dachfenster ein Zuschlag von 4 m'² vergütet;

b)    dagegen sind Wetter- und Feuermauerleisten bei Neueindeckungen und Umdeckungen im Preise inbegriffen;

c)    grössere Dachfenster (Erker) werden nach ihrem wirklichen Ausmaasse nach dem Verrechnungsmodus Punkt a vergütet^ dagegen die von solchen Fenstern in der Dachresche eingenommene Fläche in Abzug gebracht;

d)    Oeffnungen bis zur Grösse von 4 m² bei liegenden Blechdachfenstern, Oberlichten, Rauchfängen und sonstigen Schläuchen etc. werden vom Flächenmaasse des Daches nicht in Abzug gebracht, dagegen darf jedoch die Einsäumung bei demselben nicht separat in Rechnung gebracht werden ;

e)    Blechichsen werden als Oeffnungen behandelt;

f)    die Berechnung der Oeffnungen geschieht nach Länge und Breite von Ziegel zu Ziegel, somit unter Berücksichtigung der ausser der Ziegeleindeckung bleibenden Blechdeckung ;

g)    runde oder kuppelförmige Dachflächen werden mit dem Eineinhalbfachen ihrer Fläche berechnet.

Ausführung der Schieferdeckerarbeiten.

Den Offerten sind Proben der Schiefer und der zur Eindeckung der Grate dienenden besonderen Stücke mit Angabe des Bruches, aus welchem die Schiefer bezogen werden sollen, sowie Proben der Schiefernägel beizufügen, wodurch sich aber nichts an der Haftbarkeit des Unternehmers für die Güte des Materiales ändert.

Die Eindeckung mit Schiefer erfolgt auf Schalung oder auf Lattung nach sogenannter englischer Manier in horizontalen Reihen mit 10 cm Ueberdeckung jedes dritten Steines.

Die von dem Schieferdecker zu liefernden Latten müssen vollkantig, astfrei und durchaus gesund sein. Bei Eindeckung auf Schalung hat vor Beginn der Arbeit der Unternehmer sich von der Beschaffenheit der Schalung zu überzeugen und etwaige Einwände rechtzeitig vorzubringen.

er muss

Der Schiefer soll gleichmässig in Farbe und Stärke sein ; den Witterungseinflüssen vollkommen widerstehen, dicht, feinkörnig und hell klingend sein und darf keine Beimischungen fremder Körper, als Quarzkörner, Schwefelkies etc. enthalten, welche locker werden oder den Schiefer zersprengen könnten. (Siehe Seite 29.)

Zur Erzielung einer wasser- und schneedichten Eindeckung sind die Seitenkanten der Steine in den Stössen genau und solid aneinander zu fügen. Die reinste Seite der Platten soll nach oben gekehrt^ gelegt werden. Tafeln von nicht ganz gleichmässiger Stärke sind derart zu legen; dass die dünnere Kante die überdeckte; die dickere aber die überdeckende wird. Jede Platte wird mittelst zweier Nägel auf der Schalung befestigt. Die Nagellöcher sind so zu hauen; dass die durch das Aussplittern entstehende trichterförmige Erweiterung der Löcher bei dem verlegten Steine sich auf der Oberseite befindet. Eine Ausnahme machen die sogenannten Bussnagellöcher der Schlusssteine; welche in umgekehrter Richtung zu liegen kommen. Ausser an den Schlusssteinen dürfen in der ganzen Dachfläche keine Nagelköpfe sichtbar bleiben. Die Eindeckung der Grate soll mit bestem Schiefer; welcher an den Enden gefalzt ist; erfolgen; wobei unter den Stössen Bleilagen von 5 cm Breite anzuordnen sind; deren Befestigung mit verzinnten (verbleieten oder verzinkten) Schrauben erfolgt.

Die Schiefernägel sollen 3 cm lang; aus zähestem Eisen und verzinnt (verbleiet oder verzinkt); nicht gepresst; sondern geschmiedet sein. Ihre Stärke bestimmt sich dadurch; dass auf 1 Kilog. höchstens 140 Stück gehen.

Die Leiterhaken sind aus zähem sehnigen Eisen zu fertigen und mit 3 Stück 8 cm langen; an den Kanten aufgehauenen Nägeln in der Dachfläche zu befestigen. Die Haken sind in heissem Zustande in Leinöl zu legen und später mit einem Asphaltüberzuge zu versehen. Pro 20 m² Dachfläche sind 3 Haken anzubringen.

Bei Berechnung des Umfanges der ausgeführten Arbeit findet ein Abzug an Fläche für Schornsteine und kleine Dachfenster; sowie der in Zinkblech ausgedeckten Kehlen nicht statt.

Während der gebräuchlichen dreijährigen Garantiezeit hat der Schieferdecker alle Reparaturen; sofern solche nicht durch nachweislich ungeschicktes Betreten des Daches veranlasst wurden; binnen 8 Tagen vom Datum der Zustellung einer schriftlichen Aufforderung an gerechnet zu veranlassen; widrigenfalls dieselben ohneweiteres auf seine Kosten ausgeführt werden können.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Schieferdeckerarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Schieferdeckerarbeiten bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser den bereits angeführten Bestimmungen in der Preisanalyse auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ i. Materiale und Arbeitsausführung.

Sämmtliche Materialien sind nur

in bester Qualität zu liefern und ist über Verlangen vor Beginn der Arbeit ein Muster beizubringen.

Die Ueberdeckung(dasUebereinandergreifen) der Schiefer hat dort, wo die Preisanalyse keine andere Breite vorschreibt, 8 cm zu betragen.

§ 2. Berechnung.

Bei Neu- und Umdeckungsarb eiten wird zum wirklichen Ausmaasse der eingedeckten Fläche für schwierigere Arbeiten noch hinzu gerechnet:

a)    Für jeden Currentmeter Doppelfirst, Grat oder Ichse i m², für jeden Currentmeter Fuss- oder Ortsäume, Halbfirst, Halbgrat oder Halbichse ¹/₂«²;

b)    dagegen sind dort, wo statt der gewöhnlichen 5 cm Ueber-deckung der Firste und Grate mit Schiefer, First- oder Gratbleche zur Verwendung kommen, diese, und zwar von verzinktem Eisenblech in der Breite von 20 cm sammt Kreuznägel unentgeltlich beizugeben und zu befestigen;

c)    für die Herstellung der Schiefereindeckung bei stehenden Dachfenstern bis zu So cm Lichtenbreite wird zur vollen Dachfläche ein Zuschlag von 4m² pro Fenster gerechnet, dagegen dürfen Umsäumungen etc. nicht in Rechnung gebracht werden.

d)    Oeffnungen bis zur Grösse von 4 m² bei liegenden Dachfenstern, Oberlichten, Rauchfängen und sonstigen Schläuchen etc. werden vom Flächenmaasse des Daches nicht in Abzug gebracht, dagegen darf jedoch auch die Einsäumung bei derselben nicht separat in Rechnung gebracht werden;

e)    Blechichsen werden als Oeffnungen behandelt;

f)    die Berechnung der Oeffnungen geschieht nach Läng'e und Breite von Schieferende zu Schieferende, somit unter Berücksichtigung der ausser der Schiefereindeckung bleibenden Blechdeckung;

g)    runde oder kuppelförmige Dachflächen werden mit dem eineinhalbfachen ihrer Fläche berechnet.

8. Ausführung der Kupferschmiedearbeiten.

Ausser den in der Preisanalyse angeführten Punkten sind für die Lieferungen keine weiteren Normen im Gebrauche und die Ausführung hat stets genau nach den Angaben des Bauleiters zu erfolgen.

9. Ausführung der Bautischlerarbeiten.

Für die Ausführung der einzelnen Arbeiten, sowie für die Lieferung der Materialien gelten, soweit solche nicht bereits aus den Preisanalysen hervorgehen, im Besonderen nach Schwattlo’s „Handbuch zur Beurtheilung von Kostenanschlägen” noch folgende Bestimmungen:

Die Tischlerarbeiten sind einschliesslich sämmtlicher für die Ausführung und Befestigung derselben erforderlichen Materialien nach der Verwendungsstelle im Neubau zu liefern. Alle inneren Thüren und Glaswände sind einzusetzen, alle Verkleidungen, Futter und Verdachungen an Ort und Stelle gut zu befestigen und sämmtliche hierzu erforderliche Dippel, soweit solche nicht bereits eingemauert sind, sowie etwa erforderliche Ausfütterungen vom Unternehmer zu liefern und zu befestigen.

Das zu verwendende Holz muss vollständig ausgetrocknet, splintfrei, gesund, gerade gewachsen, möglichst astfrei, ausser der Saftzeit gefällt, ferner darf es nicht rissig oder kernschälig, wurm-oder raupenfrässig, oder auch blau gefleckt sein. Lose, faule und harzige Aeste oder solche über i y₂ cm Durchmesser sind unbedingt unzulässig. Das Holz muss mindestens drei Jahre vor seiner Verwendung schon in Bohlen, beziehungsweise Bretter geschnitten gewesen sein. Eichenholz oder Buchenholz muss aber ausserdem noch gedämpft und ausgelaugt werden.

Der Unternehmer hat auf Aufforderung der Bauleitung den Ausweis hierüber beizubringen und den genügenden Vorrath an trockenen Hölzern nachzuweisen. Falls ein genügender Nachweis nicht geführt werden kann, steht unter Umständen der Verwaltung das Recht zu, das Angebot unberücksichtigt zu lassen.

Die zu liefernden Arbeiten müssen sämmtlich rein und genau nach den gegebenen Zeichnungen, beziehungsweise Probestücken gearbeitet sein. Sämmtliche Verbindungen müssen aufs genaueste zusammengefasst, beziehungsweise dauerhaft verleimt, alle Kanten scharf und genau im richtigen Winkel hergestellt werden.

Alle sichtbar bleibenden Flächen müssen glatt und vollkommen fluchtrecht gehobelt, gekehlt und rein abgezogen werden, so dass die einzelnen Hobelstösse nirgends sichtbar bleiben. Mit besonderer Sorgfalt und Regelmässigkeit sind die Kehlstösse auszuhobeln.

Die Dicke der Zapfen und Federn soll in der Regel ein Drittel der Holzstärke betragen. Hirnleisten werden mit Nuthen, abgefasten Federn und in angemessenen Entfernungen überdies durch Zapfen verbunden, welche wenigstens zwei Dritttheile der Hirnleistenbreite eingestemmt werden. Eingeschobene Federn sind aus Eichen- oder Weissbuchenholz anzufertigen.

Ueberall, wo Rahmen und Füllungen verbunden werden, müssen die Schlitzzapfen des einen Rahmstückes durch die ganze Breite der beiden anderen damit verbundenen reichen, und sind dieselben an den Ecken durch Holznägel zu verbinden. Dasselbe gilt für die Rahmen der Fenster, sowie die der einzelnen Flügel. Die Kehlstösse zwischen Rahmen und Füllung dürfen niemals aufgeleimt werden, sie sind vielmehr je nach Zeichnung mit dem Rahmenholz aus dem Ganzen herzustellen oder aus einem besonderen Holzstück mit Feder zwischen Rahmen und Füllung einzufügen, die Gährungen sind auf das sauberste zusammenzuschneiden und dürfen bei späterem Austrocknen durchaus nicht klaffen, sondern müssen stets dicht schliessend erscheinen. Für jeden Fall sind Zinkstreifen sorgfältig einzulegen. Die Füllungen müssen mindestens um 6 mm tiefer in die Rahmstücke eingreifen, als die Kehlstösse breit sind.

Die Quer- und Strebefriesen bei den glatten Thüren sind auf Schwalbenschwanz einzuschieben.

Bei Anfertigung der Thüren und Fenster sind die Rahmenhölzer so zu legen, dass beim etwaigen Werfen und Krümmen der obere und der untere Theil der Rahmen noch in den Falz schlägt und nur der mittlere Theil hineinzudrücken bleibt. Die Wasser Schenkel und die äussere Schlagleiste der dem Wetter ausgesetzten Fenster sind mit den Rahmenhölzern, an denen sie sitzen, aus einem Stücke herzustellen. Die übrigen Schlagleisten an Fenstern, sowie die der Thüren können aufgeleimt und mit hinreichend langen Holzschrauben befestigt werden.

Das Beschlagen der Tischlerarbeiten, welche einen Anstrich erhalten, darf nach dem Ermessen des Bauleitenden in der Regel erst dann begonnen werden, wenn der Grundstrich aufgetragen und getrocknet ist.

Nach Fertigstellung⁻des Anstriches ist der Unternehmer der Tischlerarbeiten verpflichtet, alle Schlösser, Riegel u. s. w. zu untersuchen, die Farbe, welche die leichte Bewegung derselben hindert, zu entfernen, mit Bimsstein abzuschleifen und dieselben in leichten Gang zu setzen.

Alle erforderlichen Abmessungen hat der Unternehmer auf dem Baue selbst nehmen zu lassen, etwaige Abweichungen gegen die Zeichnungen aber vorher dem Bauleitenden anzuzeigen und von demselben die nöthigen Anweisungen entgegenzunehmen.

Von allen Gegenständen sind auf Verlangen des Bauleitenden Probestücke anzufertigen und zur Genehmigung vorzulegen, auch sind dieselben so lange abzuändern, beziehungsweise umzuarbeiten, bis sie für tauglich angenommen sind. Nach diesen Probestücken, welche nur, wenn sie auch verwendet, bezahlt werden, erfolgt die Anfertigung der betreffenden Gegenstände. Die Verkleidungen der inneren Thüren sind rechtzeitig anzuschlagen, dass beim Verputzen der Wände kein Aufenthalt entsteht, der Wandputz vielmehr gleich bis an dieselben herangeführt werden kann.

Die Abrechnung erfolgt bei den nach Stückzahl aufgeführten Gegenständen genau nach dem Preisverzeichniss und bei den nach Längen und Flächen berechneten Arbeiten nach den als ausgeführt ermittelten Maassen gemäss der Einheitssätze des Preisverzeichnisses.

DerUnternehmer der Tischlerarbeiten ist verpflichtet, nach Bestellung sogleich zu beginnen, und solche demnächst im richtigen Verhältnisse zu der angegebenen Vollendungsfrist jederzeit auf das kräftigste zu fördern.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Bautischlerarbeiten.

Bei Ausführung der in der Analyse für Bautischlerarbeiten bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser den Bestimmungen der Einheitspreise auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten.

§ i. Materiale.

Es ist nur gesundes, trockenes, reines und möglichst astfreies Holz zu verwenden.

Bei allen Neuherstellungen ist nebst der Beigabe des Holzes und des sonstigen Materiales auch die volle Anfertigung bedungen; ebenso ist bei Reparaturen nebst der Handarbeit auch die Beistellung des nach dem Inhalte der bezüglichen Tarifpost

hierzu benöthigten Holzes und übrigen Materiales in den eingesetzten Preisen mit inbegriffen.

§ 2. Art der Berechnung.

ver-

Die Thüren und Fenster werden nach dem Lichtmaas der betreffenden Stöcke, seien dieselben aus Holz, Eisen oder Stein, beziehungsweise der Futterlichten im Quadratmaass rechnet. Bei ins Futter aufgehenden Thüren ist der eigentliche Thür stock, d. i. jener mit den kleineren Dimensionen für die Stocklichte, in Rechnung zu bringen.

Bei neuen Fenstern dürfen Kämpfer und senkrechte Mitteith eile des Fensterstockes nicht separat verrechnet werden.

Die Mehrarbeiten der Thürfutter über ein Vielfaches von 15 cm, welche sich durch den stärkeren Verputz ergeben, werden nicht berücksichtigt.

Für einzelne Bestandtheile sowohl als auch für vollständige Thore, Thüren, Windfänge, Fenster, Fensterbalken und Jalousien mit gebogenem Obertheile wird für die Berechnung-dieses Theiles zu den bezüglichen Tarifposten ein Zuschlag vergütet, und zwar bei der Segmentform 20 Procent, bei der Halbkreisform und bei der Elipsenform 40Procent. Hierbei ist bei den nach Currentmaass zu verrechnenden Bestandtheilen nur der ungerade Theil, bei den nach Quadratmaass zu verrechnenden nur der oberhalb des Bogenanlaufes befindliche Theil in Rechnung zu ziehen.

Fussböden werden in ihrem Ausmaasse nur innerhalb der rein geputzten Mauerflächen gemessen, und für den Untergriff unter den Putz bei Längen- und Breitendimension an jeder Mauerfläche 2 cm zugeschlagen. Bei harten Böden ist das einmalige Einlassen mit Wachs oder zweimalig'e Einlassen mit Leinöl im Herstellungspreise inbegriffen.

Die zur Befestigung von Parapetstöcken, Thürbekrönungen, Abtheilungswänden und Windfängen erforderlichen Winkel- und Bankeisen sind in den Tarifposten inbegriffen.

Holzlieferungen sind nach dem Zimmermannstarife, Eisenwaaren nach dem Schlosser-, beziehungsweise Eisen-waarentarife, jedoch unter Anwendung des für die Bautischlerarbeiten ersteigerten Nachlasses zu verrechnen.

§ 3. Nachbesserungen.

Der Ersteher ist verpflichtet, alle Nachhilfen und Nach besserungen auch nach dem Beschlagen und Anstreichen ohne besondere Entlohnung vorzunehmen.

§ 4. In den Tarifspreisen ist auch die Zufuhr, sowie das Abladen und Vertragen der Materialien sowohl, als wie auch der fertigen Arbeiten mitbedungen.

Ausführung der Schlosserarbeiten.

Nach Schwattlo’s Handbuch, Karlsruhe 1890, gelten folgende Normen :

Alle Beschläge an Fenstern, Thür en und sonstigen Bau-theilen sind durch den Schlosser anzubringen, anzuschlagen, zu befestigen und in den beweglichen Theilen gangbar zu machen.

Der Tischler hat nur die Löcher für die Einsteckschlösser einzustemmen.

Für alle Beschädigungen der Holztheile u. s'. w., welche durch das Beschlagen veranlasst werden, ist der Unternehmer der Schlosserarbeiten verantwortlich.

Auf Verlangen sind Probestücke von den Beschlägetheilen vorzulegen und so oft abzuändern, bis sie durch den bauleitenden Architekten gutgeheissen werden. Die Ausführung muss den Probestücken genau entsprechen.

Im Uebrigen müssen alle Beschlagtheile kräftig und gut gearbeitet sein. Unsolide und nicht vorschriftsmässige Arbeit wird zurückgewiesen.

Der Bauleitende ist auch befugt, die Arbeiten in der Werkstatt des Unternehmers zu besichtigen.

Das zu verwendende Schmiedeeisen muss durchaus von sehnigem Gefüge, gut geschweisst und von sehnigem Bruch, weder kalt- noch rothbrüchig sein, auch eine rein ausgewalzte, weder durch Schiefer noch durch Schlacken verunreinigte Oberfläche zeigen. Die gebogenen Stellen sollen frei von Kanten- und Längenrissen, die geschweissten Stücke innig verbunden sein. Alle Kanten müssen geradlinig und scharf, alle Flächen, besonders bei Blechen, eben, nicht windschief oder wellig sein.

Das zu verwendende Messing muss weich und zähe sein und auch in der Farbe den Messingtheilen der Probebeschläge entsprechen.

Gegossene Beschlägegarnituren sind, den Proben sprechend, zum Angreifen bequem, in blasenfreiem, sauberem, scharfem Eisen-, Messing-, Roth- oder Bronzeguss zu liefern.

ent-

ge-

ge-

Die Schlösser sind sämmtlich zweitourig, die Drücker bei den eingesteckten Schlössern mit schliessender, bei den Kastenschlössern mit hebender Falle herzustellen ; dieselben dürfen nicht zu viel Spielraum haben; die Federn müssen so stark sein, dass sie auf die Dauer den Drücker wagrecht zu halten vermögen und, niedergedrückt, ihn kräftig zurückschnellen. Die Schlüssel, schmiedet, sauber abgefeilt und nachpolirt, dürfen nicht länger sein, als zum bequemen Auf- und Zuschliessen erforderlich ist, und müssen leicht sperren. Dieselben müssen verschieden sein, so dass ein Schlüssel nicht zu mehreren Thüren passt. Sämmtliche Schlösser, mit Ausnahme jener der Keller-, Boden- und Aborträume, sind so herzurichten, dass sie mit je einem Hauptschlüssel schlossen und geöffnet werden können; letztere sind doppelt und unentgeltlich mitzuliefern.

Die Aufsatzbänder sollen auf dem Zapfen laufen und muss deshalb zu letzterem besonders gutes Materiale verwendet werden.

Zu den Schlössern der Innenthüren sind je zwei, zu denjenigen der Aussenthüren und zu sämmtlichen Flur- und Treppenhausabschlüssen je drei Schliess- und Schnappschlüssel ohne besondere Entschädigung zu liefern.

Der Fensterverschluss ist überall so einzurichten, dass er beim Schliessen durch Gleiten auf einer abgeschrägten Fläche ein allmählich zunehmendes Andrücken der Rahmen gegeneinander bewirkt.

Sämmtliche Beschlagtheile sind durch Schrauben mit versenkten Köpfen zu befestigen.

Alle Arbeiten sind ohne Anstrich abzuliefern, nur zum Schutz gegen Rost mit Oel abzureiben. Die Schlösser sind bei der Prüfung mit abgeschraubter Deckplatte vorzulegen.

Die Lieferungen haben frei auf die Baustelle zu geschehen.

Der Unternehmer ist verpflichtet, mit der Anfertigung der Schlosserarbeiten sofort nach Ertheilung des Auftrages zu beginnen, sich von dem Fortgange der Tischlerarbeiten und Glas erarbeiten in Kenntniss zu setzen und darnach mit seinen Arbeiten fortzuschreiten. Jedenfalls hat derselbe die betreffenden x\rbeiten so rechtzeitig abzuliefern, dass die einzelnen Tischlerarbeiten unmittelbar, nachdem dieselben fertig sind, beschlagen werden können.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Schlosserarbeiten.

Bei Ausführung* der im Tarife für Schlosserarbeiten bezeich-neten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser den Bestimmungen des Tarifes auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten.

§ i. Beschlägearbeiten.

Von sämmtlichen Beschlägeartikeln für Thore, Thüren, Windfänge, Fenster, Jalousien etc. werden Muster aufgestellt und in dieselben die betreffenden Tarifpostnummern eingestanzt. Bei den Preisen für Anschlägen der Beschläge ist die Beigabe von Nägeln, Stiften, Keilen, Schrauben, Nieten, Unterlagsplatten, Vergussmaterialien etc. und ebenso bei Beschlägen an Holz sämmtliche Stemmarbeit für das Einlassen inbegriffen.

§ 2. Eisengattung.

Zu den Schliessen, Klammern, überhaupt zu allen schmiedeeisernen Gegenständen ist nur bestes Schmiedeeisen zu verwenden.

Das Gusseisen muss bester Qualität, von dichtem, grau-färbigem, regelmässigem und zackigem Bruch sein, es darf weder Sinter, Sandtheile, Blasen, Kalkbrüche oder sonstige Fehler haben, welche der Festigkeit, sowie dem guten Aussehen der einzelnen Bruchstücke Abbruch thun. Es muss gleichzeitig fest und geschmeidig mit dem Meissei und der Feile leicht angreifbar sein.

§ 3. Schlösser, Kegel, Riegel.

Der Contrahent ist verpflichtet, alle Schlösser, Kegel und Riegel vor der Uebergäbe zu schmieren und die Schlüssel vollzählig zu übergeben.

§ 4. Musterstücke.

Von allen Bestandtheilen, wo eine grössere Anzahl Stücke angefertigt wird, und von welchen keine Muster im Stadtbauamte aufliegen, sind Probestücke beizustellen, welche zu beschlagen und so lange abzuändern sind, bis sie als Muster für die weitere Arbeit genehmigt worden sind.

§ 5. Gewichtsgegenstände.

Bei den nach Gewicht zu liefernden Gegenständen dürfen die von den Gemeindeorganen angegebenen Querschnittformen

und Maximal ge wichte ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung derselben nicht geändert, respective überschritten werden, indem sonst für ein Mehrgewicht keine Vergütung geleistet wird.

Bei Gegenständen mit Miniumgrundirung soll die Abwage nach dem Grundiren stattfinden, es ist jedoch die Ab wage auch vor dem Grundiren zulässig, in welchem Falle jedoch eine Gewichtsvergütung für die abgängige Grundfarbe nicht geleistet wird.

§ 6. Fuhrlohn, Handarbeit.

Bei allen Arbeiten und Lieferungen ist der Fuhrlohn bis auf die Baustelle, die Beistellung der Arbeiter und einer geaichten Wage zur Abwage nach den Einheitspreisen des Preis-tarifes mit inbegriffen.

§ 7. Schwärzen des Eisens.

Bei Reparaturarbeiten darf ein Schwärzen des Eisens nicht vorgenommen werden, indem sonst derlei geschwärzte Eisen-bestandtheile nicht als neue Bestandtheile bezahlt werden würden.

Ausführung der Anstreicherarbeiten.

Sämmtliche Fugen im Holzwerk sind mit einem Kitt (aus Kreide und Firniss bestehend) auszufüllen; Aeste und harzige Stellen sind mit einem Schellacküberzug zu decken.

Die anzuwendenden Farbstoffe müssen von bester Qualität sein und sind im feinst geriebenen Zustande anzuwenden. Die Basis der mit Leinöl abzureibenden und mit Terpentinöl zu verbindenden Farben muss aus reinem Bleiweiss und Zinkweiss bestehen; der Zusatz von Kreide, Schwerspath und ähnlichen Stoffen ist untersagt; das Leinöl muss klar und wasserfrei sein.

Beim Oelfarbenanstrich auf Holz ist der Grundanstrich von reinem Leinölfirniss mit geringem Farbezusatz mittelst eines steifen Pinsels so aufzutragen, dass er überall in das Holz eindringt. Nach dem Trocknen dieses Anstriches hat der Unternehmer alle Schrauben und Nagelköpfe sauber und haltbar einzukitten.

Das Tränken des Holzes mit Leimwasser vor der Grundirung ist strenge untersagt.

Beim Eisen ist der Grundanstrich mit Bleimennige (Minium) herzustellen. Der zweite und dritte Anstrich darf jedesmal erst nach dem vollständigen Trocknen des vorigen aufgetragen werden.

Dem Oelanstrich auf Stein und Kalkputz geht das Oelen der durchaus trockenen Fläche vorher; auf Cementputzflächen soll vor dem Grundiren das Annässen mit einer schwachen Säure-, Eisenvitriol- oder Ammoniaklösung, und darauf ein sorgfältiges Abspülen mit reinem Wasser vorgenommen werden.

Die Oelfarbe muss in langen Pinselzügen aufgetragen werden, der Anstrich muss durchaus deckend sein und weder Flecken noch Streifen zeigen. Falls mit drei Anstrichen keine vollständige Deckung erreicht ist, hat der Unternehmer ohne besondere Entschädigung einen vierten Anstrich aufzubringen. Es darf niemals ein neuer Anstrich erfolgen, bevor nicht der vorausgegangene vollständig trocken war.

Wo beim Anstrich Holzstructur nachgeahmt werden soll, sind mit der Arbeit besonders geschickte Arbeiter zu beauftragen, der Anstrich ist dann rein mit Bimsstein abzuschleifen, die Holzfaserung in Essigfarbe durch Schlagen, Kämmen, Adern, Malen naturgetreu nachzuahmen und sind die behandelten Flächen schliesslich mit einem Ueberzug von Kopallack zu versehen.

Beim Kiefernholz ist der Anstrich stets in der Richtung der Längsfasern auszuführen; soll das Holz nur geölt oder gefirnisst werden, so ist der erste Anstrich ganz ohne Farbezusatz aufzutragen, zum zweiten und dritten Anstrich ist etwas Ocker zuzusetzen. Wo Eichenholz nur geölt werden soll, ist gereinigtes Leinöl in kochend heissem Zustande zweimal aufzutragen.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Anstreicherarbeiten.

Bei Ausführung der im vorstehenden Tarife für Anstreicherarbeiten bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser den Bestimmungen der Preisanalyse noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ i. Berechnung.

Fenster werden nur mit einer Seite in der Stocklichte voll gemessen und hiervon ein Abschlag von 20 Procent genommen.

Das Steinfutter, der Stock und das Fensterbrett werden separat gemessen.

Bei Fenstern mit ungeradem Sturz gilt als Höhe der gerade Theil, mehr zwei Drittel der Pfeilhöhe des gebogenen Theiles, als lichte Stockhöhe.

Glaswände, Glasthüren und Windfäng-e werden in der Höhe des Parapetes voll und beiderseits gerechnet, während die verglaste Höhe nur auf einer Seite voll berechnet wird.

Die Kämpfer werden beiderseits voll berechnet.

Die Thür en, welche in der Stock-, beziehungsweise Gewändeoder Futterlichte gemessen werden, dann bei Blindspaleten, Spaletläden, Mauern und Holzwänden, werden die sämmt-lichen Flächen, und zwar stets in ihrer Projection voll gerechnet. Es werden daher grössere oder kleinere Gesimsausladungen, Kehlungen, Vorsprünge u. s. w. nicht besonders berücksichtigt.

Bei Façaden werden hierbei Fenster- und Thüröffnungen mit der Stocklichte in Abzug gebracht.

Einfache Fenster und Thürgitter aus geradlinigem Flachoder Rundeisen, welche beiderseits gestrichen sind, werden nur von einer Seite voll gerechnet.

Verzierte Gitter werden nach dem vollen Ausmaasse beiderseits voll berechnet.

Verzierte Stiegengeländerstäbe werden nach dem umschriebenen Rechtecke beiderseits gerechnet.

Liegende Gitter mit bis 4 cm breiten Lichtöffnungen, sowie Jalousien, werden mit dem dreifachen Ausmaasse einer Fläche berechnet.

Drahtschutzgitter zu Glasdächern und Oberlichten werden in ihrem vollen Ausmaasse beiderseits berechnet.

Staketengitter werden einseitig mit einem Drittel Zuschlag zur Fläche verrechnet.

§ 2. Art des Anstriches.

a)    Die Grundfarbe, bestehend aus Blei- oder Zinkweiss, muss in Leinölfirniss fein gerieben und mit demselben Firniss (ohne Beimengung von Terpentin) verdünnt werden; die Grundfarbe ist dünnflüssig aufzutragen, damit das Holz mit Fettstoff imprägnirt wird, und darf nur schwach decken.

Die Beimengung von Bergkreide zu obiger Metallfarbe ist gestattet, es dürfen jedoch unter vier Volumtheilen Grundfarbe höchstens drei Theile Bergkreide gemischt werden.

b)    Die grundirten Gegenstände sind nach erfolgter Trocknung der Grundfarbe mit Bimsstein, Glaspapier etc. gut abzuschleifen, vollkommen gut mit Leinölkitt auszukittem

abermals rein zu schleifen und sodann zweimal mit reiner Oelfarbe anzustreichen, wobei der zweite Anstrich erst nach vollständiger Trocknung des ersten zu erfolgen hat.

Die Oelfarbe hat bei weissem Anstrich nur aus Blei- oder Zinkweiss, ohne Beimengung von Erdfarben, bei farbigem Anstrich aus denselben Metallfarben, unter Beimengung von bloss so viel Ocker, Satinober etc., als zur Herstellung der Nuance nothwendig ist, zu bestehen.

Die Oelfarbe darf für jene Gegenstände, welche den Witterungsverhältnissen ausgesetzt sind, nur mit Leinölfirniss, für jene Gegenstände im Innern der Locale aber zur Hälfte mit Leinölfirniss und zur anderen Hälfte mit Terpentin verdünnt werden.

Russisches Terpentinöl ist wegen des üblichen Geruches von der Verwendung gänzlich ausgeschlossen.

c)    Holzimitationen jeder Art müssen bei Gegenständen, die der Witterung" ausgesetzt sind, ausschliesslich mit Firniss, d. h. Oellasuren hergestellt werden. Nur für Gegenstände, die sich im Innern von Localen befinden, ist die Verwendung von Essiglasuren zulässig. Selbstverständlich sind zur Lasur nur die zur Nuance nothwendigen Erdfarben zu verwenden. Zum Lackiren darf nur bester, aus ostindischen Ropal-sorten erzeugterKopallack verwendet werden; westindischer Manilla- und Colophoniumlack darf wegen der langsamen Erhärtung nicht beigemengt werden.

d)    Die Verwendung von Leimsubstanzen, Gelatine u. s. w. ist bei Oelanstrichen gänzlich ausgeschlossen.

§ 3. Zahl der Anstriche.

Die in der Preisanalyse angesetzten Maass- und Stückpreise bedingen, wo nicht die Leistung näher bestimmt ist, einen drei-malig'en Anstrich, und hat nur der „mitisgrüne” Anstrich viermal zu geschehen.

Ausführung der Glaserarbeiten.

Die vertragsmässigen Preise beziehen sich auf die fertig gestellte Verglasung inclusive Verstiften und Verkitten der Scheiben (beziehungsweise auch Einbohren der Löcher in die eisernen

Sprossen), Lieferung der erforderlichen Materialien; sowie Transport derselben zur Baustelle.

Das Glas muss in Bezug auf Stärke; Färbung und Durchsichtigkeit genau den Proben entsprechen; es muss widerstandsfähig gegen die Einwirkungen der Sonne und der Atmosphärilien; eben und frei von auffallenden Blasen; Falten und Verkrümmungen sein. Spiegelglas muss weisS; eben geschliffen; von ganz gleich-massiger Stärke und völlig blasenfrei sein.

Die erforderlichen Maasse für die Scheibengrösse hat der Unternehmer auf der Baustelle selbst zu nehmen.

von

Die Scheiben müssen mit entsprechendem Spielraum in die Falze passen; die zur Befestigung erforderlichen Stifte sind bei hölzernen Sprossen von Weissblech; bei eisernen Sprossen hartem Holze zu fertigen und bei letzteren in die Bohrlöcher einzufügen.

Der Glaserkitt ist aus Bleiweiss und Kreide mit Leinölfirniss von bester Qualität so herzustellen; dass derselbe dauernd einige Elasticität behält. Vor dem Einsetzen des Glases in die Kittfalze müssen letztere mit Kitt dünn ausgelegt, dann die Tafeln in den Kitt eingedrückt mit der erforderlichen Anzahl von Stiften befestigt und über den Stiften mit einem glatt gezogenen Kittsaume (Kittleiste) überstrichen werden.

Die Verglasung darf nicht früher ausgeführt werden, als bis die Holz-, beziehungsweise Eisentheile der Fenster u. s. w. einmal gestrichen (grundirt) worden sind. Wenn der Unternehmer gegen diese Bestimmung handelt, so hat er auf Erfordern des bauleitenden Architekten die Scheiben wieder herauszunehmen und ohne Vergütung demnächst von Neuem einzusetzen. Das Säubern, Reinigen und Putzen der Scheiben bei Vollendung des Baues fällt dem Unternehmer zur Last ; erst nach dieser Reinigung findet die Ueber-nahme statt.

Vermeidung von Ver-

zur

Das Herausnehmen und Einhängen der Fensterflügel beim Verglasen ist Sache des Glasers;

Wechslungen soll kein Flügel zum Behufe der Verglasung aus dem betreffenden Raume fortgeschafft werden.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Glaserarbeiten.

Bei Ausführung der in dem Tarife für Glaserarbeiten be-zeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser den Bestimmungen der Preisanalyse auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten :

§ i. Materiale.

Die Verglasung hat mit reinen, wellen-, rippen-, blasen-und knopffreien, nicht windschiefen Tafeln zu geschehen, und est ist nur „guter” Glaserkitt, oder dort, wo es bedungen, guter Miniumkitt zu verwenden.

Einfaches Glas muss eine solche relative Dicke, und zwar gleichmässig in der ganzen Tafelgrösse besitzen, dass fünf Tafeln übereinandergelegt &x/₂ mm Dicke geben. Doppelglas muss die doppelte Stärke des einfachen, dreifaches Glas fünf Tafeln übereinandergelegt 22 mm und vierfaches Glas 28 mm Dicke besitzen.

§ 2. Verglasung, Bruch.

Die Verglasung hat bei neuen Arbeiten sogleich nach dem Grundiren zu geschehen.

Die Tafeln sind nicht streng einzuschneiden, ordentlich mit Blechstiften zu verstiften, mit Kitt rein abzustreichen, nach der Stärke des Falzes zugeschnitten und zu verkitten. Für Bruch, welcher eine Folge des zu strengen Einschneidens ist, wird keine Vergütung geleistet.

§ 3. Berechnung.

Die Berechnung des Ausmaasses geschieht:

Bei Holzfenstern nach der Stocklichte per Quadrat-maass, bei Eisenfenstern nach der Lichte der Mauer- oder Eisengewände (Rahme) und werden in beiden Fällen die Holzoder Eisensprossen und Flügelrahmen nicht abgezogen.

Glaswände und Glasthüren werden voll gerechnet, und wird hiervon die Fläche des Parapates (d. i. Länge mit der Höhe bis zum Falz) und des Kämpfers abgezogen.

Friese, auch Sprossen über 10 cm breit werden mit der Mehrbreite in Abzug gebracht.

Runde Theile werden in der Fläche des umschriebenen Rechteckes berechnet.

Verglasungen mit Guss- und Gussschnürlglas sind stets nach dem Quadratmaasse zu verrechnen.

Ausführung von Hafnerarbeiten.

Nachdem „Handbuch der Baukunde”, herausgegeben von der „Deutschen Bauzeitung”, Berlin 1887, bestehen folgende Normen:

Die vertragsmässigenPreisebeziehen sich auf die Ausführung der betreffenden Arb eiten wie auch der Lieferung sämmtlicher Materialien, auch wenn solche im Anschlag nicht ausdrücklich genannt sind. Ausser den zu den Heizkörpern selbst erforderlichen Materialien, als Kacheln, Dach- und Mauerziegel, Lehm, Draht, Garniturtheile, ist die Lieferung der Ofeneinfassung und der auf den Fussboden zu nagelnden Schutzbleche vor der Feuerung inbegriffen. Die Herstellung der Ofenfundamente, respective der Ausbohlungen unter den Heizkörpern übernimmt die Bauleitung.

Einer Offerte sind Proben der zu liefernden Kacheln und eine

Musterkarte von fünf verschiedenen Gesimsbekrönungen unter Angabe der Bezugsquellen (Fabrikant) beizufügen.

(Für die Ausführung der Arbeit und die Bestimmung der Qualität der Materialien siehe die Normalbestimmungen des Berliner Baumarktes für die Classificirung der Kachelöfen, Seite 56 dieses W erkes.)

Sämmtliche Heizkörper sind auch nach Maassgabe der polizeilichen Vorschriften aufzustellen.

Die Kacheln sind glasirt, dagegen Friese, Obergesimse, Aufsätze etc. unglasirt anzuliefern. Die Formstücke müssen geradlinig und ebenflächig, die Ornamente sauber und scharf sein. Krumme Stücke dürfen nicht verwendet werden. Es ist gestattet zu den der Wand zugekehrten Ofenflächen Kacheln von einer geringeren Qualität zu verwenden. Jeder Ofen ist auf einem vom Unternehmer zu liefernden Holzrahmen (Ofeneinfassung) zu setzen, der mindestens die Stärke einer Dachlatte haben soll. Die Kacheln sind in den der Wirkung des Feuers zunächst ausgesetzten Schichten mit gut gebrannten Thonklammern, sonst in jeder Schicht durch starken Ofendraht, der auf den Schichten liegt, zu verbinden und mit Dachziegel in Lehm auszufüttern. Die erste, beziehungsweise zweite Fussschicht der Oefen darf nicht mit Kacheln an die Zimmerwände stossen, sondern muss vom Fussboden ab mit einer Kachelecke oder höchstens einer Verkröpfungsschicht versehen sein.

von

zusammen-

Die Wandungen der Oefen und die Steigezüge sind von doppelten Dachziegeln in Lehm auszuführen, die liegenden Züge .(Zug- oder Feuerdecken) müssen aber aus mindestens 4 cm starken Chamotteplatten gefertigt werden (nicht aus Ofeneisen mit Dachziegeln). Die Chamotteplatten des im Fusse des Ofens isolirt stehenden Heiz-, respective Feuerkastens müssen eine Stärke $ cm haben und mit einem geschmiedeten Bande fest

gehalten werden. Alle Oefen sind für Kohlenheizung mit Rostfeuerung, Aschenfall und luftdichten Thüren einzurichten.

Als Heiz- und Aschenfallthüren sind aufgeschliffene Balken-thüren nach vorzulegender Probe zu liefern, die Heizthür ist extra stark im Guss mit einer i cm starken Innenthür (Zugthür, diese ringsherum mit starkem Bandeisenbeschlag versehen), mit starkem geschmiedeten Balken mit Messingolive montirt, anzuliefern. Die Aschenthür ist ¹⁴/₃₂ cm gross, im Uebrigen wie die äussere Heizthür zu liefern. Sämmtliche Eisentheile sind sorgfältig zu reinigen und zu graphitiren und alle Rauchrohre mit Eisenlack zu überziehen.

Die Kochherde, welche direct auf dem gemauerten Fundament stehen, erhalten eine zurückgesetzte halbe Kachelschicht als Sockelschicht und drei überstehende Kachelschichten, ferner eine Rostfeuerung für die Kochherdfeuerung und eine Gussplattenbedeckung für die ganze Herdfläche. Ein Bratofen ist ohne Rostfeuerung mit ¹⁵/₂₀ cm grosser Heizthür, geschmiedetem Bratkasten mit Gussunterplatte und Fallthür herzustellen.

Jeder Ofen und Herd ist vom Unternehmer vor der Abnahme durch leichtes Feuer auszutrocknen, das Brennmateriale dazu liefert die Bauleitung.

Von der guten Beschaffenheit und normalen Construction der für die Feuerungen bestimmten Rauchabzugsröhren hat der Unternehmer sich vor der Ausführung der Arbeiten selbst zu überzeugen und auf etwaige Mängel aufmerksam zu machen. Der Unternehmer darf bei späteren Klagen über schlechten Zug oder Rauchen der Oefen diese Mängel nicht der fehlerhaften Anlage der Schornsteinrohre zur Last legen, hat vielmehr alle Mängel auf seine Kosten zu beseitigen, ebenso hat der Unternehmer allen Schaden, der durch etwaige Benützung unrichtiger Rohre entsteht, zu tragen. Die Arbeiter des Unternehmers haben sich der grössten Reinlichkeit zu befleissigen, den von seinen Arbeiten herrührenden Schutt und Schmutz hat der Unternehmer nach Fertigstellung der Arbeiten in jedem einzelnen Gebäudestockwerk zu entfernen.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Hafnerarbeiten.

Bei den Ausführungen im Tarife über Hafnerarbeiten be-zeichneten Leistungen sind ausser den dort angeführten Bestimmungen auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ i. Materiale und Taglohn.

festem, feuerbeständigen

Sämmtliche Arbeiten sind aus Thon herzustellen.

bei Reparaturen

nur

Bei Taglohnarbeiten, welche übrigens Vorkommen dürfen, werden die Arbeitslöhne nach den Taglohnspreisen des Tarifes ohne Aufzahlung für Aufsicht und Requisiten vergütet. Der bei den Hafnerarbeiten entfallende Schutt ist ohne Entschädigung zu beseitigen und zu verführen.

§ 2. Oefen.

Die schwedischen Oefen sind auch auf Kohlen oder Coaks-feuerung einzurichten und der Rost feuerfest zu verkleiden, wofür keine besondere Vergütung geleistet wird.

Bei den unter Abschnitt III angesetzten Oefen ist eine zu ihrem Querschnitt im richtigen Verhältniss stehende Höhe bedungen.

Ausführung von Asphaltirerarbeiten.

Die „Deutsche Bauzeitung” giebt folgende Normen an

„In den contractlichen Preisen ist das Vorhalten und Anfahren der Kochkessel, das Liefern des Brennmateriales und aller zur Asphaltirung nothwendigen Materialien inbegriffen.

Es darf nur natürlicher Asphalt aus den Gruben und Goudron bester Qualität zur Verwendung kommen. Die Beimischung von fremden Materialien, welche Steinkohlen- oder Braunkohlentheer oder Pech, Harz und Harzrückstände enthalten, ist untersagt.

Die Herkunft der Materialien ist in der Offerte anzugeben und für die ganze Ausführung beizubehalten.

Der Asphalt ist in Originalbroden unzerschlagen zur Baustelle zu bringen und darf erst verwendet werden, nachdem die Fabrikszeichen vom Bauleitenden geprüft sind.

Der Goudron muss bei der Temperatur von io° C. völlig erstarrt, bei 40 bis 50⁰ C. flüssig sein, bei der Handwärme zwischen den Fingern sich zu langen Fäden ausziehen lassen. Beim Wiedererhärten nach dem Schmelzen müssen Sprödigkeit und Härte unverändert geblieben sein.

Der Kies sowie der Streusand müssen durchaus lehmfrei, gewaschen und von gleichmässiger Korngrösse sein.

Der Unternehmer darf nur geübte Arbeiter bei der Ausführung anstellen. Er muss fortwährend — soweit nicht Regen-

wetter oder Kälte Hindernisse bilden — mit wenigstens zwei Oefen arbeiten. Die Oefen müssen dem Orte der Verwendung so nahe als möglich gestellt werden, damit die Maasse beim Zutragen nicht zu stark abkühlt.

Die Heizung der Kessel ist auf das vorsichtigste zu behandeln, da für allen durch die Arbeiter veranlassten Feuerschaden der Unternehmer der Asphaltirungen aufzukommen hat.

Der Asphalt ist auf Faustgrösse verkleinert in den Kessel zu bringen, und damit ein etwa vorhandenes Mineralöl völlig entweicht, das Kochen so lange fortzusetzen, bis gelblich grüne Dämpfe emporsteigen.

Der Kies, rein und scharf und von Erbsengrösse, soll nach und nach in den Kessel gebracht werden, so dass er sich nicht am Boden setzen kann. Dem Gemisch ist durch Zusatz von Goudron (Bitumen) die gehörige Fette zu geben.

Vor dem Aufträgen des Asphaltes hat der Unternehmer die Unterlage auf Reinheit, guten Fugenschluss und Trockenheit zu untersuchen. Bei der Ausführung sollen die Arbeiter sich nur eiserner Schienen von der vorgeschriebenen Auftragsdicke bedienen, werden schwächere Schienen auf der Baustelle angetroffen, so kann die Beseitigung der damit ausgeführten Arbeit gefordert werden. Der Asphalt ist ohne Anstösse wasserdicht zu verlegen, die Fugen müssen dicht geschlossen sein. Auf den Anschluss der Asphaltirung an verticale Mauerflächen muss eine besondere Sorgfalt verwendet werden.

Bei allen Flächen, die nicht überschüttet werden, muss Streusand, in Vogeldunstgrösse, auf die Asphaltfläche, und zwar zur Zeit, wo die Masse noch heiss ist, aufgebracht und entweder eingewalzt oder eingerieben werden.

Da die Unterlage bei der Arbeit nicht zu kalt sein darf, sind Arbeiten nur bei einer Temperatur von über 5⁰ R. auszuführen.

Die B estimmung der zuzusetz enden Kiesmenge bleib t gewöhnlich dem Unternehmer überlassen, der aber für die sichere Erfüllung seiner Contractbedingungen Garantie zu leisten hat.

Die durchgängig in 1 cm Stärke aufzubringenden Isolir-schichten müssen die aufsteigende Erdfeuchtigkeit vollständig zurückhalten, für die Mörtelfeuchtigkeit undurchdringlich und unangreifbar, auch so hart sein, dass unter Einwirkung der Sonnenwärme nicht ein Hervorquellen aus den Mauern stattfindet.

Die Beläge der Corridore, Durchfahrten u. s. w., dürfen keine Risse, noch Sprünge, noch Blasen zeigen, auch an Stellen,

wo die Sonnenstrahlen nicht unmittelbar Zutritt haben, bei der höchsten Sommertemperatur nicht weich werden, wie bei Winterkälte nicht reissen.”

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Asphaltirerarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Asphaltirerarbeiten be-zeichneten Leistungen sind ausser den Bestimmungen der Preisanalyse noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ i. Materiale.

a)    Die Asphaltirung mit Kunstasphalt ist auf der Ziegelpflaster- oder Betonunterlage aus bestem und reinstem Asphalt und Pech, mit Beigabe des erforderlichen reinen, gesiebten und gleichförmigen Steinriesel nach den angegebenen Flächen in durchaus gleicher Dicke aufzutragen und an die Saumsteine und Mauern gut anzuschliessen.

b)    Der zum Ausgiessen der Pflasterfugen in Verwendung kommende Kunstasphalt muss beim Eingiessen in die Fugen dünnflüssig sein. Die Pflasterfugen müssen in einer solchen Weise ausgegossen werden, dass sie nach Erkältung der Asphaltmasse bis auf die Oberfläche des Pflasters ganz voll sind. Der beim Aufbrechen gewonnene und vom Con-trahenten zu übernehmende alte Kunstasphalt darf am Objecte nicht zur Wiederverwendung gelangen, sondern ist sogleich vom Contrahenten abzuführen.

c)    Die Herstellung der Arbeiten mit Naturasphalt (Asphalt comprimé) hat in der Art zu erfolgen, dass auf eine Betonschichte in der in der Preisanalyse angegebenen Dicke der in feiner Pulverform beigestellte und erhitzte bituminöse Kalkstein auf 7ł/₂ cm, beziehungsweise auf 6 cm Höhe in vollkommen gleichmässiger Schichte aufgetragen wird, und sodann mit heissen Comprimirungswerkzeugen (Walzen) auf 5, beziehungsweise auf 4 cm zu comprimiren ist.

d)    Die Ausführung des Asphaltcoulé hat ebenfalls auf Beton zu erfolgen, und ist der aus reinem Asphaltpulver mit Trinidao-Bitumen geschmolzene Asphalt mit P erlkies gemengt, in flüssigem Zustande gleichmässig auf eine Höhe von 2 cm auszubreiten.

e)    Der Beton ist aus Portlandcement oder Romancement (hydraulischer Kalk) bester Qualität, aus reschem, reinen erd- oder lehmfreien Flusssande und aus reinem Rund-

Schotter im Mischungsverhältnisse von 1:3:5 bei Portland-cement und von 1:2:3 bei Romankalk aufzutragen, und darf dessen Bereitung- nur unmittelbar vor der Verwendung erfolgen.

§ 2. Ausführung der Arbeiten, Verkehrsrücksichten.

In jenen Fällen, wo unabweisslich die Arbeit nicht jeden Tag abgeschlossen werden kann (wie z. B. Asphaltirungen auf öffentlichen Passagen), ist für die Bewachung des Arbeitsplatzes, und dafür Sorge zu tragen, dass jene Stellen, wo Passagehindernisse in Folge der Arbeit bestehen, mit Laternen beleuchtet werden, •ohne dass jedoch für die Bewachung und Beleuchtung eine Vergütung angesprochen werden darf.

§ 3. Schuttwegräumung.

Die Schutt, welche aus den Arbeiten entsteht, muss unentgeltlich weggeräumt und verführt werden.

§ 4-

Bei Asphaltirungen in Localitäten wird der Eingriff unter die Putzfläche mit 2 cm in Rechnung gebracht.

Alle Oeffnungen, Lesenen und Objecte, deren Querschnitt o*4 m² und darüber beträgt, werden von der Asphaltfläche in Abzug gebracht.

Ausführung von Zimmermalerarbeiten.

Wände, welche mit Leimfarbe gemalt werden sollen, müssen vorher vom Maurer „geschlemmt”, dann gemilcht oder geseift sein. Die Farben dürfen nur gleichmässig aufgetragen werden und sollen so fest an den Wänden haften, dass sie beim Reiben mit dem Finger oder einem Stück Tuch nicht abfärben. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Fussböden und andere fertig gestellte Bautheile durch die Malerarbeiten nicht beschmutzt oder beschädigt werden, und ist für jeden Schaden verantwortlich. Alle fertigen Arbeiten sind gehörig gereinigt zu übergeben.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Zimmermalerarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Zimmermalerarbeiten be-zeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind

ausser den Bestimmungen dieses Tarifes auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten.

§ i. Berechnung der Arbeiten.

Bei Berechnung der Malerarbeiten werden die Fenster, Thüren und sonstigen Oeffnungen von dem Flächenmaasse nicht abgeschlagen. Der Plafond wird zum Flächenmaasse des Zimmers hinzugerechnet und er ist nach den Bestimmungen der bezüglichen Tarifposten auszuführen. Ebenso sind die Fensterparapete und Spaletten nach dem Grade der Malerei, jedoch ohne weitere Aufrechnung, entsprechend herzustellen, weil hiefür in dem Nicht-abzuge der Fensteröffnungen die Compensation geboten ist.

Die Plafonds werden nur nach dem Ausmaasse der Horizontalprojection, d. i. der Fussbodenfläche vergütet.

§ 2. Taglohnarbeiten.

Bei Taglohnarbeiten, welche übrigens nur bei Reparaturen Vorkommen dürfen, werden die Arbeitslöhne nach den Taglohnpreisen des Tarifes, die Farbwaaren und sonstigen Ingredienzien nach den Localpreisen vergütet.

§ 3-

Der Gemeinde steht es auch frei, die Vorarbeiten für Malerarbeiten, wie: Verputzherstellungen, Weissungen und Färbelungen, durch den Ersteher der Malerarbeiten besorgen zu lassen, in welchem Falle derselbe verpflichtet ist, diese Leistungen nach den Tarifposten der Baumeisterarbeiten unter Anwendung des von dem Ersteher der Baumeisterarbeiten zugestandenen Procentaufschlages auszuführen.

Ausführung der Tapezirerarbeiten.

Die Tapezirerarbeiten werden meistens ausschliesslich der Lieferung von Tapeten vergeben, aber einschliesslich sämmtlicher Befestigungsmaterialien.

der Hohlkehle und in

legen. Das Muster ist passend

Das Unterlagepapier (Maculatur), beziehungsweise Tapete ist nach Bestreichen der Wand mit Alaun- und Leimwasser scharf aneinander, nicht mit Rand übereinander zu kleben. Zum besseren Halt der Tapeten sind Bandstreifen an den Winkeln, wenn nöthig, zu aneinander zu kleben.

Ausführung der Holzjalousien (Fensterpersiennen).

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes über Lieferung der

Holzjalousien.

Bei Ausführung der im Tarife für Holzjalousien bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser diesen Bestimmungen auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ i. Materialien.

Die zu den Jalousien zu verwendenden Brettchen müssen aus vollkommen schönem und trockenem Resonanzholz, Schnüre, welche geflochten sein müssen, und Bänder aus dem besten Leinenzwirn hergestellt werden.

§ 2. Haftung.

Für eine solide Arbeit und gutes Materiale ist durch die Dauer von drei Monaten, vom Tage der Einlieferung an, zu haften, und es sind daher die während dieses Zeitraumes geschwundenen Brettchen auszuwechseln.

Ausführung der Pflasterungsarbeiten.

Die Unterbettung ist je nach der Ausführungsweise . . . cm stark in Kies, Asphaltlage, Steinschlag oder Beton herzu stellen und gehörig festzustampfen.

Die Steine sind den vorgeschriebenen Abmessungen und den Arten entsprechend anzuliefern und möglichst im Verband zu versetzen. Die Steine sind fest zu unterstopfen, dicht aneinander zu setzen, bei gewöhnlichen Steinen mit den Spitzen nach unten. Nach dem Steinsetzen ist das Pflaster mit Kies und Sand zu beschütten, so dass die Fugen geschlossen werden, und folgt dann das Festrahmen mit 40 Kilog. schweren Stösseln unter Anfeuchtung. Geborstene Steine sind durch neue zu ersetzen. Die Wölbung ist durch Schablonen genau einzuhalten und das Pflaster selbst 4 bis 6 cm höher zu setzen, da durch das Stampfen ein Tiefertreiben stattfindet.

Bei Frost oder starkem Regen dürfen Pflasterungsarbeiten nicht ausgeführt werden.

Von den Steinen sind Proben bei Abgabe der Angebote unter Angabe des Bruches, beziehungsweise Fundortes beizufügen.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Pflasterungsarbeiten.

§ i. Ausführung der Arbeiten. Verkehrsrücksichten.

Die Arbeiten sind möglichst schnell und mit thunlichster Vermeidung von Verkehrsstörungen auszuführen. Bei der Herstellung von ganzen Gassen hat die Pflasterung mit einem-male nach der ganzen Strassenbreite zu geschehen, und nur wenn zwingende Momente des Localverkehres es bedingen, kann nach halben Strassenbreiten gearbeitet werden, in welcher Beziehung die Weisungen der berufenen Organe genau einzuhalten sind. Bei Pflasterungsarbeiten müssen an jedem Tage die aufgebrochenen Pflastertheile auch wieder hergestellt werden, so dass die Strasse zur Nachtzeit für den Verkehr vollkommen benützbar ist.

Der Unternehmer ist verpflichtet, ohne dass eine besondere Vergütung hiefür geleistet wird, während der ganzen Zeit der Arbeitsherstellung für die nothwendigen Strassenabsperrungen durch Aufstellung von Absperrzeichen, für die nothwendigen Vorkehrungen zur Sicherung der Passage, für die Aufstellung der erforderlichen Nachtwachen lind Anbringung von Signallaternen zur Nachtzeit und überhaupt für eine entsprechende Ueberwachung des Objectes Sorge zu tragen, um Unglücksfälle oder Beschädigungen an communalen oder privaten Objecten und die Entwendung von Materialien zu verhindern.

Auf dem Arbeitsplätze dürfen wegen möglichster Freihaltung der Passage keine grossen Vorräthe an Steinen, Sand und anderen Materialien, sowie keine Erdmassen von Aushebungen liegen gelassen werden, sondern es ist nur so viel, als zur ungehinderten Arbeit nöthig, zuzuführen, und besonders zur Nachtzeit möglichst wenig Materiale in den Strassen liegen zu lassen. Das Werfen von Sand oder Mauerschutt auf der Strasse ist nicht gestattet.

Bei Zufuhr von Pflastersteinen darf das Abladen am Arbeitsorte nur in der Weise geschehen, dass die Steine durch Taglöhner vom Wagen herabgehoben und ohne Werfen an Ort und Stelle deponirt werden.

§ 2. Steinübergabe an den Unternehmer.

Die zu den Pflasterungen erforderlichen Steingattungen werden in der Regel von der Gemeinde beigestellt. Dieselben werden dem Unternehmer auf den städtischen

Vorrathsplätzen übergeben, von welchen er -sie an den Ort der Verwendung zu überführen hat.

Die entfallenden alten Steine hat der Unternehmer auf die ihm bezeichneten Plätze zu überführen und daselbst in Figuren aufzuschlichten.

Der Unternehmer ist übrigens der Gemeinde für jede Beschädigung und jeden Abgang des ihm zur Verfügung [oder Verwendung übergebenen Steinmateriales verantwortlich und ersatzpflichtig.

§ 3. Wegräumung von Materialabfällen.

Materialabfälle, welche aus den Arbeiten entstehen, müssen unentgeltlich weggeräumt und, insoweit sie der Gemeinde gehören, auf jene Plätze verführt werden, welche dem Unternehmer von der Bauleitung bestimmt werden.

§ 4. Verführung und Deponirung des Abhubmateriales.

Das durch Abgrabung gewonnene, ein Eigenthum der Gemeinde bildende Materiale ist über Weisung der Gemeindeorgane von dem Unternehmer an jene Orte zu verführen und zu deponiren, welche ihm von denselben bezeichnet werden.

Für den Fall als von Seite der Gemeindeorgane derlei Plätze nicht angewiesen werden, hat der Unternehmer sich selbst die erforderlichen Ablagerungsplätze zu verschaffen.

§ 5. Beistellung von Aufspritz wägen.

In dem Tarifpreise für die Beistellung der Pferde mit Wasserwägen ist die Beischaffung des Wassers ohne besonderes Entgelt mit inbegriffen.

§ 6. Q.ualität der Steine.

Die Granitpflastersteine jeder Gattung, sowie die Randsteine müssen genügende Härte und gleichmässiges Korn besitzen, auch frei von Lassen sein, daher ihr Bezug nur aus jenen Brüchen stattfinden darf, welche den geeigneten Stein besitzen.

§ 7. Lieferung der Steine.

Bei der Lieferung der Granitpflastersteine dürfen Steine aus verschiedenen Brüchen und mit verschiedener Härte nicht zusammengemengt werden, sondern die Lieferungen sind so einzurichten, dass die Lagerung der Steine nach Brüchen und Härten

in gesonderten Figuren auf den hierzu bestimmten Plätzen erfolgen kann.

§ 8. Granitwürfelsteine.

Die Granitwürfelsteine müssen scharfkantig und rechtwinkelig bearbeitet, mit ebenen Seitenflächen versehen, und bezüglich ihrer Dimensionen so beschaffen sein, dass bei derselben Steingattung alle Kanten die gleiche Länge besitzen. Bei den sogenannten langen Steinen müssen die Dimensionen in der Weise eingehalten werden, dass die langen Kanten die eineinhalbmalige Länge der kurzen Kanten besitzen. Zwickelsteine, d. i. Steine, die in der Form eines dreiseitigen Prismas (diagonal halbirte Würfel), müssen ebenso bearbeitet sein wie die Würfel und in ihren Dimensionen mit denselben übereinstimmen.

§ 9. Ordinäre Steine.

Unter ordinären Pflastersteinen werden rauhe, mit dem Spitzeisen nicht bearbeitete, sondern bloss gespaltene Würfel verstanden, deren Kopffläche nahezu im rechten Winkel und deren Lagerflächen zur ersteren nahezu parallel und ziemlich eben bearbeitet sind. Die Seitenflächen müssen möglichst senkrecht zur Kopffläche stehen und dürfen keine zu grossen Unebenheiten haben.

§ 10. Köpfelsteine.

Die Köpfelsteine haben eine quadratische Kopffläche und eine Lagerfläche zu erhalten, welche kleiner sein kann als die Kopffläche, so zwar, dass diese Steine eine konische Gestalt haben können ; die Kopffläche muss regelmässig bearbeitet sein, die übrigen Seitenflächen können jedoch rauh belassen werden.

§ 11. Trottoirsteine.

Die Trottoirplatten müssen genau rechtwinkelige, mit dem Stockhammer rein und eben gearbeitete Kopfflächen, und zu diesen möglichst parallele Lagerflächen besitzen; die Seitenflächen müssen in einer Breite von o'oi m von den Kanten der Kopffläche abwärts mit der letzteren rechte Winkel bilden und in dieser Breite ebenfalls mit dem Stockhammer rein bearbeitet sein.

Die Halbguttrottoirsteine müssen ebene quadratische Kopfflächen, zu diesen möglichst parallele Lagerflächen besitzen und dürfen keine zu grossen Unebenheiten haben. Die Seitenflächen brauchen nicht bearbeitet zu sein, jedoch müssen die-

selben bis zu einer Breite von 8 cm von den Kanten der Kopffläche abwärts möglichst senkrecht zur Kopffläche stehen.

§ 12. Randsteine.

Die Randsteine müssen pro Stück mindestens 1*50m lang und im Querschnitt möglichst rechtwinkelig sein; die Kopffläche und die vordere (äussere) Seitenfläche sind ganz, die innere Seitenfläche auf die Breite von o’oi m von der Kopffläche abwärts vollkommen rein, scharfkantig und rechtwinkelig mit dem Stockhammer zu bearbeiten und die obere äussere Kante mit einer o’oi$m breiten Fasche zu versehen. Die unteren Flächen müssen möglichst parallel mit den Kopfflächen, dann eben und lagerhaft sein ; an den beiden rechtwinkelig und rein zu bearbeitenden Stirnflächen sind dreieckförmige Falze von 0’05 m Länge, rücksichtlich Tiefe herzustellen.

§ 13. Schotter und Sand.

Das für Rechnung der Gemeindeverwaltung zu liefernde Schotter- und Sandmateriale muss rein und ohne Beimengung von erdigen oder anderen Substanzen und durchgehends von gleicher und guter Qualität sein, und muss den von den Offerenten überreichten, von der Commune angenommenen Mustern entsprechen.

Der Gebirgsschlögelschotter muss in der Weise geliefert werden, dass die Grösse der einzelnen Stücke das Aus-maass von go cm³ nicht überschreitet und das Materiale in dieser Beziehung überhaupt ein möglichst gleichförmiges ist. Die Lieferung von aus sogenanntem Abraumstein erzeugten Schotter ist unzulässig.

Der Gebirgsrieselschotter muss aus demselben Materiale wie der Schlögelschotter erzeugt werden und dürfen die einzelnen Stücke nicht grösser als 8 cm³ sein.

Bei Rundschotter darf die Grösse der einzelnen Stücke ebenfalls das Maass von 90 cm³ nicht überschreiten.

Der Rieselschotter muss im Korn gleichförmig sein, der Sand muss in jener Qualität geliefert werden, dass er dem Zwecke, dem er dienen soll, vollkommen entspricht.

§ 14. Cementkalk.

Der Cementkalk (hydraulische Kalk) muss von einer Fabrik bezogen werden, deren Fabrikat vom Stadtbauamte erprobt und mindestens in die II. Kategorie eingereiht wurde.

§ 15. Erdarbeiten.

Die bei Abgrabungen entstehende Volumsvermehrung, sowie die bei Anschüttungen durch das Comprimiren eintretende Volumsverminderung wird nicht berücksichtigt, sondern es wird nur das wirkliche Ausmaass des Erdkörpers im ersteren Falle vor der Abgrabung, im letzteren Falle nach vollkommener Herstellung der Anschüttung gerechnet.

Bei den Anschüttungen muss in Schichten gearbeitet und jede einzelne Schichte überfahren werden.

Bei allen Abgrabungen und Anschüttungen ist die neue Oberfläche auszugleichen.

Als Schotterkruste ist nur jene Schichte der Schotterstrasse zu betrachten, welche ein fest zusammengefügtes, eine Kruste bildendes Schottermateriale enthält, der darunter befindliche weitere Theil wird als Erdabgrabung behandelt.

§ 16. Bruchsteinunterbau.

Jeder aus Bruchsteinen herzustellende Unterbau für Strassen ist in Form eines trocken liegenden Mauerwerkes auszuführen, die Steine müssen die entsprechende Härte besitzen, sind aufrecht dicht aneinander zu stellen und gut zu verzwicken, die Oberfläche muss möglichst rauh sein, daher die ebenen Flächen der Steine nicht nach oben gekehrt sein dürfen.

§ 17. Pflasteraufbrechungen.

Beim Aufbrechen bestehender Pflasterungen und Deponiren der Steine ist darauf zu sehen, dass jede Beschädigung des Materiales vermieden wird, und es ist der Contrahent für allfällige, durch die Schuld seiner Arbeitsleute entstandene Beschädigung ersatzpflichtig.

§ 18. Schotterstrassen.

Die Planirung des Untergrundes, worauf der Strassen-körper zu liegen kommt, muss nach der Convexität des letzteren hergestellt werden, damit der Strassenkörper durchwegs gleiche Picke erhält.

Der Contrahent ist verpflichtet, während der ganzen Zeit der Comprimirungsarbeiten zu den Nachbesserungen sowohl das erforderliche Schotter- und Sandmateriale, als auch die nöthigen Arbeitsleute unentgeltlich beizustellen.

§ 19. Gehwege.

Bei der Herstellung der Gehwege ist der Untergrund in der Weise herzurichten, dass der Wegkörper durchgehends eine gleiche Dicke erhält.

Die dem Ersteh er obliegende Comprimirung, welche in der Regel mittelst von Arbeitern gezogenen Walzen geschieht, ist insolange vorzunehmen, bis die Oberfläche fest und zum Begehen vollkommen geeignet ist.

§ 20. Steinpflasterungen.

Als unmittelbare Unterlage unter den Pflastersteinen ist entweder Schotter mit einem Ueberzuge von Donausand oder letzterer allein in der bei den einzelnen Pflastergattungen normirten Höhe zu verwenden. Bei allen Pflasterungen sind die einzelnen Steine so dicht aneinander zu stellen, als es die Steingattung gestattet, und es ist hierbei sorgfältig auf die Einhaltung des regelrechten Bundes zu sehen, weiters sind die durchlaufenden Pflasterfugen in möglichst geraden Linien herzustellen und in ein und derselben Schaar gleich breite Steine zu verwenden, daher das Steinmateriale vor der Verwendung zu sortiren ist. Die dem Unternehmer zur Einbesserung bei Umpflasterungen übergebenen neuen Steine müssen in einer zusammenhängenden Fläche eingepflastert werden.

Wenn nicht ein anderes Fugenausfüllungsmateriale bedungen wird, so ist bei allen Pflasterungen hierzu Donausand zu verwenden, welcher für alle Pflasterungen, mit Ausnahme jener aus ordinären Steinen, fein gesiebt, bei letzterer aber mindestens zweimal geworfen sein muss.

Die Verdichtung des Sandes in den Fugen, welche entweder durch öfteres Ueberstossen oder mit dem Stopfeisen durch eigens hierzu bestellte Arbeiter vorzunehmen ist, sowie das Ueberstossen jedes in Sand gelegten fertigen Pflasters hat täglich, und zwar in der ganzen Ausdehnung oder am letzten Tage gepflasterten Strecke zu geschehen. Selbstverständlich muss das Ueberstossen bei solchen Pflasterungen, wo die Fugen mit Mörtel oder Asphalt auszugiessen sind, vor dem Ausgiessen vorgenommen werden. Der Mörtel, welcher bei Pflasterungen zur Unterlage und zur Fugenausfüllung verwendet wird, ist im Mischungsverhältnisse des Kalkes zum Sand wie 1:2 zuzubereiten, nur ist jener für Fugenausfüllung dünnflüssig herzustellen. Ein Ueberzug mit Donausand auf der Oberfläche in der Höhe von 1 x/₂ cm ist gestattet,

derselbe muss jedoch am Tage der Schlusscollaudirung bereits beseitigt sein.

Wird zur Fugenfüllung eine trockene hydraulische Mischung in Anwendung gebracht, so ist nur feinkörniger rescher Donausand (sogenannter Ziegeldeckersand) zu verwenden, und sind zu i Theil Cementkalk 3 Theile Sand beizugeben und gut miteinander zu mischen. Die Füllung der Fugen mit diesem Materiale hat hauptsächlich durch öfteres Ueberstossen und Ueber-ziehen des Pflasters zu geschehen.

Bei allen Pflasterungen werden Objecte, welche mehr als 1 m³ Fläche in Anspruch nehmen, vom Ausmaasse der hergestellten Pflasterung in Abzug gebracht.

§ 21. Würfelpflasterungen, Sandunterlage, Schlaglöcher.

Als Regel hat zu gelten, dass in allen Strassen mit einer Steigung von 1:40 in Fischgrätenform zu pflastern ist.

Bei neuen Würfelpflasterungen ohne Schotterunterlage wird die Höhe der Sandunterlage im Minimum mit 8 cm festgesetzt.

§ 22. Plattentrottoire.

Wenn bei Trottoiren die Platten in Mörtel gelegt werden, so muss derselbe eine solche Dichtigkeit haben, dass er gleichförmig ausgebreitet werden kann ; die Herstellung von sogenannten „Nestern” aus Mörtel ist aber nicht gestattet.

Bei sämmtlichen Plattentrottoiren muss die Oberfläche vollkommen eben und gleichförmig sein, daher jede einzelne Platte nach beiden Richtungen in die Latte zu legen ist.

Bei bogenförmigen Abrundungen etc. oder bei ganz runden Auspflasterungen wird in jenen Fällen, wo der Contrahent auch die Platten beistellt, die Fläche nach der Methode des umschriebenen Viereckes berechnet.

§ 23. Randsteinversetzung.

Zur Untermauerung dürfen nur Ziegel von guter Qualität und hydraulischer Mörtel im Mischungsverhältnisse von Kalk zu Sand wie 1 : 2 verwendet werden.

Die Randsteine sind sowohl bezüglich ihrer geraden Richtung als ihrer Lage genau nach Schnur und Latte einzurichten, und es sind alle Zwischenräume zwischen Stein und Untermauerung sorgfältig mit Ziegelschiefern und Mörtel auszuzwicken, so zwar, dass die Randsteine vollkommen fest liegen.

§ 24. Halbguttrottoirpflaster.

Bei Neupflasterungen dieser Art muss die Sandunterlage in einer Höhe von mindestens 8 cm hergestellt werden; bei Umpflasterungen ist die alte Unterlage nach Erforderniss bis 8 cm Tiefe abzugraben und durch neuen Sand zu ersetzen.

§ 25. Ordinäres Granitpflaster.

Für die Unterlage bei Pflasterungen dieser Gattung, deren Höhe bei Neuherstellungen mindestens 10 cm, bei Umpflasterungen nach Erforderniss bis 10 cm betragen muss, darf der Donausand auch groben Rieselschotter enthalten.

§ 26. Holzstöckelpflasterungen.

Der Kalkmörtelschutt für die Unterlage muss frei von Stein-und Ziegeltrümmern sein, und darf auch keine anderen Materialien (z. B. Holz- und Rohrabfälle etc.) beigemengt enthalten. Er muss im vollkommen trockenen Zustande aufgezogen werden, daher am Objecte vorräthiger, durch Regen oder anderweitig durchnässter Mauerschutt von der Verwendung ausgeschlossen ist.

§ 27. Steinwürfe und Taluspflasterungen.

Bei Herstellung von Steinwürfen sind die vorgeschriebenen Profile genau einzuhalten, und es ist die Verwendung von grösseren und kleineren Steinen so einzurichten, dass dieselben möglichst dicht aneinander liegen.

Zur Unterlage der Taluspflasterungen darf ausser Flusssand auch rescher, schotteriger Gestättensand verwendet werden.

§ 28. Gangbare Pflasterungsarbeiten, Sandüberzug, Anpflasterung an Geleise.

Bei den Pflasterreparaturen, für welche eine eigentliche Haftungszeit nicht besteht, hat der Contrahent die Verpflichtung zur nachträglichen Herstellung eines Sandüberzuges, so oft sich die Fugen in den reparirten Pflastertheilen entweder ganz oder theilweise entleeren. In Strassen mit Tramwaygeleisen haben die städtischen Contrahenten über Anordnung der Communal-organe die Auspflasterung bis an die äusseren Schienen der Tramwaygeleise unter den Contractsbedingnissen auszuführen.

§ 29-

Bei Arbeiten im Taglohn, welche nur ausnahmsweise und über ausdrückliche Anordnung der Gemeindeorgane vor-

kommen und mittelst Wochenlisten auszuweisen sind, dürfen keine Polire verrechnet werden.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für die Lieferung von

Klinker-, Steinzeug-, Thon- und Chamottefabrikaten.

Bei der Lieferung und Ausführung der in diesem Tarife bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser den Bestimmungen des Tarifes auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ i. Zufuhr und Abladen, Haftung für Bruch.

Bei allen im Tarife enthaltenen Lieferungen ist in den Einheitspreisen sowohl die Zufuhr zur Verwendungsstelle wie auch das Abladen mit inbegriffen.

Sämmtliche Gegenstände sind in unversehrtem Zustande zu liefern, und werden demnach in beschädigtem Zustande ankommende oder beim Abladen gebrochene Waaren nicht übernommen.

§ 2. Beschaffenheit der Fabrikate.

Alle Fabrikate müssen von ganz gleichartiger Masse, vollkommen durchgebrannt, ohne Risse, Sprünge und Hohlräume sein, und sollen keine Verziehung der Formen zeigen.

Röhren sollen kreisrund und von durchaus gleicher Wandstärke sein.

Die Pflasterplatten und Pflastersteine aus Klinkermateriale sollen scharfe und gerade Kanten, rechtwinkelige Ecken und glatte Oberflächen haben, die Stoss- und Lagerflächen derselben sollen rauh sein. Dasselbe gilt von den Canalsohlenziegeln, jedoch müssen deren lange Stossflächen vollkommen glatt (am besten glasirt) sein.

Die Feinklinker müssen aus feingemahlenem, sogenannten Mosaikplattenthon bestehen, vollkommen gesintert sein, durch glasharten Stahl sich nicht ritzen lassen und gegen Fett und Säuren unempfindlich sein.

Alle übrigen Steinzeugfabrikate sollen an allen Flächen doppelt glasirt sein.

Bei Röhren aus Steinzeug sollen die Muffen innen mindestens 60 mm lang und deren lichter Durchmesser um mindestens 30 mm grösser als der äussere Rohrdurchmesser sein.

Die innere Rohrfläche muss glatt sein, während die innere Muffenfläche, sowie der correspondirende Theil der Aussenfläche des Rohres rauh herzustellen ist.

Alle Steinzeugfabrikate dürfen sich weder an der Oberfläche noch an der Bruchfläche mit glashartem Stahle ritzen lassen und müssen eine Druckfestigkeit von mindestens 400 Kilog. pro Quadrat -centimeter besitzen.

Die Drainageröhren, sowie die dazu gehörigen Muffen sind aus gut gebranntem porösen Thone zu liefern. Die Wandstärke des laufenden Rohres wird mit 10, jener der Muffe mit 15 mm festgesetzt. Der lichte Durchmesser der Muffen soll um mindestens 20 mm grösser sein als der äussere Rohrdurchmesser.

§ 3. Art der Verrechnung.

Bei Rohrleitungen werden die Façonstücke in die Baulänge mit eingemessen und ist diese Länge bei gekrümmten Stücken immer nach der grössten Länge zu messen. Ausserdem wird für jedes der in der Leitung enthaltenen Façonstücke der in dem Preistarife normirte Zuschlag vergütet, wobei bei Kreuzstücken, T- und Zweigröhren die grösste am Façonstücke vorkommende Rohrweite für den Zuschlag als Basis genommen wird. Bei Abzweigungen wird von der Mitte des Hauptrohres weg gemessen.

Ausführung von Brunnenmeisterarbeiten.

Die Ausführung der Schachte richtet sich nach der Art und Tiefe der Brunnen und der Beschaffenheit des Erdreiches; in Folge dessen ein Bretter-, Pfosten-, Stein- oder Ziegelkranz mit dem entsprechenden Ueberstand vorzuschreiben sein wird.

Bei Sammelbrunnen sind die Stossfugen durch Mörtel nicht zu dichten, sondern nur durch Moos oder mit porösen Stoffen auszufüllen, damit das Wasser durchsickern kann.

Bei Quellbrunnen sind die Fugen dagegen gut zu dichten. Das Brunneninnere sogar unter Umständen mit Cementmörtel zu schützen oder Betonkränze zu verwenden.

Die Brunnenkränze sind senkrecht zu senken, das innere Erdreich durch Ausgraben oder durch den Sackbohrer zu entfernen. Die Abteufung hat so weit zu erfolgen, dass eine genügende Wassermenge vorhanden ist. Im Mindesten werden 3 m Wassertiefe vorzuschreiben sein.

Ueber die Güte des Wassers sollen Untersuchungen stattzufinden haben, und der Unternehmer hat für die Lieferung wirklich brauchbaren Wassers die Gewähr zu übernehmen.

Die Brunnenrohre sind mit Saugkorb 60 cm über Sohle des Brunnens zu legen. Der Kolben ist leicht beweglich, aber eng-schliessend einzuführen und gut zu verledern.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Brunnenmeisterarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Brunnenmeisterarbeiten bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze ist ausser den Bestimmungen der Preisanalyse auch noch die nachfolgende Norm einzuhalten:

Taglöhnungen und Fuhrwerk.

Bei Taglohnsarbeiten wird für die Beistellung aller Werkzeuge die Aufrechnung von 5 Pro cent des gesammten Arbeitslohnes als Abnützungsgebühr passirt.

Beim Wasserschöpfen, sowie bei den sonstigen Regiearbeiten, als Ausgrabungen im Taglohn, Dienstleistungen beim Fuhrwerk, werden bloss Brunnentaglöhner passirt und nur als Aufsicht kann für je eine Partie Taglöhner ein Gehilfe aufgestellt und verrechnet werden.

Bei sämmtlichen Tarifpreisen ist der Fuhrlohn und die vollständige Anarbeitung mit inbegriffen und es darf eine separate Aufrechnung für die Zufuhr der Materialien nicht stattfinden.

Ebenso hat der Ersteher die zu den Brunnenarbeiten erforderlichen Werkzeuge hin und zurück zu schaffen, ohne hiefür eine Fuhrlohnsentschädigung ansprechen zu können.

Ausführungen für Wasser-, Gasrohrleitungs- und Gaseinrichtungsarbeiten.

Die vertragsmässigen Preise beziehen sich auf die Fterstellung der Arbeiten einschliesslich Lieferung aller Materialien, Verschnitt, Bedarf an Löthzinn, Blei, Dichtungs- und an Feuerungsmaterialien (letzteren zu den Löthungen etc.). Ausgenommen ist der zur Dichtung der Thonrohrleitungen erforderliche Cementbedarf, welcher von der Bauleitung gedeckt wird. Ferner ist in die Preise die Befestigung der Rohre an den Wänden mit Blechkloben, Rohrhaken, Dippel und Schrauben eingeschlossen, sowie die Bei-

Stellung aller Requisiten, Gerüste, Werkzeuge und die Ausführung der Druckproben. Die erforderlichen Stemmarbeiten werden vom Maurer ausgeführt.

Den Offerten sind gewöhnlich auch Probestücke beizufügen und zwar:

Für die Gasleitung: i Rohrstück 20 cm lang; i gerade Muffe; i Langgewinde; i Rohrhaken; i Deckenscheibe.

Für die Wasser- und Entwässerungsleitung: i Stück Bleirohr2ocm lang; 1 Niederschraub-Auslaufhahn; 1 Ausgussmuschel; 1 Thonrohr.

Ferner ist mit der Offerte ein vollständiger Preistarif einzureichen, dessen Angaben für die Bezahlung etwaiger ausser-contractlicher Arbeiten maassgebend sein sollen.

Materiale. Das zu den Rohrleitungen zu verwendende Materiale muss tadellos sein. Das Gewicht der Bleirohre muss dem im Regulativ der Wasserwerke für Ueberlassung von Wasser vorgeschriebenen entsprechen. Die gusseisernen Rohre nebst den dazu gehörigen Schiebern, Hähnen, Ventilen müssen den Normalien (Seite 71) entsprechen. Sie müssen aus feinkörnigem, zähen, grauen Eisen in homogenem blasenfreien Guss hergestellt sein. Die Gussfläche muss ein gleichmässiges dichtes Aussehenhaben. MitSchlacken, Sandlöchern, Luftblasen, Zellen, zusammengehämmerten oder gepflöckten Löchern versehene Rohre werden nicht angenommen. Das Eisen der Rohre darf nicht spröde sein, sondern muss sich mit Feile, Bohrer und Meissei gut bearbeiten lassen. Die Wandstärken müssen gleichmässig sein und dürfen keine Differenzen über 2 mm zeigen. Die Enden der Rohre müssen rechtwinkelig zur Achse abgeschnitten sein. Die Rohre sind auf beiden Seiten zu asphaltiren; die Asphaltirung muss dünn, zähe und nicht spröde sein. Das Materiale der schmiedeeisernen Rohre soll so zähe sein, dass scharfe Kröpfungen keine erkennbaren Structurveränderungen ergeben; zugleich sollen die Biegungen keine Querschnittsverengungen enthalten und darf bei öfterem starken Biegen kein Oeffnen der Schweissnaht stattfinden.

Die Verschraubungen der Niederschraubhähne sind mit Contre-muttern zu versehen. Die metallenen Verbindungsstücke, die in die Bleirohre eingelöthet werden, müssen gut verzinnt sein.

Die Thonrohre müssen gut gebrannt und auf ihrer ganzen Oberfläche innen und aussen gleichmässig glasirt, für Flüssigkeiten undurchdringlich, hart, fest, homogen, genau centrirt, kreisrund, frei von Rissen, Sprüngen, Blasen u. dgl. sein, auch beim An-

schlagen einen hellen Klang geben. Die am ganzen Umfange möglichst gleiche Wandstärke soll für das Schwanzende nicht unter ein Zehntel des lichten Rohrdurchmessers betragen; in den Muffen muss eine entsprechend grössere Stärke vorhanden sein.

Die Muffen müssen im Innern schraubenförmige Rillen haben; eine gleiche Rillung soll das andere Ende der Rohre auf dem Anfangstheile zeigen. Hinsichtlich der Fabrikation der Rohre wird die Bedingung gestellt, dass die Muffen nicht eingesetzt werden dürfen, sondern unter Benützung der Röhrenpresse gleichzeitig eingepresst wrnrden müssen.

Gasrohre. Die Verwendung von schmiedebarem Eisenguss zu den Verbindungsstücken etc. ist untersagt. Die Hähne und alle Abschlussstücke, Endstücke, Wand- und Deckenscheiben etc. sollen aus Gelbguss bestehen. Alle zusammengehörigen, nicht mit Griffen versehenen Hähne, Verschlussstücke, Pfropfen sollen auf denselben Schlüssel eingerichtet sein.

Die Gas- und Wasserrohren sind in Schmiedeeisen (Gusseisen, Kupfer, Blei oder Compositionsmetall) auszuführen, die Knie können in Kupfer gefertigt werden, alle Röhren, welche in dem Zimmer liegen, sollen in Schlitze gelegt oder verputzt werden. Die Verbindungen der einzelnen Theile und deren Befestigungen sind derartig zu construiren, dass ein Undichtwerden der Röhrenverbindungen, sowie die Beschädigung an Decken und Wänden ausgeschlossen bleibt.

Die Anlage der Röhren, der Auslässe, der Wand- und Deckenarme, beziehungsweise Aufstellung der Waschbecken, Ausgüsse, Niederschraubhähne, Closets u. s. w. ist genau nach Angabe des ausführenden Architekten herzustellen.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Gasrohrleitungs- und Gaseinrichtungsarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Gasrohrleitungs- und Gaseinrichtungsarbeiten unter Abschnitt II a und II b bezeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser den Bestimmungen dieses Tarifes auch noch die nachstehenden Normen einzuhalten:

§ i. In theilweiser Abänderung des § 16 des allgemeinen Regulativs wird bestimmt, dass Installationsarbeiten auch durch die im Dienste der Commune stehenden Installationsarbeiter aus-

geführt werden können, ohne dass den städtischen Contrahenten für die einzelnen Bezirke dagegen eine Einsprache zusteht. Selbst verständlich sind von denselben jedoch über Verlangen auch derartige Arbeiten auszuführen.

§ 2. Für alle im Tarife angeführten Gegenstände, ausgenommen Gussrohre und deren Verbindungsstücke, erliegen bei der Beleuchtungsabtheilung des Stadtbauamtes Muster, an welche sich bei der Lieferung sowohl hinsichtlich der Qualität als der Form und dem Gewichte nach strengstens zu halten ist.

Die Gussrohre und deren Verbindungsstücke müssen mit dem für das Strassennetz in Verwendung stehenden egal sein.

Der für Verbindungsstücke, sowie für Decken und Wandscheiben zur Verwendung gelangende schmiedbare Eisenguss muss von solcher Beschaffenheit sein, dass derselbe bei Bearbeitung mit dem Hammer weder Risse noch Sprünge zeigt.

Gegenstände, welche den vorstehenden Bedingungen nicht vollkommen entsprechen, sind von der Verwendung ausgeschlossen, und falls solche dennoch bereits verwendet worden sein sollten, müssen dieselben über Auftrag des Bauamtes sofort entfernt und durch entsprechende ersetzt werden.

§ 3. Die schmiedeeisernen Gasleitungsrohre, sowie die Verbindungsstücke aus Schmiedeeisen oder schmiedebarem Eisenguss müssen vor ihrer Verwendung einen zweimaligen Miniumanstrich erhalten, wofür jedoch eine separate Vergütung nicht geleistet wird.

§ 4. Die zu Gasleitungen zu verwendenden Röhren müssen bezüglich ihrer Stärke und Luftdichtigkeit gemäss den Bestimmungen des Regulatives für die Ausführung von Gasrohrleitungen und Gasbeleuchtungsanlagen geprüft werden.

§ 5. Ist die Gasrohrleitung vollendet, so wird die Probe bezüglich ihrer Dichtigkeit unter Intervention des Stadtbauamtes vorgenommen, und es hat der Contrahent alles zu dieser Prüfung Erforderliche beizustellen, ohne hiefür eine besondere Entschädigung ansprechen zu können.

§ 6. Die vollendete Gasrohrleitung wird übrigens in quantitativer Beziehung, d. i. bezüglich ihrer Länge und bezüglich der bei derselben vorkommenden Verbindungsstücke geprüft, und zwar bei Arbeiten von geringer Ausdehnung durch das städtische Bauamt, bei Arbeiten von grösserer Ausdehnung unter gleichzeitiger Intervention der städtischen Buchhaltung. Bei iVrbeiten in mehreren Räumen ist ein Materialverwendungsausweis getrennt nach den einzelnen Räumen vorzulegen.

Von der Vornahme dieser Vermessungen wird der Contrahent verständigt, und es steht demselben frei, der Prüfung entweder selbst oder durch einen Bevollmächtigten beizuwohnen.

§7. Bei sämmtlichen in den Seite 373 angeführten Rohrgattungen sind die Legekosten, sowie die Anarbeitungskosten der Façonstücke in den Preisen nicht mit inbegriffen, dagegen sind die Transportkosten der Röhren und Façonstücke bis auf den Ort der Verwendung in diesen Preisen enthalten. Façonstücke müssen in allen Fällen nach den Tarifpreisen verrechnet werden, daher auch dann, wenn hiefür in einem Ueberschlage Pauschalbeträge angesetzt wären.

§ 8. Die Gaseinrichtungsgegenstände (Luster, Wandarme etc.) haben in allen jenen Theilen, welche bestimmt sind, das Gas auf

zunehmen — also im Röhrensysteme dieser Einrichtungsgegenstände

aus vollkommen dichtem, Beschädigungen widerstehendem Materiale (Schmiedeeisen, Kupfer etc.) zu bestehen, und es darf das Gas niemals durch die etwa an das Röhrensystem angemachte Zinkgussverzierung, sondern ausschliesslich nur durch das Röhrensystem selbst bis zum Brenner geleitet werden.

Die Verbindung der einzelnen Theile des Röhrensystems hat durch Verschraubung oder mindestens mittelst Hartlöthung in vollkommen verlässlicher Weise zu geschehen. Pfropfen und Kappen bei Gasleitungen dürfen nur dann verrechnet werden, wenn dieselben nach Anbringung der Luster und Wandarme an der Leitung belassen worden sind, daher solche, welche bloss bis zur Anbringung der Beleuchtungsgegenstände an der Leitung verbleiben, nicht verrechnet werden dürfen.

§ 9. In den für Beleuchtungsobjecte auf Seite 375 angesetzten Preisen sind die Bronzirung — welche der Bestellung gemäss zu geschehen hat — das Befestigen an die Plafond- und Wandscheiben (Aufmachen), der Transport der Objecte an den Ort der Verwendung, das Anmachen der Brenner und überhaupt alle erforderlichen Nebenarbeiten mit inbegriffen, und es darf bei Neulieferungen für diese Arbeiten keine besondere Aufrechnung stattfinden.

Ebenso unzulässig ist sowohl bei Gasrohrlegungen als beim Aufmachen von Lustern die besondere Aufrechnung für Gerüstvorrichtungen, so lange die Höhe der Rohrtrace oder der Luster-aufhängepunkte über dem Zimmerboden die Höhe gewöhnlicher Wohnräume, d. i. bis 5 m, nicht übersteigt.

Ueber diese Höhe hinaus wird es von den speciellen Umständen abhängen, ob und welche Gerüstvorrichtungen zu einer separaten Vergütung* berechtigen.

§ io. Bezüglich der Form und rücksichtlich der Solidität der Construction der Gaseinrichtungsgegenstände hat sich der Contrahent an die beim Bauamte vorliegenden Muster zu halten und die Lieferungen genau hiernach auszuführen.

Werden Objecte benöthigt, für welche keine Muster vorliegen, wie dies namentlich bei Beleuchtungsobjecten mit Verzierungen der Fall ist, so hat sich der Contrahent an die Weisungen des Bauamtes zu halten, eventuell die den Tarifpreisen entsprechenden Muster beizubringen.

§ ii. Die Preise der hängenden Beleuchtungsobjecte, als: Pendents, Lusters, Lyras etc., sind ohne Wendekugel und ohne Brenner und nur bis zu einer Lusterlänge von i*6 m angenommen; für Luster von grösserer Länge ist der Contrahent berechtigt, die auf Seite 376 angegebene Vergütung für die Mehrlänge der Luster anzusprechen. Die Preise der Einrichtungsgegenstände erleiden keine Aenderung, ob die Auslassöffnung bei den Brennern mit Flügelhähnen oder mit Hähnen auf Schlüssel gerichtet geliefert werden.

§ 12. Der Ersteher ist auch zur Lieferung der erforderlichen Gasmesserkästen sammt Beschlägen, Anstrich, Befestigung u. s. w. verpflichtet.

§ 13. Der Ersteher der currenten Arbeiten ist verpflichtet, die etwa vorkommenden Gasleitungsgebrechen sofort nach erhaltenem bauämtlichen Aufträge zu beseitigen. Bei Anzeigen über Gasausströmungen in communal en Objecten hat derselbe auch ohne bauämtlichen Auftrag sofort Abhilfe zu treffen, hiervon jedoch binnen 24 Stunden bei der bauämtlichen Beleuchtungsabtheilung Meldung zu erstatten.

Eisenwaaren.

Nach der Hochbaukunst von Schwattlo, Band IV. (Bauanschläge, IX. Auflage), bestehen bei Eisenwaaren folgende Normen :

Alle zu liefernden eisernen Gegenstände dürfen die von der Bauleitung vorgeschriebenen Stärken nicht überschreiten. Einer jeden Rechnung sind amtlich beglaubigte Wagescheine beizufügen. Für gewalzte Träger können die Angaben der Muster-bûcher der bezüglichen Walzwerke als maassgebend angenommen werden. Die Bauleitung behält sich das Recht vor, die im Anschläge vorgeschriebenen Profile und Längen der gewalzten Träger zu ändern, und darf daraus keine Verzögerung der Lieferung oder eine Preisänderung entstehen.

Das Schmiede- und Walzeisen muss eine glatte Oberfläche, scharfe, nicht schiefrige Kanten besitzen, im Inneren, im Querbruch hellgraue Farbe mit mattem silberhellen Glanze zeigen, welch letzterer besonders beim Längsbruch neben feinen, glatten Fäden hervortreten muss, auch darf es weder kalt- noch rothbrüchig sein. Die Gussarbeiten sind von weichem, grauem Roheisen herzustellen, welches sich bohren, feilen, drehen und hobeln lassen muss. Die Gussarbeiten selbst müssen rein, dicht und ganz, sowie auch die angegebenen Profile genau eingehalten sein. Jeder Träger muss unbedingt mit der vorgeschriebenen Bezeichnung und dem Widerstandsmomente durch Oelfarbe bezeichnet werden.

Die Schraubenbolzen und Muttern sind sorgfältig zu schmieden und, so weit sie mit bearbeiteten Theilen in Berührung kommen, selbst rein zu drehen und zu feilen, stets aber mit guten und scharf ausgeschnittenen Gewinden zu versehen. Schrauben von gleichem Durchmesser müssen gleiche Muttern und Köpfe haben. Beim Einpassen der Constructionstheile auf der Baustelle müssen die Gewinde der Schrauben geölt werden.

Nietverbindungen sind überall nur durch warme Nietung zu bewirken; der Schliesskopf soll nach der Vollendung im Schatten noch dunkelroth glühend erscheinen. Sämmtliche Nieten einer Verbindung müssen in parallele Lagen kommen. Aufeinanderliegende oder gegeneinander stossende Flächen sind rein und dicht schliessend mitsammen zu verbinden. Die durch mehrere Eisenstärken reichenden Nietlöcher für einen und denselben Niet müssen eine gemeinschaftliche Achse haben, congruent aufeinander passen und nur durch geringes Nachreiben mit einem Reibstahl innen gleichmässig glatt herzustellen sein.

Die in dem Preis- und Massenverzeichnisse Seite 73 und 379 angesetzten Einheitspreise sind einschliesslich aller Modell- und Nebenkosten zu verstehen.

Die Gegenstände sind auch ohne Anstrich und frei von Rost zur Abnahme vorzulegen und werden nach dem Gewichte, welches an einer öffentlichen Wagestelle auf Kosten des Unternehmers oder auf dem Bauplatze von einem Beamten der Bauleitung festzustellen ist, abgenommen.

Wo die Gewichte nach den Eisenstärken vorher ermittelt werden können (in welchem Falle dem Unternehmer bei Einhändigung der Einzelzeichnungen auch die Gewichtsberechnung beigegeben wird), darf dieses Gewicht bei Schmiedearbeiten höchstens um 3 Procent, bei Gusseisen höchstens um 5 Procent überschritten werden. Darüber hinausg'ehende Gewichte werden nicht bezahlt, Mindergewichte werden in Abzug gebracht. Bei Säulen, Treppenwangen und Trägern bleibt eine auf Kosten des Unternehmers vorzunehmende Probebelastung bei der Abnahme Vorbehalten, welche nach Angabe der Bauleitung ohne besondere Entschädigung der Unternehmer zu veranstalten und darzuthun hat, dass die Gegenstände mindestens eine fünffache Sicherheit bieten gegen jene Inanspruchnahme, welche der Berechnung zu Grunde gelegt ist. Nach der Abnahme sind sämmtliche gusseisernen und schmiedeeisernen Theile (ausgenommen der Rohrleitungen, welche in der Erde liegen), sowie diejenigen Theile, für welche eine reine Bearbeitung vorgeschrieben ist, nach sorgsamer Reinigung ausser der Miniumgrundirung mit einem guten, fetten grauen Anstrich von Bleiweissfarbe unter Zusatz von Beinschwarz zu versehen. Die rein bearbeiteten Theile sind für die Anfuhr gut einzuölen.

Den Lieferungen von Eisenwaaren unter Anderem auch die Normalbedingungen für die Lieferung von Eisenconstructionen für Brücken- und Hochbau, aufgestellt vom Verbände deutscher Architekten- und Ingenieurvereine, unter Mitwirkung des Vereines deutscher Ingenieure und des Vereines deutscher Eisenhüttenleute vom Jahre 1886 zu Grunde gelegt; und zwar:

Finden sich im Handbuche für Baukunde, 1. Abtheilung (Bauführung und Baurecht), Berlin 1887, über die Lieferung und Aufstellung von Eisenconstructionen folgende Normen:

Umfang der Verpflichtungen.*)

In die vertragsmässigen Einheitspreise sind eingeschlossen: Die Anfertigung und Verbindung sämmtlicher Constructionen, deren Transport zur Baustelle, Montirung und Aufstellung, Transport und Beistellung, beziehungsweise Aufstellung und Abbruch aller erforderlichen Gerüste und Schutzvorkehrungen, sowie Beistellung der Geräthe und Werkzeuge;

die Ausführung der erforderlichen Materialprüfungen; die Herstellung der Werkzeichnungen und Modelle;

*) Unter Zugrundelegung der beim Bau der Berliner Stadteisenbahn gebrauchten

Bedingungen.

die Reinigung der Constructionstheile und Herstellung der vorgeschriebenen Anstriche;

die bei der Aufstellung und Montirung erforderlichen Messungen im Anschluss an die von der Bauleitung dem Unternehmer gegebenen Achsen, Höhenpunkte und Auflag*er.

Werkzeichnungen.

Die Ausführung der Arbeiten und Lieferungen hat genau nach den der Verdingung zu Grunde liegenden Zeichnungen zu erfolgen, von denen dem Unternehmer bei der Zuschlagsertheilung beglaubigte Copien ausgehändigt werden sollen.

Auf Grund der letzteren hat der Unternehmer genaue Werk-zeichnungen in einem Zehntel der natürlichen Grösse anzufertigen, aus welchen alle Maasse und die Anordnung der Nieten zu ersehen sind. (Von näher zu bestimmenden Theilen sind eventuell Zeichnungen in natürlicher Grösse zu fertigen.)

Die Werkzeichnungen sind . . . Wochen nach Abschluss und Uebergabe des Vertrages in 2 Exemplaren mit Unterschrift des Unternehmers der Bauleitung zur Genehmigung einzureichen. Ein Exemplar der revidirten Zeichnungen, welche der Ausführung und der Abnahme zu Grunde gelegt werden, erhält der Unternehmer spätestens . . Tage nach der Einsendung zurück. Wird dieser Zeitraum von der Bauleitung überschritten, so soll dem Unternehmer eine dieser Verzögerung entsprechende Verlängerung des Termines für die Fertigstellung seiner Arbeiten gewährt werden.

Etwaige, dem Unternehmer wünschenswerthe Aenderungen gegen die Vertragszeichnungen sind vor dem Einreichen der Werkzeichnungen zu beantragen.

Mit der Vorlage der Zeichnungen hat der Unternehmer der Bauleitung diejenigen Hüttenwerke namhaft zu machen, aus denen er die zur Herstellung der übernommenen Constructionen erforderlichen Materialien bezieht. Diese Angaben dürfen, so weit die Deutlichkeit der Zeichnung darunter nicht leidet, durch Einschreiben in die letztere bewirkt werden.

Gewichtsberechnung.

Die von der Bauleitung aufgestellte Gewichtsberechnung der Construction wird dem Unternehmer mit den Vertragszeichnungen übergeben. Der Unternehmer ist verpflichtet, dieselbe zu prüfen und etwaige Fehler zur Anzeige zu bringen.

Ist der Submission nur eine überschlägige Gewichtsberechnung zu Grunde gelegt worden oder treten bei Ausführung der Construction vom Unternehmer beantragte oder von der Bauleitung angeordnete Aenderungen ein, so hat Unternehmer eine neue Gewichtsberechnung aufzustellen und der Bauleitung mit den Werkzeichnungen in zwei Exemplaren mit seiner Unterschrift zur Revision einzureichen. Eines der Exemplare erhält der Unternehmer revidirt zurück.

Den Gewichtsberechnungen sind folgende Einheitsgewichte pro Cubikmeter zu Grunde zu legen: für Stahl, respective Flusseisen 785o Kilog.', für Gusseisen 7250 Kilog.', für Schweisseisen (Schmiedeeisen) 7780 Kilog.

Qualität und Prüfung der Materialien.

Schmiedeeisen. Das zu verwendende Schmiedeeisen muss von sehniger Textur, vollkommen tadellos und weder warm- noch kaltbrüchig sein. Dasselbe darf im Aeusseren auch nach den weiter unten bestimmten Biegeproben keine unganzen Stellen, eingewalzte Schiefer oder Schlacken, noch sonstige Mängel zeigen. (Bezüglich der vorzuschreibenden Festigkeitszahlen für Schmiedeeisen und Stahl und Qualitätsproben vergleiche den betreffenden Abschnitt „Baumechanik”.)

Gusseisen. Die Gusseisentheile müssen aus grauem, weichem Eisen sauber und in den vorgeschriebenen Dimensionen hergestellt werden. Dieselben dürfen weder Blasen noch Löcher oder Risse

enthalten, nicht krumm gezogen sein oder sonstige Mängel haben. Ein gegen die scharfe Kante des Gussstückes geführter Schlag mit dem Hammer muss einen Eindruck zurücklassen, ohne dass die Kante abspringt.

Die Minimalfestigkeit muss bei Gusseisen betragen:

Gegen Zug... 1100 Kilog. pro cm², gegen Druck... 6000 Kilog. pro cm².

Gusseiserne Säulen und Stützen werden bis zur doppelten Höhe derjenigen Belastung, für welche sie construirt sind, geprüft.

Differenzen in den Wanddicken sind nur so weit zulässig, dass die grösste Differenz der Wanddicken nie mehr als 3 mm bei vorgeschriebenen Wandstärken von 10 mm, 4 mm bei solchen von 15 mm, 5 mm bei grösseren vorgeschriebenen Wandstärken betragen darf. Abgesehen hiervon darf die ausgeführte Querschnittsfläche nie geringer sein, als in den Zeichnungen und Berechnungen vorgeschrieben ist.

Reinigung und Anstrich.

Vor dem Zusammensetzen der einzelnen Theile der Eisen-construction ist der an denselben befindliche Rost und Hammerschlag zu entfernen.

Die Reinigungsmethode bleibt zunächst dem Unternehmer überlassen; doch ist vor deren Anwendung der Bauleitung Mittheilung zu machen und sind etwaige Bedenken durch entsprechende Aenderungen des Reinigungsverfahrens zu beseitigen. Im Falle der Reinigung auf chemischem Wege bleibt der Unternehmer für das etwaige Nachrosten in Folge nicht genügend sorgfältigen Entfernens der Säure verantwortlich/)

Die gereinigten Stücke sind unmittelbar nach der Reinigung mit einem Anstrich von siedend heissem Leinöl satt zu streichen.

Bis der Leinölfirniss gehörig angetrocknet ist, sind die gestrichenen Eisentheile in geeigneter Weise unter Schutz zu halten.

Die zusammengesetzten Constructionstheile dürfen bis zur vorläufigen Abnahme mit keinerlei weiterem Anstrich versehen werden; nach der Abnahme sind die einzelnen Stücke mit einem Anstrich von Bleimennige (Minium) zu versehen. Nach erfolgter Aufstellung wird dem gesammten Eisenwerk eine nochmalige Grundirung mit Minium gegeben, nachdem sämmtliche Fugen an den Berührungsflächen je zweier Stücke mit Miniumkitt gehörig und sorgfältig¹ ausgestrichen sind. Ausserdem müssen alle zwischen den Constructionstheilen sich bildenden Räume, worin Wasseransammlungen möglich sind, mit Asphaltkitt gut ausgefüllt werden.

Ist eine Verzinkung von Eisentheilen vorgeschrieben, so muss dieselbe als ein vollkommen gleichmässiger Ueberzug hergestellt werden, so dass weder einzelne Stellen des Eisens unbedeckt bleiben, noch andere Stellen hervortretende Zinktheile aufweisen. Die verzinkten Theile müssen bis zum Bruche hin und her gebogen werden können, ohne dass sich die Verzinkung in gesonderten Metallblättchen ablöst. Der Zinküberzug muss bleifrei sein.

Bearbeitung und Verbindung der Materialien.

Die sämmtlichen Constructionstheile müssen genau den dem Vertrage zu Grunde liegenden Zeichnungen, beziehungsweise den

revidirten Werkzeichnungen entsprechen und folgende Bedingungen erfüllen:

a)    Die durch Nietung oder Verschraubung zu vereinigenden Eisentheile sind so auszurichten, dass die Fugen vollständig dicht schliessen.

Das Verstemmen der Fugen vor der Prüfung und Abnahme ist untersagt.

b)    Sämmtliche Eisentheile müssen entsprechend den in den Zeichnungen angegebenen Dimensionen aus dem Ganzen gewalzt, beziehungsweise geschmiedet sein und dürfen nicht durch Zusammenschweissen einzelner Stücke gebildet werden. Ausnahmen sind besonders festzustellen.

c)    Das Eisen in den Kröpfungen und Biegungen darf weder verbrannt sein, noch durch die Bearbeitung gelitten haben. Der Querschnitt in den Kröpfungen und Biegungen muss der gleiche sein wie in den geraden Stücken.

d)    Mit Ausnahme der schmiedeeisernen Platten, in welche die Nietlöcher gebohrt oder gedrückt sein können, sollen alle Schrauben und Nietlöcher mit dem Bohrer hergestellt werden. Wo mehrere Löcher in zu verbindenden Theilen aufeinander-treffen, sind Verschiebungen von höchstens 4 Procent des Durchmessers zulässig. Dieselben müssen jedoch durch Aufreiben vollständig ausgeglichen werden.

e)    Die Nietlöcher müssen genau den vorgeschriebenen Durchmesser und bei allen Constructionstheilen die in der Zeichnung vorgeschriebene Stellung und Versenkung erhalten. Auch sind dieselben vor dem Einsetzen der Niete von jedem Grat zu befreien und mittelst eines Wischers gehörig zu reinigen.

f)    Die einzuziehenden Niete sind zuvor auf ihre ganze Länge hellroth warm zu machen und durch Aufschlagen von dem etwa ansitzenden Glühspahn zu befreien. Nach dem Einsetzen muss der aufzustauchende Kopf so lange bearbeitet werden, bis die Glühhitze vorüber ist.

Nach der Vernietung ist zu untersuchen, ob die Nieten vollkommen festsitzen und nicht prellen. Alle nicht fest eingezogenen Nieten sind wieder zu entfernen und vorschrifts-mässig durch andere zu ersetzen, in keinem Falle aber kalt nachzutreiben.

g)    Vorschrift über die den Nieten zu gebende Form. Die in den Zeichnungen angegebene Stärke, Form und Entfernung der Niete ist genau einzuhalten; willkürliche Abweichungen sind in keinem Falle gestattet. Die Nietköpfe müssen central sitzen, in allen Punkten ihres Umfanges dicht anschliessen und dürfen keinerlei Risse zeigen.

h) Die vorkommenden Schraubengewinde müssen nach der Withworth’schen Scala (Seite 97) angefertigt und so rein ausgeschnitten sein, dass die zugehörigen Muttern weder schlottern noch einen zu festen Gang haben.

Auflagerung.

Die Auflagersteine werden dem Unternehmer in richtiger Höhenlage überwiesen; auch werden die Mittellinien der wichtigen Achsen durch deutliche Merkmale angegeben. Vor dem Beginn der Aufstellungsarbeiten hat der Unternehmer an Ort und Stelle genaue Stichmaasse von den Auflagermauern und deren Entfernungen voneinander nehmen zu lassen und über etwaige Differenzen gegen die Angaben der Zeichnung die Bestimmung der Bauleitung über die Ausgleichung derselben einzuholen; anderenfalls ist der Unternehmer für die entstehenden Nach

theile verantwortlich. Bei diesen Messungen des Unternehmers wird auf Antrag demselben seitens des bauleitenden Beamten Assistenz gewährt. Die richtige und genaue Lagerung der Hauptträger wird dem Unternehmer ganz besonders zur Pflicht gemacht.

Die Aufstellung des Auflagers soll so erfolgen, dass die Druckabgabe auf dasselbe und von diesem auf den Unterlagsquader eine vollständig gleichmässige ist Zu diesem Zwecke ist zwischen der Grundplatte des Auflagers und dem Widerlags-, beziehungsweise Auflagersteine durch Ein treib en von schlanken Keilen eine Fuge von 10 bis 13 mm Weite herzustellen und diese durch Eingiessen von Cement (beziehungsweise eines aus Blei und Antimon bestehenden Hartmetalles) auszufüllen. Nach dem Erhärten des Cementes (des Metalles) sind die Keile zu entfernen. Das Verlegen und Vergiessen der Auflagerplatten (einschliesslich der Beschaffung des Metalles, ausschliesslich des Cementes) hat der Unternehmer ohne besondere Vergütung zu bewirken: die etwa erforderlichen Maurer- und Steinmetzarbeiten veranlasst die

Bauleitung.

Gerüste und Aufstellungsmethoden.

Die für die Aufstellung der Eisenconstructionen zu wählende Methode, sowie die Construction der Gerüste bleibt im Allgemeinen dem Ermessen des Unternehmers überlassen.

(Falls besondere Verhältnisse auf die Anordnung und Construction der Gerüste und die Art der Montirung bedingend einwirken, sind dieselben hier oder in besonderer Anlage in klarer und erschöpfender Weise, eventuell unter Beifügung von Skizzen darzulegen.)

Zeichnungen der Gerüste im Maasstabe i : ioo müssen . . . Wochen nach dem Vertragsabschlüsse der Bauleitung zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden. Durch diese wird die etwa erforderliche baubehördliche Genehmigung der Gerüst-construction eingeholt werden.

Den Anordnungen der Baubehörden hat der Unternehmer in der gestellten Frist nachzukommen; widrigenfalls die Bauverwaltung berechtigt sein soll, das Erforderliche ohneweiters für seine Rechnung zu veranlassen.

Den betreffenden Aufsichtsbehörden ist behufs der eventuellen erforderlichen Bekanntmachung rechtzeitig von dem Unternehmer der Termin der Inangriffnahme des Gerüstbaues anzuzeigen.

Nach beendeter Aufstellung der Eisenconstruction sind die Gerüste sogleich wieder abzubrechen (und die zur Unterstützung derselben etwa eingerammten Pfähle auszuziehen).

Alle bei den Aufstellungsarbeiten aus irgend welcher Veranlassung vorkommenden Unfälle und deren Folgen fallen lediglich dem Unternehmer zur Last.

Ueberwachung und Contrôle der Arbeiten.

Die Revision des zur Verwendung kommenden Materiales, sowie der fertigen Constructionstheile behufs ihrer vorläufigen Abnahme erfolgt in den Werkstätten der Fabrikanten durch einen dazu von der Bauleitung abgeordneten Techniker. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass dem controlirenden Beamten hierbei stets und überall der Zutritt zu den Werkstätten gestattet, sowie jede gewünschte Auskunft ertheilt wird. Dem Beamten sind bei den vorzunehmenden Prüfungen die erforderlichen Werkzeuge, Vorrichtungen und Arbeiter unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Besitzt der Unternehmer nicht die erforderlichen Einrichtungen für die vorgeschriebenen Prüfungen der Elasticität und Festigkeit der zu verwendenden Materialien, so lässt die Bauleitung dieselben auf Kosten des Unternehmers ausführen.

Für Materialien, welche bei den vorzunehmenden Proben etwa zerstört werden, hat der Unternehmer keine Entschädigung zu beanspruchen.

Die Revision des Materiales, sowie die vorläufige Abnahme der fertigen Constructionstheile hat der Unternehmer mindestens acht Tage vorher schriftlich zu beantragen.

Behufs der Revision des Materiales werden durch die contro-lirenden Beamten von jeder Gattung des zu untersuchenden Eisens mehrere Stücke beliebig ausgewählt. Je nach dem Ausfälle der Proben soll dann angenommen werden, dass das gesammte zur Prüfung vorgelegte Quantum der betreffenden Gattung die verlangten Eigenschaften besitzt oder aber zu dem verlangten Zwecke nicht verwendet werden darf und durch besseres vertragsmässiges Materiale zu ersetzen ist.

Sollten bei der Revision der fertigen Constructionstheile Mängel in der Ausführung einzelner Stücke wahrgenommen werden, so ist der Unternehmer verpflichtet, die mangelhaften Stücke auf eigene Kosten durch andere vorschriftsmässig zu ersetzen, ohne dass ihm hieraus ein Anspruch auf Verlängerung der Vollendungstermine oder auf Erlass der Conventionalstrafe erwächst.

Prüfung und Abnahme des fertigen Lieferungsobjectes.

(Hiefür sind in jedem einzelnen Falle specielle Bedingungen auszuarbeiten, bei welchen die Möglichkeit der Ausführung der Probebelastung in dem concreten Falle zu überlegen ist.)

Gusseiserne Säulen und Träger sind mit dem doppelten Gewichte, welches sie demnächst zu tragen haben, zur Probe zu belasten.

Eine geringe bleibende Durchbiegung nach der ersten Probebelastung soll nicht der fehlerhaften Ausführung der Construction zugeschrieben werden, wenn hierbei keine bleibende Deformation der einzelnen Constructionstheile (Verbiegen der Verticalen, Trennung an den Verbindungsstellen, Ausweichen der gedrückten Theile und Aehnliches) nachgewiesen werden kann. Doch darf eine fernere bleibende Durchbiegung bei weiteren Versuchen nicht mehr wahrgenommen werden.

Die gemessenen elastischen Durchbiegungen bei ruhender und bei bewegter Last dürfen die berechneten keinesfalls um 15 Procent übersteigen. Die Bauleitung behält sich das Recht vor, die rechnungsmässig zulässige Durchbiegung für jeden Fall festzustellen und das Ergebniss der statischen Berechnung beizufügen.

Bei Ausführung der Probebelastungen sind die nöthigen Rücksichten auf die etwa eintretenden Temperaturdifferenzen, besonders

aber auf das ungleichmässige Erwärmen der Constructionstheile durch die Sonnenstrahlen zu nehmen.

Der Bauleitung steht es frei, das Verhalten einzelner Trägertheile auch durch unmittelbares Messen ihrer Deformationen innerhalb der Grenzen der bedingungsmässigen Tragfähigkeit durch passende Apparate zu prüfen.

Alle Mängel, welche sich bei der Probebelastung an der Construction herausstellen und welche auf Fehler in der Ausführung oder im Materiale zurückzuführen sind, hat der Unternehmer innerhalb einer von der Bauleitung vorzuschreibenden Zeit zu beseitigen.

Die Kosten der Probebelastung trägt die Bauleitung.

Abnahme und Garantie.

Die Revision der ausgeführten Arbeiten behufs ihrer Gesammt-abnahme soll binnen . . . Wochen nach vollständig bewirkter Aufstellung erfolgen. Der Unternehmer bleibt jedoch von diesem Zeitpunkte an noch ein Jahr für den normalen Zustand und die gute vorschriftsmässige Ausführung der Eisenconstruction verantwortlich.

¹

Die Reinigung erfolgt entweder mittelst Anwendung von Drahtbürsten oder durch Beizen mit verdünnter Salzsäure. In letzterem Falle muss die nach dem Beizen zurückbleibende Säure durch Eintauchen der Constructionstheile in KLalkwasser entfernt, hierauf mit reinem Wasser abgespült werden.

Ausführungen der Maschinistenarbeiten.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Maschinistenarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Maschinistenarbeiten be-zeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser den Bestimmungen des Tarifes auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

§ i. Materiale und Fuhrlohn.

In den Preisansätzen des Tarifes sind nicht bloss das Materiale, sondern auch der Fuhrlohn, die Werkzeuge und die Beistellung an Ort und Stelle inbegriffen.

§ 2. Muffenverbindungen, Flanschenverbindungen.

Bei Herstellung der Muffenbünde mit Hanf und Blei ist nur reiner, echter Hanf und weiches Blei zu verwenden.

Zur Herstellung von Flanschenverbindungen ist zum Dichten nur Kautschuk bester Qualität, je nach Erforderniss mit oder ohne Einlage, zu verwenden.

Für das Abkreuzen von Röhren wird im Allgemeinen keine Vergütung geleistet.

Für die Einschaltung von Abzweigungsrohrstücken in vorhandenen Leitungen, d. i. für das Auskreuzen oder Auslösen von Dichtungen, Kreuzen der Röhren, wird mit Rücksicht auf den Zeitverlust wegen Entleerung und Füllung der Stränge das hierbei verwendete Personale nach der wirklich verbrauchten Zeit mittelst Wochenlisten auf Grund der diesbezüglichen Tarifpost nach Stunden, eventuell halben und ganzen Nächten verrechnet.

Werden Dichtungen zur Nachtzeit (§ 19 der allgemeinen Vorschrift) hergestellt, so werden ausser den betreffenden Tarifpreisen für Dichtungen noch 50 Procent des Taglohnes des mittelst Wochenlisten nachgewiesenen Personales vergütet.

Ausführung von Möbeltischlerarbeiten.

Regulativ des Wiener Stadtbauamtes für Möbeltischlerarbeiten.

Bei Ausführung der im Tarife für Möbeltischlerarbeiten be-zeichneten Leistungen und bei Anwendung der Preisansätze sind ausser den Bestimmungen des Tarifes auch noch die nachfolgenden Normen einzuhalten:

Berechnung von Leistungen mit anderen als den tarif-massigen Dimensionen.

Wenn bei dem Contrahenten Einrichtungsgegenstände bestellt werden, welche andere Dimensionen haben als jene, für welche Preisansätze im Tarife bestehen, so wird der der Berechnung seiner vertragsmässigen Entlohnung zu Grunde zu legende Preisansatz für diese Leistungen in nachfolgender Weise bestimmt:

Wenn die Aenderungen nach einer oder mehreren Richtungen gemessen 5 cm nicht übersteigen, so bleibt der Tarifansatz unverändert und es findet weder eine Zu- noch Abrechnung statt.

Bei grösseren Differenzen wird der Preisansatz nach dem Quadratmaass bestimmt, wobei für den Quadratmeter jener Preis zu Grunde gelegt wird, welcher sich aus der correspondirenden, sich zunächst anreihenden Tarifpost entwickelt.

Als Grundlage für das Quadratmaass wird bei Schreibkästen, Tischen jeder Art, dann bei Stehpulten und Waschkasten die Fläche des horizontalen Blattes, und bei Acten- oder sonstigen Wandkästen die Fläche der vorderen verticalen Wand angenommen.

Bei Objecten, welche, wenn auch im Tarife in Stücken angesetzt, sich, wie z. B. Bänke, zur Verrechnung nach dem Current-maasse eignen, geschieht die Ermittelung des Preisansatzes einfach nach dem Längenverhältnisse.

Anstrich der Möbelarbeiten.

Möbel aus hartem Holz (massiv eichen oder eichen fournirt), sind je nach Anschaffung zu firnissen oder einzulassen, wofür jedoch eine separate Vergütung nicht geleistet wird.

Bezüglich des eichenfarbenen Anstriches wird bestimmt, dass derselbe nach Tarifpost 15 des Anstreichertarifes zu geschehen hat, nämlich mit reiner flüssiger Leinölfarbe grundiren, die Sprünge gut auskitten, abschleifen, mit Oelfarbe zweimal anstreichen, lasiren und einmal firnissen. Zum Firnissen der Möbel ist nur durchsichtiger, reiner Copalfirniss zu verwenden.

Kostenüberschläge.

Die Abkürzung der in den Kostenüberschlägen und in den speciellen Rechnungen vorkommenden Maasse und Gewichte.

A.    Längenmaasse:

Kilometer.

Meter ....

Centimeter .    .

Millimeter

B.    Flächenmaasse:

Quadratkilometer Hektar ....

km

cm

mm

qkm

ha

Ar

Quadratmeter

Quadratcentimeter

Quadratmillimeter

C. Körpermaasse:

Cubikmeter .    .

Hektoliter .    .    .

Liter .... Cubikcentimeter Cubikmillim eter

qm = m2 qcm — cm2 qmm — mm²

chm = m*

hl

cm3 mmz

D. Gewichte:

Tonnen ....

Kilog.

Kilogramm .    .

gr

Gramm ....

mgr

Milligramm .

Den Buchstaben werden Schlusspunkte nicht beigefügt. Die Buchstaben werden an das Ende der vollständigen Zahlenausdrücke — nicht über den Decimalpunkt derselben — gesetzt; demnach ist zu schreiben: 5*50 m — nicht 5 m 37 und nicht

5 m 37 cm.

Zur Trennung der Einerstellen von den Decimalstellen dient der Decimalpunkt, nicht das Comma.

Bezüglich der Berechnungen in den Kostenüberschlägen und Baurechnungen ist folgendes einheitliches und abgekürzte Verfahren vorgeschlagen:

1.    Mit Rücksicht auf die den vorgängigen oder späteren Ausmessungen ohnehin anhaftenden Fehler genügt es, wenn für jede der Raumabmessungen (Länge, Breite, Stärke) bei Berechnung von Arbeiten, beziehungsweise Materialien in Bauanschlägen und Abrechnungen durchwegs der Meter mit zwei Decimalstellen als Einheit zu Grunde gelegt wird. Bei Metallarbeiten ist jedoch die Stärkenabmessung mit drei Decimalstellen in Rechnung zu bringen. Wenn es sich um die Ermittelung von Gewichtszahlen handelt, wie solche namentlich bei Eisenarbeiten Vorkommen, so ist die Kilogrammzahl als Gewichtseinheit im Allgemeinen mit einer Decimalstelle einzusetzen; die Einschaltung einer zweiten ist nur bei einer Bezugnahme auf kleine Einheitsmaasse, z. B. cm² oder mms gerechtfertigt.

2.    Sind drei oder mehrere Factoren zu multipliciren, so sind der Regel nach miteinander zunächst die beiden grössten zu multipliciren, alsdann ist der dritte Factor heranzuziehen. Sofern die Anschlagsformulare eine bestimmte Reihenfolge der Multiplication bereits vorschreiben, ist dann diese allerdings abweichend von dem vorstehend aufgestellten Grundsatz beizubehalten.

Bei Ausführung der Berechnung ist zunächst das aus der Multiplication der beiden ersten Factoren sich ergebende Product auf vier Decimalstellen zu ermitteln. Die beiden letzten Decimalstellen werden sodann abgestrichen und die verbleibende letzte Stelle in dem Falle um eins erhöht, dass die weggestrichene dritte Decimalstelle gleich fünf oder grösser als fünf ist. Demnächst wird das so ermittelte zweistellige Resultat mit dem dritten Factor

multiplicirt, das Product auf zwei Decimalstellen wie vor gekürzt und in dieser Form in die Massenberechnung eingestellt.

Ist der dritte Factor (Metallstärken) dreistellig, so wird das Product zunächst mit fünf Decimalstellen ermittelt, jedoch ebenfalls auf zwei Decimalstellen gekürzt.

3. Bei Kostenanschlägen ist das aus den Massenberechnungen zu entnehmende Resultat auf eine Decimalstelle in der Weise, wie oben angegeben, zu kürzen und als Vordersatz in die Kostenrechnung zu übertragen.

Bei Bauabrechnungen sind jedoch die in den Massenberechnungen ermittelten zwei Decimalstellen auch für die Vordersätze der Kostenberechnung beizubehalten.

Hierbei ist zu bemerken, dass in die Verbindungsvorschläge die Vordersätze aus den Massenberechnungen, abweichend von den Kostenanschlägen mit zwei Decimalstellen zu übernehmen sind; ebenso müssen in den Spalten für die Kosteneinzelbeträge auch die bei der Ausrechnung sich ergebenden Heller seitens der Unternehmer ausgeworfen und bei Prüfung der Angebote ebenfalls berücksichtigt werden.

Der Kostenüberschlag ist eine ausführliche und richtige Berechnung sowohl aller Materialien, die zu einem auszuführenden Bau nothwendig sind, als auch der Arbeitslöhne sämmtlicher Professionisten und Taglöhner, wie auch der etwaigen Transportspesen und des Fuhrlohnes, damit der Bauherr wisse, wie hoch ihm der beabsichtigte Bau zu stehen komme. Die Haupterfordernisse eines guten Bauanschlages sind daher Ordnung, Deutlichkeit und Richtigkeit.

Bei den Kostenüberschlägen erscheint hauptsächlich nur deren formale Seite berücksichtigt, bekanntlich variiren die Materialpreise je nach der Zeit und dem Orte so verschieden, dass solche schwankende Preisbemessungen selbst nur für einen ganz generellen Voranschlag keinen praktischen Werth haben können und jederzeit der Umsicht und persönlichen Erfahrung des Verfassers überlassen bleiben, und den besonderen Verhältnissen des Einzelfalles entsprechen müssen.

Damit in einem Kostenvoranschlage überhaupt eine entsprechende Uebersicht herrscht, müssen alle Arbeiten, die zur Herstellung eines Bauobjectes nothwendig sind, in gesonderte Arbeitskategorien eingetheilt werden. Diese Eintheilungen dürfen in einem und demselben Bauelaborate immer nur in der gleichen Reihenfolge ersichtlich gemacht erscheinen.

Diese Eintheilung geschieht in einzelne Titel, für welche die nachstehende Reihenfolge zweckmässig erscheint :

2.

10

00

1. Titel: Erdarbeiten.

„ Maurerarbeiten. ä) Arbeitslohn.

Z?) Materiale.

„ Asphaltarbeiten.

„ Steinmetzarbeiten.

„ Zimmermannsarbeiten.

„ Stuccaturarbeiten.

„ Schmiede-u.Eisenarbeiten „ Dachdeckerarbeiten.

9. ' „ Span gl erarbeiten.

„ Tischlerarbeiten.

„ Schlosserarbeiten.

12.    Titel: Glaserarbeiten.

13.    „ Anstreicher-und Material

arbeiten.

1    „    Tapeziererarbeiten.

1    „    Stuck-, Marmor- und Bild

hauerarbeiten.

16.    „ Hafnerarbeiten u.Küchen

einrichtungen.

1    „    Centralheizungsanlagen.

1    „    Gas- und Wasserleitungs

anlagen.

19.    „    Bauleitung (event).

20.    „    Insgemein.

Allerdings lassen sich die einzelnen Arbeitskategorien dann in einzelne Gruppen vereinigen, die aber dann doch in einem engeren Zusammenhänge stehen müssen; diese letztere Art und Weise ist besonders bei sehr umfangreichen Ueberschlägen gebräuchlich.

Ein „approximativer” Kostenvoranschlag soll schon immerhin bis auf einen geringen Procentsatz von der Schlusssumme eine genaue Zusammenstellung aller Kosten des Bauobjectes abgeben. Ein derartiger genereller Ueberschlag muss trotz seiner allgemein gehaltenen Form doch insoweit schon so richtig sein, dass alle weiteren Abmachungen und Folgerungen darauf basiren können.

Ein jeder derartiger Kostenanschlag muss daher die richtigen Quantitäten, ferner Qualität und Preisansätze enthalten.

Nachdem die Spaltentheilung der Kostenvoranschläge und die diesbezüglichen Formulare sehr verschieden sind, so geben wir in einem beifolgenden Beispiele die bei uns allgemein gebräuchliche Form. Die Art der Kostenanschläge und die Anordnung der einzelnen Colonen ist leider allerorts verschieden, wodurch die Beurtheilung für einen Bautechniker, der in verschiedenen Ländern beschäftigt ist, die allgemeine und momentane Uebersicht des Elaborates sehr erschwert wird. Man sollte sich daher zu einem einheitlichen Formulare entschliessen, welches nicht jeder Baumeister nach seinem Ermessen ändern darf. Bei den einzelnen Ansätzen ist auch zu berücksichtigen, dass in

einem ordentlichen Vorausmaasse nur in ganz besonderen Ausnahmsfällen drei Zahlen zur Multiplication kommen, nämlich bei speciellen, einzelnen Cubaturen, wie z. B.

lang . 2'6o m

breit . 1*5om    = 117o m³,

hoch . 3‘— m

besser und vortheilhafter ist es immer, wenn man nur mit zwei Ziffern das Product der Endsummen bildet, wonach sich dieses Rechenexemplar daher immer so darstellen sollte :

= 1170 m³,

Quadrat .    3*90

hoch .    . 3’oo

da es sich in der Praxis immer als sehr vortheilhaft erwiesen hat, wenn man die einzelnen Theilsummen stets so viel als möglich zusammenzieht.

Um nun eine einheitliche Form der Kostenanschläge anzustreben, können die Normalien gelten, wie selbe z. B. für den Neu- und Zubau eines Landhauses im Plane, Kostenvoranschlag etc. zusammengestellt erscheinen. (Tafel 1 bis 8.)

Der Ueberschlag setzt sich zusammen:

1.    Aus der Massenberechnung, dem Vorausmaasse, und

2.    aus der Kostenberechnung.

Das Vorausmaass.

Diese Massenberechnung erstreckt sich in der Regel:

a) Auf die Erdarbeiten, »

„ Arbeiten des Maurers,

„ Steinmetz,

„ Zimmermannes,

c)    n    »

d)    „    „

e)    „    „    Eisenarbeiten.

Eine nie ausser Acht zu lassende Erleichterung bei allen Arbeitskategorien bildet die richtige Postennumerirung, indem man sich bei späteren Ansätzen auf bereits früher berechnete Ausmaasse beziehen kann, wie es in unserem Beispiele durchgeführt erscheint.

Dem Vorausmaasse kann einleitend auch eine Vorberechnung beigefügt werden, aus welcher zur bequemen Handhabung bei der Aufstellung und Revision des Ueberschlages Folgendes ersichtlich sein soll :

1. Der äussere Umfang des Gebäudes in jedem einzelnen

Geschosse ;

2.    die Gesammtfläche des Gebäudes in jedem einzelnen Geschosse;

3.    die Flächeninhalte der Räume sämmtlicher Grundrisse des Gebäudes, von den Fundamenten anfangend bis zum Dachboden ;

4.    der Umfang sämmtlicher Räume des Gebäudes, vom Kellergeschoss beginnend ;

5.    ein Verzeichniss aller Gurtbögen, Thür- und Fensteröffnungen, Nischen u. s. w., deren körperlicher Inhalt bei der Materialberechnung in Abzug kommt.

Zur Aufstellung des Vorausmaasses für die Erd-, Maurerund Steinmetzarbeiten ist ebenso wie für die später folgenden Zimmerarbeiten dasselbe Formular zu benützen.

Die einzelnen Positionen des Vorausmaasses sind mit je einer Nummer zu bezeichnen, welche mit der entsprechenden Nummer der Kostenberechnung übereinstimmen muss, gleichviel, ob dabei Lücken in der Reihenfolge der Nummern der Massenberechnung entstehen oder nicht.

ohne

Um die rechnerische Prüfung zu erleichtern, sollen lange Zahlenreihen, welche sich über mehrere Zeilen erstrecken, vermieden werden. Die einzelnen Ansätze sind vielmehr Rücksicht auf den dadurch verursachten Mehrverbrauch von Papier — möglichst kurz, und wenn thunlich, nicht über eine Zeile reichend, untereinander aufzuführen. Wiederholungen von Rechnungsansätzen sind möglichst zu unterlassen ; es genügt ein Hinweis auf diejenigen Positionsnummern, bei welchen die betreffenden Ansätze bereits Vorkommen.

In das Vorausmaass sind alle diejenigen Arbeiten aufzunehmen, deren Ermittelung die Aufstellung von längeren, aus mehreren Ansätzen bestehendenBerechnungen erforderlich machten; die aus der Zeichnung unmittelbar durch einfaches Zusammenzählen zu entnehmenden Gegenstände sind dagegen von der Massenberechnung auszuschliessen und gleich in die Materialien-, beziehungsweise Kostenberechnung zu übertragen, wenn sie auch der Uebersichtlichkeit wegen in den nachstehenden Erörterungen über die einzelnen Massenberechnungen theilweise mit behandelt worden sind.

Bei Bauten geringeren Umfanges kann die Ermittelung der Massen nebenbei im Texte der Kostenberechnung erfolgen; ebenso verfährt man, wenn es sich selbst um grössere Ausführungen handelt, wenn die Massenermittelungen der Arbeiten sehr einfach und kurz ausfallen. Umfangreichere Massenberechnungen werden aber immer von der Kostenberechnung getrennt aufgestellt. Abgesonderte Massenberechnungen sind aber im Allgemeinen nur erforderlich für: Erdarbeiten, Maurer-, Steinmetz-, Zimmer- und Eisenarbeiten.

Specieller Kostenanschlag für einen Neubau.

Für jedes der im generellen Kostenanschlag bezeichneten Bauobjecte ist ein Specialkostenvoranschlag aufzustellen und für sich abzuschliessen.

Die Aufstellung dieses Kostenvoranschlages hat den Zweck, die voraussichtlich zu erwartenden Ausführungskosten möglichst genau zu ermitteln; dann ein Verzeichniss und die Beschreibung der einzelnen Bauarbeiten und Lieferungen zu geben, sowie den Umfang derselben festzustellen; ferner als Grundlage für die Buchführung zu dienen, um in jedem Augenblicke eine Orientirung über den finanziellen Stand des Bauunternehmens zu ermöglichen, und schliesslich als die Grundlage für die Accorde und Vergebung der Arbeiten zu dienen.

Veranschlagung von grösseren Reparaturen und Umbauten.

Die Veranschlagung von Reparaturen und Umbauten gehört zu den schwierigsten Aufgaben der Bauwissenschaft, da sich die Tragweite einer eingeleiteten Renovirungsarbeit selten vorher vollständig übersehen lässt.

Es giebt verschiedene Methoden der Kostenermittelung für derartige Bauausführungen. Zunächst wird man sich ein ungefähres Bild von den Kosten machen können, wenn man die voraussichtlichen Veränderungen in einen Plan einträgt und hiernach die Daten für einen aufzustellenden Kostenanschlag zu gewinnen sucht. Dies Verfahren wird für wenig umfangreiche Reparaturen g*enügen. Handelt es sich dagegen um einen radicalen Umbau, so geht eine Methode dahin, sämmtliche Arbeiten des vorliegenden Objectes wie als für einen Neubau bestimmt, zu berechnen und die Baukosten intact gebliebener Theile in Abzug zu bringen, dagegen die Kosten des Abbruches hinzu zu addiren, beziehungsweise dieselben durch den Erlös aus dem Abbruche zu com-

pensiren.

Am sichersten gelangt man zum Ziele, wenn man die Veranschlagung erst nach Vollendung des Abbruches vornimmt,

da sich erst dann klar übersehen lässt, was von dem alten Gebäude erhalten bleiben kann.

Wie schon bemerkt, sind in der Kostenberechnung die einzelnen Arbeiten nach Titeln so auseinander zu halten, wie dies ihre Herstellung durch einen Handwerker, beziehungsweise Unternehmer erfordert. Es ist ferner in der Kostenrechnung der Umfang der Arbeiten, sowie deren Art genau erkennbar zu machen, auch sind darin namentlich alle diejenigen Leistungen aufzuführen, welche in dem Preise inbegriffen sein sollen. Demgemäss ist dem Wortlaute der betreffenden Position eine solche Fassung zu geben, dass aus demselben alle auf die Bemessung des Preises Einfluss übenden Einzelheiten ersichtlich werden, z. B. bei der Tischlerarbeit, Post 1, in beifolgendem Beispiele: „527*42 w? gehobelter Fuss-boden aus 2¹/₂cm starken Brettern und 8 cm starkem Polsterholz liefern und legen” etc. Hierdurch soll ermöglicht werden, dass die den Verdingungen und Verträgen zu Grunde liegenden „besonderen Bedingungen” eine thunlichst kurze Fassung erhalten können und von Bestimmungen, die in den Text des Anschlages hineingehören, frei bleiben. Kommen Nebenleistungen allgemeiner Natur in Betracht, so sind dieselben am Kopfe des betreffenden Titels so ausführlich zu vermerken, dass Zweifel darüber nicht entstehen können, was für die abgegebenen Preise im Ganzen und im Einzelnen geliefert werden soll.

Mit Ausnahme der Maurerarbeiten, bei welchen oft die Materialien vollständig gesondert, und der Zimmerarbeiten, bei welchen ebenfalls entweder nur das Materiale für die Balken und Verbandhölzer, oder sämmtliches Materiale getrennt zur Berechnung gelangt, sind aber alle anderen Arbeiten einschliesslich des Materiales zu veranschlagen.

Die Kosten der Zufuhr der Materialien sind gewöhnlich in die für diese selbst anzusetzenden Preise mit inbegriffen.

Verschiedene Methoden der .Kostenberechnung.*)

Sobald die für einen Bau erforderlichen Baumaterialien nach ihrer Menge eine solche Bedeutung besitzen, dass es sich empfiehlt, sie von den eigentlichen Handarbeiten zu trennen, so stellt man dieselben in besonderen Unterabtheilungen, unter

eigenen Titeln des Kostenvoranschlages zusammen. Wenn aber die Rohstoffe eine sehr weitgehende Bearbeitung erfordern, wenn bedeutende Veränderungen mit denselben vorgenommen werden müssen, wie z. B. bei den Arbeiten des Schmiedes, des Schlossers, des Stuccateurs, der Eisenguss- und Wasserleitungsarbeiten; ferner wenn die Stoffe im Wesentlichen erst von den Bauarbeitern zuzurichten sind, wie z. B. die Stoffe des Malers, des Anstreichers und wenn endlich eine besonders sorgfältige Auswahl der Stoffe erforderlich ist, wie z. B. bei den Tischler-, Ofensetzer-, Glaseroder Spänglerarbeiten, so überträgt man gewöhnlich den Werkmeistern oder Unternehmern auch zugleich mit den Arbeiten die Materiallieferung und führt letztere im Kostenanschlag nicht besonders auf.

Es findet darnach im Allgemeinen nur eine Trennung der Materialien von der Arbeit bezüglich der Veranschlagung bei den xArbeiten des Maurers und des Zimmermannes statt, zuweilen auch bei denjenigen des Steinmetz und Dachdeckers. Je nach dem Maasse dieser Trennung ergeben sich verschiedene Methoden der Veranschlagung.

Benützung der Masseneinheitspreise für das Vorausmaass.

Verwaltungen, welche viel nach Normalien arbeiten, können die Aufstellung der Massenberechnungen durch Feststellung von Masseneinheitssätzen fürdieB ere chnung der Mauerquerschnitte, des Mauermaterialbedarfes und des Holzbedarfes erheblich vereinfachen.

Die Mauerquerschnitte lassen sich inProcenten der Grundfläche der einzelnen Geschosse ausdrücken ; die Einheitssätze ändern sich aber natürlich für die verschiedenen Geschosse ; die Mauerquerschnitte der einzelnen Geschosse stehen aber in einem ziemlich constanten Verhältnisse zu einander.

Diese Sätze müssen natürlich für jede bestimmte Grundrisstype besonders ermittelt werden; es sind also in diesem Falle nicht allgemein giltige Sätze aufzustellen.

Ist man über den zur Anwendung zu bringenden Einheitssatz zweifelhaft, so kann man den Mauerquerschnitt in einem Geschosse ermitteln und nach den Verhältnisszahlen daraus die Mauerquerschnitte der übrigen Geschosse feststellen.

Das Mauerwerk der vorgelegten Freitreppen, Erker etc. muss besonders ermittelt werden, ebenso die etwa in Abzug kommenden Hausteinarbeiten.

In Dachräumen stehendes Rauchfangmauerwerk ist unter Angabe und Grösse der darin befindlichen Röhren nur nach der Höhe zu berechnen.

Gewölbe, einschliesslich Hintermauerung, werden nach der Grösse der überdeckten Fläche (in plano) berechnet.

Für Pflasterungen gilt derselbe Ansatz unter Zuschlag der Sohlen in Gurtbogenöffnungen und grösseren Nischen.

Bei Ermittelung der Putz-, beziehungsweise Verfugungs-arbeiten sind alle Oeffnungen, deren Leibung geputzt oder gefugt worden sind, einseitig voll zu rechnen; daher bei Gurtbogen keine der beiden Seiten in Abzug zu bringen ist.

Bei der Berechnung der Ausmauerung, des Putzes und Verfugen von Fachwerkswänden werden Thür- und Fensteröffnungen nach dem Lichtmaass zwischen den Hölzern in Abzug gebracht, bei verblendeten Fachwerkwänden aber voll gerechnet.

Luftzuführungscanäle werden, wenn die Berechnung nach der Länge stattfindet, in ihrer Achse gemessen, wobei jedoch nur die zwischen den Umfassungs- und Scheidemauern liegende Länge zählt.

Gesimse werden nach der Länge berechnet und im Inneren gewöhnlich nach der Länge des Wandanschlusses gemessen. Bei äusseren Gesimsen wird meist die Länge an der Platte gemessen und werden Verkröpfungen mit berechnet.

Ueber die generelle Kostenberechnung (Kostenüberschlag) für einen Neubau wäre noch zu bemerken, dass zu einer beabsichtigten Bauausführung zunächst eine Skizze und ein genereller Kostenanschlag aufzustellen sind. Ist der Entwurf in der Skizze fixirt und von dem Bauherrn, beziehungsweise der zuständigen Behörde genehmigt, so erfolgt die Bearbeitung des detaillirten Entwurfes und des speciellen Kostenanschlages; diese sind zur Revision und Genehmigung vorzulegen. Auf Grund der in der Revision festgestellten Entwürfe und Anschläge geschieht die Ausführung, nachdem zu deren Beginn besonderer Auftrag ertheilt worden ist. Die Aufstellung der generellen Kostenanschläge bezweckt, den ungefähren Kostenbetrag der Bauausführung zu ermitteln, sowie bei den grösseren Bauten den Rahmen für die Buchhaltung abzugeben.

Umfasst eine Bauausführung mehrere Objecte, so ist für jedes einzelne derselben ein besonderes Conto anzulegen. Die Anordnung der Contis ist durch den generellen Kostenanschlag vorzuzeichnen. Die einzelnen Contis, wie die für dieselben aufzustellenden Specialanschläge erhalten die Bezeichnungen Lit. A, B etc., sind darnach in dem generellen Kostenanschläge getrennt aufzuführen und zu unterscheiden.

Es ist bei grösseren Bauausführungen selten möglich, alle speciellen Kostenanschläge gleichzeitig zur Feststellung zu bringen ; dieselben werden vielmehr meist nacheinander und zum Theil erst nach Beginn des Baues angefertigt und später eingereiht.

Vorbemerkungen zu dem nachfolgenden Beispiele, den Zubau bei dem Castell N. N. betreffend, nach den deutschen Normen.

Eine diesen Bestimmungen*) gemäss angefertigte Berechnung der auf den beigefügten Tafeln i bis 8 befindlichen Bauzeichnungen würde das in Rede stehende System der Veranschlagung folgendermaassen veranschaulichen :

Die mit Benützung des beigedruckten Formulares aufgestellte Vorberechnung und die nach demselben vorgenommene Massenberechnung erleichtert das Veranschlagen sicher in einem höheren Grade als es bis jetzt gebräuchlich ist.

Z. B. Formular zum Vorausmaasse und zur Massenberechnung der Mauerarbeiten.

Post

:Raum- Stück-I Nr. zahl

Gegenstand

Länge Breite I Fläche Meter j Meter | Qu.-M.

Höhe

Meter

Inhalt

Cb.-M.

Abzug

Es wird durch diese Vorberechnung Folgendes festgestellt:

1.    Der äussere Umfang des Gebäudes in jedem einzelnen Stockwerke ;

2.    die Gesammtfläche des Gebäudes in jedem einzelnen Stockwerke ;

die Flächeninhalte der Räume in sämmtlichen Grund-

3-

rissen des Gebäudes, von den Fundamenten anfangend bis zum Dachboden ;

4.    der Umfang sämmtlicher Räume des Gebäudes;

5.    ein Verzeichniss aller Gurtbögen-, Thür- und Fensteröffnungen, Nischen etc., deren körperlicher Inhalt bei der Materialberechnung in Abzug kommt.

*) Dem Buche „Das Veranschlagen von Hochbauten” von G. Benkwitz Berlin 1891, entnommen.

Die Feststellung des äusseren Umfanges des Gebäudes gestattet uns zunächst eine leichte Ermittelung der äusseren Putz- und Fugenarbeiten durch die Massenberechnung.

Die Ermittelung der Gesammtfläche des Gebäudes und des Flächeninhaltes der Räume ermöglicht durch einfache Subtraction die Feststellung der vom Mauerwerk gedeckten Fläche jedes einzelnen Stockwerkes, während letztere, mit der Stockwerkshöhe multiplicirt, den cubischen Inhalt des Mauerwerkes ergiebt.

Die Aufstellung des Flächeninhaltes der einzelnen Räume erleichtert mit Rücksicht auf die Arbeitsermittelung, eventuell Materiallieferung des Maurers, Zimmermannes, Malers etc. die Berechnung der Gewölbe, Fussböden, der Deckenmalerei etc., während mit Hilfe des Umfanges der einzelnen Räume alle nöthigen Angaben und Grössenverhältnisse gegeben werden, welche beispielsweise zur Ermittelung der Putzarbeiten, der Tapezirer- und Malerarbeiten erforderlich sind.

Das Verzeichniss der Oeffnungen und Nischen wird bedingt durch die Berechnung der Maurermaterialien, indem der körperliche Inhalt aller Oeffnungen und Nischen von der voll zum Ansatz gebrachten Cubikmasse des Mauerwerkes abgezogen werden muss.

Zufolge der vorstehenden Bestimmung soll jeder einzelne Raum eine laufende Nummer erhalten. Diese Nummern müssen im Parterre mit i beginnen. Aus diesem Grunde sind in unserem Beispiele die einzelnen Räume fortlaufend mit i, 2 etc. bezeichnet worden, um eventuell die Durchführung des hier angeführten, in Deutschland gewöhnlich angewandten Systems auch für diese Bauausführnng in Anwendung bringen zu können.

Beispiel für einen Kostenüberschlag nach österr. Normen.

Das dazu verwendeteKostenüberschlagspapier mit den entsprechenden Rubriken, wie sie jetzt bei uns allgemein angenommen wurden, ist überall in dem Formate von 21 zu 34 cm erhältlich, ein grösseres Format sollte aber nie dazu verwendet, auch selbst die Pläne nur auf diese Grösse zusammengefaltet werden.

Alle Einheitspreise müssen aus den vorstehenden Zusammenstellungen entnommen und in die betreffenden Rubriken eingesetzt werden. Dieses Beispiel basirt sich auf die Pläne, Tafel 1 bis 8, welche Annahmen sich auf einen Fall der Praxis beziehen, und als Grundlage der wirklichen Ausführung gedient haben.

47

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

fMaasse

Preis

Betrag

Einzeln

Zu-

sammen

Meter

Kronen Kronen | Kronen

I.

2.

3-

4-

I. Erdarbeiten.

Keller- und Souterrainaushub.

Der Keller- und Souterrainaushub ist den Räumen Nr. 19 bis 29: lang 32* breit 5-tief.. .

Der Aushub für die Lichtgräben ist

lang 46 breit 9-tief .    .

Die beiden Senkgruben zusammen:

lang 7‘< breit 6-( tief .    .

Der Erdaushub für die Rohrleitung:

den Räumen:

in

in

U25-58 ) /i8i-io > 2-90 J

J429-Ó2 1

1-90/

42-00

3-00

525-19

816-28

63-00

5-

Für die Abortcanäle

breit o tief .    .

90-00

330

297-00;

6.

Zusammen Cubatur I■ a) 1704-47 m³ Erdaushub für So terrain, Keller und Canäle Requisitenbeigabe und aller Arbeit

I. b) Fundarrentaushub.

Fundamente 1 m unter dem Terrain: Sämmtliche Fundamentmauern betrage zusammen.........

3'QQj

1704-47

tief .

25-28

xoo

I m unter der Kellersohle :

Die Fundamentmauern betragen sammen ..........

tief .    .

Zusammen Cubatur

222-93

100

I. b)

} 25-28

|222‘93

248-21

7-

8.

9-

ohneUnt er schied der Tiefe an allei Arbeit und Requisitenentschädigung .

I.    c) Erdverführung.

Die Erdverführung beträgt laut den Posten i bis 6 zusammen.......

I.    c) 1952-68 Cubikmeter Erdverführung

Summe der Erdarbeiten .

II. Maurerarbeiten.

II.    a) Betonirung.

Dieselbe beträgt an Cubatur zusammen .

II. a) 49⁻6o7«³Beton unter den Funda-

menten 0-20 m dick hersteilen. .    .

II b. Fundamentmauerwerk.

Dasselbe beträgt an Cubatur zusammen . II. bj 161-32 wz³ Fundamentmauerwerk aus lagerhaften Bruchsteinen in Kalkmörtel Transport .

1952-68

49-60

161-32

Post-Nr.

<D

CTQ

o>

P-

Dimen

sionen

Maasse

Preis

Einzeln

Zu

sammen

Meter

Kronen

Kronen Kronen

Transport .

II. c) Souterrainmauerwerk.

Höhe — 0-15 m unter Parterrefussboden bis 015 m unter Kellersohle:

10.    io Mauern der Räume Nr. 20, 28, 29 zusammen

lang 66-40) breit 065 \

11.    2 Mauern der Räume Nr. 28 à 3'55 m, zusammen

lang 7'lol breit o'5o/ — i — Zusammen . . 46-61 hoch . .    3'5o

II. c) 163-48m³ Souterrainmauerwerk, Höhe =

0-15 m unter dem Hochparterre-Fussboden bis 0*15 m unter Souterrainsohle pro Cubik-meter..............;.....

12.    19 Mauern der Räume Nr. 19 bis 27 zusammen

breftI+o 65} WJ*

13.    Die 4 Lichtgrabenmauern sind zusammen

lang 20'i2 breit 050

14.    Die Yerandamauern sind zusammen lang 5-90!

breit 050J . lang 12-40) breit 050 j .lang 1-151 breit 0-30}

. lang 160 breit 0-15 Zusammen . .117-18 hoch . . .

II. Z^632’2of«³Souterrainmauerwerk aus Bruchsteinen in hydraulischen Kalkmörtel mit beiderseitigem glatten Verputz und theilweiser einseitiger Lichtmauerung . .......

II. d) Souterrainmauerwerk

(aus Ziegeln).

18.    3 Gurten der Räume Nr. 19, 27, 28 zusammen

lang 9-051 breit 0-65/ hoch . . . zusammen lang 12-351 breit 0-32/ hoch . . .    4-00

I detto beim Lichtgraben .... lang 300)

breit o 32) hoch . . . Zusammen . .

21. II. d)2yj6m‘i Souterrainmauerwerk ausZiegeln in Weisskalkmörtel ....

15.    4 Mauern zusammen

16.

2 Vorlagen zusammen

17.    1 detto

19.    3 Mauern der Räume Nr. 20, 22, 26

20.

43-16

j 163-48

io-o6

2-95

6-20

0-35

0-24

4-00

I 468-72

:}

395

0-96

095

sich auch auf den folgenden Seiten fortgesetzt.)

man

7-05

15-80

091

23-76

(Die Lineatur der Rubriken, welche auf Seite 738 probeweise durchgeführt ist, denke

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maasse

Preis

Einzeln

Zu-

samraen

Meter

Kronen

Kronen Kronen

Transport

II e) Parterremauerwerk.

Tract A.

22.

23-

24.

Höhe = 0-15 nt unter dem Parterrefussboden bis 0-15 m unter dem Mansardfussboden =

4-65 m:

x6 Mauern der Räume Nr. I bis 7, zusammen

lang 96-20) stark 0-50/

3 Mauern der Räume Nr. x, 2 und Abortmauer

lang 11-35} stark 032/

Die Stiegenspindelmauer .... lang 3-98

stark er 16 Zusammen Fläche . .    52-37

hoch . . .    4-65

zusammen

Tract B bis D.

Höhe = O-15 m unter dem Hochparterrefuss-boden bis 0-15 m unter das Ziegelpflaster = 5-50 m:

25.    23 Mauern der Räume Nr. 8 bis 13 zusammen

lang 148-60'! breit 0-50 J

26.    4 Mauern der Räume Nr. 8, 12, 13 und in den

Aborten zusammen

27. 2 Mauern in den Aborten zusammen

lang 17-58} breit 032}

48-IO

to ó

74A5

5'63

lang 6-22) breit o-i 6J Zusammen Fläche . . 81-07 hoch . .

Q-99

5-5o

J 243‘6

449-35

28. 5 Gurten in den Gängen zusammen

lang i8-oo) breit 0-50 / hoch . . . An Cubatur zusammen . . II. e) 742"47w³reines Ziegelmauerwerk inWeiss-kalkmörtel, inclusive glatten und rauhen Verputz innen und aussen ..........

900

5-5o

49-50

742 47

II. f) Mansardmauerwerk.

29.    4 Mauern des Raumes Nr. 17 sind zusammen

lang 26 00 breit 0-50 Zusammen Fläche . . . 13-00 hoch ....

30.    7 Mauern der Räume Nr. 14, 15, 16 und des Stiegenhauses zusammen :

1300

5*5

66-95

• lang 32-95} breit    0-50 J

16-48

Zusammen Fläche . . . 16-48} hoch ....    0-50/

8-24

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maasse

Meter

Preis

Einzeln

Zu

sammen

Kronen

Kronen

Kronen

31.    2 Mauern der Stiege zusammen .

32.    1 Mauergang

Transport .... 75'I9

lang 10-551 breit 0-32/

Zusammen Fläche . . .    3-38

hoch . . .

....... lang 3'6o|

breit 0-32)

3 38

3’40

II-49

I'I5\ hoch . . .    1-55/

33.    3 Mauern der Räume Nr. 14, 15, 16 zusammen

lang 24-541 breit 0-32/ Zusammen Fläche . . .    7-85 )

hoch . . .    3'40j

34.    1 Mauerzulage beim Kamin . . lang 0-75)

breit 0-15/

Fläche zusammen . . .

hoch . . .

7'85

o-ii

O-II

3-40

1-79

26-69

o-37

35-

Ausmauerung der Riegelwände

3 Riegelwände im Raum Nr. 17 und 18 zusammen .

. lang 8-65) breit 0-32]

2-78

Zusammen Fläche . . .    2-78

hoch . . .

An Cubatur zusammen . . .

II. f) 124-98 reines Ziegelmauerwerk mit beiderseitig rauhen und glatten Verputz in Weisskalkmörtel .

3-40

9'45

124-98

II. g) Dachaufmauerung.

. . . lang 83-40! breit 0-50J, Zusammen Fläche . . .    41-70

hoch . . .

36.    2 Mauern der Räume Nr. 17 und 18 zu-

, . . lang 10-301 breit 0-50/ hoch . . . Zusammen . . .

II- g) 59'54^³ Dachaufmauerung aus Ziegeln in Weisskalkmörtel herstellen

Dieselbe ist zusammen . .

sammen

4170

i*i5

5-15

2-25

47‘95

ii’59

59'54

37-

2 Kamine zusammen

38.    1 Kamin

II. Ji) Schornsteinmauerung.

.....lang l-50l

breit 0-45 J hoch . . .

...... lang 0-751

breit 0-45/. Zusammen Fläche . . .

hoch . . .

0-68

2-50

1-70

o 34

0-34

3-25

rio

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maasse

Meter

Preis

Einzeln

Zu

sammen

Kronen

Kronen

Kronen

Transport .

. lang 4'S°1 breit 045 J hoch . . .lang 0-45) breit 0-45 / Zusammen Fläche . . .

hoch . . . An Cubatur zusammen . . . II. h) l6'69#t³ Schornsteinmauerwerk in hydraulischen Kalkmörtel und Verbrämen der Fugen mit Portlandcement...........

39. 6 Kamine zusammen

40. i Kamin ist

II. i) Gewölbemauerwerk.

41. Das Gewölbemauerwerk der sämmtlichen Platzein in den Souterrainräumen von Nr 19 bis 27 beträgt zusammen.........

dick . . ,

42. Das Gewölbemauerwerk im Stiegengang und den Kellerräumen Nr. 28, 29 beträgt zusammen

Zusammen . . . II. i) 113-98 wz³ Gewölbemauerwerk in hydraulischen Kalkmörtel sammt rauhen und glatten Verputz an den Innenseiten herstellen . . .

2'80

2-03

6-65

0'20

0-20 2‘00

334-68

0-15

Diverse Arbeiten.

II. j) Ziegelpflaster.

43. Das Ziegelpflaster im Raum Nr. 28istlang 9-02

breit 4'8o lang 5-85 breit 5-85

45. Raum Nr. 20 und Nr. 29 zusammenlang 7-00

breit 3-85

.......lang    4-65    \

breit 3-03

.......lang    4-68

breit 2‘20

.......lang

breit

Zusammen an Fläche . . . 152-60 II-j) 152-60 wr² liegendes Ziegelpflaster im Keller und Souterrain, in hydraulischen Kalkmörtel gelegt, die Fugen ausgegossen.........

44.    1 Theil detto

46. Raum Nr. 20

47. Raum Nr. 22

48. Raum Nr. 23

6-i8\

3-85J

II. k) Dachbodenpflaster

trocken gelegt mit Weisskalkmörtelguss . . 49- i Theil des Dachbodens .

50.    1 detto

51. I detto

13-49

O4O

1669

50-20

63-78

11308

43-27

34-22

26-95

14-09

10-30

23-77

. . . lang 9-00 breit 9-30 . . . lang 16-50 breit 13-00)

. . . lang 13-00) breit 4-30 / Zusammen an Flächenmaass . . . 354⁻lo

83-70

214-50

55-9Q;

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maasse

Meter

Preis

Einzeln

Zu

sammen

Kronen

Kronen

Kronen

Transport .... 354-1 o . .

52. In Abrechnung die Fläche der Kamine und Lichtöffnungen mit............

8-26

Verbleiben . . . 345-.84 II. k) 345-84m¹ Ziegelpflaster am Dachboden trocken gelegt, herstellen und die Fugen ausgiessen ....................

II. I) Beschüttung.

53.    Im Souterrain zusammen

54.    Parterre zusammen

55.    Mansarde zusammen . .

56.    Dachboden zusammen .

. . 42ÇTI4 . . 517-16 , . 191-87 • « 345^4 Zusammen an Fläche . . . 1484-01 II. I) 1484-01 m² Beschüttung der Decken, Gewölbe und Kellersohlen mit 8 cm hoher trockener Schuttlage...............

II. m) Façadirung.

57- II Mauerflächen sind zusammen . lang 74-70)

hoch 6*84/

58.    7 Mauern sind zusammen . . . lang 4970

hoch 5-00 . . . lang 28-00) hoch 5-00 . . . lang    7-39

breit 5-84

SIO-95

59.    2 Mauern zusammen

60.    2 Mauertheile zusammen

} 248-50

14000

43'i6

Zusammen an Fläche . . , 942-61 II. m) 942-61 m- Façadirung der Aussenwände, bestehend aus

50 cm ausladendem Hauptgesimse mit Architrav, Fenster, Chambranl-verdachung und Sohlbank, dann Sockelgesimse in hydraulischen Kalkmörtel hersteilen . .

II. n) Façadirung der Kaminköpfe nach Zeichnung.

6r.    5 Stück Kamine 0-75/0-467«

0-45/0-45 m

62.    4

II. 0) Senkgrubenmauerwerk.

63.    4 Senkgrubenmauern sind zusammen lang 11 -oo)

breit 0-50),

Zusammen Fläche . . .

hoch . . .

.....lang iroo)

breit 0-50). Zusammen Fläche . . .

5-50

64.    4 Mauern zusammen

Ln Ln Ln

19-25

An Cubatur zusammen . . . II. 0/35-75 w³Ziegelmauerwerk der Senkgruben in hydraulischen Kalkmörtel, inclusive geglätteten Cementverputz hersteilen ....

5-501

hoch . . .    3-00/ 16-50

3575

Post-Nr.

Gegenstand

Dirnen-!

sionen

i Maasse

Meter

Preis

Einzeln ;

Zu-

! s am men

Kronen

Kronen Kronen

Transport

65.    7‘8o m Unrathhauscanal o-6o und 075 m im

Lichten weit, in hydraulischen Kalkmörtel

herstellen...............

■66.    180 m Wasserablauf aus 20 cm weiten Steinzeugröhren legen pro Meter ......

67.    i8'20 m Ziegelstufen aus Kantziegeln her

gestellt mit Portlandcement-Ueberzug . . .

II. p) Versetzarbeiten.

68.    127-90 m eichene Holzstufen versetzen . .

69.    26-90 m steinerne Yorlegstufen versetzen und

untermauern..............

70.    2 Stück Postamente versetzen......

71.    3-90 m Zargenstücke versetzen .....

72.    4’8o m Bailusterdeckplatten versetzen . .

73.    12 Stück Bailuster versetzen ......

74.    117 m Steingewände versetzen und die Fugen

auskitten ...............

75.    4-81 in Kamindeckplatten versetzen . . .

76.    3 Stück Aufstandplatten bei den Abortcanälen

versetzen ...............

77.    107 Stück Fenster u. Thürstöcke ohne Unterschied der Grösse versetzen und einmauern

78.    7547 Kilog. Traversen versetzen.....

versetzen und an-

79.    950 Kilog. Mauerschliessen

ziehen ........

80.    l^o Kilog. diverser Fenstergitter und Geländer versetzen und einmauern.....

81.    2 Stück Bodenthüren versetzen......

82    32 Kaminputzthürchen versetzen .

83.    903 Kilog. Abortschläuche versetzen

Summe der Maurerarbeiten

84.    364 Kilog. Dunstrohre versetzen

III. Deckenverputz und Stuccaturarbeiten. Einfache Stuccaturung

der Holzdecken (berechnet mit 0‘25 m Zuschlag für die Hohlkehlen).

Räume Kr. I bis 8, 13, Gänge und Aborte. 85.    1 Raum

86.    1

87.    1

88.    1

89. X

90.    1

91.    1

•    lanS 4'5°1 2Ö.₂₇

breit 5*95 )    '

.lang IO-36J breit 5*45/

•    lang 6-50) breit 6-50)

, lang 14 80) breit 450/ lang 5 50) breit 2-50)

. lang 3"Ool breit 185) lang 5 68\ breit 195 /

42-25

66-60

1375

5'55

11 08

460-88

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maasse

Meter

Preis

Einzeln

Zu

sammen

Kronen

Kronen

Kronen

92. I Raum

93.    4 Räume zusammen

(Gänge und Aborte.)

Transport 220-96 lang 900) breit 4-50)

4050

94- 3

95. I Raum

96. I

lang 19-34) breit 5-30 ( lang 23-18) breit 3'5oJ lang 3-50) breit l'90( lang 385) breit 3'l2j

102-50

81-13

8-14

Zusammen.....

III. 46o-88;«²Stuccaturung der Decken, doppelte Rohrung, 015 m weit, genagelt, in Weisskalkmörtel hersteilen............

III. a) Zierplafonds.

Die Räume Nr. 9 bis 12 und Oberlichte sammt Holzkehle zusammen

97. I Raum

98.    2 Räume zusammen . . .

99.    1 Raum

breit 2-93)

5‘94

3-66

Zusammen.....157-66

III. a) 157-66 7«² Stuccaturung der Decken in Gipsmörtel, Deckengesims, Mittelrosetten,Eckstücke und Hohlkehle nach Zeichnung......

Summe der Stuccaturarbeiten

IV- Steinmetzarbeiten.

100.    26-90 m Vorlegstufen aus ganz hartem Stein profilirto-i5Xo"33«z inclusive Falz gross liefern .

101.    2 Stück Postamente mit angearbeiteten Gesimsen 0-40 X °'4° X I-50 m gross liefern . .

102.    2-15 m Zargenstücke o 35 X 0-30 m gross liefern .

103.    4 m Ballusterdeckplatten 0-40 m breit,

0-15 m hoch mit Falz liefern ......

104.    124 m Steingewände mit angearbeiteten Falzen

liefern ...............

105.    6 m Zargenstücke für das Geländer der

Veranda 0-15X025« liefern......

106.    12 Stück gedrehte Bailuster aus Stein circa

0 65 m hoch liefern ........,

107.    3 Stück Aufstandplatten für die Abortcanäle 0-70 X o'7⁰ X O'io m gross liefern ....

Summe der Steinmetzarbeiten

V. Zimmermannsarbeiten.

108. Der Dachstuhl über dem Tracte A (Mansarde)

202-97

beträgt................

bestehend aus 18/24 cm starken Bundträmen,

Post-Nr.

Gegenstand

jDim

sionen

Einzeln

Zu

sammen

Meter

Kronen

Kronen j Kronen

Transport

21/25 cm Mauerbänken, 18/21 cm Säulen, ' -12/23 cm Pfetten, 16/16 cm Zargen,

I i/i6 cm Sparren, 18/22 cm Brustriegeln aufstellen, inclusive Beigabe aller Eisenbestand-theile, und der Einlattung für Schindeleindeckung .

109. Spitzdächer

HO.

111.

112.

I4-50 X ¹⁰ 15 = 147 r7 6-15 X 4⁻⁰⁰ = 24-60 6‘OoX 1-00=    600

700 X 3"6o= 25-20 Zusammen . . 202-97 202*97 m¹ an aller Arbeit und Aufstellung . . .

Dachstuhl

113. über den ersten Stockaufbau 8’00 X 8'00

= 64 «i²................

64-00 m² Spitzdach incl. Einlattung hersteilen

64-00

Dachstuhl

über dem Haupttracte B bis D (Walmdach)

bestehend aus 15/26 ««Mauerbänken, 15/12 cm Säulen, Streben, Sprenger, Stich und Wechsel, 21/24 cm Bundträmen, 11/16 cm Sparren und Bänder, inclusive Verbandeisen und Einlattung für doppelte Schindeleindeckung her-stellen .................

114.

115.

116.

15 00 x 18-50 = 277-50 9-00 x n-30 = 101-70 15-00 X 450= 67-50 Zusammen an Fläche . . . 446-70    . .

Dachwerk über dem Erker

bestehend aus Mauerbank, Sparren und rauher

i-I2X4-96 = 5-56

Bretteinschalung

4-96 X ²⁻²4

---₂—-- X 1-30 = 4-68

Zusammen an Fläche . . . 10 24

117.    I0'24 f«² Erkerdach aufstellen......

118.    189-52 «î² Unterschalung der Sparren und Kehl

balken mit rauhen Laden für die Stuccaturung pro Quadratmeter............

119.    Holzgerippe für die Mansarderker, 0-12/0-12 m starke Hölzer pro Meter ........

I2°- 556-22 ?«²Tramdecken, bestehend aus 10/15 c,n Rostschliessen, 14/21 cm Trämen, 3 cm starker oberer rauher Schalung und 2 cm Rohrboden-anschalung ..............

Î2I. 965-5° cm doppelte Schindeleindeckung mit Nuthschindeln............

Post-Nr.

Gegenstand

Dirnen

sionen

Maasse

Preis

Betrag

Einzeln

Zu

sammen

Meter

Kronen

Kronen

Kronen

Transport . „

122.    127-90 m, 0-30 m breite und 0-15 m hohe Stiegenstufen aus Eichenholz rein bearbeitet . .

123.    Holzstiege aus 7 Stufen bestehend, I m breit, sammt Wangen aus weichem Holz . . .

124.    X Holzstiege zum Dachboden aus 12 Stufen bestehend, 1-20« breit, sammt Wangen und hölzernem Geländer von weichem Holze . . . .

125.    12-88 w² Pfostenabdeckung der Senkgruben,

mit 8 cm starken Pfosten, einerseits gehobelt, und 0-15/0-15 m starken, mit einem Falze versehenen Kranze von Eichenholz......

Summe der Zimmermannsarbeiten . .

VI.    Spänglerarb eiten.

126.    134 60 m liegende Dachrinnen sammt 0-35 m breiten Saum über den Gesimsen aus Zinkblech Nr. 3, inclusive grauem Oelanstrich . .

127.    6l'6o m Abfallrohre, 0 20 m im Lichten weit,

inclusive Oelanstrich............

128.    88 m² Blechabdeckung von Ichsen, Fensterverdachungen und Sohlbänken.......

129.    io⁻IO m² Eindeckung des Erkers mit Zinkblech .

130.    3 Stück Dacherker aus Zinkblech mit getriebenen Gesimsen und runder, I m im Durchmesser grossen Oeffnung, inclusive Oelanstrich .

131.    3 Stück Dacherker wie vor, jedoch nur mit 0-50 m grosser runder Oeffnung, incl. Anstrich .

132.    5 Stück Dacherker aus Zinkblech mit getrie

bener Fensterchambrane und Spitzverdachung, Fenstergrösse = 0-90 X i‘40 m, inclusive Anstrich ..................

133.    6 Stück Helmstangen an den Firstspitzen von verschiedener Grösse laut Zeichnung aus verzinkten Eisenblech, inclusive Oelanstrich .

Summe der Spänglerarbeiten .

VII.    Tischlerarbeiten.

Fussböden.

a) Souterrain.

134 Die Räume Nr. 21, 23, 24, 25 zusammen

135. Ausbau bei Raum Nr. 25

136.

137.

lang 12-53) breit 4-35 ' lang 3-31 breit 0-85 lang 2'o8 breit 0*95 lang 6-75 breit 3-85 „    27 zusammen . lang 16-35\

breit 2-85)

54-5I

2-81

» 25

1-98

» 24

23-79

Zusammen an Fläche . .

46-60 129-69

Transport .... 129-69 . . .

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen-

onen

si

Maasse

Meter

Preis

Einzeln

Zu-

sammen

Kronen

Kronen

Kronen

0-35

Verbleiben . .

139. In Abrechnung eine Zulage

Transport .... 129-69 . . .

. . . lang I15I breit 0-30 j

129-34

a) Parterre.

206" 21

191-87

527-42

140. Das Aussmaass des Fussbodens beträgt zusammen ................

b) Mansarde.

141. Das Ausmaass des Fussbodens in der Mansarde beträgt zusammen.........

An Fläche zusammen . . .

142. 527-42 m¹ weichen gehobelten Fussboden aus 2.50 cm starken Brettern und 8 cm starkem Polsterholz liefern und legen.......

Thüren sammt Beschläge.

r43- 3 Stück einflügelige, glatte, gehobelte Keller-thüren, im Lichten 100/2-20 m gr

144.    24 Stück einflügelige Kreuzthüren, mit gestemmten Futtern i-oo/2⁻20 m gross . . .

145.    2 Stück zweiflügelige Thüren mit gestemmten o⁻6o cm breiten Futtern 1-20/2 20 m gross .

146.    1 Stück einflügelige gestemmte Doppelthür sammt gestemmtem Futter 1-20/2-50 m gross

147.    12 Stück Thürverdachungen i‘6o m lang, aus

weichem Holze nach Zeichnung......

148.    1 Stück zweiflügelige gestemmte Eingangsthür mit rundbogenförmiger Oberlichte und feststehenden Kämpfer von Eichenholz

Thürgrösse = 2-20/2-50.........

Oberlichten = rio gross herstellen . . .

149.    I Stück einflügelige gestemmte Spielthür mit vollem gestemmten Parapet I 00/2-10 m gross

150.    1 Stück gestemmte Glasswand 3-50 X 3'55 m

gross, mit vollem gestemmten Parapet und einer einflügeligen Glasthür........

Fenster sammt Beschläge.

/

151.    8 Stück einfache Kellerfenster, Rahmenfenstern

0-50/0-80 m................

152.    1 Stück Kellerfenster mit verschiebbarem Flügel und Spalettverkleidung 1-20/2 m . . . .

I53- 3 Stück einfache vierflügelige Fenster mit

Pfostenstock 130/2-60 m gross........

154.    19 Stück vierflügelige doppelte Fenster mit glattem Pfostenstock 130/2-60 m gross ....

155.    3 Stück doppelte Fenster mit gestemmter

Spalettverkleidung 1-30/2-60 m gross.....

156.    1 detto, jedoch rio/2‘6o m gross......

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maasse

Preis

Einzeln

Zu

sammen

Meter

Kronen

Kronen Kronen

Transport

157.    I Stück Doppelfenster mit Blindspaletten

1-30/2-60 m gross....... .

158.    1 Stück doppeltes Holzfenster roo/r65 111 gross

159.    5 Stück zweiflügelige Erkerfenster mit glattem

Stock 0-90/1'40 m gross.......

160.    2 Stück doppelte Fenster mit Blindspaletten

und Laden x /2'4o m gross ....    .

161.    3 Stück einfache Fensterrahmen der Dacherker

162.    37 m Stiegenanhaltstangen, von hartem Holze

polirt................

163.    6 Stück freistehende Abortverkleidungen von

hartem Holze hersteilen.........

164    5 m Oberlichtrahmen mit herumlaufenden

KLehlleisten............

Summe der Tischlerarbeiten

VIII. Scłilosserarbeiten.

165.    950 Kilog. Mauerschliessen, Schlagklammern, inclusive Ringen und Platten liefern

166.    150 Kilog. schmiedeeisernes Verandagitter,

5-90 m lang, 0-90 m hoch, nach Zeichnung liefern und aufstellen.........

167.    250 Kilog. schmiedeeisernes Lichtgrabengitter 9-95 m lang, 0-90 m hoch liefern und hersteilen

168.    65 Kilog. schmiedeeiserne Lichtgrabenthür,

1-40 X i'8o m gross liefern......

169.    712 Kilog. Schmiedeeisengitter bei 18 Souterrainfenstern herstellen und befestigen . .

170 \\\Kilog. verziertes Schmiedeeisengitter in die Oberlichte des Eingangsthores......

Summe der Schlosserarbeiten

IX. Anstreicher arbeiten.

171. 24 Stück einflügelige Kreuzthüren grundiren und zweimal eichenartig auf beiden Seiten zu streichen, pro Stück I7²- 3 Stück einflügelige glatte KLellerthüren grundiren und eichenartig streichen, pro Stück

8-85 212-40

173. I Stück zweiflügelige gestemmte Doppelthür .

8‘85 17-55

174.    12 Stück Thürverdachungen, pro Stück à 0'6o

175.    I Stück zweiflügelige Eingangsthür sammt Oberlichte . . .

17-48    17-48

7-20

176.    1 Stück einflügelige Spielthür......

177.    2 Glaswände 3-55 X 3 5° m gross, pro Stück

IÖ'OO

4-40

36-84    73⁻68

34871

348-71 m- eichenartigen Anstrich hersteilen .

Fenster.

178. Der Anstrich der sämmtlichen Fenster und

Spaletten beträgt an Flächenausmaass circa 420iw²

Transport . . .

Post-Nr.

Gegenstand

Dimensionen !

[IMaasse

Preis

Einzeln

Zu

sammen

Meter

Kronen ! Kronen Kronen

Transport

Pro Quadratmeter eichenartiger Anstrich

179.    6 Stück Abortverkleidungen grundiren und

zweimal eichenartig streichen ......

3 Stück schmiedeeiserne Gitter zweimal graphitschwarz streichen, und zwar:

180.    I Stück 5-90 m lang, 0-90 m hoch ....

181.    i „    9-95™    «    0 90 m „    ......

182.    1    „    1-40 m „    1-50 nt „    ......

Fenstergitter graphitschwarz streichen, und zwar:

183.    2    Stück

breit l 26 hoch 2-46 breit 1-26 hoch 126 breit 0 961 hoch 1*26 breit 0'86 hoch 1-26 breit 1-16 hoch i'2ó

Zusammen an Fläche.....

188. 5‘00 m² Oberlichtrahmen im Dach minisiren und schwarz streichen .........

189. 205-00 in¹ Anstrich (mit Minium an den Traversen) herstellen..........

Summe der Anstreicherarbeiten

X. Glaserarbeiten.

190.    Die Verglasung der Souterrain- und Erker

fenster beträgt zusammen ........

191.    14-87 m² Verglasung mit reinem weissen

Halbsolinglas.............

Die Verglasung der grossen Souterrainfenster

beträgt an Ausmaass zusammen .....

192.    33‘36 m² Verglasung mit einfachem reinen

weissen Solinglas ...    ......

Die Verglasung aller Parterremansardfenster

u. Glaswände beträgt an Ausmaass zusammen . . . . i8l⁻66

193.    i8i⁻66 m² Verglasung mit doppeltem reinen

weissen fehlerfreien Solinglas .....

Die Verglasung der Zierlichten beträgt zusammen ...............

194.    5-00 m² Verglasung der Zierlichten mit geätztem Glase............

14-87

3336

5 00

Die Verglasung der Dachoberlichten beträgt

zusammen............

I95- 6-50 m² Verglasung der Dachoberlichten mit 7 mnt dickem Schnürlglas.......

6-50

Summe der Glaserarbeiten

XI. Hafnerarbeiten.

Oefen und Herde.

196. I Stück feiner Aufsatzherd in der Küche 19, und zwar:    ..............

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maasse

Meter

Preis

Einzeln

Zu

sammen

Kronen

Kronen

Kronen

Transport

a)    Circa 3 m'A Lehmmauerwerk aus gebrannten

Ziegeln ..............

b)    Eisenbestandtheile, bestehend aus 2 Fall-

thürbratröhren, Herdbrett, Unterlagblech, Tellerwärmer, Kupferwanne, Herdplatten und allen nöthigen Thiiren......

c)    Kachelverkleidung, rein weiss glasirt, circa

830 m²...............

197.    I Stück Kaffeeherd I'2oX6o m gross ge

mauert, bestehend aus Eisentrommel mit Kurbel auf einem Eisengestell, I Heiz 1 Aschenthürl und Rost........

198.    1 Bügelherd F20 X r50 m gross, gemauert,

I Heiz-, 1 Aschenthürl und Rost......

blech

199.    9 Stück Regulirfiillöfen aus gewelltem Eisen-(Rippenöfen) 3 Stück — Durchmesser

0-30 m, Höhe = 170 m (Raum 21, 5, 18)

5 Stück = Durchmesser 035 m, Höhe 1-90« (Raum 25, 6, 7, 14, 15) I Stück = Durchmessero 39 m, Höhe =2'I2 m (Raum 7) . . 200    5 Stück Kachelöfen und zwar:

Sockelgrösse = 65 X 55 cm (Raum 1 bis 3 bis 9 bis 16)..............

201,    4 Stück Aufsatzkamine, und zwar:

Sockelgrösse i-io m breit (Raum 4 bis 10 bis II bis 17)...............

202.    i Stück Cavalierkamin, und zwar:

Sockelbreite = I‘2I m (Raum 12) ......

Summe der Hafnerarbeiten

XII.    Asphaltarbeiten.

Die Asphaltirerarbeiten betragen an Ausmaass

23-45

zusammen.................

203. 23 45 m² Asphaltpflaster 1V₂ cm stark auf

einer 8 cm hohen Betonschichte hersteilen . . . .

Summe der Asphaltarb eiten .

XIII.    Malerarbeiten.

Malerei der Souterrainräume, einmal grundiren, einfach patroniren und Plafonds mit Bordüren und Rosetten in 2 bis 3 Farben verzieren 204. Raum Nr. 19 =

205. Yorraum

206. Raum Nr. 21 =

207.

» ²5 =

208.

n 26 —

lang 331 \ . breit 2loj .

Post-Nr.

Gegenstand

Dirnen- Maasse sionen

Meter

Preis

Betrag

Einzeln

Zu-

sammen

Kronen! Kronen Kronen

Transport

209. Raum Nr. 27 = 210 Gang    =

Zusammen an Fläche 211. Pro Quadratmeter Malerei herstellen

lang 1635)    •

breit 2 85/ . lang 4 35)    .

breit 3-85 / .

Malerei im Parterre und in der Mansarde.

Die Wände einmal grundiren, mit dreifachen Patronen malen, Plafonds reich mit Bordüren und Rosetten verzieren.

212. Raum Nr. i =

„ 2 = n 3 ⁼⁼⁼

* 4 = n 5 ⁼

n

Gang

Raum „

T>

Oberlichte

Gang

Raum Nr. 13 — Abort    =

4- oo X 5'45 3-86 X 4'95 5 50 X 4'95 6-oo X 6 oo 2'8o X 4'⁰⁰

n-oo X 4'°° 6-oo X ² 00 3-oo X i'35 4'5°X 4 8o 3-84 X 4 80 4 50 X 4 80

3    50 x 0-50

4    50 X 4'20

5- 00 X 4 00 13 00 X 3 00

5-50 X 3 00 9-00 X 4'00 3-18 X 3'i8 3 00 X 3 °o

213.

Zusammen an Fläche . .

. . m² Malerei wie vor beschrieben hersteilen pro Stück ..............

Summe der Malerarbeiten . .

XIV. Tapezirerarbeiten.

Tapezirung der Wände mit feinen französischen oder Ledertapeten, inclusive Beigabe der Unterlage aus Papier.

214. RaumNr. 9 = 4 WändeimUmfangzusammenlang 19.00 215-216.

»    » 10 = 4

217.

218.

„    „H=4

„    „ 12 = 4

„ „ 13 = 4

fl

fl

fl

fl

„ 20-68 „ 20 68

„ 2272 r 11-52

219. 473-00 m- Tapezirung der Wände, wie oben beschrieben, herstellen, à Quadratmeter . .

94‘6o\ hoch 5'ooj

473-00

Tapezirung der Plafonds.

Tapezirung der Plafonds mit feinen französischen Tapeten, mit verzierter Mittelrosette, Bordure und Eckstücken.

Post-Nr.

Gegenstand

men-

sionen

Maasse

Meter

Preis

Einzeln

Zu

sammen

Kronen

Kronen Kronen

Transport

220. Raum Nr. 9 ist

221. Raum „    10 ist

222. Raum „    11 ist

223. Raum „    12 ist

224. 1 Theil

. . lang breit . . lang breit . . lang breit • lang breit . . lang breit

22-50

25-36

25-36

3i’59

10/

3-71

Zusammen an Fläche . . .

108-52 i«² Plafondtapezierung wie vor beschrieben hersteilen pro Quadratmeter . . .

Summe der Tapezirerarbeiten . . .

XVIII. Pflaster arbeiten

Das Cementplattenpflaster beträgt an Ausmaass

zusammen..............

225- 123-91 in- 3 cm starkes Cementplattenpflaster auf 5 cm starker Betonunterlage herstellen Das Terrazzopflaster (einfaches Muster mit Bordure)

Dasselbe beträgt in den Gängen, Aborten und Bad an Aüsmaass zusammen ....

I77'°9 m<1 Terrazzopflaster herstellen, rein abschleifen und nach Fertigstellung mit Oel einlassen, pro Quadratmeter an aller Arbeit

Summe der Pflasterarbeiten . .

108-52

123-91

177-09

XXII. Eisenwaaren.

226    5° Kilog. Fensterrahmen fiir die Ob erlichte

227. 2 Stück eiserne Bodenthüren i-io X ²‘20

sammt Pratzen und Haken liefern.........

7547 Kilog. schmiedeeiserne gewalzte Traversen loco Bauplatz liefern laut folgender Zusammenstellung............

Gewalzte Traversen.

Längen und Gewichte der gewalzten Eisenträger.

Profil 13.

I.

Im Raume Nr. 19, 20 u. 27: 3 Ueberlagstraversen der Fenster

Kilogr.

à 176, 5-28, 14-40 76-03

2.

4-

5-

Profil 16.

1-84

Transport . . . 43‘37 m

6.    Im Raume Nr. 24: 2 Ueberlagstraversen des

Fensters à 2-94 m =

7.    Im Salonraume Nr. 12:    2 Ueberlagstraversen

à 3 -94 m =

5-88

7-88

57-13 m

Profil 18.

8. Im Raume Nr. 19: 2 Ueberlagstraversen des

Fensters à 32cPtn =    6*40

Nr. 27: I Gewölbetraverse ....

10. Im Gange: 3 Ueberlagstraversen der Fenster

à 3’20 7« — 9 60

>')•

300

76 03 Kilog.

119 75 Kilog.

Profil 20.

19-00 m

457-90 Kilog.

II.

12.

13-

14.

Im Raume Nr. 19: 3 Gewölbetraversen à 4-65 m = 13-95 » 23: 4 « 24: 4 „ 27: 2

15. Im Gange: 5 Gewölbetraversen

à 4-45 m = 17-80 à 4-45 m — 17 80 à 3-457«'=    6-90

à 4-45 7« = 13-35 à 4-45 m — 22-25

92-05 m 2669-45 Kilog.

Profil 22.

16. Im Raume Nr. 19: 6 Gewölbetraversen à 5 25 7« = 315°

à 5-25 m — 10 50 à 4 95 m = I3‘95

U-

18.

„ 20: 2 « 21: 3

Profil 24.

55-95 m 1919-o8Ki/og.

19.

20.

21.

Im Raume Nr. 22 : 2 Gewölbetraversen à 5-28 m = 10-56 „    „25:2    „    à 5*28 m = 10-56

„    ,, 27: I Gewölbetraverse, die eine

3 m Mauer zu tragen hat........

j).

3-45

24-577«

22.

Profil 28a.

Im Raume Nr. 19: 1 Gewölbetraverse, welche eine

Mauer zu tragen hat.............

7547‘¹9-^^°<śr- gewalzte Traversen loco Bahnstation liefern..............

Zufuhr per Achse auf den Bauplatz......

5-25 7«

^1^2 Kilog.

7547-19 Kilog.

Für grössere Eisenconstructionen (gewalzte und genietete Träger, Säulen, einzelne Dachwerke u. s. w.) sind durch statische Berechnung die Dimensionen der einzelnen Theile festzustellen. Darnach sind die Massen der zu beschaffenden Eisensorten (nach Art der Construction getrennt) nach Gewicht zu ermitteln.

Statische Berechnungen sind etwa in folgender Form anzusetzen:

Saaldecke (9-6 X 7'5 1n)

Ein Träger (R) auf drei gleich weiten und gleich hohen Stützen. Die Belastung desselben durch die Balkendecke u. s. w. beträgt:

V₂ X 9'⁶⁰ X 7'5° X 400 = 14-400 Kilog.

Hierzu ist erforderlich ein Widerstandsmoment:

57⁶-

74-400 x 960

32 X ⁶5o

Ein Träger nebenstehender Abmessung mit 1F = 577, Gewicht pro laufendes Meter = 51-4 Kilog. genügt.

Unterlagsplatte — 28 X X 1 cmi Gewicht = 5-64 Kilog. Gusseiserne Säule (Q), 4'00 m hoch.

Belastung: P = g- . 14-400 — 9-000 Kilog.

Hierzu ist ein Trägheitsmoment erforderlich von:

J= —

10 X 1.000-000

P X n X l² 9000 X ⁶ X 400 X 4°° 10 XE

J = 864.

Eine Säule von nebenstehenden Abmessungen mit F = 51 cm² und einem Gewicht pro laufenden Meter = 45 Kilog. (stehend gegossen) genügt.

Nachdem auf diese Weise sowohl die Profile als auch die Gewichte der einzelnen Constructionstheile ermittelt worden sind, bewirkt man behufs Ermittelung der Massen die Zusammenstellung derselben nach dem hier angefügten Formular.

Beispiel einer Zusammenstellung über Träger und Stützen.

Pos. des Anschlages

Bezeichnung in der statischen Berechnung

Gegenstand

Gewalzte Träger

Träger- Gewicht Gewicht länge

pro

im

Unterlagsplatten

Kilog.

Ganzen

Kilog.

Unterlagsplatten ' Stück

Gewicht der Platte im Einzelnen

Kilog.

.1

Eiserne

Säulen

Kilog.

Stück

il

II

Kilog.

■§fl

11

IcS

Kilos.

R.

Q-

I Stück schmiedeeisernen Träger zu 9'6 m lang Gusseiserne Säulen 40 m lang

9-6

5i'4

493 44

5'64

11-28

180

180

Post-Nr.

Gegenstand

Dimen

sionen

Maasse

Preis

Betrag

Einzeln

Zu-

saramen

Meter

Kronen

Kronen

Kronen

228. 16

doppelte Kaminputzthürchen

Stück

0-15 X 0-30 m gross liefern........

229.    16 Stück einfache Kaminputzthürchen liefern .

230.    903 Kilog. Abortschläuche inclusive Gainzen

sammt Anstrich .............

231.    1 Stück Sinkstoffkasten 0 30 X 0-30 m gross .

232.    364 Kilog. gusseiserne Dunstrohre.....

233.    2 Stück verzierte Fussabstreifeisen.....

XXIII. Diverse.

234.    Elektrische Telegraphenanlage für das ganze Haus, bestehend aus 6 Stück Glocken

Taster

1    „ Zifferntafel

mit Nummernanzeiger, Batterie mit 5 Elementen

Transport

235.    6 Garnituren englischer Abortapparate mit guss-eisener emaillirter Schale, doppeltem Geruchverschluss, Hebelvorrichtung mit Gewicht zu den Verschlussklappen, automatischer Wasserspülung und kupfernem Wasserkasten . . .

236.    Complété Badezimmereinrichtung, bestehend

aus einem eisernen Badeofen mit kupfernem Wassercylinder inclusive Rohrleitung, Dreiweghahn mit Marmorplatte, Aufschriften und Messinggriffen, einer Badewanne aus Zinkblech mit Ablassventil, Ueberfallrohr, dann Armdouche und Regenbrause......

237. 180 m Thonrohre und Kniestücke mit Aufbauchdeckeln liefern ..........

Recapitulationen.

I.    Erd- und Baumeisterarbeiten.......

II.    Stuccaturarbeiten.............

III.    Steinmetzarbeiten.............

IV.    Zimmermannsarbeiten............

V.    Spänglerarbeiten...............

IX. Bautischlerarbeiten.............

X. Schlosserarbeiten.............

XI. Anstreicherarbeiten.............

XII. Glaserarbeiten................

XIII.    Hafnerarbeiten................

XIV.    Asphaltirerarbeiten.............

XV. Zimmermalerarbeiten............

XVI. Tapezirerarbeiten..............

XVIII. Pflasterungsarbeiten.............

XXI r. Eisenwaaren................

XXIII. Diverse und Kosten der Gartenanalyse . . .

XXIV. Kosten der Bauführung*)..........

Totalsumme . .

Wien, am

Lothar Abel m. p.

Architekt.

Post-Hr.

Gegenstand

Dimen

sionen

iMaasse

Preis

Einzeln

Zu-

sammen

Meter

Kronen

Kronen i Kronen

N. N. m. p.

Baumeister.

Kostenanschlag für die Herstellung einer Gartenanlage.

Derselbe ist die ausführliche Beschreibung und richtige Berechnung sowohl aller Materialien und Pflanzen, welche zu einer Gartenanlage nöthig sind, als auch des Arbeitslohnes der Gärtner und Taglöhner, sowie des Fuhrlohnes. Dieser Kostenanschlag muss nach den genauen Plänen von den Gärtnern aufgesetzt werden, damit ein Gartenbesitzer wisse, wie hoch ihm die Anlage eines Gartens zu stehen komme.

*) Es ist detaillirt anzugeben, welche Hilfskräfte für die Bauausführung noth-wendig werden, wie lange und zu welchen Einheitssätzen pro Monat dieselben beschäftigt werden sollen. Für Schreib- und Zeichenmaterialien, Miethe, Heizung und Beleuchtung der Baubureaux, sowie die während der Ausführung erforderlichen Provisorien sind besondere Pauschalbeträge anzusetzen.

Die Haupterfordernisse eines guten Kostenvoranschlag'es sind auch hier: Ordnung, Deutlichkeit und Richtigkeit.

Ordnung bringt man in das ganze Elaborat, indem man die Arbeiten der bestimmten Reihenfolge nach anführt; Deutlichkeit durch präcise Anführung der einzelnen Arbeitsverrichtungen, und Richtigkeit in Folge genauer Berechnungen und Ausmaasse, welche man aus dem Plane ermittelt.

Der Gärtner muss den Kostenanschlag so genau als möglich machen und denselben nicht etwa zu gering ansetzen, um dem Gartenbesitzer mehr Lust zur Ausführung des Planes machen zu wollen, sondern die Kosten eher etwas höher angeben, weil doch im Allgemeinen allzeit eine Ueberschreitung stattfindet. Der älteste Baukünstler, welcher technische Schriften hinterlassen, ist Vitruv, und dieser berichtet über einen römischen Gebrauch bei Kostenanschlägen und Vorausmaassen, welchen wir auch heutigen Tages sehr empfehlen könnten, indem dadurch vielen Unzukömmlichkeiten abgeholfen, gewiss aber mehr Geschäftsvertrauen erweckt würde, als es in jetziger Zeit überhaupt der Fall ist, wo man immer nur die Geduld des Papieres bewundern kann und muss.¹) Bei der Anfertigung eines deutlichen und richtigen Voranschlages hat man auf Folgendes zu sehen:

1.    Was es für ein Platz ist, auf welchem man einen Garten anlegen soll, ob er eben ist oder ob er erst geebnet und planirt werden muss, und welche Arbeit dazu gehört.

2.    Wie der Grund und Boden beschaffen ist, ob er steinig, hart oder weich, ob fruchtbare Erde vorhanden ist oder zugeführt werden muss.

3.    Wie viele Quadratmeter Wege, Rasenflächen und Pflanzungen herg'estellt werden sollen.

4.    Ob der Besitzer die Fuhren oder die Arbeitsleistungen mit seinen Leuten besorgt.

5.    Was Erde, Schotter, Sand, Rasen, Bäume und Strauch er etc. an dem Orte, wo der Garten angelegt werden soll, kosten ; ob der Besitzer das eine oder das andere Materiale umsonst hat, z. B. Erde von seinen Feldern oder Bäume aus seinen Baumschulen.

6.    Was für Gewächse zur Bepflanzung und was für Samen gebraucht werden.

7.    Wie viel Gärtner und Taglöhner benöthigt werden.

8.    Wie viel die Ueberwachung und Oberleitung der Arbeiten

beträgt.

9. Was für Werkzeuge, als: Karren, Schiebtruhen, Schaufeln, Krampen, Rechen u. dgl. nöthig sind.

Es ist ferner zu einem deutlichen und richtigen Kostenanschläge nothwendig, dass alle bei der Ausführung vorkommenden Arbeiten in gewisse Classen eingetheilt werden, in jede Classe die nöthigen Materialien, der Fuhrlohn und Arbeitslohn zu bemerken, damit man übersehen kann, was der ganze Garten und jeder einzelne Theil desselben an Materiale und Arbeit erfordert.

Um nun zu erfahren, wie viel Materialien, z. B. an Erde, an Schotter, an Bäumen u. dgl. zu einem Garten nothwendig sind, muss man den Plan zur Hand nehmen; aus demselben werden

die Länge und Breite der Wege, die Fläche der Bepflanzung, die Anzahl der einzelnen Bäume, die Grösse der Rasenflächen, der Blumengruppen etc. berechnet. Aus den Niveauplänen kann man die Höhe der Anschüttung und der Abgrabungen etc. erfahren, um zu wissen, wie viel Cubikmeter Materiale dazu erforderlich sind.

In Folgendem wollen wir einige Bemerkungen über die Menge der Materialien und über deren Berechnung geben, wobei wir aber voraussetzen, dass man schon weiss, wie Flächeninhalte und Körper ausgerechnet werden.

Bei allen Berechnungen ist hier der Meter als Basis angenommen. Zur Berechnung des Erfordernisses der Erdarbeiten

und Schüttverführung dienen Hilfstabellen, sogenannte Arbeitsanalysen, wovon ich die wichtigsten mittheile, welche aber in speciellen Werken und auf Seite 134 bis 140 vorliegenden Werkes des Eingehenden studirt werden können.

Erdarbeiten.

Post-Nr.

In)

Ln    C/J

00

vO

CO

A. Erdarbeiten nach dem Cubikmeter.

I m³ AbräumuDg von Gartenerde oder von Erd- und Schotteranschüttung, bloss mit der Schaufel erfordert

(⁴/io Taglöhnertag).............

i m³ Aushebung einer gewöhnlichen Erde......

ad 2. Für das Durchwerfen.........

I m³ Aushebung einer mit Schotter gemischten Erde .

ad 3. Für das Durchwerfen......    .    .    .

X m³ Aushebung von grobem Schotter.......

I m³ Erd-, Sand-, Schotter- oder Schüttverführung mittelst Schubkarren in der Ebene, nebst Ein- und Ausladen, und zwar bis zu einer Entfernung von 20 m .... ad 5. Für jede weitere Entfernung von 2Om .    .    .

1 m³ Erdbewegung sammt Zufuhr der Erde mit Schubkarren in kurzer Distanz, sammt Feststampfen und Planiren . I m³ gemischte Erde nach bestimmten Profilen gleich-massig abgraben, andämmen, skarpiren, nebst Zuführung mit Schubkarren auf 50 m Distanz und Feststampfen . I m³ zugeführte Erde oder Schutt in einer 25 cm hohen

Lage ausgleichen (planiren)..........

I m³ angeschüttete und planirte Erde in Lagen von 20 cm bis 25 cm Höhe bloss stampfen.........

B. Erdarbeiten nach dem Quadratmeter.

1 m² lockere Erde oder Schütt nach nivellirten Pflöcken in einer durchschnittlichen Höhe von 30 cm umgraben

und ausgleichen..............

1 m² Rasenverkleiduug legen, sammt Anpflöcken .    .

1 m² alte, landmässig gebaute Strasse aus 15 cm hohen Klopfsteinen und einer 15 cm feinen Schotterdecke abbrechen und Schutt beseitigen.........

1 «z² Weg oder Strasse aus 15 cm hohen Klopfsteinen und eine 15 cm hohe feine Schotterdecke herstellen .    .

Materiale: 0'0I5 m³ Bruchsteine.

0'02 m³ feiner Schotter.

; Deichgräber Tag-und löhner Gartner

Arbeitstage

siten

Theil

04

°'5

0-13

075

0-25

i-oo

025

0'2

075

2‘ —

0-25

°'3 7

008

O'OI

°'5

0-37

10 Procent Zuschlag

C. Weg-und Strassenherstellung nach Cubikmeter,

I m³ Strassengrundlage aus Bruchsteinen oder mit Macadam

aus geschlögelten Steinen...........

Materiale: l⁻5 m³ Bruchsteine oder

i’S m³ geschlögelte Steine.

u-)

0-65

I m³ Wegbeschotterung nebst Zufuhr des Materiales mit

Schubkarren auf kurze Distanz.........

Materiale: X 5 m³.

I m³ Wegbeschotterung mit grobem oder feinem Kiesschotter nebst Zufuhr des Materiales mittelst Schubkarren wie vor ..............

Materiale: i⁻25 m³ groben und feinen Schotter.

Wenn man solche Tabellen vor sich hat, und diese findet man beinahe in allen unseren behördlichen Preistarifen, so kann man sehr leicht die Kosten der einzelnen Arbeiten berechnen. Z. B. Was kostet i w³ Erdaushebung- gewöhnlicher Erde an Arbeitslohn? (Der Taglohn eines Arbeiters ist loco 2.20 Kronen). Nach Post 2 vorstehender Tabelle 0*5 X 2*20 — i’io Kronen, wozu gewöhnlich 10 Procent für Requisiten zugeschlagen werden, daher

i-io-j-o-u = 1 ‘21 Kronen.

Die Preise der Materiale müssen in jedem Kostenanschlag bemerkt sein. Die Preise selbst sind an jedem Orte verschieden und nicht einmal in Wien zu jeder Zeit gleich. Man muss sich daher in der Gegend, wo der Garten angelegt werden soll, nach den Einheitspreisen erkundigen. Die Fuhren sind am besten bei der Materiallieferung zu accordiren, denn sobald sie nach ihrer Anzahl verdungen werden, könnte eine Ladung auch nur zur Hälfte genommen werden.

Die Arbeit der Gärtner selbst wird entweder in Accord

gegeben oder geschieht im Taglohn. Das „in Accordgeben” erscheint deswegen besser, weil die Arbeiter dabei geschwinder sind und der Unternehmer darauf sieht, dass schnell gearbeitet wird; aber es hat auch viele Nachtheile. Am besten ist deshalb das Pflanzen der Bäume und Sträucher nach dem Taglohn zu bezahlen, andere Arbeiten, wie Wegherstellungen, Planirungen, sind hingegen im Accordwege vortheilhafter.

Unter Requisiten versteht man die Karren, Schaufeln etc., überhaupt Werkzeuge, welche die Arbeiter bei der Anlage eines Gartens brauchen; bei Accordarbeiten wird das Werkzeug mitbedungen.

Nach allen diesen Andeutungen kann man nur zur verlässlichen Kenntniss der einem vorliegenden Entwürfe entsprechenden Kosten gelangen, wenn man

1.    Gattung und Menge aller Leistungen genau bestimmt, d. h. nach unserem Sprachgebrauch ein richtiges Vorausmaass verfasst hat;

2.    die Preise, nach denen Gärtner und Taglöhner abgelohnt und die verschiedenen Materialien bezahlt werden, genau ermittelt;

3. wenn man genau feststellt, was an Zeit und Materiale für das Einheitsmaass jeder einzelnen Arbeitsgattung erforderlich ist, und

4. wenn man aus dem, in dem Vorausmaass und in der Preisanalyse erhaltenen Resultate in Form einer Récapitulation die Kosten zusammenstellt.

Der Zweck eines Vorausmaasses ist die Menge der verschiedenen, bei der Anlage eines Gartens vorkommenden Leistungen nach ihrer Gattung gesondert anzugeben.

Um Uebersicht in einem Vorausmaass zu erzielen, ist die tabellarische Form die beste, und nachdem die Verfassung des Kostenausweises darin besteht, dass man die im Vorausmaass sich ergebenden Quantitäten mit den dazu gehörigen Einheitspreisen multiplicirt, so kann man bei der Bestimmung der Kosten einer Gartenanlage beides vereinigen, wovon wir ein Muster geben.

Beispiel eines Kostenanschlages

für die Herstellung der Gartenanlage bei dem Landhause des Herrn N. N. in N. u. s. w. Mit Bezug auf die Pläne sub lit. A und B,

Post-Nr.

Gegenstand

Maasse Preis Betrag

Meter

Kronen

Die ganze Grundfläche des Gartens beträgt (nach Abzug der Gebäude und Wasseranlagen etc., welche architektonische Objecte unter Leiturig des Herrn Architekten N. und durch das technische Bureau des Baumeisters N. ausgeführt werden) 3490 m²; davon entfallen

auf Wege .    .

„ Pflanzungen „ Rasenflächen

Quadratmeter

65P34

1090²63

174503

Summe .    . Quadratmeter

I. Herstellung der Planirungsarbeiten.²)

349°’—

Die oberflächliche Planirung und Reinigung der ganzen Gartenfläche im Ausmaasse von .    . Quadratmeter

Der Arbeitslohn pro Tag == 2 20 Kronen Für Requisiten 10 Procent = 0 x2 „

3490---

10

349

00

2²22 Kronen, daher pro

Quadratmeter 0 04 X ²'²² = 0²88 Kronen

Summe I, für Eidarbeiten .

349

00

II. Weganlage.

Die Wege im Ausmaasse von 654²34 m²

2X8²11

436 23

654-34

bestehen aus Fahrwegen im Ausmaasse von Quadratmeter b Fusswegen „    „    „_-_

Summe .    . Quadratmeter

Transport . .

Post-Nr.

Gegenstand

Maasse

Preis Betrag

j Meter

Kronen

Transport .    .

2    2i8,ll«r Fahrwege 0 30 m tief ausheben, die Erde auf

Schubkarren bis zu einer Entfernung von 60 m verführen (2l8⁻ii X °'3°) = Cubikmeter.....

3    436'23 m² Fusswege 020 m tief ausheben, die Erde auf

Schubkarren bis zu einer Entfernung von 60 m verführen (436 23 X 0 20) = Cubikmeter.....

Summe der Erdaushebung für die Wege in Cubikmeter . [An Arbeit und Requisiten nach der Preisanalyse] .

4    189 73 m³ Beschotterungsmateriale.*)

Dasselbe besteht aus

u>

54

387

00

²/₃ grobem Schlögelschotter ) */₃ Kiesschotter .    .    . -J

Cubikmeter

sammt Zufuhr

Ferner zum Ueberziehen desselben sind erforderlich Rieselschotter [654-34 m! X 0 01 m Höhe] Cubikmeter 189-73 w³ Beschotterungsmateriale (siehe Post 4) aus-gleichen, stampfen und walzen .    . pro Cubikmeter

Summe II, für Weganlage .

122-13

61-06

6-54

40

40

9°3

26«

65

5° [| 284 I1810

10

XI

12

13

III. Anpflanzungen.

a)    Erdarbeiten 1090-63 in², durchschnittlich I m tief, rajolen, die Erde durchwerfen, die Baumgmben herstellen und zuschütten pro Cubikmeter

b)    IO90 63 w² Anpflanzungen; diese erfordern bei einer Pflanzweite von 0 9;« 1346 Stück, **) welche zu 1350 angenommen werden:

150 grosse Bäume ankaufen, sammt Transport pro Stück 150 Stück 4 m lange angekohlte Baumpfähle ankaufen, sammt Transport, pro Stück .    .    .    ...    .    .

150 Stück Bäume beschneiden, einpflanzen, anbinden

und angiessen, pro Stück..........

450 Stück starke, buschige Gehölzer ankaufen 450    „ ebensolche beschneiden, einpflanzen und angiessen ................

750 Stück kleinere Gesträuche ankaufen.....

750    „ ebensolche einpflanzen und angiessen .    .

Summe III, für Anpflanzungen .

1090*63

VO

MD

18x0

4-

00

b-1

O I    000

i    C^GQ *d-

1200

150

210

1800

315

1350 i 300

7135

$111

Transport .    .

*) Weil

man jedem Weg in der Mitte eine Erhöhung giebt und der Schotter gestampft werden muss, rechnet man immer um 20 Procent mehr Beschotterungsmateriale als Erde aus den Wegen ausgehoben wurde, daher (152-67    30-52) = 18319 »r³ mehr

dem feinen Ueberzug mit 6-54 also zusammen = 189-73 m³,

• ) Wenn die Fläche, deren Quadratinhalt = J, bei der gegebenen Pflanzweite = p

1090 63

bepflanzt werden soll, so ist die Stückzahl =—in diesem Falle daher

jP²    ___

weil J = 1090-63 und 77 = 09 ist Von dieser Anzahl sind beiläufig Vo grosse Bäume, ³/g mittlere und ⁵/g Gesträuche.

o 81

I346-4,

Post-Nr.

Gegenstand

Maasse

Preis

Betrag

Meter

Kronen

Transport .

14

15

16

IV. Rasenanlage.

I745'°3für den Rasenbau flach umzugraben, die Unkrautwurzeln sorgfältig auszulesen, zu rechen, darauf die Fläche zu walzen .... pro Quadratmeter I745‘°3 «r² mit Grassamen zu bebauen, erfordern (auf 40 m‘ X Kilog. — 2 Zollpfund) 43-62 Kilog. Gras-

pro Kilogramm I745 °3m2 den Grassamen einböcken und walzen

pro Quadratmeter

Summe IV, für Rasenanlage .    .

samen

.y« o

349

427

vo so i n i o I 10

17

V. Für Requisiten und Werkzeuge.*)

Von den Arbeitsleistungen einiger Posten (bei den übrigen sind selbe schon in dem Einheitspreise inbegriffen).

Post    9    =    105    fl.    —    kr.    20    Procent    .    2    fl. 10 kr.

• 3 „ 15 « . 3 « — r

16

16

18

19

VI. Anfertigung des Planes und Beaufsichtigung.

Für den Entwurf mit allen Details und der Oberleitung

während der Ausführung **)    ..........

Für die specielle Aufsicht, z. B.

Ein Gärtner durch ein Jahr monatlich 60 fl. etc

Summe VI .    .

300

1440

1740

Récapitulation.

I. Planirungsarbeiten.....

II. Weganlage........

III.    Pflanzungen .......

IV.    Rasenflächen.......

V. Requisiten und Werkzeuge .

VI. Plan und Beaufsichtigung

-Summe I

II

349

i8io

III

IV

VI

' Summe der Gesammtkosten .

7135

427

16

1740

ii57»

N I I Ln Ln 4^ 10 I

Oh I I o tO -£• o I

(Datum.)

(Unterschrift )

*) In diese Post müssten auch die etwaigen Auslagen für die Wasserbesorgung einbezogen werden;

**) Pro Ar Flächenmaass circa 3 Kronen (nach dem Tarife der „Deutschen Gartenkünstler”).

Ueber das „Baujournal”.

Jede Bauausführung- erfordert eine dem Umfange derselben entsprechende Journalführung. Auf einfachen kleineren Bauten, deren specielle Leitung durch einen Bauführer (Baupraktikanten etc.) bewirkt wird, kann diese auf die Führung eines Tagebuches redu-cirt werden, in welches fortlaufend unter Beifügung des Datums Eintragungen gemacht werden über: Zahl der Arbeiter in Accord und Taglohn und Beschäftigung derselben; Uebergabe der Arbeitsstellen; Ueberweisung der Werkzeichnungen; Beginn und Abschluss einzelner Arbeiten ; Stand der Arbeiten zu einzelnen Zeitpunkten und an den vertragsmässigen Vollendungsterminen; Materiallieferung; Verbrauch der Materialien; Ein- und Ausgang der Corre-spondenz; Abnahme von Arbeiten etc. Dieses Tagebuch muss als Actenstück gelten können, aus welchem eventuell Beweismaterial zu entnehmen ist; wichtige Eintragungen müssen daher von den Unternehmern mit unterzeichnet werden.

Eine zweckmässige Anordnung giebt das nachstehend repro-ducirte, im „Taschenbuch der Schweizer Baupreise” (Zürich, Schmidt) empfohlene Schema I.

Tagebuch.

Schema I.

Nr..

Neubau

i Witterung. Arbeitszeit

Täglicher Rapport

den ..............................-........

r8

Temperatur

Zahl

Arbeits- Taglohnarbeiten auf Rechnung des Bauherrn tage Tagen    Kronenj Kronen

Gleichlaufender Stamm. —    — Perforirung —

Erdarbeiter . . .

Maurer.....

Maurerhandlanger Steinmetze . . . Zimmerleute . . Schlosser .... Spengler .... Schreiner ....

Maler.....

Glaser .....

Gipser.....

Hafner.....

Dachdecker . . . Tapezirer . . .

Verwendetes Materiale :

Summa . .

Tagesleistungen :

Total

Angekommene Baumaterialien: Bemerkungen:

Bauführer:

Polir:

Das Tagebuch ist so eingerichtet dass die Eintragung doppelt geschieht; das Duplicat wird abgerissen und geht als täglicher Rapport an den die Oberleitung führenden Techniker; das Hauptexemplar verbleibt gesammelt auf der Baustelle.

Die Mitunterzeichnung durch den Polir des Unternehmers, sowie die ganze Anordnung des Formulares setzt voraus, dass der Bau in Generalentreprise ausgeführt wird. In anderen Fällen muss das Formular so umgestaltet werden, dass sich Platz für die bei besonderen Gelegenheiten einzuholenden Unterschriften der Unternehmer findet, was leicht durchführbar ist, wenn die Eintragungen numerirt sind und die angezogenen Nummern unten anerkannt werden. — Auch auf grossen Baustellen ist eine ähnliche Rapportführung für die einzelnen Aufsichtsbeamten anwendbar.

Man kann das Tagebuch zugleich als Terminkalender benützen, wenn dasselbe für die ganze Bauzeit zum voraus eingerichtet wird und dann für die einzelnen Tage die vertragsmässigen Leistungstermine oder sonst vorher festzusetzende Vorgänge an betreffender Stelle notirt werden. Anderenfalls ist ein besonderer Terminkalender zu führen.

Auf grösseren Baustellen ist die Führung mehrerer Journale erforderlich, und zwar: des Baujournales, desCorrespondenzjournales, des Terminkalenders, der Materialienverzeichnisse und der Inven-tarienverzeichnisse. Hierzu treten öfter: ein Verbrauchsregister über Bureaubedürfnisse, ein Bestellzettelbuch, ein Register der erhobenen und abgelieferten Beträge für Bedingnisshefte, Rammregister und Taglohnbücher.

Das Baujournal enthält etwa die Angaben des vorbesprochenen Tagebuches, mit Ausnahme der auf die Correspondenz bezüglichen. Im. bayerischen Bauwesen ist eine specielle Form des Baujournales eingeführt, die dem Zwecke entspricht, das Baujournal zu einem beweisenden Actenstück über alle wichtigeren Vorgänge auf der Baustelle zu machen. Insbesondere sind darin in regelmässigen Intervallen authentische Vermerke über den Stand der Lieferungen und Arbeiten im Vergleich zu den Stipulationen der laufenden Contracte niederzuschreiben, die sowohl von dem Baubeamten als den Unternehmern unterzeichnet werden. Ein in dieser Form sorgfältig geführtes Baujournal kann bei dem Abrechnungswesen und den Abwickelungen der Contracte vorzügliche Dienste leisten.

¹

Vitruv schreibt in seinen Werken (Lib. X praef.), „dass nach einem Gesetze zu Ephesus der Baumeister oder Unternehmer, welcher daselbst ein Gebäude oder öffentliches Werk zur Ausführung übernommen, bei Uebergabe des Kostenanschlages dem Magistrat sein ganzes Vermögen so lange verpfänden musste, bis die Arbeit vollendet war. Wenn nun nach vollbrachter Ausführung die Kosten mit dem Anschläge genau übereinkamen, so wurde er mit grossen Ehrenbezeugungen entlassen. Traf es sich aber, dass die Ausführung 20 Procent mehr kostete, als in dem Anschläge angegeben, so bekam der Baumeister keine Ehrenbezeugung, aber er hatte auch noch keine Strafe zu geben. Sobald aber die Mehrauslagen 20 Procent der veranschlagten Summe überschritten, so wurde das Geld aus dem Vermögen des Baumeisters genommen”. — Diese Strafe ist nicht zu strenge, wenn man bedenkt, was für Unannehmlichkeiten entstehen, sobald die beabsichtigte Ausführung mehr kostet. Andererseits ist es aber nicht immer möglich, dass ein Voranschlag so genau gemacht werden kann, da doch auch zufällige Umstände hinzu kommen können, welche die Kosten vermehren. Man weiss z. B. nicht genau die Beschaffenheit des Bodens, ob er überall vollkommen zu Pflanzungen tauglich ist, ob man nicht etwa auf steriles Terrain gelangt, ob die Bäume und Sträucher denjenigen Marktpreis, nach welchem sie eingestellt erscheinen, behalten, ob die Beischaffung des Schotters, der Erde etc. nicht besonders erschwert werden kann. Und so können viele Umstände eintreten, welche bei aller Genauigkeit und Correctheit des Anschlages doch Mehrkosten verursachen, ohne eine Schuld dem Unternehmer beimessen zu können. Bestimmte Pauschalsummen bringen entweder dem Bauherrn oder im anderen Falle dem Unternehmer Nutzen. Die Uebernahme einer Arbeit nach einer Pauschalsumme ist aber in den seltensten Fällen bei einer Gartenanlage zulässig.

²

Nachdem der ganze Platz planirt und ausgeglichen werden muss und die durchschnittlichen Niveauunterschiede nach Plan sub lit. B z. B. nicht über 0²30 in betragen, so werden diese auch nicht nach Cubik-, sondern nach Flächenmaass berechnet. Nach vorstehenden Tabellen sind für 1 m² o 04 Arbeitstage dazu erforderlich.

Abrechnungen,

Während der Bauausführung ist die Abwickelung der Rechnungen und die Vorbereitung der Bauabschlussarbeiten derart vorzunehmen, dass letztere in möglichst kurzer Frist nach Beendigung des Baues erledigt werden können. Die Bauabschlussarbeiten sind im Allgemeinen die folgenden:

a) Bauübergabe.

Bei der Uebergabe an den Bauherrn, beziehungsweise die betreffende Verwaltung wird gewöhnlich ein Uebergabeprotokoll aufgenommen. In diesem in der gewöhnlichen Form zu haltenden Protokolle werden die etwaigen Anstände und Anträge etc. vermerkt, die demnächst im ordnungsmässigen Geschäftsgänge zu erledigen sind. Abschrift des Ausstattungsinventars wird übergeben, die Uebernahme im Originale anerkannt.

b) Baurechnungslegung.

Es wird eine Abschrift des Baucontos gefertigt. In derselben werden die Abschlagszahlungen nicht aufgeführt, sondern nur die Schlussrechnungen mit den Schlussbeträgen eingesetzt. Die Zahlungsanweisungen mit den dazu gehörigen Rechnungen, Verträgen und sonstigen Anlagen werden nach Titeln geordnet, geheftet und die Belege in der Folge, in welcher sie geheftet worden sind, nochmals numerirt. Beides ist gewöhnlich Sache der Casse ; doch wird oft auch die Bauleitung dabei mitzuwirken haben.

In gewissen Fällen, namentlich wenn eine Ueberschreitung der Baukosten stattg'efunden hat, wird bei öffentlichen Bauten die Aufstellung eines Revisionskostenanschlages gefordert, welcher dazu bestimmt ist, die Veranlassung der Ueberschreitung nachzuweisen und dieselbe zu rechtfertigen.

Die ältere Form des Revisionskostenanschlages, bei welcher positionsweise die Beträge des Anschlages und der Ausgabe gegenübergestellt und die vorgekommenen Abweichungen (selbst geringfügiger Art) motivirt wurden, ist nicht allein mit einem erheblichen Schreibwerk verbunden, sondern auch wenig geeignet, eine klare Uebersicht über die wirklichen Verhältnisse zu geben; dieser Zweck wird durch summarische Nachweisungen viel besser erreicht. Von diesem Standpunkte aus können die in Preussen im Bereich der allgemeinen Bauverwaltung gegenwärtig geltenden

Vorschriften vom 20. October 1880 als Muster aufgeführt werden. Der wesentliche Inhalt dieser Bestimmungen ist der folgende:

c) Abrechnung'sverfahren bei öffentlichen Bauten.

Revisionsnachweisungen sind erforderlich:

1.    Wenn der Bau vor erfolgter Superrevision des Kostenanschlages zur Ausführung gelangt war ;

2.    wenn bei der Ausführung wesentliche, der Rechtfertigung bedürfende Abweichungen von den genehmigten Projecten vorgenommen wurden;

3.    wenn der Anschlag überschritten wurde.

In der Revisionsnachweisung ist eine nach Titeln geordnete und auf die Rechnungsbelege Bezug nehmende Zusammenstellung der Kosten beizubringen, welche titelweise die vorgekommenen einzelnen Mehrausgaben und Abweichungen ersichtlich macht und begründet. Dieser Kostenzusammenstellung ist sodann ein ausführlicher Erläuterungsbericht beizufügen, in welchem die Entstehung und der Umfang der Anschlagsüberschreitung, sowie die etwaigen Abweichungen vom Bauprojecte in allen wesentlichen Punkten dargelegt und gehörig erläutert erscheint.

Bauinventarisation.

Die Bauinventarisation dient zur Darstellung des factischen, derzeitigen Bestandes des Bauwerkes bei seiner Vollendung*. Hierzu werden Inventarisationszeichnungen und die Baubeschreibung benützt. Bezüglich der Inventarisationszeichnungen gelten in Preussen im Bereiche der allgemeinen Bauverwaltung folgende Bestimmungen :

Inventarisationszeichnungen sind erforderlich bei Bauten über 10.000 M., wenn die Ausführung nur auf Staatskosten erfolgte ; bei Bauten über 30.000 M., wenn Gemeinden oder sonstige Baupflichtige Zuschüsse ertheilten, es sei denn, dass dieselben auch bei geringerem Betrage der Baukosten bereit sind, einen entsprechenden Kostenantheil für Anfertigung der Zeichnungen zu tragen. In gleicher Weise ist bei grösseren Bauanlagen zu verfahren, wenn die Kosten des Hauptgebäudes über jenen Betrag hinausgehen. Bei Bauten von besonderer Eigenthümlichkeit und Wichtigkeit sind die Inventarisationszeichnungen auch bei geringeren Baukosten erforderlich.

Diese Bestimmungen gelten auch für Wasser- und Brückenbauten, mit Ausschluss von Stromregulirungen.

Die Kosten für Herstellung und Umdruck der Zeichnungen sind in den Anschlägen in besonderen Posten vorzusehen. Anzufertigen sind :

a) Bei Hochbauten: Die Grundrisse sämmtlicher Geschosse inclusive Keller und Dachboden, unter Einzeichnung der eisernen Träger, Gewölbe, Rauch- und Ventilationsrohre, der Heizapparate und Oefen, der Entwässerung und Wasserzuführung, unter Angabe der Abmessungen und der Bestimmungen der einzelnen Räume. Die Lage der Balken ist, wenn nicht rechtwinkelig' zur Frontmauer, durch Bemerkungen auf den Zeichnungen kenntlich zu machen.

Die wesentlichsten Ansichten und Durchschnitte, letztere mit Angabe der Höhen, sowie der Beschaffenheit des Baugrundes unter Einzeichnung des bekannten höchsten Grundwasserstandes.

Ein Situationsplan, in welchem die wichtigsten zur Beur-theilung der Terraing'estaltung und anstossenden Strassen erforderlichen Höhenzahlen eingetragen, auch die Entwässerungsverhältnisse angedeutet sind.

Bemerkenswerthe Details der architektonischen und con-

structiven Anordnung, der Heizungsanlagen etc.

b) Bei Wasser- und Brückenbauten: Alle zur Klarlegung der Gesammtanordnung, sowie der Details erforderlichen Grundrisse, Ansichten und Schnitte nebst Situations- und Nivellementszeichnungen.

Die Zeichnungen sind in mindestens zehn Exemplaren herzu

stellen.

Je ein Exemplar ist dem Ressortminister, dem Arbeitsminister und der bauleitenden Behörde zu überweisen; drei Exemplare erhält die bei Benützung und Instandhaltung des Bauwerkes betheiligte Behörde; der Rest ist von dem Localbaubeamten in Verwahrung zu nehmen.

Die Baubeschreib un g enthält eine gedrängte Aufzählung der wichtigeren Bestandtheile des Bauwerkes, nebst Angabe über deren Beschaffenheit und Anordnung, wobei man mit dem Hauptbau, beziehungsweise den Haupttheilen eines Baues beginnt und stufenweise bis zu den Einzelheiten vorschreitet, zu denen noch die Beschläge, Anstriche der Thüren und Wände und Derartiges mit rechnen. Möbel bleiben unberücksichtigt; Inventarienstücke, sofern sie ihrer Individualität nach zum Bau gehören (beispielsweise Aufzugsvorrichtungen, Dachleitern, abnehmbare Lädenverschlüsse,

Reservethüren, Fensterflügel für Ventilationszwecke vorgerichtet,, Schornsteinaufsätze, Fahnenstangen, Feuerlöschgeräthe etc. etc.), sind aufzunehmen.

Es ist möglichst klare Gliederung und Vollständigkeit, bei grösster Knappheit der Fassung anzustreben: Ziele, die auf verschiedene Weise erreichbar sind und auf verschiedenen Wegen angestrebt werden müssen, je nach der Eigenart, die das betreffende Gebäude, namentlich in Bezug auf seine allgemeine Disposition, bietet. Aus diesem Grunde und weil die Arbeit einfacher Art ist, wird es unzweckmässig, beziehungsweise unnöthig erscheinen, ein Schema oder Beispiel für eine Baubeschreibung hier anzufügen.

IX.

Grössenverhältnisse der Bauanlagen und der einzelnen Gebäudetheile.

Diese sind insgesammt in vier Kategorien zu theilen, und zwar:

i. Bei öffentlichen Gebäuden; 2. bei Wohnhäusern; 3. bei landwirtschaftlichen Bauten und 4. bei Industrieanlagen.

1. O eff entliehe Gebäude und Anlagen.

Diese umfassen Kirchen, Schulen, Rathhäuser, Theater, Concertsäle und Gesellschaftshäuser, Hotels und Restaurationen, Turnsäle, Badeanstalten, Krankenhäuser, Gefängnisshäuser etc., schliesslich gehören in diese Kategorie die Anlagen der Stadt- und Marktplätze, sowie jene der Friedhöfe.

Kirchen müssen ¹/₂bis²/₃ der Seelen eines Kirchensprengels Platz bieten und für einen Kirchenbesucher, inbegriff der Gänge und Kirchenstühle, 07 m¹ Grundfläche gerechnet werden. Für einen Sitzplatz nimmt man 0*5 m Länge bei einer Entfernung der Sitzreihen von o⁻85 bis \ m an. Die Gänge müssen i’5o bis 2 m breit sein, und so angeordnet werden, dass zwischen je zwei Gängen nur eine Banklänge von 5 m bleibt. Das Kirchenschiff kann bei Gewölben höchstens 14 m Spannweite erhalten, während diese bei verschiedenen horizontalen Deckenconstructionen bis 20 m, und bei Kuppeln selbst 40 m Durchmesser haben kann. Kleine Kirchen und Kapellen erhalten 7 bis 8 m innere Breite und 10 bis 12 111 Länge. Der Altartisch hat gewöhnlich eine Länge von i*8o bis 3», eineBreite von o’go bis 1 *8o7/z und isto⁻87 w hoch. Die erste Altarstufe am Altar muss 1 *26m, die zwei oder drei anderen Stufen075 bis o’38 m breit sein. Die Kanzel soll 2’50 m und das Orgelchor 470 m über den Fussboden sich erheben. Die Sakristei darf nicht unter 12 m bis 14 ml erhalten, und wenn in derselben Taufen oder andere kirchliche Handlungen vollzogen werden, entsprechend grösser angelegt werden. Der Kirchthurm soll im Glockenraume 3 ni im Quadrat haben, während sich die sogenannten Dachreiter nach dem Aussehen und der Architektur überhaupt richten. Die grössten Glocken haben einen unteren Durchmesser von 3 m und variiren bis zu den kleinsten Kirchenglocken mit 072 m Durchmesser. Auch die Zifferblätter der Thurmuhren wechseln von o⁻8o bis und sogar darüber.

Schulen. Diese zerfallen in Kinderschulen, Elementarschulen, Mittelschulen (Gymnasien und Realschulen), Fort-bildungs- und Industrieschulen und schliesslich in Hoch-s chulen.

Alle Schulgebäude sollen eine gesunde, freie Lage haben, trocken, gut heizbar und ventilirt sein, auch darf eine entsprechende Baumpflanzung nicht fehlen. Die Schuldienerwohnung muss nahe dem Eingänge liegen, während sich die Wohnung der Lehrer und des Directors in den oberen Geschossen über den Lehrzimmern befindet.

Die Fensteröffnungen in Schul- und Lehrzimmern sind zusammen in der Grösse von ein Sechstel bis ein Fünftel der ganzen Bodenfläche des Raumes anzuordnen, und sollen bis dicht an den Plafond reichen, während das Fensterparapet 1*50 m hoch sein kann; unter allen Verhältnissen muss aber die Oberkante der Fenster so hoch liegen, dass dieselbe, vom Fussboden gemessen, wenigstens zwei Fünftel bis einhalb der Schulzimmertiefe beträgt. Die Gänge müssen eine Breite von 175 bis 270 m haben und die Vestibule und Vorplätze geräumig sein; die Stiegen haben dieselbe Breite wie die Gänge zu erhalten.

m Breite anzuordnen. Die Stellung der Bänke und

An Elementar- und Kinderschulen rechnet man für jedes Kind 0-65 bis 070 m² Grundfläche, für Kinder über zwölf Jahre aber einschliesslich der freien Plätze und Gänge 1 m'². Vor den Schulbänken ist wenigstens v$om freier Platz zu lassen und die Gänge an den Wänden nom anzulegen. Bei mehr als sechs Kindern in einer Bankreihe ist aber auch noch ein Mittel-g-ang von

ihre Länge ist wegen der leichteren Beaufsichtigung des Lehrers in der Weise anzuordnen, dass zwischen je zwei bis drei Sitzplätzen ein Gang von o'-jom Breite bleibt. Die Maasse der Schulbänke sind folgende: Die Bank selbst soll 0*30m Breite erhalten und vom

Tische oder Pult mit 0*40 bis o⁻55 m Breite o'i^ m entfernt sein. Kein Platz soll sich von der Schultafel weiter weg als 8 m befinden. Um das Auge besonders der kleinen Kinder nicht zu sehr anzustrengen,, sollte gewöhnlich in den unteren Classen die weiteste Entfernung von den Schultafeln nur mit 6*50 m angenommen werden. Die Höhe der Schulzimmer richtet sich nach der Schülerzahl dürfte aber, wenn die Bodenfläche 40 bis 45 m² misst, nie unter 3*5om bleiben. Die zweckmässigsten Grössen ergeben sich aus den Längen-und Breitenverhältnissen 8*50 : 5*50 bis 10 : 8, wo die Fenster an der Längsseite anzubringen sind. Die Wohnung des Lehrers hat zwei bis drei Zimmer und Zugehör zu umfassen.

In Mittelschulen rechnet man in den unteren vier Classen auf den Schüler o‘8o m² Bodenfläche, in den folgenden Classen o‘go bis 1 m². Die entsprechendsten Raumverhältnisse sind 6 bis 5 m Tiefe bei 7 bis 10« Länge und 4*50 bis 5 m Höhe. Die Wohnung des Directors hat ausser dem Conferenzzimmer noch ein Arbeitszimmer, drei bis vier Wohnzimmer mit Cabineten und allem Zugehör zu umfassen. Ausserdem sind Räume für Sammlungen, Bibliotheken, Laboratorien etc. nothwendig, deren Grösse sich nach den Bedürfnissen zu richten hat. Bei Realschulen sind specielle Zeichensäle, auch Werkstätten für Modellirunterricht etc. erforderlich. An diesen letzteren Lehranstalten rechnet man für einen Schüler 1*50 bis r8o m² Bodenfläche. In Zeichensälen stehen gewöhnlich Tafeltische von mindestens 0*75 m Breite und Schemeln oder Stockerln statt der Bänke.

An Schulen, wo die Schüler internirt sind, erhalten je ein bis sechs Zöglinge ein gemeinschaftliches Studirzimmer, während die Schlafsäle für zwölf bis zwanzig eingerichtet werden. Im Studirzimmer rechnet man auf einen Schüler lichten und hellen Platz

2*50 bis 3 m², im Schlafraum für ein Bett etc. wenigstens 5 m2 Bodenfläche. In Speisesälen für einen Zögling r5o bis r8o«f. Dass bei derartigen Schulgebäuden auch auf die ganze Küchenwirth-schaft, Stallungen etc., sowie auf eine entsprechende Gartenanlage Rücksicht zu nehmen ist, erscheint vollkommen geboten.

Die Schuldienerwohnung besteht aus Zimmer, ein bis zwei Cabineten, Küche etc.

bis i’5o m²

Fortbildungs- und Industrieschulen erfordern sehr helle Räume und werden daselbst für einen Schüler

Bodenfläche gerechnet, in den Zeichensälen i*8o m²‘, für Hobelbänke, Drehbänke etc. müssen aber mindestens 3 111² angenommen werden.

An Hochschulen rechnet man aber pro Schüler r2o bis 2 m². Die Grösse und Form der Hörsäle richtet sich nach der Frequenz und nach dem Gegenstände des Vortrages. In diesen Gebäuden wird auch eine eigene Aula von 12 bis 15 m Länge, 9 bis 10 m Tiefe und 5 bis 6 m Höhe gefordert.

Rathhäuser. In allen Stadt- und Landgemeinden sind für die Verwaltungsbehörden eigene Gebäude erforderlich, welche den Sitzungssaal der Gemeinderäthe, die verschiedenen Bureaux des Bürgermeisters, alle Kanzleien des Verwaltungsdienstes, das Polizeibureau, die Registratur, das Steueramt etc. enthalten müssen. Auch sind die Räume für Spritzen, Feuerlöschrequisiten aller Art gewöhnlich darin untergebracht. Die architektonischen Verhältnisse der Räume richten sich nach der Grösse der Gemeinde, auch ist die Anforderung der Anzahl und Ausdehnung eine sehr verschiedenartige. So viel ist aber festgestellt, dass ein prunkvoller Luxus bei derartigen Gebäuden gerade nicht erforderlich ist, jedoch eine gewisse Solidität ihnen eigen sein muss.

Theater. Bei Berechnung des Zuschauerraumes soll man annehmen, dass eine Person durchschnittlich 0^30 m² Raum benöthigt. In einem Theater bedingt ein noch annehmbarer und bequemerSitz eine lichte Weite von 47-5 cm, eine Tiefe von 37 cm und eine 50 cm hohe Lehne, dabei muss die eine Sitzreihe von der anderen 79 cm entfernt sein; und die einzelnen Sitze so angeordnet werden, dass jeder Zuschauer zwischen den Schultern seiner Vorderleute durchsieht; allerdings hat man heute diese Maasse und diesen Wechsel der Sitzreihen gewöhnlich eingeschränkt, was aber nicht gerade zur Bequemlichkeit der Theaterbesucher beiträgt. Auf o’zo m2 kann gedrängt ein Mensch stehen, es erscheint aber vortheilhafter, den Raum für eine Person im Stehparterre mit 0-25 m² zu berechnen, denn wenn 18 Menschen auf 3*60 m¹ stehen, so dürfte dies doch schon etwas unbehaglich werden.

Die Logenbrüstungen müssen 82 cm Maximum und die Höhe der Logen mindestens 2 m haben. Die Tiefe der Bühne soll i¹/2 bis 2 der Prosceniumsöffnung betragen, und die Höhe der Bühne doppelt so gross als die Prosceniumsöffnung sein, damit alle Deco-rationen in ihrer ganzen Höhe aufgezogen werden können, ohne zu rollen. Die Oberkante des Podiums soll 1-40 m über dem Parterre liegen und das Orchester so vertieft sein, dass man über die Köpfe der Musiker hinweg sieht.

Concertsäle und Gesellschaftshäuser haben einen grossen Saal zu erhalten, wobei man auf eine Person o‘6 bis o¹8 m² Bodenfläche rechnen muss, das Verhältniss der Breite zur Länge ist gewöhnlich i : ix/₂, 1:2 bis 1 : 2¹25, während sich die Höhe in einem entsprechenden proportionalen Verhältniss befinden muss, (siehe Artikel „Saal” in L. Abel’s „Eleganten Wohnhaus”, Wien 1890). Gewöhnlich wird ausser einem grossen Saal, der bei 200 Personen fasst, noch ein kleiner gefordert, welcher sich in den Maassen von 5 m : 8 m bis. 6 m : 10 m bewegt. Spielzimmer erfordern für einen Spieltisch 9 bis 12 m² Bodenfläche, ein Billard 40 m². Dass bei diesen Gebäuden breite, bequeme Stiegen angelegt werden, ebenso dass die Zahl der Ausgänge möglichst hinreichend ist, erfordert die Annehmlichkeit und Sicherheit, damit sich bei etwaigen Unglücksfällen derartige Gebäude schnell entleeren können. Die Orchester, welche sich gewöhnlich 1 m über dem Fussboden des Saales befinden, erfordern für jeden Musiker 1-50 m². Sowohl für Theater als für Concertsäle werden aber immer specielle Programme ausgegeben, in welchen die Ausdehnung und Grösse angegeben erscheint, wonach sich der Verfasser des Planes zu richten hat.

Hotels und Restaurationen. Hotels werden gewöhnlich so eingerichtet, dass sich in den Parterrelocalitäten die Gast Speise-, Spiel- ¹) und Lesezimmer befinden, und in den oberen Geschossen einzelne oder zusammenhängende Wohnzimmer für Passagiere untergebracht sind. Die früher gebräuchliche Art, die Küchen-wirthschaft im Souterrain unterzubringen wird mit Recht jetzt allgemein dahin geändert, dass diese das ganze Haus verpestenden Räume in das oberste Geschoss verlegt werden, ein Aufzug wird leicht die Communication bewerkstelligen. In einem Speisesaale werden pro Person 1¹5 bis r8 m² gerechnet, der Platz an einer Tafellänge mit 0-65 m angenommen. Die Passagierzimmer erhalten eine Grösse von 3 bis 4 m Breite, bei einer Tiefe von 4¹50 bis 5¹50 m. Auf sechs Passagierzimmer rechnet man einen Abort und auf 12 bis 15 Zimmer einen Baderaum.

Turnsäle. Für 50 Turner rechnet man 130 m² Grundfläche, das Verhältniss des Raumes selbst soll die Breite zur Länge 1 :2 oder 2 : 3 haben, bei einer Höhe von 5 bis 6 in.

Badeanstalten. Eine gewöhnliche Badewanne für eine Person misst am Boden derselben 1*41 m Länge, 078 m Breite und ist 070 m hoch, am oberen Rande aber um 7 cm weiter. Wird dieselbe mit lauwarmem Wasser von 30 bis 32⁰ C. 40 cm hoch gefüllt, so genügt für ein Bad ein Warmwasserkessel von 75 /. Diese Wassermenge kann in 60 Minuten das erstemal, und die folgenden Male in 45 Minuten leicht zum Sieden gebracht werden, und giebt mit Wasser von 12 bis 13⁰ C. vermischt, ein vollkommenes Bad. Ein Badebassin oder Badebecken wird grösser hergestellt als eine gewöhnliche Wanne, und zwar rgo m lang, 1*33 m breit und o’Ó3 m tief, mit drei Stufen versehen und mit Wandfliessen bekleidet. Gewöhnliche Badezimmer erhalten 3 m Länge und 2 m Breite.

Krankenhäuser. Gemeinschaftliche Krankenzimmer darf man höchstens mit zehn bis zwölf Betten belegen, ein Kranker braucht 8*50 bis 9 w² Zimmerfläche und 4370 m³ Luftraum.

Gefängnisshäuser. Einzelnzellen haben gewöhnlich 2 m Breite und 4 m Länge. Gemeinsame Schlafräume, worin höchstens sechs Sträflinge untergebracht werden sollen, erfordern für je eine Schlafpritsche 3*50 m². Alle Scheidemauern in Gefängnissen sollen 1Y2 Mauerziegel dick und die Räume eingewölbt sein.

Ueber Stadt- und Marktplätze, sowie über Strassen-b reit en findet man in den betreffenden Bauordnungen Anhaltspunkte.

Friedhöfe. Nach einem zehnjährigen Durchschnitt der Sterblichkeitsverhältnisse eines Ortes wird die Grösse eines Friedhofes berechnet, indem man mit einem entsprechenden Zuschlag ein Grab mit 3'60 m² annimmt.

Luft- und Wasserbedarf eines Menschen.

Man hat nach Degen wegen der nothwendigen Ventilation aller Räume anzunehmen, dass der Luftbedarf für eine Stunde und eine Person beträgt:

In Volksschulen, Kinder bis zu 14 Jahren ... 12 bis 15 nv>

„ Schulen für Erwachsene..........

„ Versammlungssälen: mit Versammlungen von

langer Dauer.............

dto. von kurzer Dauer..........

25 „    30 m³

m³

Wasserbedarf. Um bei Wasserversorgungen von Ortschaften, einzelnen Häusern und Oekonomien einen Anhaltspunkt über die erforderliche Wassermenge zu haben, kann man folgende Notizen benützen :

Wasser pro Jahr in Cubikmetern

In Theatern

40 bis 50 m’’

„ Gefängnissen . . . „ Kasernen am Tage

50

30

m³

während der Nacht

40 bis 50 m³

„ Hospitälern:

Bei gewöhnlichen Kranken......

„ Verwundeten und Wöchnerinnen . .

„ Epidemien............

„ W erkstätten...............

60    „    70 m³

100

150

m³

60 bis 100111³

Ein Mensch gebraucht für alle Bedürfnisse:

In einer kleinen Stadt...........

„ einer grossen Stadt...........

„ London rechnet man..........

„ Berlin inclusive Strassenreinigung nimmt

man heute sogar . . . •........

Zum Sprengen und Giessen der Strassen, Höfe Gärten etc. pro 1 m² täglich einmal zu sprengen, rechnet man........

10

bis 20

28

50

076 bis 075

2. Wohngebäude.

Die Wohngebäude lassen sich in drei Kategorien eintheilen : In Arbeiterwohnungen; in Zinshäuser und in Wohnhäuser für eine Familie; in Landhäuser, Villen und herrschaftliche Schlösser.

Arbeiter Wohnungen müssen im geringsten Ausmaasse wenigstens ein Zimmer, eine Küche und eine Kammer umfassen. Das Zimmer soll 20 bis 25 m² haben; die Küche, in welcher doch auch gewaschen wird und viele andere Arbeiten verrichtet werden sollen, kann nicht unter 12 bis 15 m² erhalten, gleichzeitig muss auch noch ein entsprechender Boden- und Kellerraum vorhanden sein, die Höhe der Zimmer darf nicht unter 2*85 m betragen. (Siehe „Das kleine Haus sammt Garten” von L. Abel, Wien 1893.)

Zinshäuser. Die Mietwohnungen sind von sehr verschiedenen Anordnungen und Grössen. Kleine Wohnungen bestehen aus einem Zimmer, einem Cabinet und einer Küche. Mittlere Wohnungen haben ein Vorzimmer, eine Küche, ein Dienstbotenzimmer und drei bis vier Wohnräume. Grosse oder sogenannte Herrschaftswohnungen umfassen eine grössere Anzahl von Wohnräumen; eigene Speisezimmer, Salons etc. (Siehe „Das elegante Wohnhaus” von L. Abel, Wien 1890.) Ein Wohnzimmer muss wenigstens 25 bis 30 m² Fussbodenfläche haben, während man bei einer mittleren Wohnung für ein Cabinet, eine Küche, ein Dienstbotenzimmer, eine Speisekammer, eine Waschküche mindestens für jeden Raum 15 bis 20 m² Bodenfläche annehmen muss. — Gewöhnlich werden in Zinshäusern die Eben-Erdgeschosse für Kaufläden, Restaurants oder Café benützt, in welchem Falle sich die Grösse nach dem Geschäftsumfange zu richten hat. Um die Spiegelung der Auslagefenster zu vermeiden, ist es zweckmässig, den Verkaufsgewölben auch an der Rückwand directes oder indirectes Licht zuzuführen. Die einzelnen Wohnungen haben in den Zinshäusern eine gemeinschaftliche Hauptstiege mit Vorplatz von entsprechender Breite (im Minimum 1*30 m). Diese gemeinschaftlichen Vorplätze sind so anzuordnen, dass neben der Stiegeneinmündung mindestens ein i’8o m breiter Raum vor der Wohnungsthüre bleibt. Im Uebrigen müssen aber die einzelnen Wohnungen vollkommen voneinander abgeschlossen sein.

Wohnhäuser für eine Familie, Landhäuser, Villen etc. sind nur für eine Familie eingerichtet, ein- oder zweistöckig, auch mit einem Souterrain oder mit Mansards erbaut. Bei diesen Wohnhäusern wird gewöhnlich ein grösseres Zimmer (als Salon verwendet) gefordert, das Ausmaass dieses Raumes variirt zwischen 6 bis 8 m Breite und 8 bis 10« Länge bei entsprechender Höhe. Die übrigen Zimmer erhalten 4-50 : 4-50 m bis 6:8 m Wandlängen. Auch alle Wirthschaftsräumlichkeiten müssen eine dem Zwecke entsprechende Grösse erhalten. Man nimmt meistens folgende Maasse an: Für Salons 36 bis 60 m²; für Speisezimmer 25 bis 50 m~, für gewöhnliche Wohnzimmer 25 bis 35m ²; für Kinderzimmer 20 bis 40 m²; für Fremdenzimmer 16 bis 20 in; für Schlafzimmer 16 bis 40 m² (pro Person 8 bis 10 m²); für Küche 14 bis 30 m²; für Speisekammern 4 bis 10m². Schlafzimmer legt man am besten gegen Osten, Wohnzimmer gegen Westen und Süden. Die Höhe der Zimmer soll nicht unter 3-50 m, die Stockwerkshöhen daher mindestens 4 m betragen. Stockwerke, welche grosse Salons oder Säle einschliessen, müssen noch höher gemacht werden, oder man construirt eigene Saalbauten. In allen diesen Wohnhäusern müssen auch die Vestibüls, Stiegen, Vorsäle und Gänge geräumig und elegant sein. Die Gänge dürfen nicht unter 2 m Breite erhalten, und ist dabei auch auf eine entsprechende Eintheilung des Grundrisses zu sehen.

3. Landwirtschaftliche Bauten.

Diese umfassen: Gebäude zur Aufbewahrung der Feldfrüchte, wie Scheunen, Getreideschüttböden, Speicher etc.; Gebäude zur Unterbringung der Nutzthiere, wie Pferdestallungen, Rindvieh-, Schaf-, Schweine- und Federviehställe; Gebäude zur Aufbewahrung der Geräthe, wie Schuppen, Remisen etc.; landwirthschaftliche Nebengebäude, wie Gewächshäuser, Eishäuser, Milchhäuser, Wasch- und Schlachträume, Backöfen, Dörren etc.; und schliesslich Düngerstätten, Strassen, Wege und deren Unterhaltung.

Gebäude zur Aufbewahrung der Feldfrüchte.

Den Raum zur Unterbringung der Feldfrüchte bestimmt man nach der möglicherweise zu erhoffenden Fexung in Cubikmeter oder Hektoliter. Nach G. Wanderley’s „Die ländlichen Wirth-schaftsgebäude”, Leipzig 1878, ist der mittlere Rohertrag pro Hektare Aussaat bei :

1.    Winterweizen: 17 bis 25 hl Körner und 3100 bis 35 00 Kilo g.

Stroh.

2.    Dinkel: 30 bis 50 hl Körner und 2400 bis 3200 Kilog. Stroh.

3.    Sommerweizen: 16 bis 25 lil Körner und 2300 bis 3900 Kilog.

Stroh.

4.    Roggen: 18 bis 25 hl Körner und 3000 bis 6000 Kilog. Stroh.

5.    Gerste: 17 bis 33/2/ Körner und 1900 bis 2500 Kilog. Stroh.

6.    Hafer: 35 hl Körner und 3000 Kilog. Stroh.

7.    Mais: 28 bis 40 hl Körner und 4500 Kolben.

Ein gewöhnlicher Bund Stroh hat o'i m³.

1 langes, gerades Weizen und Roggenstroh wiegt 61 Kilog.

1 m³ krummes

»    50 Kilog.

1 m'³ langes, gerades Haferstroh 1 w³

.    „    53 Kilog.

Gerstenstroh .

.    „    40 Kilog.

8.    Erbsen: n bis 20 hl Körner und 1900 bis 3500 Kilo g. Stroh.

9.    Bohnen: 17 bis 34 hl Bohnen und 1500 bis 3200 Kilog. Stroh.

10.    Wicken: 15 hl Körner und 2000 bis 2800 Kilog. Stroh.

11.    Linsen: 7 bis 9 hl Linsen und 700 bis 1100 Kilog. Stroh.

12.    Kartoffel: 100 bis 140 hl Knollen und 1200 bis 1900 Kilog.

Kraut.

13.    Futterrüben: 27.000 Kilog.

14.    Zuckerrüben: 13.000 bis 24.000 Kilog.

15.    Weisse Rüben: 12.000 bis 18.000 Kilog.

16.    Möhren: 2000 bis 3500 Kilog.

17.    Kraut: 9000 bis 12.000 Stück Köpfe im Gewichte von 23.000

bis 31.000 Kilog.

18.    Raps: 12 bis 32 hl Körner, 1800 bis 3600 Kilog. Stroh und

450 bis 900 Kilog. Schotten.

19.    Mohn: 160 hl — 1000 Kilog.

20.    Flachs: 4000 Kilog. grüne Stengel.

21.    Hanf: 970 Kilog. Gespinnst und 13 hl Samen.

22.    Hopfen: 740 bis 880 Kilog.

23.    Tabak: 1000 bis 1800 Kilog. guten Tabak und 50 Kilog. Sand

blätter.

Die Erträge an Futterkräuter sind pro Hektar bei:

Klee durchschnittlich 5700 Kilog.

Inkarnatklee durchschnittlich 3000 bis 4500 Kilog. Luzernerklee durchschnittlich 5700 bis 8600 Kilog.

Esparsette durchschnittlich 16 bis 22 hl.

Grünmais durchschnittlich 71.000 Kilog.

Buchweizen durchschnittlich 14 bis 20 hl Körner und 1000 bis 1200 Kilog. Stroh.

Wiesenertrag durchschnittlich 1100 bis 7000 Kilog.²) (1 m3 trockenes Wiesenheu wiegt 100 Kilog.).

In grösseren Landwirtschaften werden in Folge derBenützung der Dampfkraft die Scheunen jetzt ganz unnötig, da das geerntete Getreide in Schobern oder sogenannten Feimen bis zum Drusch aufbewahrt wird. In vielen Gegenden, z. B. in vielen Theilen von Nieder- und Oberösterreich, in Steiermark, Kärnten, im nördlichen Böhmen, Mähren und Schlesien, selbst in ganz Deutschland sind noch immer Scheunen notwendig. Die Scheunen sollen womöglich mit ihrer Längsachse von Süden nach Norden

liegen. Zwei Scheunen, welche mit ihren Giebelseiten beisammenstehen, müssen mindestens io m voneinander entfernt stehen und starke (i¹/^ Ziegel dicke) Feuermauern haben. Die Grundform einer Scheune ist ein längliches Viereck von io bis 14 m Breite und höchstens 60 m Länge. Die Tennen, welche in der Querrichtung liegen müssen, sollen beiderseits mindestens 8 bis 10 m Lagerraum, sogenannte Bansen, haben. Die Tenne selbst hat 3 bis 4 m Breite und wird gewöhnlich aus Estrich hergestellt. Dieser Bansenraum muss aus dem Ertrags quantum berechnet werden und wird durch eine i^obis iqow hoheScheidewand von der Tenne getrennt. Die Höhe der Tenne bis zum Bundtraum muss wegen des „Aus-hohlens der Dreschflegel” 4-50 bis 5 m hoch sein, kann man aber bis zum Kehlbalken hinauf, so genügen hiefür schon 3*50 m hohe Wände. Scheunenthor 3*80 m breit und 3*80 bis 4 m hoch.

Getreide Schüttböden. Nachdem das Getreide wegen seiner Erwärmung nicht gerne höher als o*6o m geschüttet wird, so hat man zur Berechnung der erforderlichen Bodenfläche für einen hl 0^25 bis 0-30 m'² sammt den Gängen, Stiegen etc. zu rechnen. Bei mehreren Stockwerken braucht deren Höhe nicht mehr als 2*50 m betragen. Der Fussboden des untersten Schuttraumes muss wenigstens 0'50 m über das umgebende Terrain zu liegen kommen, für entsprechende Lüftung durch Fenster oder Luken muss gesorgt sein. Die Tiefe der Räume nimmt man mit 9’5o bis 13 m an und die Länge richtet sich nach der Fechsungsmenge oder dem Quantum Getreide, welches man aufspeichern will. Sobald keine Getreideaufzüge oder Elevatoren vorhanden sind, muss bei den Schüttböden auf die Verbindungsstiegen besonders gesehen werden, da dieselben von Sackträgern begangen werden, daher keine hohe Steigung und richtiges Schrittmaass haben müssen, ausserdem kann die Breite der Stiege nicht unter 1*30 m betragen.

Mais- oder sogenannte „Kukurutzbehälter” erhalten eine ganz freie Stellung mit der Längenachse von Nord nach Süd, gewöhnlich auf freiem Felde. Auf 1 m² kann man 10 bis 14 hl Maiskolben rechnen.

Zur Aufbewahrung von Kartoffel, Rüben, Kraut etc. dienen trockene und frostfreie Keller, die am zweckmässig'sten unter dem Futterraume oder der Futterküche angelegt werden. Die Schüttung⁻ von Kartoffel etc. beträgt circa 1*25 m Höhe.

Die Hopfentrockenräume und Tabakscheunen sollen mit der Längsseite nach Süden gestellt werden und sind in ihren Fronten mit Holzladen, die sich mit Rahmenschenkel befestigt, beliebig drehen lassen, geschlossen. Die Dimensionen variiren sehr, jedoch sollen alle die Bauten keine grössere Breite als 970 m erhalten, ihre Länge muss nach der Menge der zu trocknenden Handelsgewächse jederzeit bestimmt werden.

Gebäude zur Unterbringung der Nutzthiere.

Pferdestallungen. Es ist von grosser Wichtigkeit, die Pferdeställe auf trockenem Grunde zu bauen, womöglich auf ansteigendem Boden, um eine gute Drainage zu sichern, ohne welche es keinen gesunden Stall giebt. Alle Mauern müssen frei von Anschüttungen sein, und es dürfen Bäume nicht so nahe stehen, dass sie das Licht abhalten oder die freie Circulation der Luft hindern.

Die Grösse des Stalles hängt selbstverständlich von der Anzahl der unterzubringenden Pferde ab. Die Länge ergiebt sich aus den Breiten der einzelnen Stände und Boxes. Man rechnet gewöhnlich auf :

1 Ackerpferd 2-5 bis 3 m Länge und 1*3 bis r6 m Breite;

1 Kutschenpferd 3^2 bis 37 m Länge und 17 m Breite;

1 Hengst oder Beschäler 3-5 m Länge und 2*2 bis 27 m Breite (durch starke Pfostenwände zu trennen);

1 Mutterstute mit Fohlen 3-8 m Länge und 3'8 m Breite ;

1 Box 3 bis 4 m im Quadrat.

Jedoch sind diese Maasse für unseren heutigen Pferdeschlag etwas zu klein, weshalb ein offener Stand, um bequem zu sein, r8om, ein Box 3-60 bis 3-80 m breit sein soll, wozu noch für jede Stand- und Boxwand 5 m, für jede Seitenwand 4 cm (Stärke der Holzverschalung) zu rechnen sind. Die normale Länge eines Standes ist 3-50 m die eines Box 3-60 bis 4 m. Der Gang hinter den Ständen und Boxes soll mindestens 2*30 m für eine Pferdereihe und für zwei Pferdereihen bis 3 50 m breit sein. Die Höhe der Stallung sollte bei kleinen Anlagen wenigstens 3^20 m, für 8 und mehr Pferde aber 3 60 bis 4 m und mehr betragen.

Ist die Anzahl der Pferde gross, so empfiehlt es sich, die Stallung durch Scheidemauern zu trennen und jede Abtheilung mit einem eigenen Ausgang zu versehen, und unter sich verbundene Stallräume für 6 bis 8 Pferde zu schaffen, wodurch eine gleichmassige Temperatur gesichert und die Pferde nicht so sehr beunruhigt werden.*)

Besonderes Augenmerk ist auf die Lage der Stallthüren zu richten, damit nicht, wenn dieselben geöffnet sind, die Pferde durch den eindringenden Wind getroffen werden. — Wo es daher irgend möglich ist, sind die Thüren auf der von der herrschenden Windrichtung abgekehrten Seite des Stallgebäudes anzulegen. Die Grösse der Stallthüren wird, je nachdem die Pferde bloss hindurchgeführt werden, oder ob man auch in den Stall reitet, mit i'20 bis 2 m Breite und 270 bis 270 m Höhe angenommen.

Die Zahl und Grösse der Fenster soll demnach so bemessen werden, dass die Stallung nicht dunkler als ein gewöhnliches Wohnzimmer des Menschen sei. Die Lage der Fenster aber muss so gewählt werden, dass weder die Augen des Pferdes von den Sonnenstrahlen, noch dessen Körper von irgend einer Zugluft beim Oeffnen der Fenster direct getroffen werden kann. Es soll daher vermieden werden, die Fenster an der Stirnseite bei den Köpfen der Pferde anzubringen; wo dies aber, wie bei zweireihigen Stallungen, nicht zu umgehen ist, muss die Sohlbank mindestens 270 m über dem Stallboden liegen und die Construction der Fenster eine solche sein, dass sie die Einwirkung einer directen Luftströmung auf die Pferde verhindert.

Es ist eine anerkannte Thatsache, dass ein noch so schön eingerichteter Stall seinen Zweck verfehlt, wenn die Lüftung und Drainage mangelhaft ist. Wie beides am besten zu erreichen ist, lässt sich erst in jedem einzelnen Falle nach den gegebenen Verhältnissen ermitteln.

Einen Musterstall, wie derselbe von der Firma R. Ph.W aagner in Wien ausgeführt wurde, geben wir in Fig IX 1 (a Stallung für vier Stände und ein Box; b Zimmer für Stallwärter; c Geschirrkammer; d Vorplatz; e Wasch- und Putzraum; /'Stiege zum ersten Stock; g Abort; h Wagenremise; Heu und Stroh befindet sich über dem Stallraum a. Die Wohnung des Kutschers liegt im ersten Stock über den Räumen b, c, d und e).

Die Standabtheilungen sind entweder durch Lattir- oder Streitbäume nach Fig. IX 2 oder durch Flankenschläger nach Fig. IX 3, oder durch feste Wände nach Fig. IX 4 und Fig. IX 5 getrennt.

Die Futtervorrichtungen bestehen entweder in durchlaufenden Krippen und Heuraufen (Heuleitern) oder auch aus Futtermuscheln und Heukörben nach Fig. IX 6 oder Fig. IX 7.

*) Siehe L. Abel, „Die Kunst in ihrer Anwendung auf den Grundbesitz”, Stallungen.

Der Fussboden der Stände wird jetzt allgemein mit Klinkerziegel gepflastert; früher hat man zur Herstellung des Stallbodens die verschiedenartigsten; möglichst weichen Materialien; z. B. gestampften Lehm; Holzpfosten, imprägnirte Holzstöckel u. s. w. verwendet. Aber alle diese Materialien haben sich deshalb nicht bewährt; weil sie die Jauche in sich aufsaugen; nach kurzer Zeit erneuert werden müssen und dem Ung'eziefer ausgedehnte Schlupfwinkel gewähren. Beton, Gement und Asphalt, welche diese Nach-

111

c^JJ-

äm

> MH lllill!

mmmmm

CJ'l

mBl

Tfi/1 i' i \xjr

TT

pp

1 I IP

r    ---

...

-----'j.OO-r- ----

3;

.1.

WÆM.

---ic.ro-------

■f

I-

Fig. IX 1.

theile wohl nicht besitzen, sind aber so glatt, dass die Pferde darauf keinen Halt finden und namentlich beim Aufstehen leicht stürzen.

Auf Grund langjähriger Erfahrungen empfehlen sich als bestes Materiale für Stallpflaster die nicht glasirten, in Portlandcement zu legenden Klinkersteine.

Dieses Pflaster lässt sich durch tägliches Abschwemmen leicht rein halten, ist ausserordentlich dauerhaft, hat ein hübsches Aussehen und lässt Ratten und sonstiges Ungeziefer im Stalle nicht aufkommen.

Das Gefälle eines Pferdestandes muss bei Klinkerziegelpflaster io bis 12 cm betragen; Feldsteinpflaster erfordert einen Fall von 14 bis 16 cm. Bei Bohlenbelag mit 8 cm starken Pfosten muss man dem Fussboden i/₄₀ der Standlänge Fall geben und die Pfosten mit

1.

i»! ii

Fig. IX 2.

fis

—fr

1-250

Igf

III

l'v___

1......

li

008-0    .......oss.r

mm

ä:j

Ê

JE

Tj

eśłsir»

Fig. IX 3.

Löchern von 2 cm Durchmesser versehen. Der Abzugscanal für die Jauche soll 25 cm breit und 30 cm tief sein, und pro Meter Länge etwa 1 cm Fall bekommen. Der Stallgang muss ebenfalls gepflastert sein; und zwar in der Weise; dass das Spülwasser genügenden Abfluss nach einer Stelle hat; von wo aus es leicht abgeleitet werden kann.

Die Stalldecken sind am vortheilhaftesten aus leichten Gewölben zwischen eisernen Trägern construirt oder aus Kreuzoder anderen Gewölbeformen gebildet. Stuccaturte Holzdecken empfehlen sich aber nicht.

oor. I

m.

m.

TAT

LA-

2-270

Mm

Fig. IX 4.

---- 1 -250 . -

msm

BN

-----2-120 --

mß

mm

Fig. IX 5.

Neben den Pferdeställen ist eine Geschirrkammer zur Aufbewahrung⁻ des Lederzeuges zweckmässig anzubringen. Es genügt für 20 Pferde ein Raum von 15 bis 18 m² Grundfläche.

Ausserdem ist eine eigene Futterkammer erforderlich, überhaupt Raum für das Futter. Man kann rechnen, dass ein Pferd wöchentlich o*75 hl Hafer, 25 bis 35 Kilog. Heu, 8 bis 10 Kilog. Häcksel an

Futter und 40 bis 50 Kilog. Stroh zum Streuen g-ebraucht. Die Haferkiste, ebenso eine solche für Häcksel kann im Stalle selbst aufgestellt werden. Für die Häckseltruhe sind 3 bis 3*5 m Länge und 2*5 m Breite erforderlich. Die Schlafstelle für einen Pferdewärter mit wenigstens 2‘5 m² Grundfläche kann auch in der Geschirr- oder Futterkammer aufgestellt werden.

Rindviehstallungen. Den .Stand für eine Kuh ohne Krippen rechnet man 2 bis 2-2 m lang und ri bis 1*25 m breit; für einen

lil.t

ii!

ji :

I 1

ii

,Li

Fig. IX 6 (zu Seite 782).

Ochsen 2^3 bis 2-6 m lang und r25 bis 1-4 m breit; für ein Stück Jungvieh 1-9 bis 2 m lang und o⁻9 bis n« breit; für ein Abs atz -kalb im besonderen Stande 1-5 bis r8 m~ Grundfläche. Auf 30 bis 40 Kühe nimmt man einen Stier an, welcher mit den Kühen in einem Stalle stehen kann, aber einen, durch wenigstens r6 bis i’8 m hohe Wände abgetrennten besonderen Stand haben muss. Mastviehställe ebenso wie Ställe für Zugochsen sind von dem Kuhstalle zu trennen, sonst aber ebenso einzurichten. Auch wird der Platz für Jungwieh und Kälber abgetrennt und in einzelne, durch i*2 bis i⁻3 111 hohe Wände getrennte Stände getheilt.

Die Kühe werden entweder in Langstellung oder in Querstellung aufgestellt. Bei der Lang'stellung stehen die Reihen mit den Köpfen entweder gegen die Wand oder gegen die Mitte zu. Der Stall erhält dann im Ganzen 7 bis 7*5 m Tiefe. Diese Aufstellung mit den Köpfen zur Wand ist der Fütterung wegen unbequem. Die zweite Anordnung der Langstellung, wo die Kühe in der Mitte des Stalles mit den Köpfen gegeneinander stehen, wird vielfach allen anderen vorgezogen. Die Tiefe dieses Stalles beträgt

T:h

il

il

..

■H

lüli

'!

11

ii

*

cs

\\

11

W&tsaiM

ni

!;i

gpi

Fig. IX 7 (zu Seite 782).

8-8 bis 9’5 m. Bei der Querstellung stehen 10 bis 12 Kühe nebeneinander. In zwei Reihen sind sie sich mit den Köpfen zugekehrt. An der Fronte ist ein Gang von 1-25 bis 1*5 m Breite. Die Tiefe eines Querstalles beträgt i2⁻3 bis 17 m. Mehr als 15 bis 20 Kühe stellt man aber ohne Trennung nicht gern nebeneinander.

Die Gangbreite hinter den Kühen zum Reinigen und Streuen der Stände ist wenigstens 1*2 m, besser 1*5 m zu machen. Bei der ersten Langstellung" aber 2 bis 2-22 m.

Die Krippen bestehen aus Stein in Cement gemauert und mit Cement geputzt, oder aus Sandstein gehauen, oder aus Holz ge-

50*

hauenen Trögen, oder werden aus Pfosten zusammengesetzt. Die ersteren sind 40 bis 45 cm breit und 25 bis 30 cm tief; die zweiten 32 bis 35 cm breit und 20 bis 25 cm tief, werden mit Falzen von 2 bis 4 cm Länge und Cement zusammengefügt. Die Krippen aus Pfosten erhalten oben 45 bis 50 cm, unten 30 bis 35 cm Breite und 25 bis 30 cm Tiefe. In neuester Zeit werden aber die Futterbarren auch aus Eisen hergestellt nach Fig. IX 8 und Fig. IX 9.

i;

Fig. IX 8.

Dl

ih

i»

—..—jyy

Büü '

r\

il

,ä

WWÊËÊÊk

WĘSm

;©L#^©rl

i-, ;..: ;-, i-

//

Fig. IX 9-

In Kuhställen wird der Boden aus Pflaster mit sehr wenig Fäll, in Ochsenställen 5 bis 6 cm auf die Länge des Standes hergestellt. Abzugsrinnen erhalten 1 cm Fall auf 1 m Länge.

Die Höhe des Stalles macht man 2-8 bis 3-5 m, und zwar bis 12 Stück Vieh 2*8 m, für 15 bis 20 Stück 3 m, für 25 bis 50 Stück 3/2 m, über 50 bis 100 Stück 3-5 m. Grössere Ställe macht man 3-5 bis 4 m hoch. (Lichte Maasse.)

Die Decken der Ställe werden am besten auf Traversen oder ganz eingewölbt.

Front nach Norden oder Westen. Fenster 1*5 bis r6 m über dem Düngergange und 80 cm breit, bei 30 bis 60 cm hoch und

in solcher Anzahl, dass auf ioo m² Grundfläche etwa 1*5 bis 2 m2 Fensteröffnung kommen. Die Fenster drehen sich um eine verticale Mittelachse oder um eine in der Unterkante desselben liegende horizontale Achse nach der inneren Seite des Stalles. Ober den Fenstern werden dann noch Luftzüge von 50 bis 60 cm Breite und 10 bis 15 cm Höhe angeordnet, welche durch Klappen verschliess-bar sind.

Die Stallthüren erhalten 1-3 bis r6 m Breite und wenigstens 2 m Höhe.

Zur Bestimmung des Futterraumes nimmt man an:

1 Kuh

1 Ochse oder Mastvieh

gebraucht pro    Jahr    circa    1000    Kilog. Heu

11    v    n    n    ¹²⁰⁰    Kilo g.    n

1 Jungvieh 1 Kalb .

n    v    v    n    5⁰⁰    Kilog.    „

„    „    „    „    200    bis 300 „

Ausserdem bedarf ein Ochse jährlich 1100 bis 1600 Kilog. Stroh und eine Kuh sowohl als Streu als auch zur Häckselbereitung 1000 bis 1200 Kilog. 100 Kilog. Heu erfordern 1 mA Raum auf dem Heuboden. Die Futterkammer für grünes Futter, Rüben mit dem erforderlichen Schneidemaschinen für Häcksel etc. muss neben dem Stalle liegen und pro Stück Vieh 07 m² Grundfläche erhalten. Die Grösse der Knechte- und Mägdekammern ist so zu bestimmen; dass man auf 15 Kühe eine Magd und auf vier Zugochsen einen Knecht rechnet. Gewöhnlich wird aber für die Schlafstellen dieser Bediensteten im Stalle selbst vorgesorgt.

Schafstallungen. Sind entweder geschlossene, massive Gebäude oder halb und ganz offene Ställe, die geschlossenen Ställe müssen aber den Fussboden mindestens 0*20 m über dem Terrain haben.

Die Stallhöhe, im Minimum 3*5 m, bei mehr als 500 Schafen 4 bis 5 m betragen.

St all tiefe, 9-5 m bei drei Raufen, 12 m bei vier Raufen. Grundfläche 07 ni² pro Schaf, bei kleineren Heerden; bei 1000 Schafen 0-65 m² pro Stück; Mutterschafe 07 bis o'8 m², Böcke 1 m².

Thore, entweder in jedem Giebel eines oder in der Mitte jeder Front; 3’16 m breit, mindestens 2*80 m hoch, alle 12 bis 18 m Stalllänge Eingangsthüren von 1*5 m Breite, stets nach aussen aufgehend.

Mauern im Inneren bis auf 1*27 m Höhe glatt zu

ver

putzen.

Sind in einem Schafstalle Holzsäulen angebracht; so müssen diese auf einen i m hohen Steinsockel stehen; weil meistens der Stallmist über Winter liegen bleibt. Die Grösse des Futterbodens bestimmt man nach der Annahme; dass ein Schaf durch sechs Monate ioo Kilog. Heu und je zehn Stück Schafe 500 bis 600 Kilog. Stroh als Streu brauchen.

Schweineställe sollen womöglich den Ausgang nach einem mit Mauern eingeschlossenen und mit Wasser versehenen Schweinehof haben. Man rechnet für einen Eber 3 bis 3-50 m², auf je 10 bis 12 Zuchtschweine; für ein Zuchtschwein 3*50 bis 4 m², für ein Mastschwein; wenn es einzeln steht; r6o bis 2 m², stehen mehrere Schweine beisammen; so genügen pro Stück 1*40 m²; für ein Ferkel 0*5 bis o‘6 m²; für einen Jährling o’6 bis o⁻8 m²; für ein zweijähriges Schwein o*8 bis 1 m².

Die Schweinestallungen werden verschiedenartig eingerichtet; und zwar ob die Fütterung im Stalle selbst; oder ausserhalb desselben geschieht. Bei grösseren Schweinezuchten müssen eigene Futterküchen mit dem Stalle in Verbindung stehen, unter welchem Raum sich auch ein entsprechender Keller befinden soll. Die Futtertröge, sowie die Schweinezellen selbst, stellt die Firma R. Ph. Waagner in Wien sehr vortheilhaft aus Eisen her, siehe Fig. IX 10.

Geflügelställe. Diese bringt man am zweckmässigsten in einem besonderen Hause unter, welches unten Raum für Gänse und Enten, darüber für Hühner und oben für Tauben hat.

Der Gänse- und Entenstall soll 30 bis 50 cm über dem Boden liegen und mit harten Steinen gepflastert sein. Höhe etwa 2 m im Lichten. Für eine Ente 0*15 und für eine Gans 0^25 m² Fläche.

Hühnerstall. Die Sprossenweite der Leiter zum Aufsteigen der Hühner ist 15 bis 20 cm. Die Länge der Sprossen 30 bis 40 cm. Die Einsteigeöffnung 25 und 35 bis 32 und 45 cm, Raum pro Huhn 0-13 m². Höhe des Stalles 17 bis 2 m.

Taubenhaus. Für ein Paar Tauben eine Zelle von 48 cm Breite und Höhe und o*6 bis 07 m Tiefe. Die Zellen sind hinten mit Klappen zu versehen, um Mist und Eier herausnehmen zu können.

Puter, Truthühner, brauchen o’95 m'² Fläche pro Stück.

Wird kein besonderes Geflügelhaus gebaut, so bringt man die Thiere in Viehställen, Scheunen, überhaupt anderen Gebäuden unter.

Gebäude zur Aufbewahrung der Geräthe, Brennholz, Kohlen etc.

Wagen schupfen und Remisen. Von allen besseren Wagen werden gewöhnlich die Deichsel (Wagenstangen), selbst oft die Wage abgenommen, wenn sie nicht direct am Wagen befestigt ist. Ein Herrnwagen oder Kalesche ist ohne Deichsel 3*20 bis 3*75 m lang und r6o bis 2-20 m breit, mit Deichsel erfordert ein solcher Wagen 5⁻6o bis 6-30 m Länge; 1 Erntewagen ohne Deichsel

¹

Die jetzt gebräuchlichen Billards sind 2'20 m lang und I '20 m breit, wobei man noch ringsherum einen freien Raum von i‘6o bis 1¹70 m rechnen muss.

²

²) Je nachdem die Wiesen gedüngt oder ungedüngt, oder ob es sogenannte Wasserwiesen sind.

S1&

IlBB

jjy

(P

t.

lilii

>_

gl

0? i

L--------'I.SO

4.2)0    -----Jc_........ S0 .....>

• -• -1 so--

;\jç;

r

Fig. IX io.

Pflug ist 2'50 bis 3 m lang, i'25 bis

3-75 bis 5 m lang, mit Deichsel 6-25 bis 7*50 m lang und rçobis 2*20 m breit; i Ackerwagen ist 6‘25 bis 6*50 m lang, 2^50 bis 3 m breit (daher i8'5o m- Bodenfläche);

(•40 m breit (daher circa 4 m- Bodenfläche); eine Egge ist 1*25 bis i-go in lang, r25 bis i’4o m breit (3 bis 3*75 m² Bodenfläche)

1 Schlitten 1*90 bis 2‘50 m lang, rio bis 1*25 m breit (circa 4 m²> Bodenfläche) ; eine gewöhnliche Feuerspritze erfordert einen Raum von 5'40 m Länge und 5*60 m Breite. Das Geschirrholz (Heubäume etc.) erfordert 6 m Länge.

Die Einfahrtsthore müssen 2*50 bis 3 m breit und 3-50 m hoch sein. Sogenannte Frachtwagen erfordern eine Breite von 4 m.

Alle Remisenthore müssen nach aussen aufgehen. Für die Höhe einer offenen Remise genügen 3 m, die geschlossenen müssen aber immer eine grössere Höhe erhalten.

Holz- und Kohlenlager. 1 Raummeter verkleinertes Holz füllt 1*23 bis i*33 w³; dieses Holz kann 4 m hoch aufgestapelt werden, zur Holz Verkleinerung braucht man 8 bis 10 m² freien Raum. Für die winterliche Heizung von ein Zimmerofen braucht man jährlich 10 bis 15 Raummeter Brennholz; für die Küche rechnet man pro Jahr und Person des Hausstandes 070 bis o‘8o m3 Holz; zum Waschen und Backen braucht man in grösseren Wirth-schaften 18 bis 40 md Holz. Für den Betrieb der Milchwirthschaft in den Maierhöfen werden auf 10 melkende Kühe 3 bis 4 m:i Brennholz gerechnet. 100 Kilog. Braunkohle nehmen geschüttet 0*15 bis o⁻i8 w³ Raum ein; 100 Kilog. Steinkohle = o-io bis 0U5 m3 Raum; 100 Kilog. Torf nehmen geschlichtet 1*50 bis r6o«3 Raum ein.

Landwirthschaftliche Nebengebäude.

Gewächshäuser. Ein Gewächshaus, Glashaus oder Treibhaus ist ein Gebäude, in welchem ausländische Gewächse, welche das Klima unserer Gegend nicht vertragen, entweder bloss über den Winter oder das ganze Jahr hindurch cultivirt werden.

Wollte man allen verschiedenen Anforderungen, welche die Pflanzenwelt in Betreff des Klimas der verschiedenen Erdtheile stellen kann, nachkommen, so müsste der Bau der Gewächshäuser ebenso verschiedene Einrichtungen beanspruchen. Man bringt daher die Pflanzen von gleichen oder ähnlichen Anforderungen in einem Raume unter, und theilt die Gewächshäuser gewisser-maassen nach den allgemeinen klimatischen Verhältnissen:

1.    In Schutzhäuser (Conservatorien), in welchen die Temperatur unter o bis auf — 6° R. fallen kann;

2.    in Kalthäuser (Frigidarien), welche im Winter auf einer Temperatur von o bis + 5⁰ R. ;

3.    in Lauhäuser — temperirtes Haus — (Tepidarien), wrnlche auf einer Temperatur von 5⁰ bis -j- io° R., und

4.    in Warmhäuser (Caldarien), welche auf einer Temperatur von -J- io° bis -f- 25⁰ R. gehalten werden.

Vor Allem hat man sich bei dem Baue eines Gewächshauses mit den allg-emeinen Anforderungen vertraut zu machen, welche man überhaupt an die Culturräume der Pflanzen stellen kann.

Die Bedingungen; welche man bei dem Baue eines jeden Gewächshauses berücksichtigen muss, sind folgende :

von

a)    Einen guten Abschluss des Culturraumes, damit derselbe den Einflüssen der äusseren Luft unabhängig gemacht wird;

b)    hinreichend angemessener Raum für die Entwickelung der Pflanzen;

c)    Sonne und Licht im vollsten Maasse, nebst den nothwen-digen Schattenvorrichtungen;

d)    gute Lüftung und Ventilation;

e)    trockene Lage der Baustelle;

f)    entsprechende Erwärmung durch Heizung;

g)    steter Wasservorrath in angemessener Temperatur zum Begiessen und Spritzen;

h)    g-ute Heizräume und passende Aufbewahrungsorte für Brennmateriale ;

i)    gutes, brauchbares Baumateriale, und schliesslich

k) vollendete und solide Ausführung aller Constructionen.

Die Grössenverhältnisse variiren sehr bedeutend, sowohl in der Breite, Länge, als Höhe, auch kann die Hauptform so verschieden sein, dass sich kein bestimmtes Maass angeben lässt.

von

Eiskeller oder Eishäuser sind Aufbewahrungsorte Eis während der wärmeren Jahreszeiten, und bei der Anlage eines guten Eisbehälters müssen folgende Bedingungen berücksichtigt werden :

a)    Geschützte und trockene Lage;

b)    Fernhalten von Tag- und Grundwasser;

c)    gute Ableitung des durch das Schmelzen des Eises entstandenen Wassers;

d)    Sicherung des Eisbehälters gegen alle Einflüsse der äusseren Temperatur und der natürlichen Bodenwärme, und endlich

e)    festes Zusammenpacken des Eises in einem cubischen Raume. —-Das einzubringende Eis muss rein, weder von Schnee oder Regen gelitten haben, und soll 20 bis 30 cm stark sein, aus welchem man regelmässige, 60 bis 90 cm im Gevierte messende Blöcke schneidet, und diese dann schichtenweise in der Weise wie Bausteine in die Eisgrube legt.

Eine zweispännige Fuhre Eis hat gewöhnlich 1-20 bis 1 '25 nr*

m⁹ festes Eis füllt den

Eis, den m³ zu 910 Kilog. gerechnet,

Eisraum mit 1*30 111A. Für eine grössere Wirthschaft genügt ein

Raum von 25 bis 36 m² Grundfläche, bei 3 bis 4 m Höhe vollkommen. Ein solcher Raum fasst 60.000 bis 80.000 Kilog. Eis.

Milchhäuser. Die Grösse derselben wird nach der Anzahl Milchkannen berechnet, für eine Milchkanne rechnet man 07 m2 Grundfläche. Nach G. Wanderley’s „Die ländlichen Wirthschafts-gebäude” muss die Grundfläche eines Milchkellers bei einem Viehstand

i’oo in2 1⁻95 m2 O'qo m‘l o’8o in'1 „ 078 bis 076 m²

während man bei einem kleinen Viehstande von 5 bis 10 Kühen 2⁻5 bis 3 m² pro Kuh rechnen muss, weil die Geräthe und Gänge auch dann dieselben Ausmaasse behalten.

von

17

30 Kühen pro Kuh

50

100

180

bei mehr

77

77

77

77

77

betragen,

77

Wasch- und Schlachträume. Diese haben gewöhnlich dieselbe Einrichtung. Bodenfläche von 30 bis 45 m² bei 3*20 bis 4 m Höhe. Die Deckenconstruction wird am zweckmässigsten aus eingewölbten Eisenträgern hergestellt. Der Fussboden muss wasserdicht und fest, am besten mit Beton gemacht werden. Der Waschkessel hat meistens bei o‘6o m Tiefe einen Durchmesser von o’8o bis 1 m.

Backöfen. Oefen, in denen nur Weissbrot gebacken werden soll, erhalten pro 100 Kilog. Mehl, welche auf einmal verbacken werden, 4-6 bis 4-8 m² Heizfläche, während diejenigen Oefen, welche ausschliesslich für Schwarzbrot bestimmt sind, für dieselbe Mehlmasse nur 2 bis 2*5 m².

Die Grundformfläche der Oefen wird entweder eiförmig oder rechteckig genommen. Erstere Form namentlich bei kleineren, letztere bei grösseren Oefen, weil die Ausführung bedeutend einfacher ist als diejenige der eiförmigen.

Die Länge der rechteckigen Oefen ist 3 bis 4 m und die Breite 27 bis 3 m, die ovalen Oefen haben i*8 bis höchstens 2*5 m Länge.

Das sogenannte Mundloch erhält 24 cm Höhe und 60 bis 80 cm Breite. Bei Oefen für besondere Zwecke auch andere Dimensionen. Der Verschluss des Mundloches geschieht durch eine einfache Blechthür oder besser durch Schieber.

Die Höhe der Oefen ist 30 bis 60 cm. Die Sohle des Backraumes lässt man in der Regel etwas ansteigen, und zwar auf 1 cm Länge 2 bis 3 cm.

Rauch- und Selchkammern. Bei diesen Anlagen sind solche Einrichtungen zu treffen, welche das Ablagern von Russ-theilen aus dem Rauch von verbranntem Holz oder Holztheilen ermöglichen, mit Rauch von Steinkohlen, Coaks oder gar Torf kann nicht geräuchert werden. Die Grösse der Rauchkammern richtet sich nach Menge des zu räuchernden Fleisches.

Dörren. Wenn eine Obstdörre freistehend erbaut wird, hat sie gewöhnlich eine Querschnittfläche von 3*30 ml ; ist sie mit ihrer Rückwand an eine feuersichere Mauer gestellt, so nimmt man róo m als Tiefe und r6o »( als Höhe ohne Rauchfang an.

Dungstätten. Man rechnet bei 1*25 m hoher Dunglagerung jährlich pro Rind 6'8o ml, pro Pferd 10-50 m² und pro Schaf o⁻8o m2 Grundfläche ; oder nach Cubikmaass pro Rind 8-50 w³, pro Pferd 13 w³ und pro Schaf 1 m\ Man rechnet auch in der Weise, dass wenn man z. B. 5000 Kilog. Futter sammt Streustroh verbraucht, so nimmt man das Doppelte davon als Dungmenge pro Jahr an, also circa 10.000 Kilog.

Strassen und Wege. Man unterscheidet Haupt- oder Poststrassen, Land- oder Bezirksstrassen, Vicinal- und Feldwege.

Die Breite der Strassen richtet sich nach dem Verkehre. Eingleisige Strassen, an Gebirgsabhängen und Stellen, wo breitere Strassen nur mit unverhältnissmässig grossen Kosten errichtet werden können, müssen wenigstens 3-5 m, sobald dieselben auch von Lastwagen befahren wmrden, aber 4 m breit sein, In Abständen von 100 bis 200 m sind dann „Ausweichen” von 5 bis 5*5 m Breite und 10 m Länge anzuordnen, um das Vorbeifahren der Wagen zu gestatten.

Strassen, auf denen sich Wagen ausweichen sollen, müssen wenigstens 6 m Breite der Fahrbahn erhalten, welche bei starkem Verkehre, namentlich in der Nähe grosser Städte, bis auf 12 m zu verbreitern sind. Für Nebenstrassen genügen 4 bis 4-5 m breite Fahrbahnen.

Zur Berechnung der Erdarbeiten bei Strassenanlagen dienen folgende Bemerkungen :

Im Mittel rechnet man, dass ioo m³ lockerer Aufschüttung 75 m³ fester Erdmasse, lind ioo m³ festgestampfter Aufschüttung go m³ fester Erde erfordern. Selbstverständlich sind diese Verhältnisse bei verschiedenen Erden verschieden.

Eine lose Aufschüttung schwindet bis 25 Procent. Dämme aus lockeren Massen sind bis x/i0 höher aufzuschütten, als ihre Höhe nach dem Setzen sein soll. Die Böschungen sind auch gewölbt anzulegen und die Dammbreiten reichlich zu nehmen. Das Feststampfen hat nur dann Zweck, wenn dasselbe in 0^25 bis o⁻3 m hohen Lagen erfolgt.

Die Schiebetruhen haben gewöhnlich o#o6 bis 0'075 m3 Inhalt. Ein Arbeiter kann pro Stunde inclusive Aufladen und Aus-

schütten der Schiebkarren

Gänge machen, wenn m die

4500

m 4-300

Transportweite in Meter bezeichnet, wobei eine iostündige, wirkliche Arbeitszeit angenommen werden kann.

Um 1 m³ gewachsenen Boden fortzuschaffen, sind :

1.    Bei Gartenerde, leichtem Lehmboden etc., 15 bis 16 Karrengänge erforderlich;

2.    bei Kies, strengem Lehmboden etc., 16 bis 20 Karrengänge erforderlich ;

3.    bei Schotter, steinigem Boden und Felsen 19 bis 22 Karrengänge erforderlich.

Das Ansteigen der Bahn darf io° nicht überschreiten. Grösste derartige Transportweite 60 m. Laufbretter müssen wenigstens 20 cm breit und 5 bis 10 cm stark sein, ersteres bei Eichen-, letzteres bei Nadelhölzern.

Die Kipp karren haben 0-43 bis 0-5 m³ Inhalt, werden auf horizontaler Bahn von zwei, bei Steigungen über 3⁰ von drei Arbeitern gefahren. Karrengänge pro Stunde effectiver Arbeitszeit

4500

m 4- 676*

erforderlich : bei 1 = 3-5 ; bei 2 = 4; bei 3 = 4*5.

Pro m³ gewachsenen Bodens sind an Karrengängen

Die Transportweite kann höchstens 300 m betragen.

Pferdekarren oder sogenannte Cabs sind ebenfalls Kipp-

2400

m 4- 520

karren von 0^45 bis 0*5 m³ Inhalt. Es werden pro Stunde

Fahrten gemacht. Transportweite wenigstens 350 m.

Bei Transporten von mehr als 500 m auf vorhandenen Wegen kommen nur Wagen von Pferden gezogen zur Anwendung. Man kann einen zweispännigen Wagen mit 2000 Kilog. auf guten Strassen,

mit 1300 Kilog. auf festen Feldwegen, mit 600 Kilog. auf schlechten Wegen beladen.

Das Gespann legt in beladenem Zustande pro Stunde 3000 m, in unbeladenem dagegen 3500 m zurück.

Pferdebahnen und provisorische Eisenbahnen haben Kippwagen mit 2 m³ Ladung. 1 Pferd zieht 2 geladene und 6 bis 8 leere Wagen auf horizontaler Bahn. Zahl der stündlichen 2300

F ährten

. Transportweite über 700 m.

m -}- 360

Zum Aufladen gebraucht 1 Arbeiter an Zeit:

Minuten,

für 1 m³ in Schiebekarren 32 „    1 nt³ „ Kippkarren 40 bis 42

„    1 nt³ „ Wagen

45 r> 5° j?

Um 1 m³ gewachsenen Boden zu lösen, sind die folgend angegebenen Zeiten erforderlich, wenn dabei die angegebenen Werkzeuge und Hilfsmittel benützt werden:

Kies, Sand, sandiger Lehm :

bis i*3 Stunden (Holzkeil und

Schlägel^ ;

Fetter Lehm, Letten, Thon: 1*5 bis 2 Stunden (Haue); Gerolle, steiniger Lehm und Thon, fein geklüftetes Gestein : 2-5 bis 3*5 Stunden (Krampen und Brecheisen);

Festes Gestein, aber leicht zu bohren: 4 bis 5*5 Stunden (Bohrer, Brecheisen, Sprengmittel).

Festes Gestein, schwer zu bohren : 6 bis 10 Stunden (Bohrer, Brecheisen, Sprengmittel, Eisenkeil und Schlägel).

Die Maximalsteigung kann bei den Strassen :

im Gebirge :

im Hügellande: im Flachlande: P r o c e n t

bei Hauptstrassen . „ Vicinalstrassen. „ Feldwegen .    .

betragen.

bis

3 bis 4

2’5

4 bis 5    2*5 bis 3

In Curven sind die Steigungen zu verringern und dürfen bei 50 m mittlerem Halbmesser im Maximum nur 4 Procent sein.

Kleinere Radien als 30 m sind zu vermeiden. Die Strassen sind in den Curven zu verbreitern und umsomehr, je kleiner die Radien sind.

Die Strassenherstellung und Strassenerhaltung erfordern:

Für die Strassengrundlage. Diese wird für sehr schweres Fuhrwerk mit 0^50 m für gewöhnliches aber nur o⁻i6 m verglichen,

hoch gemacht, und dies erfordert sammt Zufuhr der Steine auf 20 in Distanz, pro in¹ ; 0-30 bis o’45 Arbeitertagschichten; ri m³ Bruchsteine.

Für die Strassenbeschotterung nebst Zufuhr des Materiales auf 20 m Distanz, pro m³:

1. Bei neuen Strassen ro m³ Schlägelschotter, 0*15 Arbeitertag

schichten ;

2.    bei bestehenden Strassen ro m³ Schläg'elschotter, o '2 Arbeiter-tag'schichten ;

3.    Strassenbeschotterung (Planirung* des Schotters) pro m3 o‘o8 Arbeitertagschichten ;

4.    Besandung der beschotterten Strassenbahn sammt Zufuhr auf 20 m Distanz, 1 m³ Sand, o'2o Arbeitertagschichten;

5.    das Aufreissen bestehender Strassenkörper erfordert 070 Arbeitertagschichten ;

6.    1 m³ Schlägelschotter aus mittelfestem Stein zu erzeugen erfordert o’8$ Arbeitertagschichten zum Schlägeln, Schlichten und Aufladen; aus hartem Stein aber 1 bis 175 Tagschichten;

7.    um 1 m³ Sand aus einer „Berggrube” auszuheben, sind o*35 Arbeitertagschichten mit 10 Procent Requisitenzuschlag zu rechnen ;

8.    die Gewinnung von Wassersand erfordert sammt Heraus-führen und in Figuren schlichten pro m³ 07 Arbeitertagschichten und 10 Procent Zuschlag für Requisiten;

9.    1 m³ Sand durchwerfen erfordert je nach der Maschenweite der Wurfgitter ou8 bis 040 Arbeitertagschichten sammt 10 Procent Zuschlag für Requisiten.

Da die Schotterdecke auf den Strassen höchstens 8 cm betragen soll, so nimmt man den ganzen Steinsatz (verglichen) 0-30 bis o⁻35 m hoch an.

4. Industrielle Bauten.

Specielle Regeln für die Anlage und Einrichtung* von Fabriksgebäuden lassen sich nicht so kurz zusammenfassen, denn die Bedingungen sind dabei zu verschiedener Art; und selbst die Fabriken für einen und denselben Industriezweig werden jedesmal in Folge der Local Verhältnisse einer ganz besonderen Anlage und Einrichtung bedürfen; im Uebrig'en gelten für dieselben die in diesem Buche ang*edeuteten allgemeinen Angaben.

Bemerkungen über die Grössenverhältnisse einzelner

Gebäudetheile.

Mauerstärken. Diese geben einen Maasstab für die Solidität, Festig'keit und Dauer der Gebäude, aber nur unter einer Voraussetzung', dass die Mauern in sich gut, fest und dauerhaft sind. Nur zu häufig übersieht man die nöthigen Eigenschaften einer Mauer und hält ihre Stärke für hinreichend; das ist nun aber durchaus nicht immer der Fall. Wollte z. B. Jemand noch ein Stockwerk auf sein Gebäude aufsetzen, bloss aus dem Grunde, weil die Stärke der oberen Mauern i y₂ oder 2 Ziegel stark ist, so wäre das durchaus noch kein Grund, dass das Gebäude noch ein Stockwerk auch tragen kann, denn nicht die Stärke allein, sondern die Güte des Materiales sind hier entscheidend.

Mauern aus Bruch- oder Ziegelsteinen, wenn sie bis zu einer Länge, welche ihrer doppelten Höhe gleich ist, ohne Pfeiler oder Querwände frei stehen, müssen '/₈ bei Bruchsteinen, respective yi2 bei Ziegelmauerwerk ihrer Höhe als Stärke erhalten. Bei Ziegelmauern wird dieses Maass mit ganzen oder halben Ziegel abgerundet’ Mauern, welche aber in grösseren Längen freistehen, müssen eine entsprechende Verstärkung erhalten.

und die Stockwerkshöhen gleich hv hr

Die Stärke der Hauptmauern e, ex. e.v . . . werden, wenn die Gebäudetiefe gleich t

... m (ht oberstes Stockwerk), nach Redtenbacher folgender-maassen bestimmt:

Ai

40

25

40

25

rn

40

-r

hl ~f- h.y -f- /z:j

—----- m

25

hL+Jl2XA m

25

40

, u. s. f.

Nach anderen Angaben soll das obere Stockwerk 1V₂ Ziegel stark, das nächst niedrigere 17₂ oder 2 Ziegel, das dann folgende 2 oder 2l/₂ u. s. f., jedes niedriger liegende Stockwerk V₂ Ziegel stärker gemacht werden.

Bei kleinen Zimmern von höchstens 5*5 m in der Richtung der Fronte, bei keiner grösseren Höhe als 4*2 in und massiven eingebundenen Scheidemauern kann den Hauptmauern in den beiden obersten Stockwerken il/₂ und in den beiden folgenden 2 Ziegel Stärke gegeben werden.

Bei niedrigen, 1- oder 1¹/₂stockigen Gebäuden von 3 bis höchstens 3!/₂ m Stockwerkshöhe genügt il/₂ Stein Stärke der Mauern, bei höheren Stockwerken hat man Verstärkungen oder V₂ Stein stärkere Mauern anzuwenden.

Bruchsteinmauern sind 1-25- bis r8omal stärker als Ziegelmauern zu machen, hingegen können Quadersteinmauern o'6- bis o*8-mal geringer als Ziegelmauern angenommen werden.

Die Bauordnung für Wien und für Niederösterreich giebt in Bezug auf die zulässigen Mauerstärken in dem § 37, beziehungsweise §§ 50 und 51 hinreichende Anhaltspunkte, welche mittelst Gesetz vom 26. December 1890 noch bedeutend erweitert wurden.

Gewölbestärken. Dabei ist vorausgesetzt, dass die Stärke des Gewölbes an den Widerlagern doppelt so gross als am Scheitel ist.

Für halbkreisförmige Gewölbe aus Ziegel oder Bruchsteinen giebt Rondelet folgende Regeln:

Ist das Gewölbe im Scheitel horizontal abgeglichen, so ist

j.

S;

ist das Gewölbe bis zur halben Höhe hintermauert und dann im Rücken parallel mit der inneren Wölbelinie abgeglichen, so ist

e = ~ S.

36

Ist endlich das Gewölbe bis zur halben Höhe hintermauert und von da an bis zum Scheitel verjüngt abgeglichen, so ist die Stärke im Scheitel also

* - is

und da, wo die Ausmauerung authört, ist die Stärke — 5 zu nehmen.    3²

Rondelet giebt für die Stärken der Widerlager halbkreisförmiger Gewölbe noch Folgendes an:

Ist das Gewölbe im Scheitel horizontal abgeglichen, so soll die Stärke der Widerlager ein Elftel der Spannweite betragen.

Ist das Gewölbe bis zur halben Höhe hintermauert und dann im Rücken parallel mit der inneren Wölbelinie abgeglichen, so soll die Stärke der Widerlager ein Neuntel der Spannweite betragen.

Ist das Gewölbe endlich bis zur halben Höhe hintermauert und von da an bis zum Scheitel verjüngt abgeglichen, so soll die Stärke der Widerlager ein Zehntel der Spannweite betragen.

Grösse der F enster. Die Breite der Fenster, ebenso wie jene der Zwischenpfeiler sollte man bei Ziegelmauerwerk immer so einrichten, dass sich dieselben ohne vieles Behauen der Ziegel ausführen lassen. Wenn möglich, nimmt man Maasse, welche sich durch die halbe Ziegellänge theilen lassen. Ebenso sollte man die Fensterhöhe so nehmen, dass sie sich aus vollen Schichten bilden lassen. Bei Bruchsteinen und Quadern sind die Oeffnungen und Pfeiler beliebiger.

Gewöhnlich ist die Breite o⁻8 bis V2 m, steigt aber bei grossen Bauten zuweilen bis 2 m. Die Höhe der Fenster wird, wenn nicht besondere Verhältnisse andere Höhen bedingen, gleich der 2- bis 2'5fachen Breite genommen. Die Höhe der Fensterbrüstung ist in der Regel 0*75 bis o'gom, nur ausnahmsweise höher. Zwischen Oberkante des Fensters und der Decke ist gewöhnlich 45 bis 50 cm Platz erforderlich.

Die Fensterchambranle erhalten in der Regel ein Viertel bis ein Sechstel der Fensteröffnung als Breite.

Grösse der Thür en. Die Grösse der Thüren und Thore nimmt man nach folgender Zusammenstellung:

Breite

Höhe

in Meter

Tapetenthüren............

Nebenthüren (Küchen-, Speisekammer-,

Abort- etc. Thüren)........

Zimmerthüren............

Kleine Zimmer...........

Gewöhnliche Wohnzimmer . . . .

o'7

o⁻8

0*9

o‘9

I'O

bis 0*9

77

i*i

2 bis 2*4 2    „    3‘5

7?

2*2

i*3

7,    2*5

Grössere Wohn- und Gesellschaftszimmer zweiflügelig......

1*2 „

¹‘5

2‘2

Säle ..............

Scheunenthore............

Einfahrtsthore in Remisen......

Stallthüren nach den Anforderungen .

Hausthüren in Wohnhäusern.....

„ öffentlichen Gebäuden .

I ‘2

3‘°

2’5

I *2

I *2

77

77

77

77

77

2*0

4*5

3*o

2‘0

2*0

2-5

4*o

3-2

2‘2

2-5

77

¹‘5

77

2-5

2*5

Deckenconstructionen aus Holz sind entweder Tramoder Dippelböden.

Tramböden mit rauher Sturzdecke erfordern pro Quadratmeter:

1.    Bei 4 m Tracttiefe: 0-5 m 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen, ro m 13/18 cm starken Tram, 1 m¹ 33 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter;

2.    bei 5 m Tracttiefe: 0-4 m 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen, 1 m 14/21 cm starken Tram, 1 77z² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter;

3.    bei 6 m    Tracttiefe: 0*33 m    10/15    oder    12/12 cm starke Rast-

schliessen, 1 m    17/24 cm starken    Tram,    1 m²    30 mm starke Sturz

bodenlegung mit Uebergreifung der Bretter;

4.    bei 7 m    Tracttiefe: 0-29777    10/15    oder    12/12 cm starke Rast-

schliessen, 1 m    19/2’] cm starken    Tram,    1 m²    30 mm starke Sturz

bodenlegung mit Uebergreifung der Bretter;

5.    bei 8 m Tracttiefe: 0-25 7» 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen, 1 m 21/29 cm starken Tram, 1 m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter.

Tramboden mit rauhem Sturzboden und Rohrdeckenverschalung erfordert pro Quadratmeter:

1.    Bei 4 m Tracttiefe: 0-05 m 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen, 1 m 13/18 cm starken Tram, 1 m² 30 mm starke Sturzbodenlegung 1 m² 20 mm starke Rohrdeckenschalung;

2.    bei 5 m Tracttiefe: 0-4 m 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen, 1 m 14/21 cm starken Tram, 1 m² 30 mm starke Sturzbodenlegung, 1 m² 20 mm starke Rohrdeckenschalung;

3.    bei 6 m Tracttiefe: 0-33777 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen, 1 m 17/24 cm starken Tram, 1 m² 30 mm starke Sturzbodenlegung, 1 77z² 20 777777 starke Rohrschalung;

4.    bei 7 777 Tracttiefe: 0-29 m 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen, 1 m 19/27 cm starken Tram, 1 m² 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter, 1 m² 20 mm starke Rohrdeckenschalung;

5.    bei 8 777 Tracttiefe: 0-25 m 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen, 1 m 21/29 cm starken Tram, 1 m⁸ 30777777 starke Sturzbodenlegung, 1 77Z² 20 777777 starke Rohrdeckenschalung.

Deckenconstructionen mit Einschublatten erfordern pro Qua

dratmeter :

1. Bei 4 777 Tracttiefe: 0-5 m 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen, 1 m 14/21 cm starken Tram, 1 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung auf Latten, 1 m² 20 mm starke Rohrdeckenschalung;

2.    bei 5 m Tracttiefe: 0*4 m 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schli essen, 1 m² 17/26 cm starken Tram, im² 30 mm starke Fehlbodenlegung auf Latten, 1 m² 20 mm starke Rohrdeckenschalung;

3.    bei 6 m Tracttiefe: 0*33 m 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen, 1 m 19/27 cm starken Tram, 1 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung auf Latten, 1 m² 20 mm starke Rohrdeckenschalung;

4.    bei 8 m Tracttiefe: 0*25 m 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen, 1 m 23/32 cm starken Tram, 1 m² 30 mm starke Fehlbodenlegung auf Latten, 1 m² 20 mm starke Rohrdeckenschalung.

Deckenconstructionen mit in Falz eingelegtem Fehlboden erfordern pro Quadratmeter nur eine geringe Aufzahlung.

auiiiiii:iiiiiniiiiiiümiiiim!üliiliuniiiniiniinniiiiiiiiiin

imniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Fig. IX II.

Deckenconstructionen mit Fehl- und Sturzboden (doppelter Tramlage) nach Fig. IX 11 erfordert pro Quadratmeter:

1.    Bei 4 m Tracttiefe: 0*5 m 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen, 1 m 14/21 cm starke Sturzträme, 1 m 12/16 cm starke Fehlträme, 1 m² 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung, 1 m² 20 mm starke Rohrdeckenschalung;

2.    bei 5 m

schliessen, 1 m 17/24 cm Fehlträme, 1 m² 30 mm starke Rohrdeckenschalung;

3.    bei 6 m Tracttiefe: 0^33 m 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen, 1 m 19/27 cm starke Sturzträme, 1 m 17/24 cm starke Fehlträme, 1 m² 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung, 1 starke Rohrdeckenschalung;

4.    bei 7 m

schliessen, 1 m 21/29 cm Fehlträme, 1 m² 30 mm starke Rohrdeckenschalung;

5.    bei 8 m

schliessen, 1 m 25/32 cm

Tracttiefe: 0-4 m 10/15 oder 12/12 cm starke Raststarke Sturzträme, 1 m 14/21 cm starke starke rauhe Sturzbodenlegung, 1 m² 20 mm

m 20 mm

Tracttiefe: o’2g m 10/15 oder 12/12 cm starke Raststarke Sturzträme, 1 m 18/26 cm starke starke rauhe Sturzbodenlegung, 1m² 20

mm

Tracttiefe: 0*25 m 10/15 oder 12/12 cm starke Raststarke Sturzträme, 1 m 20/28 cm starke

51*

Fehlträme, i m² 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung, 1 m² 20 nun starke Rohrdeckenschalung.

Deckenconstructionen mit Dippelbäumen, erfordern je nach der Spannweite verschiedene Holzstärken, sowohl der geschnittenen als behauenen Dippelbäume.

Bei 3 m Tracttiefe aus ou8 m starkem Rundholz geschnitten, tragen pro Quadratmeter 1620 Kilog.’,

bei 4 m Tracttiefe aus 0^24 m starkem Rundholz geschnitten, tragen pro Quadratmeter 2160 Kilog.;

bei 5 m Tracttiefe aus 0-28 m starkem Rundholz geschnitten, tragen pro Quadratmeter 2352 Kilog.;

bei 6 m Tracttiefe aus o⁻34 m starkem Rundholz geschnitten, tragen pro Quadratmeter 2892 Kilog.;

bei 7 m Tracttiefe aus 0*40 m starkem Rundholz geschnitten, tragen pro Quadratmeter 3428 Kilog:;

bei 8 m Tracttiefe aus 0^44 m starkem Rundholz geschnitten, tragen pro Quadratmeter 3630 Kilog.

Traversendecken werden entweder dadurch gebildet, dass man zwischen die Flanschen der Eisenträger Tram- oder Dippelböden legt oder zwischen den Traversen Kappengewölbe aus Ziegel herstellt und diese ein Viertel oder einhalb Ziegel stark ausführt. Die Dimensionen der Trägerprofile richten sich nach der Tiefe des Raumes, sowie der Entfernung der Eisenträger untereinander, und können aus den betreffenden Tabellen berechnet werden.

Patent-Gipsdielen (Specialfabrikation von Ing. Fritz Mögle, vorm. G. A. Wayss, Wien). Von Gipsdielen und Spreutafeln (Hohltafeln) werden folgende Sorten am Lager geführt und damit nach Fig. IX 12, 13 bis IX 14 Zwischendecken hergestellt, ebenso leichte Scheidewände angefertigt.

Gipsdielen, 3 cm dick, 2*50 m lang, 0-20 oder 0-25 m breit, auf der Rückseite ohne Asphaltpappe;

Gipsdielen, 3 cm dick, 2*50 m lang, 0*25 m breit, auf der Rückseite mit Asphaltpappe;

Gipsdielen, 3 cm dick, 2 m lang, 0-25 m breit, gefalzt, ohne Asphaltpappe;

Gipsdielen, 3 cm dick, 2 m lang, 0*25 m breit, gefalzt, mit Asphaltpappe;

Gipsdielen, 5 cm dick, 2-50 m lang, 0-25 m breit, ohne Asphalt

pappe;

Gipsdielen, 5 cm dick, 2-50 m lang, 0-25 m breit, mit Asphalt-

pappe;

Gipsdielen, 7 cm dick, 2*50 m lang, 0-20 m breit, ohne Asphalt

pappe.

breit.

Spreutafeln (Hohltafeln), 10 cm dick, 0*665 m lang, 0*30 m

Schilfrohrhohltafeln, 10 cm dick, 2 m lang, 0*30 m breit. Auch werden alle gewünschten Dimensionen, jedoch nur bis zu einer Maximallänge von 2*50 m hergestellt.

Fussbodtiv.-

"t

GLjijdLel&i..

Fig. IX 12.

Fussbodèn.

Gipsdielen} 5 od. 7 cm stark. g    Gipsdieleny variabel.

Gipsdieleny 5 od. 7 cm stark.

ein

Fig. IX 13.

linoleum/.

Guss

Beton

S®! Gi/isdcelenyvut sfyjf Ta-fucbz.

Fig. IX 14.

Die Gipsdielen lassen sich wie Holz auf jedes beliebige Maass zersägen und wie dieses nageln, so dass ihre Anwendung eine äusserst einfache und leichte ist.

Vorzüge: Raschheit der Ausführung. — Leichtigkeit. — Schalldämpfung⁻. —Flammensicherheit. — Billigkeit. — In kürzester Zeit trocken. — Geringe Stärke.

Anzahl der Geschosse und deren Höhe.

Die grösstmöglichste Stockwerkshöhe kann einem Gebäude hinsichtlich seines Aeusseren nur zum Vortheile gereichen, und diese Höhen geben auch das architektonische Mittel, um einzelnen Theilen grossartige Verhältnisse zu verleihen. Die Anzahl der

Stockwerke bei Wohnhäusern in den Städten ist aber meistens durch die dort bestehenden Baugesetze vorgeschrieben.

Die Höhe der Stockwerke in Meter anzugeben ist schwierig, da für sehr verschiedene Zwecke gebaut wird. Die Anzahl der Zimmer und Räume, die für eine Wohnung bestimmt sind, kann allerdings für die Ermittelung der Höhe dieser Räume ’maassgebend sein, denn es ist anzunehmen, dass eine Familie, die zwei oder drei Zimmer bewohnt, nicht so viel Ansprüche macht als solche, die eine Wohnung von sechs bis acht Räumen miethet. Für kleine Wohnungen würde eine zu grosse Stockwerkshöhe nicht einmal vortheilhaft sein, da sich hohe Zimmer schlechter als niedrige heizen. Als die geringste Höhe für Wohnungen muss man aber 3 m festsetzen.

Kellerräume sollen nie unter 2*70 m Höhe erhalten und sind sie mit Gewölben versehen, so sollte die niedrigste Höhe an den Wänden 2'iom betragen.

Stockwerkshöhen von 3-20 bis 3-30 m sind für Wohnungen der mittleren Stände hinreichend; 3-50 bis 4 m ist eine angenehme Höhe der besseren Wohnungen; 4*20 bis 5 m ist eine Stockwerkshöhe für herrschaftliche Wohnungen. Oft bestimmt die Grösse eines Raumes die Höhe des ganzen Stockwerkes ; befindet sich z. B. in einer Wohnung ein grosser Saal, so muss dieser eine verhältnissmässige Höhe haben, und nur in seltenen Fällen ist es möglich, einen solchen Saal höher zu führen, als die anderen Zimmer und Räume, und alsdann erhält das ganze Stockwerk eine Höhe von 4*50 bis 5’2o m und darüber, weil eben der Saal eine solche Höhe bedingte. Bei einer solchen Höhe werden dann oft über Küchen, Speisekammern und anderen Nebenräumen sogenannte Halbgeschosse angelegt, zu welchen gewöhnlich eine besondere Treppe führt.

Küchen.

Die Einrichtung des Küchenraumes verlangt bekanntlich deshalb eine besondere Aufmerksamkeit, weil die hier nothwen-digen Feuerungsanlagen in mehr als einer Beziehung eine praktisch wichtige Rolle spielen. Denn um auf offenem Herde das Wasser in einem Topfe zu sieden, braucht man ein Feuer, welches sechsmal mehr Wärmestoff entwickeln muss, als in einem geschlossenen Raume erforderlich sein würde.

Da die jetzt üblichen Sparherde überall käuflich zu haben sind (in Wien sind z. B. bei Josef Viktorin vorzügliche Kochherde nach Fig. IX 15, 16, 17 in allen Dimensionen von 80 bis

1200 Kronen pro Stück vorräthig), so können wir eine nähere Angabe über deren innere Einrichtung hier wohl übergehen.

Die Ausmaasse der Herde richten sich nach den Haushaltungen.

Für Arbeiterwohnungen und ähnliche genügen Herde mit einer oder zwei Lochplatten ohne Bratröhren.

III

in

mini

Li

liiiiniimiiiiimii

BiMliiiwIlïiiiHBPiiwwWIwawiïîïHîiïiî

ist

•j'

fl

mp

11 IBI

mn|n{

«ma

fîîïïîïï

«Es

_    ..    • WWW ___

äimiiiininiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiqiiiiiiiMiiiiiiiiii'iiiii.iiiiiiiiiiiiNi'Miii'niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiniiiiiiililiiiiu

lillllWliilÜllltllllllliiilH

AM

Fig. IX i₅.

Für mittlere Hausstände sind Herde mit zwei oder drei Lochplatten, Bratröhren und Wasserkasten angezeigt.

Bei grösseren Wohnungen kommen noch ein oder zwei Wärmerechaud, Wasserwannen und Fleischkessel hinzu.

Herde für Gasthäuser erhalten meistens die Feuerung in der Mitte und es theilen sich die Züge nach beiden Seiten, wodurch die Herdplatte, ein eigener Bratofen und an der Steinwand das Réchaud noch genügende Hitze erhalten.

— ' ' •    , r" 4 ll

ÜÜä

■

iJlLliMI

'plögr.

mH»

ü!

l.:

;;

J

i

© f©':

iS

JJIl

JIÜI’.I

"in ."i

"■i

!S3 " w52

!

.

II

QiPi

îjOj

i

J¹'" '

II

11

]

'i‘ni|i*ii|lil'|Hli:i!t* ini:i|,'i!

lllllllÜIIIÜIIIllllliIlli

|j.viktoiin|I

WIEN II

f

:

...............

ï;::!

I

i

I

■■

3

i

■

J i!

P

H'|:!l"l!!;l 11 li'llini [if^i|.|i||!ill!llllliB,!|il|ll;ll'llil!l

J,';

■Mliii

ü

\ — \

ï==

Fig. IX l6.

4

h

--

r

1

HI'T"

- .. - - M ;

.

__v,

PL/

™'L

SirU I -V * T -- -v.

:

, :.ï

X

L

Ml

.

II

a

-

»

rXr.

i ;ij

% H

vT^tfr--fgggggH

ïJSIli    -

BS

M

"V

rs

:3T

x. ~V-.    _

X,

'X -

— Xÿï-.

EP'--pFi i If '

...    ' -' /J

X,.

3

II J

X⁵

Fig. IX 17.

Die Höhe der Herde beträgt 80 bis 85 cm.

Die Platten erhalten vielfach Ringlöcher.

Die Ansicht, dass Platten mit Ringen die zweckmässigsten sind, trifft aber nicht immer zu. Einmal wird durch das Ansetzen von Russ an den Töpfen die Reinlichkeit erschwert, andererseits strömt dem Feuer beim öfteren Abnehmen der Töpfe zu viel kalte Luft zu, wodurch der Bedarf an Heizmateriale vermehrt wird.

Für kleine Herde empfehlen sich Platten von 40 bis 50 cm, für grössere solche von 60 bis 75 cm Breite mit Falzen versehen. Die Stärke der Platten beträgt 2*5 bis 4 mm.

Für 1 m² Herdfläche rechnet man 0*06 m² Rostfläche und bis 5*5 kg Kohlen pro Stunde.

Speisekammern.

Die zweckmässige Anordnung für die Ventilation oder einen constanten'Luftzug ist bei diesen Räumlichkeiten eine nothwendige Bedingung, und deren praktische Bedeutung bedarf für jede Haushaltung keines weiteren Beleges. Die Hauptregel bei Schaffung derartiger Räume ist, dass eine Speisekammer hell und luftig sein muss, dass die Fenster wenn es überhaupt sein kann, nicht nach Mittag liegen und dass man eine Speisekammer möglichst in der Nähe der Küche so anordnet um die Kaminwand der Küche zu benützen um im Winter eine gelindere Temperatur darin zu er-erzielen.

Aborte.

Die Waterclosets unterscheiden sich inFolge ihres Mechanismus, sowohl jenes zum Oeffnen, als jenen, welcher den Wasserverschluss bewirkt.

Die Geruchlosigkeit der Closets wird aber dadurch gesichert, dass beim Schliessen derselben durch die untere Klappe noch eine Quantität Wasser zurückgehalten wird, welche das Ausströmen übler Gerüche aus dem Ableitungsrohr verhindert. Dieses Rohr auf dessen oberer Oeffnung das Closetbecken befestigt ist, muss mit dem Fussboden des Closets abschneiden oder höchstens um 3 bis 5 cm über denselben hervorragen. Es führt unmittelbar in das senkrecht stehende, gewöhnlich eiserne Abfallrohr, welches bis durch das Dach mit einem Dunstschlauche versehen ist. Fig.INi8 zeigt die jetzt gebräuchliche Maschinerie und Fig. IX 19 die dazu gehörige Holzverkleidung. Alle Aborte unter Treppen oder auf Treppenpodesten, sind sowie überhaupt in der Nähe von Ein- und

Aufgängen schlecht gelegen. Ebenso dürfen sie sich nicht neben Küchen und Speisekammern befinden. Man muss die Aborte vielmehr so anlegen, dass sie zwar bequem und ohne Zugluft zu passiren und zu erreichen sind, dabei aber doch versteckt liegen. Häufig werden besondere Anbaue an den Gebäuden angeordnet und in diese die Aborte verlegt. Jedenfalls muss in einem eleganten Wohnhause der Abort in dem Hause selbst oder in einem

■ ■

ft

§

•'

ÄiS

mm

|!|

;!

If

j'G

aß

IgH

"v-

t\

Ai

\\

mm

g| / ijj

iä

I.:,!

Fig. IX i8.

Fig. IX 19.

Nebengebäude, dann aber durch einen geschlossenen und verdeckten Gang mit den Wohnräumen verbunden sein, und nicht etwa auf dem Hofe in einem besonderen Gebäude liegen. Jedes Stockwerk und im Falle dieses in mehrere Wohnungen getheilt wird, muss auch jede Wohnung mit wenigstens einem Aborte versehen sein.

Das Sitzbrett wird gewöhnlich o⁻55 m tief, 0*47 m hoch gemacht. Der Raum für einen Abort ist 0*85 bis 1 m breit und

Badezimmer.

i’io bis i*5 m tief. Grössere Dimensionen sind allerdings besser und bequemer.

Haben meistens 3-20 m Länge, r6 m Breite bei mindestens

2-50 m Höhe, gewöhnlich haben sie aber in Privathäusern die ganze Stockwerkshöhe bei grösserem Flächenausmaasse.

I;

es

SsMèù

ii

mm.

: : V "-

mpgg

Ilia

-■i

71

Fig. IX 20.

Die Badewannen sind entweder aus Zink, verzinktem Eisenblech, aus Holz, aus Stein oder Marmor angefertigt oder schliesslich werden dieselben gemauert und mit Fliessen oder Kacheln

verkleidet; wie Fig. IX 20 und IX 21 es darstellen; und von der

k. k. privi le gärten Thonwaarenfabrik von L. & C. Hartmuth in Wien; entweder freistehend oder im Boden versenkt geliefert werden. Die innere Lichte dieser Badewannen misst Länge = 145 cm, Breite = 63 cm und Tiefe = 63 cm.

Häufig wird die Badewanne direct mit einem eigenen Heizofen für das zu erwärmende Wasser in Verbindung gebracht; während in Badeanstalten zum Erwärmen des Wassers eigene Kessel oder besondere Dampfkessel in Verwendung kommen.

7 # VH

r._ - .

m

'=

v;.öV i;

mv

¹    iL 1

-mm

Ml

mm ■■

li®

Fl

aJt:

-mf

Bi

-i

i-i:

11

EX

:äk

Xi t;

Fig. IX 21.

Vollbäder müssen wenigstens 8 m breit; 10 m lang und 1*20 bis 1*40 in tief sein; Schwimmbassin sind nie unter 20 m lang* und 10 m breit; bei einer Tiefe von 1*20 bis 1*50 m anzulegen. Für Kinderbäder muss selbstverständlich die Tiefe geringer sein.

Stiegen.

Beträgt die Höhe einer Stiegenstufe h und wird der Auftritt gleich b gesetzt; hat man: b Ą- 2 h — 65 cm.

Man nimmt an, dass die Höhe der Stufen

14    bis 15 cm in herrschaftlichen Häusern.

15    „    17 cm in besser eingerichteten Wohnhäusern,

17    „ ig cm in gewöhnlichen Wohnhäusern und bis 21 cm

für Boden-, Keller-, Neben- etc. Stiegen zu machen ist, so bestimmt sich dann b leicht.

b — 38 bis 39 cm b = 35 »

0=31 cm b — 29 m b = 2 3 c».

Die Breite der Stiegen wechselt meistens zwischen 07 und 2 m lichte Weite. Man nimmt für:

33 cm

Als bequem zu besteigende Treppen werden diejenigen bezeichnet, bei denen h = 13 h — 15 bis 16 h = 17 h = 18 h — 2\

die schmälsten, zulässigen Nebentreppen 07 m Breite, besser aber wenigstens o⁻8 sis o⁻g m Breite,

Stiegen in geringeren Wohnhäusern o’9 bis 1 m Breite, Stiegen in besseren Wohnhäusern wenigstens i*io bis 1*4om

Breite,

Stiegen in eleganten Wohn- und herrschaftlichen Häusern wenigstens 1*30 bis über 2 m Breite.

Stiegen in Schulen, Versammlungshäusern, Theatern etc. sind nicht unter 1-25 m Breite anzuordnen, im Uebrigen aber nach der Grösse des Verkehres einzurichten.

Die Höhe des Stiegengeländers muss 0*90 bis 1 m betragen. Ueber die Anordnung der Stiegen selbst siehe L. Abel’s „Das elegante Wohnhaus”, Wien 1890.

Centralheizungen.

Sowohl in öffentlichen Gebäuden, als auch in Privathäusern, Fabriken u. s. w. finden dieselben Verwendung und bestehen darin, dass von einer Wärmequelle aus mehrere oder sämmtliche Räume eines Gebäudes geheizt werden. Sie bieten gegenüber der Einzelheizung daher den Vortheil, dass die Bedienung vereinfacht und in Folge dessen auch an Betriebskosten gespart wird.

Man unterscheidet Heizungen mit erwärmter Luft, mit warmem und heissem Wasser und mit Dampf. Ausserdem die Heizung mit Gas. Welche Heizung zu wählen sein wird, hängt nicht allein von den örtlichen und räumlichen Verhältnissen ab, sondern auch von den zu Gebote stehenden Mitteln. Bei Anlage einer Centralheizung

ist ein dringendes Erforderniss die nothwendige Lüftung der Räume, sei es in Verbindung mit der Heizung oder durch getrennte Vorrichtungen.

Für die Berechnung der Heizkörper, Rohrweiten u. s. w. und für die Kostenveranschlag'ung wird immer ein erfahrener, zuverlässiger Fachmann zu Rathe zu ziehen sein. Ueber die Grösse der erforderlichen Heizflächen der Kessel, Oefen und Kosten finden sich weitere Angaben in der nachfolgenden Beschreibung der einzelnen Heizanlagen der Actiengesellschaft für Wasserleitungen, Gas- und Heizungsanlagen in Wien.

Die Vortheile einer Centralheizung gegenüber den Ofenheizungen sind:

1.    Billiger Betrieb.

2.    Einfache Bedienung.

3.    Anordnung nur weniger, meist sogar nur einer Feuerstelle.

4.    Leichte Regulirung der Heizkörper in Bezug auf Wärmeeffect.

5.    Sicherheit gegen Feuersgefahr.

6.    Vermeidung von Unreinlichkeit in beheizten Räumen.

7.    Gelinde, äusserst angenehme VCärmeabgabe.

8.    Leichte Vereinigung mit einer guten und rationellen Ventilation.

9.    Ausführung auch für die grössten Räume möglich, für welche eine Ofenheizung ganz ausgeschlossen.

Vorstehend aufgeführte Vortheile der Centralheizung haben dazu geführt, dieselbe mehr und mehr zu vervollkommnen, und je nach der Art des Gebäudes das zweckmässigste und beste Heizsystem geschaffen.

Auf diese Weise sind die verschiedenen Systeme entstanden, deren jedes eine gewisse begrenzte Anwendung hat.

Der Zweck vorliegender Besprechung ist nun, den Bauherren, beziehungsweise den Bauleitern eine Anleitung für die richtige Wahl des Heizsystems zu geben, sowie ferner die verschiedenen Heizungen und deren nach den neuesten Erfahrungen construirte Apparate zu erläutern.

Je nach dem wärmeführenden Medium, welches für die Wärmeabgabe bei den verschiedenen Heizungen zur Verwendung kommt, unterscheidet man:

I. Luftheizung

a)    Luftheizung mit Ventilation,

b)    Luftheizung mit Circulation;

II. Wasserheizung

a)    Warmwasserheizung,

b)    Heisswasserheizung ;

III. Dampfheizung

a)    Dampfniederdruckheizung,

b)    Dampfheizung,

c)    Dampfhochdruckheizung.

Ausser vorstehenden Systemen werden weiter noch ausge

führt:

1.    Dampfniederdruckluftheizung,

2.    Dampfhochdruckluftheizung,

3.    Dampfwarmwasserheizung.

In nachstehender Tabelle sind nun die für ein vorliegendes Gebäude geeigneten Systeme angegeben, so zwar, dass a) das vortheilhafteste System, b) das weniger vortheilhafte u. s. w. bezeichnet. Dagegen ist im Allgemeinen a) das theuerste System, b) das minder theuere u. s. w.

Von dieser Reihenfolge sind ausgenommen die Dampfhoch-druck- sowie Abdampfheizungen, da diese Heizsysteme für fast alle Gebäude am geeignetsten erscheinen, welche entweder eine genügend grosse Ausdehnung haben (beziehungsweise aus einem grösseren Gebäudecomplexe bestehen), oder wo eine Dampfkessel-und Maschinenanlage auch für andere Zwecke Verwendung findet.

Wenn umstehend aufgeführte Tabelle über die Wahl der einzelnen Heizsysteme auch nicht mit absoluter Bestimmtheit stets Giltigkeit hat, so wird sie dennoch in den meisten Fällen sowohl dem Bauherrn als dem Bauleiter ein willkommener Rathgeber sein, um für ein Gebäude ein geeignetes Heizsystem zu wählen.

Andererseits müssen wir aber ganz besonders darauf hin-weisen, dass die Centralheizungen speciell darum in vielen Fällen den an sie gestellten Erwartungen nicht entsprochen haben, weil das gewählte Heizsystem nicht das richtige war.

Ganz zu verwerfen ist keine einzige der oben aufgeführten Centralheizungen, nur eignet sich eben nicht jedes System für alle Gebäude, und muss ferner jede Centralheizung auf Grund theoretischer Berechnung, sowie praktischer Erfahrung, sachgemäss durchgeführt werden. In den letzten beiden Punkten lassen besonders die früher so vielfach ausgeführten, unter dem Namen „Meissnerische Heizungen” bekannten Luftheizungen zu wünschen übrig und sind Schuld, wenn die Centralluftheizungen nicht überall den Ruf gemessen, welchen sie verdienen.

Tabelle über die Wahl der zweckmässigen Heizung für die verschiedenen Arten von Gebäuden.

Art

des Gebäudes

Badeanlagen . Bahnhöfe . Bankgebäude. Börsen .    .    .

Bureaux .    .

Cafehäuser Circus .    .    .

Cumulativ-Gefängnisse Fabriken . Fabriks-Comptoire . Fabriks-

Wohnungen Gallerien .    .

Geschäftshäuser Gewächshäuser Hallen .    .    .

Hochschulen . Irrenhäuser Justizgebäude Kasernen .    .

Kirchen .    .

Krankenhäuser Lagerräume . Ministerien Museen .    .

Feuer-

luft-

Hei-

zung

mit Circulation mit Ventilation

er

er

ffi

<D

t/1

Ul

es

is

a

cs

Heisswasser-Heizung

Dampf-

nieder-

druck-

Heizung

Bemer-

Art

Feuer-

luft-

Hei-

zung

djO

kungen

des Gebäudes !

mit Circulation

mit Ventilation

Warmwasser-Heizung

Heisswasser-Heizung

Dampf-

nieder-

druck-

Heizung

§8

n I

Sä g

.tä 0 B.S J

Bemer-

kungen

er--

er

er er er

er

o er o er er

er

er er p p

p — p --

er p er er p

er er p er p er

Siehe 1

■ 55

« 5

S. 2u. 3

Siehe 2

Panoramen Parlamentsgebäude Postgebäude . Privatwohnung Restaurants . Schulen Sparcassen-gebäude Spitäler Strafanstalten Telegraphengebäude Theater Turnsäle . Universitätsgebäude Verkaufsgebäude Versammlungsgebäude Verwaltungsgebäude Villen . Werkstätten . Wohngebäude Zellengefängnisse

er

er er er

& er P er p

Siehe 2

er er er er o

er o

ppp

C4 c5

er" er er

cJ

55

55

er

er

S. 2u<3

dto.

Siehe 3

a Bezeichnet das beste, aber theuerste System, b Das weniger gute und billigere System, und c Das minderwerthigste, aber billigste System.

1    Für grössere Anlagen, Dampfhochdruck- oder Abdampf-Heizung.

2    Für grössere Gebäude, eventuell für die Bureaux Dampfwasser- oder Dampfhochdruck- und für Säle, Stiegen, Gänge Dampfhochdruck-Luft-Heizung.

3    Falls Kessel- und Maschinenanlage vorhanden, Dampfhochdruck-, beziehungsweise

Ab dampf-Heizung.

4    Falls grosse Ausdehnung, Dampfhochdruck-Luft-Heizung.

5    Falls grosse Ausdehnung, Dampfwasser- oder Hochdruckdampf-Heizung.

Die sogenannte Heissluftheizung beruht auf dem Principe im unteren Geschosse einer Bauanlage mittelst einer beliebigen Heiz Vorrichtung warme Luft zu erzeugen, dieselbe wird zufolge ihrer grösseren Leichtigkeit in möglichst senkrechten Luftcanälen in die zu erheizenden Räume steigen und die kalte Luft aus denselben in kalten Luftzügen entweichen lassen. Man ordnet die Luftheizungskammern demnach womöglich immer an dem Zu-sammenstosse mehrerer Räume an, um dieselben gleichzeitig mit einer Heizkammer, jedoch mit gesonderten Zuführungscanälen der warmen Luft, versehen zu können.

Die Canäle für die warme Luft erhalten in der Regel 400 bis 800 cm² Querschnitt, diejenigen für die Führung der Luft aus dem Zimmer nach der Heizkammer werden ein Viertel bis ein Fünftel grösser genommen, ebenso die Abführungscanäle für die Zimmerluft ins Freie. Die Canäle, welche die kalte Luft aus dem Freien in die Heizkammer führen, erhalten den Querschnitt der letzteren. Es wird angenommen, dass 1 w? der Ofenfläche genügt, um 15 bis 18 m³ Zimmerraum zu erwärmen. Die Züge sind so nahe wie möglich zusammenzulegen, damit der Ofen einen möglichst kleinen Raum einnimmt. Der Rost wird in einem ausgemauerten eisernen Kasten angelegt und die Anfangsrohre ummauert, damit ein Glühendwerden von Eisentheilen nicht erfolgen kann. Zwischen dem Ofen ist ein Raum von 30 bis 45 cm zu lassen. Die Wandungen des Ofens werden mit Luftschichten von 5 bis 10 cm Weite in 60 bis 80 cm Stärke hergestellt. Bei gutem Zuge in dem Schornstein kann man den Ofenzügen 18 bis 20 m Länge geben. Der Ofen mit der Heizkammer wird an einer tiefen Stelle des Kellers angebracht und jedenfalls muss die Oberkante der Heizkammer noch einige Meter unter dem Boden des niedrigsten zu heizenden Zimmers liegen.

Die Luftführungscanäle werden in den Wänden des Gebäudes angebracht und zweckmässig aus sogenannten Thonröhren hergestellt, welche in die Wände gemauert werden.

mern

in den Räumen verleidet.

W egen der geringen wagrechten Leitungsfähigkeit der Luft eignet sich diese Heizung nur für kleinere Gebäude, da bei grösseren Anlagen dadurch mehr Feuerstellen nothwendig sind und somit das Bedienungspersonal und die Betriebskosten erheblich wachsen. Ausserdem ist selbst bei den besten Anlagen nicht zu vermeiden, dass durch Undichtigkeit der Heizkammern oder durch die Einströmung unreiner frischer Luft in dieselben die den Zim-zugeführte warme Luft verunreinigt wird und den Aufenthalt

Die Anlagekosten für ioo m³ auf 20⁰ C. zu] heizenden Raum betragen durchschnittlich 350 bis 400 Kronen, ausschliesslich der Maurerarbeiten für Herstellung der Canäle. Die Betriebskosten für 100 in³ Raum und ein Heiztag 0-44 bis 0-50 Kronen, die baulichen Unterhaltungskosten 0-30 bis 0-40 Kronen.

.    goo    bis    1000 Kronen

Für Herstellung eines Luftheizung’sofens einschliesslich aller Materialien kann man ausserdem rechnen: von    10    m²    Fläche

3200

3600

Warmwasserheizung. Die Warmwasserheizung oder Wasser-heizung mit Niederdruck ist zwar in der ersten Anlage kostspieliger, stellt sich aber in der späteren Beheizung äusserst billig und vortheilhaft und gewährt eine regelmässige gleichartige Wärme, ohne die Luft zu sehr auszutrocknen oder sie chemisch zu verändern. Circulation des Wassers wird hervorgebracht durch die ungleiche Wärme und den dadurch entstandenen Unterschied in der Dichtigkeit desselben. Es empfiehlt sich demnach, die Röhrenleitungen so viel wie möglich senkrecht, nicht wagrecht durch die Gebäude zu legen. Das AVasser darf niemals höher als auf ioo⁰ C. erhitzt werden. Etwaige Dämpfe entweichen durch das offene, mit losem Deckel versehene Expansionsgefäss.

Vielfach wird die wagrechte Vertheilung des Wassers im untersten Geschoss angeordnet, von wo aus das warme Wasser dann in die Heizöfen geführt wird. Wenn baulicherseits nichts im Wege steht und die wagrechte Leitung gering ist, empfiehlt sich diese Einrichtung.

Die Weiten für die Rohrleitungen, welche am besten aus Schmiedeeisen oder Kupfer herzustellen sind, betragen für den Quadratmeter Heizofenfläche 07 bis o⁻8 cm² Querschnitt für die Zu-und Abflussleitungen, für das Hauptsteige- und Rücklaufrohr o*6 bis 07 cm² der Oberfläche sämmtlicher Heizkörper.

Von einem Quadratmeter Heizfläche des Kessels werden wenigstens 10.000 Wärmeeinheiten an das Wasser abgegeben. Um 100 m³ wie oben auf 20⁰ C. zu erwärmen, ist erforderlich, 5 111-Heizfläche des Zimmererwärmungskörpers, 073 m² feuerberührte Kesselfläche, 0-05 m² Rostfläche.

Als Zimmerheizkörper verwendet man cylinderförmige Oefen aus Eisenblech, aussen lackirt und bronzirt, je nach der Ausstattung der Räume.

Auch stehende und liegende Rohrregister sind vielfach im Gebrauche.

Die Anlagekosten der sogenannten Niederdruckwarmwasserheizung lassen sich wie folgt annähernd bestimmen:

i. Mit kupfernen Röhren, schmiedeeisernen, lackirten, reichverzierten Oefen und Wasserkessel im Keller, für ioo w³ zu er-

wärmender Luft.............

2.    Mit schmiedeeisernen Röhren, der

gleichen Heizöfen, Wasserkessel im Keller, für 100 m³ zu erwärmender Luft.....

3.    Mit schmiedeeisernen Röhren und

einfachen Heizkörpern, offen liegenden Röhren, die ganze Arbeit weniger reich in der Ausführung, für öffentliche Gebäude, Schulen u. s. w., für 100 m³ zu erwärmender Luft..................

1200 bis 1600 Kronen

77

1000 „    1200

800    „ IOOO

An Betriebskosten sind zu rechnen für 100 m³ zu beheizenden Raum und für einen

Heiz tag

0*40 „    0*50

An baulichen Unterhaltungskosten für

IOO 772³.................

i Heizkessel aus Schmiedeeisen, etwa -jooKüog.

schwer, für 100 Kilo g..........

Die nöthigenApparate und das Einfeuerungsgestell ................

1 Heizkörper aus Schmiedeeisen, lackirt oder bronzirt von 6 m² Heizfläche......

o⁻40 „    080

120 „

36o    „

77

I40

77

400

i desgleichen, ebenso von xom ² Heizfläche

77 UW²

1 Absperrventil dazu 26 mm

1 Ofen aufstellen.......

1 Expansionsgefäss von 0*5 m³ Inhalt . .

1 Füllpumpe mit Wasserbehälter ....

1 Lufthahn...............

Kupferne Kessel, Röhren u. s. w., für das Kilogramm verarbeitetes Kupfer .... Kupferne Heizkörper einschliesslich Lacki-rung, für das Kilogramm.......

7?

77

77

3⁶⁰ » 500 „ 400 „

24 «

500

700

900

2Ó

20

77

30

160 „    200

24O „ 3OO

⁶    7,

8    7,

9    77

10

77

>7

77

77

77

77

77

77

77

Heisswasserheizung. Die sogenannte Heisswasserheizung mit Hochdruck unterscheidet sich von der vorgenannten Anlage hauptsächlich dadurch, dass das ganze Röhrensystem einschliesslich der vorhandenen Expansionsgefässe ein vollständig geschlossenes ist. Da das Wasser sich in Folge dessen bei der Erhitzung nicht so ausdehnen kann wie bei dem offenen Expansionsgefässe der Niederdruckheizung, auch kein dampfbildender Raum vorhanden ist, so wird es weit über den Siedepunkt erhitzt. Um die Gefahr des Zerspringens möglichst zu beheben, verwendet man schmiedeeiserne Röhren von 26 mm innerem und 35 mm äusserem Durchmesser, welche auf einen Druck von ungefähr 120 bis 150 Atmosphären probirt sind. Die Wassermenge, welche bei dieser Heizung benützt wird, ist verhältnissmässig sehr gering, es ist mit derselben allerdings eine sehr schnelle Erwärmung der Räume möglich, aber eine schnelle Abkühlung auch unvermeidlich. Die Leistungsfähigkeit dieses Systems zur Warmwasserheizung verhält sich demnach ungefähr so wie der eiserne Ofen zum Kachelofen.

Die Anlage einer derartigen Heizung einschliesslich Gitterwerk zur Bedeckung der Röhren nebst Vorrichtungen zur Wärmeabstellung kostet:

Für Kirchen und grössere Gebäude für 100 m³ zu erwärmender

Luft

500 bis 700 Kronen

Für Wohnhäuser einschliesslich reich verziertem Verkleidungsgitter u. s. w. für 100 m3 zu erwärmender Luft...........

100 m³ Luft im Winter zu 20⁰ C. zu erwärmen, kosten an Betriebskosten für den Tag..................

100 m³ desgleichen an baulichen Unterhaltungskosten .................

800 „ 900

0-30 „ 0-50 0'20 „ 0⁻40 „

Da erfahrungsmässig bei der Hochdruckheizung die Luft in den zu erwärmenden Räumen durch die zu sehr erhitzten Röhren verdorben wird, hat man einen Mittelweg mit Anlage der sogenannten Mitteldruckheizung eingeschlagen. Dabei werden die Röhren stärker, nämlich 33 cm im Lichten weit genommen, condensiren folglich auch mehr Wasser und werden nicht über 120⁰ C. erwärmt. Solche Anlagen sind billiger als Warmwasserheizungen, richtig- angelegt, auch besser zu empfehlen.

Dampfheizung. Wo überflüssiger Dampf aus Fabrikskesselanlagen vorhanden ist, werden mit Vortheil Dampfheizungen eingerichtet. In Wohnhäusern von mehreren Stockwerken hat man die Versuche, Dampfheizungen einzuführen, erst neuerdings wieder aufgenommen und mit ziemlich gutem Erfolge durchgeführt. Um die zu schnelle Abkühlung zu verhüten, wird mit der Dampfheizung sehr häufig eine Wasserheizung verbunden.

Die Dampfspannung im Kessel soll nicht mehr als vier Atmosphären, in den Röhrenleitungen höchstens zwei Atmosphären betragen. Die Lichtweite der schmiedeeisernen Rohre ist am zweckmässigsten mit 5 cm zu bemessen.

Zur übersichtlichen Berechnung der Heizflächen derselben kann man annehmen, dass 1 w² Heizrohrfläche 800 bis 1000 Wärmeeinheiten in einer Stunde abzugeben vermag, bei Benützung von Abgangsdämpfen genügen 400 bis 500 Wärmeeinheiten.

Bei der Dampfheizung ist grosse Sorgfalt auf die Dichtung der Rohre, Ventile u. s. w. zu legen.

Für 100 w³ Raum auf 20⁰ C. zu erwärmen, kann man Anlagekosten rechnen durchschnittlich ....    800 bis 1000 Kronen

0-50

o‘8o

0*40

An Unterhaltungskosten desgleichen . . . o‘6o

Wenngleich die Dampfheizung nicht sehr bedeutende Anlage-, Betriebs- und Unterhaltungskosten erfordert, so bietet sie wegen der Expansionsfähigkeit des Dampfes grosse Vortheile, weil sich eine schnelle und kräftige Beheizung weit auseinander gelegener Räume von einer Feuerstelle aus sehr leicht ermöglichen lässt.

Um viele Uebelstände zu heben, hat man die Dampfheizung mit einer Heisswasserheizung in Verbindung gebracht, indem man entweder das Wasser der Heizkessel der Warmwasserheizung mit Dampf erwärmt, oder den Dampf in die mit Wasser gefüllten Heizöfen der Zimmer eintreten lässt.

An Betriebskosten einschliesslich Brennmateriale für 100 w³ Raum und für den Tag

Die Dampfniederdruckheizung, von der Firma Rechem & Post in Hagen i. W. ins Leben gerufen, bietet vielfache Vortheile, namentlich durch die Verbesserungen, welche durch die Firma Käuffer & Co. in Mainz in den letzten Jahren getroffen worden sind. Die Vortheile dieser Heizung beruhen darauf, dass

der Dampf nicht geschlossen arbeitet. Dieselbe arbeitet bei ganz niederem Druck und es übertrifft die von Käuffer eingeführte Ventilregulirung mit getrennter Dampf- und Condensationsleitung alle anderen Hoch-, Mittel- und Niederdruck-Heizsysteme mittelst Dampf oder Wasser und wird dieselben mehr und mehr verdrängen. Dieses System arbeitet gleich bequem und vorzüglich im feinsten Palais, in Villen, Schulen, Krankenhäusern, Bureaux, Bahnhöfen etc. mittelst in eigenem concessionsfreien Dampfentwickler erzeugtem Wasserdunst oder mittelst reducirtem Hochdruckdampf oder mittelst Abdampf — allein oder gemischt. Auch stellen sich die Anlagekosten geringer. Da die Heizkörper in den Räumen leicht abstellbar, beziehungsweise geregelt werden können, bietet die Heizung den Vorzug, die Räume je nach Bedarf zu erwärmen.

Die Kosten stellen sich etwas billiger als für die Hochdruckdampfheizung. Wird von einer Condensationsleitung abgesehen, so ermässigen sich noch dementsprechend die Kosten.

Auch die Wiener Actiengesellschaft für Wasserleitungen, Gas- und Heizungsanlagen hat ein sehr empfehlens-werthes System von Niederdruckdampfheizungen.

Ventilationen.

Man unterscheidet natürliche und künstliche Ventilationen.

In geschlossenen Räumen wird die Luft durch den Aufenthalt von lebenden Wesen durch Staub, Rauch und andere Verunreinigungen verschlechtert.

Es ist daher dringend nothwendig, die mit schädlichen Pro-ducten angefüllte Luft abzuleiten, dag'egen gute, reine Luft zuzuführen, und man nennt die Einrichtungen, welche diese Aufgaben erfüllen, Ventilationsanlagen.

Nach allgemeinen Annahmen verbraucht ein erwachsener Mensch in der Stunde ungefähr 0^5 m³ frische Luft und athmet 0-02 m³ Kohlensäure und o⁻o6 bis o*o8 m³ Wasserdampf aus, wobei er der Luft 36 g Sauerstoff entzieht.

Die gewöhnliche reine Luft enthält durchschnittlich 0*04 Procent Kohlensäure. Eine gute Zimmerluft soll aber nicht mehr als 0*07 Procent Kohlensäure enthalten.

Demnach muss für eine Person zu verschiedenen Zwecken die erforderliche Zuführung frischer Luft stündlich in Krankenhäusern, in Gefängnissen, in Kasernen, in Werkstätten, in Theatern

Im Allgemeinen genügt in Wohnräumen ein stündlicher Luftwechsel, der dem einfachen bis doppelten Inhalte des Raumes entspricht.

und Concertsälen, in Versammlungssälen, in Schulen 30 bis 200 m3 betragen.

Während der Sommermonate, wo durch Oeffnen der Fenster auf die leichteste Weise ein Luftwechsel erreicht werden kann, ist eine besondere Ventilation bei vielen Gebäuden nicht noth-

wendig, auch können, im Allgemeinen, die Wohngebäude, bei welchen in einem Raume nur verhältnissmässig wenig Menschen leben, wo ferner durch das Heizen der Oefen und durch die Fugen von Thüren und Fenster ein Luftwechsel bewirkt wird, einer besonderen Ventilation, selbst im Winter, entbehren. Anders verhält es sich aber bei Räumen, welche mit vielen Menschen besetzt sind, und auch bei Localen, bei welchen selbst im Sommer nicht immer ein Oeffnen der Fenster möglich ist, wie z. B. bei Krankenhäusern und Theatern. In solchen Gebäuden ist eine besondere Ventilationsanlage unbedingt erforderlich.

Im Allgemeinen sind diese Ventilationsanlagen derart angeordnet, dass durch besondere Canäle reine, gute Luft zugeführt, dagegen durch andere Canäle die verbrauchte, schlechte Luft abgeleitet wird.

Die Luft soll höchstens mit einer Geschwindigkeit von 1*25 m eintreten und nicht wesentlich kälter sein als die Zimmerluft, weshalb die Luft u. a. vorzuwärmen ist.

Wenn die Feuchtigkeit der Zimmerluft unter 40 Pro cent beträgt, ist eine Befeuchtung erforderlich, die jedoch nicht über 70 Procent zu treiben ist.

Welche Lüftungsart man zu wählen hat, wird aber von der Grösse und der Bestimmung der Räume abhängen.

Die natürliche Lüftung wird durch den Unterschied der äusseren und inneren Temperatur vermittelst Schläuche hervorgerufen. Es empfiehlt sich, die frische Luft durch besondere Schläuche zu- und die verdorbene durch andere abzuführen.

Die Berechnung der Querschnitte der Schläuche geschieht nach der Formel:

/=

3600 v

und

v = o*5

VzgH y

t — t.

worin L die Menge der stündlich durchstreichenden Luft, v die Ausströmungsgeschwindigkeit in m, H die Höhe des Canal es in m, t die Temperatur der warmen, tx die der kälteren Luft bezeichnet, und worin 2g = 19*62 ist.

Die verdorbene Luft lässt man vielfach auch durch den Schornstein absaugen. Durch die Wärme werden die Luftschichten das Bestreben nach oben zu entweichen haben.

In den kälteren Jahreszeiten empfiehlt es sich bei Zuführung frischer Luft, dieselbe auf Zimmertemperatur vorzuwärmen, um Zug zu vermeiden und den Personen nicht lästig zu fallen.

Die Herstellung der Schläuche ist bei den Maurerarbeiten zu veranschlagen. Die Lüftung wird, falls eine Centralheizung vorgesehen ist, mit dieser in Verbindung zu bringen und die Kosten in dem Anschläge über diese einzusetzen sein.

Die künstliche Ventilation beruht auf das Einpressen der frischen oder Absaugen der verdorbenen Luft mittelst mechanischer Vorrichtungen durch Flügel-, Schraube-, Wasserdampfstrahlventilatoren durch Wasser, Dampf oder Gewichte getrieben.

Ferner kommen Glasjalousien in den Fenstern, Turbinen, Windaufsätze, Sauger u. s. w. in Betracht.

Aufzüge.

Die schwere, anstrengende Menschenarbeit immer mehr und mehr durch Maschinenarbeit zu ersetzen ist das Streben unserer Zeit. Durch die Einführung zweckmässig und solid construirter Aufzüge wird diesem Bedürfnisse nicht nur abgeholfen, sondern es wird hierdurch auch viel Zeit und Geld erspart, was im Handel und der Industrie von grosser wirthschaftlicher Bedeutung ist. Auch für unsere 3 bis 4 Stock hohen Wohnhäuser und Hotels sind aber die Aufzüge von grosser Wichtigkeit, weil durch deren Anordnung die oberen Stockwerke, welche meist gesunder und freundlicher sind und schönere Aussichten bieten, bequem und ohne Anstrengung bewohnt werden können.

Die k. k. Hofmaschinenfabrik von Ingenieur A. Freissler in Wien befasst sich seit 20 Jahren ausschliesslich mit der Erzeugung von Aufzügen aller Art, welche alle zur Zufriedenheit functioniren.

Der reelle Werth einer jeden Maschine ist von deren zweckmässigen und soliden Construction abhängig; dies gilt bei den

Aufzügen in noch viel höherem Grade. Dieselben gehen in der Regel durch mehrere Stockwerke und werden meist nur von gewöhnlichen Arbeitern ohne jede fachmännische Kenntniss bedient. Ist daher der Aufzug nicht vollkommen sicher und dauerhaft construirt und mit vollkommen verlässlichen Sicherheitsvorrichtungen versehen, so kann es geschehen, dass werthvolle Gegenstände beschädigt oder die den Aufzug bedienenden oder benützenden Personen verletzt werden oder in grosse Gefahr kommen.

Es ist bei Aufzügen weniger der Preis als deren zweckmässige, solide und sichere Ausführung maassgebend.

Was die Preise der Aufzüge anbelangt, ist es bei der Mannigfaltigkeit ihrer Anordnung, Art und Grösse derselben nicht leicht möglich, einen Tarif hiefür aufzustellen, weil derselbe nur zu leicht zu Missverständnissen führen würde. Um daher bestimmte bindende Preise angeben zu können, ist es für obige Firma noth-wendig zu wissen:

a)    Welchem Zweck soll der Aufzug dienen, für Personen, Waaren, Speisen etc. etc.?

b)    Wie gross ist die auf einmal zu hebende Last und auf welche Höhe soll dieselbe gehoben werden?

c)    Welche Dimension soll der Fahrstuhl erhalten?

d)    Geschieht die Bewegung des Aufzuges durch Wasser-, Maschinen- oder Menschenkraft?

Eine Skizze, aus welcher die projectirte Situirung des Aufzuges mit Höhenangabe der Stockwerke ersichtlich wird, ist erwünscht.

Kostenvoranschläge nebst Zeichnungen, wie Localaufnahmen im Postrayon von Wien, werden über Verlangen von der Firma A. Freissler unentgeltlich verfasst und eingesendet.

Beschreibung eines Personenaufzuges mit Handbetrieb

nach Fig. IX 22.

Ein solcher Aufzug kann überall dort zweckmässig in Anwendung gebracht werden, wo es sich um das Aufziehen einer geringeren Anzahl Personen handelt, z. B. in Palais, kleinen Hotels, Curorten, Krankenhäusern etc., wenn keine Maschinenkraft oder Wasserdruck vorhanden ist, und grössere Auslagen erspart werden sollen.

§§

‘Il

1111

. -! |!t

ijtfii) 7

J

11? -,

iüïl

j.-t"

il

i''

lîi

■J,

ÊÊË l

rrmr

US

man

Fig. IX 22.

il

i'

f,

.} '

!'.

___

II

fl

ssal|P

WwÆmm.i

Ëp

Fig. IX 23

ip!

Der Bewegungsmechanismus ist im obersten Theile des Aufzugsschachtes angebracht und durch ein endloses Zugseil von jedem Stockwerke aus leicht und sicher zu handhaben; ausserdem mit einer SicherheitsVorrichtung versehen, um den Aufzug bei unvorsichtigem Gebrauch vor Beschädigung möglichst zu schützen. Durch das Ziehen an einer längst des Aufzugsschachtes herablaufenden Kette kann man die Geschwindigkeit des Fahrstuhles reguliren, sowie letzteren in jeder beliebigen Stellung leicht und sicher ohne Stoss zum Stillstand bringen.

Die Geschwindigkeit, mit welcher der Aufzug nach auf- oder abwärts bewegt werden kann, ist sehr verschieden, je nachdem der Mann, welcher den Aufzug bedient, in langsamerem oder schnellerem Tempo arbeitet.

Bei mittlerer Arbeitsleistung kann ein Mann zwei im Fahrstuhl befindliche Personen pro Minute 5 bis 6 « hoch heben.

Vermöge ihrer einfachen Construction lassen sich derlei Personenaufzüge überall leicht anbringen und bieten bei der sorgfältig durchgeführten Anordnung der einzelnen Theile und der Verwendung vorzüglichen Materiales in jeder Richtung die grösste Sicherheit.

Beschreibung eines Speisen-Doppelaufzuges mit directem Antrieb (Handbetrieb) nach Fig. IX 23.

Genannter Aufzug wird in kleinen Hotels, Restaurationen, bei welchen die Küche unter- oder oberhalb des Speiseraumes oder Schankzimmers angebracht ist, sehr vortheilhaft angewendet.

Derselbe nimmt wenig Raum ein und kann daher überall sehr leicht, entweder in einer Mauerecke oder auch in einer Mauernische untergebracht werden.

Die Kästen A} A, in welche die Speisen oder Getränke eingesetzt werden (auch Aufzugskörbe genannt), sind meist o'ßo bis 0*50 m breit, o⁻3o bis 0^50 m tief und o⁻8o m hoch, nach einer oder zwei Seiten offen, mit einem Mittelfach versehen, laufen mit 4 Gleitbacken in zwei Führungen, hängen an einem Hanfseil, sind gegenseitig ausbalancirt und nach unten durch ein zweites Seil miteinander verbunden. Letzteres dient zur Bewegung des Aufzuges.

An den Aufzugskörben ist eine selbstthätige Einschnappvorrichtung angebracht, um dieselben in der untersten Stellung festzuhalten.

Auch tragen die Aufzugskörbe an ihren Böden je zwei Kautschukpuffer, um Stösse zu mindern.

Wenn nothwendig, werden über specielles Verlangen Sprachrohrleitungen gegen separate Vergütung an die Firma A. Freissler in Wien beigestellt.

Beleuchtung.

Die

Wenn auch heutigen Tages die Kerzen- und Oelbeleuchtung eigentlich selten mehr in Betracht zu ziehen kommt, so dürften doch einige Daten darüber von Interesse sein. 8 Stück gegossene Unschlittkerzen oder 8 Stück sogenannte Argandkerzen brennen 70 Stunden, 6 Stück Milli- oder Stearinkerzen, welche ‘/₂ Kilog. wiegen, brennen 58 Stunden lang'. Eine gewöhnliche Oellampe erfordert stündlich 0*875 Dekag. doppelt raffinirtes Rüböl oder ebensoviel Unschlitt. Bei unseren Militärbehörden ist z. B. für eine die ganze Nacht brennende Kasernlampe während der sechs Wintermonate mit 13 V2 Kilog. und während der sechs Sommermonate mit 9*75 Kilog. passirt. Die sogenannten Moderateuriampen erforderten bei grösserem Dochtdurchmesser 3 7₂ Dekag. Brennöl. Petroleumlampen verbrauchen je nach der Art und Grösse der Brenner (deren Weite variirt von 10 bis 24 mm und die verschiedenen Arten sind: Flach-, Rund-, Sonnen- oder Mitrail-leusenbrenner) pro Stunde 0*50 bis 1*20 Dekag. gereinigtes Petroleum.

Gasbeleuchtung. Das Leuchtgas wird gewöhnlich aus Steinkohlen dargestellt, welche durch trockene Destillation davon verschiedene Mengen, je nach ihrer chemischen Beschaffenheit, liefern. Das specifische Gewicht des Leuchtgases variirt, wenn das speci-fische Gewicht der Luft = ro angenommen wird, von 0*4 bis o*6. Zur Berechnung der Lichtstärke werden die Leistungen von 6 Millikerzen zu Grunde gelegt. Bei der Einführung der Gasbeleuchtung' kommt zunächst in Betracht, ob sich dieselbe nur auf die Vorhäuser, Stiegen, Gänge etc. erstrecken soll oder auch die Wohnungen mit Gas zu versehen sind. Im letzteren Falle sind die Leitungen so einzurichten, dass sowohl für die Hausbeleuchtung als auch für die Wohnungen besondere Gasmesser eingeschaltet werden können, da das Gas nur nach dem Verbrauche, welcher durch den Gasmesser ermittelt wird, an die Gasanstalt zu zahlen ist.

Der Verbrauch von Gas ist sehr schwankend und abhängig von dem jeweiligen Drucke desselben und dem zu verwendenden Brenner.

Der stündliche Verbrauch beträgt bei richtigem Drucke im Durchschnitte ungefähr:

Bei einem Schmetterlingsbrenner je nach der Grösse 0^03 bis o*2 m³;

bei einem Manchesterbrenner 0^03 bis 0*2 m³;

bei einem Rundbrenner (Argandbrenner) mit 24 Löchern

o" 12 m³;

bei einem Rundbrenner (Argandbrenner) mit 32 Löchern

0-15 m³;

bei einem Rundbrenner (Argandbrenner) mit 40 Löchern

0-19 m³;

bei einem Rundbrenner (Argandbrenner) mit 60 Löchern

o'24 m³;

Ueber die zur Beleuchtung eines Raumes erforderliche Flammenzahl mögen folgende, aus dem „Taschenbuch des Ingenieurs”, herausgegeben vom Verein „Hütte” entnommenen Angaben dienen:

Grundfläche

des

Raumes

Höhe

des Raumes

m²

Anzahl

der

Gasflammen

Höhe

derselben über dem Boden

22

40

2-3

2-0—2'2

32

4'5

5-6

2'2—2'5

56

5’4

9—12

2'5 —2'8

100

7-0

16 — 20

2-8—3-4

156

9‘5

25—30

3-4—4-0

246

12-5

40—45

4-0 —4-6

350

14-0

60—70

4-6 —5'3

480

15-3

100 - 120

53—6-o

Die Gasflammen sind in Gruppen auf der Grundfläche, beziehungsweise auf quadratische Beleuchtungsfelder zu vertheilen. Zur gleichmässigen Erleuchtung ist ausserdem noch durch Anbringung von Wandleuchtern Sorge zu tragen.

Für Festsäle ist die angegebene Flammenzahl jedoch nicht ausreichend und muss auf das Doppelte angenommen werden

Die Einführung* des Gases in ein Gebäude geschieht gewöhnlich in gusseisernen Muffenröhren und erhalten dieselben nachstehende Weiten:

bis 24 Flammen . „ 100

» I5°

„ 200 « 300

17

17

17

0*35 cm 0*50 cm 0-65 cm o'8o cm

17

i *05 cm

Für die schmiedeeisernen Rohrleitungen innerhalb der Gebäude sind nachstehende Durchmesser im Lichten zu wählen. Bei aufsteigenden Röhren kann der Durchmesser geringer sein, bei fallenden Röhren ist derselbe grösser anzunehmen, da der Gasdruck in den Röhren mit der Steigung zunimmt.

Rohr-¹

weite

mm

Flammenzahl bei einer Rohrlänge in Metern von

10

15

20    30    40    50    60

80

100

150

200

10

13

10

19

30

20

25-5    60    40

32

80

38

120

CO Ln    t-H

O o Cn ts)

51

76

I Ui 0\    w

¹ O O O O 'O

17    12

io

12

13

350    275

240 i 215

200 j 175    150 J 120 I 100

Alle Zuleitungsröhren sind von dem Gasmesser ansteigend anzuordnen. Kommen Gefällwechsel in der Leitung vor, so sind in den tiefsten Punkten Wassersäcke anzubringen. In allen Fällen ist eine sorgfältige Prüfung auf die Dichtigkeit der Anlagen vor dem Verputz ein unbedingtes Erforderniss.

Elektrische Beleuchtung⁻. Die zahlreichen, diesem Zwecke dienenden Apparate theilen sich in zwei Hauptgruppen, in „Bogenlichter” und in „Glühlichter”, und demgemäss sind auch die betreffenden Lampen und Maschinen construirt. Für ein gutes Bogenlicht ist der richtige Abstand der Kohlenspitzen maassgebend, weshalb die „Regulatoren” bei dieser Beleuchtungsart eine sehr wichtige Rolle spielen. Die Glühlichter haben aber erst durch die mögliche Theilbarkeit der elektrischen Beleuchtung die Concurrenz mit dem Gaslichte hervorgebracht. Im Vergleiche mit dem Gaslichte bestehen die Vortheile der elektrischen Beleuchtung, ausser in der Gefahrlosigkeit, in der Reinheit (Sauberkeit), in der sehr geringen Wärmeentwickelung, in der Ruhe und der Gleich-mässigkeit des Lichtes und vor Allem in der Reinhaltung der Luft. Zufolge dieser Eigenschaften und in Anbetracht, dass man eine Glühlampe selbst in dem kleinsten Raume leicht anbringen kann, hat diese Beleuchtungsart gegenüber dem Bogenlichte und selbst dem Gaslichte, da es auch um viel weniger theurer zu stehen kommt als dieses, mit Ausnahme von Strassenbeleuchtungen, allerorts in Wohnungen, Theatern, Geschäftslocalen etc. sich Eingang verschafft, während überall dort, wo es sich um die Erzeugung einer grossen Lichtmenge handelt, das Bogenlicht zur Geltung gelangt.

Die wichtigsten elektrischen Maschinen, wie selbe die Fabrik von Siemens & Halske in Wien erzeugt, sind in folgenden Tabellen zusammengestellt:

Innenpolmaschinen von 25 bis 1000 P. S.

Betriebskraft

in PS

'S'S'S'S'S'S'S'S 00088080 SSÜSSSSSSS'Z'S'Z'Z'ZWSZÜ'ÜÜÜ'ÜZXXZS £ £ £ £

Umdrehungen in der Minute

mit besonderem Stromabgeber

ohne besonderen Stromabgeber

Leistung in Volt-Ampère

Modell

bezeichnung

Höchste Spannung, für welche die Maschinen bei der angegebenen Umdrehungszahl ausgeführt werden können

mit besonderem Stromabgeber

ohne besonderen Stromabgeber

350

300

240

190

USO

120

120

300

200

160

95

280

235

145

100

350

195

140

100

275

195

135

115

290

200

170

130

90

360

250

180

120

70

240

180

100

70

270

150

HO

70

210

150

100

80

220

150

130

95

ïïïïïïïïii!!iiiiii§iiit!i§iioS8o8oo88ooo8§i§Soo88

888888888 8.8,8,8,8.8,8₎8₎lî¥ï¥^\55"|’8.8>8,8.8,|>|₁g 8 8 8 8 1 § §

J 32 normal

n

J 36

v

J 40

J 46

J 32 normal

J 36

J 40

J 46

v

J 51

r>

J 4O

J 46

n

J 51

J 58

n

J 46

•*

J 51

J 58

*•

J 76 normal

J 51

J 58

J 76 normal

r>

J 76 verbr.

J 58

J 76 normal

J 76 verbr.

J 81

300

300

300

300

400

400

400

400

500

500

500

₅o°

650

650

650

650

800

800

800

800

1000

1000

1000

1000

160

75

65

75

120

HO

90

100

80

140

150

IIO

100

230

180

160

80

250

220

130

HO

330

190

190

180

Patent-Blei-Doppelkabel.

Kupferquerschnitt

in

Quadratmillimeter

KB = Blankes KA Bleikabel

Asphaltirtes Bleikabel

KBA — Eisenband-armirtes asphaltirtes Bleikabel

Netto-

Gewicht

pro

1000 m

Durch-

messer

Netto-Ge wicht pro

1000 m

Durch-

messer

Netto-

Gewicht

pro

1000 m

Durch-

messer

Jn Fabrikationslängen geliefert von

circa

circa

circa

circa

circa

circa

Kilogramm Millimeter Kilogramm Millimeter Kilogramm Millimeter

circa

Meter

Siemens & Halske, Wien.

Concentrische Patent-Blei-Dopp eikabel für

bis 1000 Volt.

a) Kabel ohne Prüfdrähte.

Wechselstrom

XXX

IO

l6

25

1545

1800

2170

19- 2

20- 2 21-8

1905

2180

2580

26’0 27 5 300

3485

38OO

4300

350

360

38-0

185

165

145

b) Kabel mit zwei Prüfdrähten.

31-0 330 350 370 40 o 420 450 47'°

51-0 55'o 6o-o 650

Concentrische Patent-Blei-Doppelkabel für Wechselstrom bis 2000 Volt, unter 3000 Volt geprüft.

2 X 25 2X 35 2X 50 2X 70 2X 95 2 X 120 2XBO 2X I85

2X240

2X3IO

2X400

2X500

2390

2800

3445 4000 4800 5640 6560 7480 9230 11180 13680 16540

23-6

25*4

28-0

29-8

2825

3265

3950

4540

32'3

34'6

37'°

39'²

43-2

47'3

52-1

57’°

539°

6260

7220

8180

10000

12000

14580

17520

463O

518O

637O

718O

8075

9075

I0I90

II3OO

13685

15980

I8880

2218O

400

42-0

44-0

460

5⁰'o

52-0

55'°

56-0

600

640

700

74‘0

135

118

100

250

218

195

175

164

137

120

100

90

XXX

10 H H

Cn Oh O

ts> tO tO tnW 00 Oh Oh Cn Cn Ui

ts) to to

tó dh ob

Kabel ohne Prüfdrähte.

41-0 4945    ;    42-0

5500 j 43'5

122

ii 7

105

Kabel mit zwei Prüfdrähten.

2X 25 2X 35 2X 50 2X 70 2 X 95 2 X 120

2 X 150 2X 185

2 X ²4° 2 X 310 2 X 400

3240

3650

4300

5000

5800

6450

7625

8740

2<yo

310

33'2

35'²

37'8

40-0

42-2

44-6

10350

12450

15120

48-0

52-0

57-0

3765

4210

4900

5⁶3o

6480

7150

8370

9525 11190 j 13350 16100

36-0

380

41-0

43-o

45'°

47‘°

50-0

52-0

55-0

600

650

6240

6810

7620

8470

9500

10600

11950

13280

15200

17650

20760

45'°

47'°

49-0

52-0

SS'»

570

6o'0

62-0

65-0

69-0

74-0

100

230

210

190

170

155

145

133

118

105

Kupferquerschnitt

ih

Quadratmillimeter

KB = Blankes Bleikabel

KA = Asphaltirtes Bleikabel

KBA

Eisenband-armirtes asphaltirtes Bleikabel

Nettogewicht pro 1000/;/

Durch

messer

Nettogewicht pro 1000m

Durch

messer

Nettogewicht pro 1000m

Durch

messer

In Fabrikationsr längen

geliefert von

circa

Kilogramm

Millimeter

circa

Kilogramm

circa

Millimeter

circa

Kilogramm Millimeter

circa

circa

Meter

Einfache Patent-Bleikabel für Gleichstrom bis 2000 Volt.

25

35

50

70

1035

I2Ó0

1515

i86o

95

120

150

185

240

310

400

2300 . 2745 3260 3950 4700 5740

X4-0

15'4 170 18-6 20'6

22-4

24-4

27-2

29-8

3²'8

7320

37'3

500    !

8720

625

800

1000

10410

12720

15490

40-6

44-2

48-8

53'6

1315

1560

1840

2210

2685

3160

3710

4450

5240

6335

7990

9435

11195

13570

16415

21‘0

22‘5

25-0

26‘0

280

30-0

32-0

35‘°

37'5

40-0

45-0

48-0

52-0

57'°

Ö2'0

2355

2680

3300

3760

30-0

32-0

335

4330

4915

5570

6465

77 80

9055

10985

12915

14930

17650

20800

35'0

370

39-0

41-0

44-0

47-o

500

540

58-0

62-0

660

8ro

O «4* O Gj Cb O O/ i -p* OOO Gi o Gi

Tabellen der gebräuchlichsten Glühlampen. Glühlampen von Siemens & Halske, Wien. .

Tabelle I.

Nr.

Lichtstärke in Normal-Kerzen

Normal-Spannung in Volt

Mittlere Stromstärke in Ampère

Widerstand (Heiss) in Ohm

I. A

25

ii !

10

50

100

0-70

0*56

10

16

65

039

0-54

IV

16

120

0-48

16

100

16

65

25

50

120

VI

25

100

25

25

65

VIII

35

50

120

35

100

35

50

65

xoo

057

o 80 1-04

073

0-87 125 150 095 II4

162

1-50

Ob M\]

Tabelle II.

Nr.

Normal-Spannung in Volt

Lichtstärke in Normal-Kerzen

Mittlere Stromstärke in Ampère

Widerstand (Heiss) in Ohm

IVa

Via

16

Villa

25

150

Xa

35

150

150

50

150

XII

50

65

H¹*) H²*) H³ -)

50

20^

50

0-38

0-59

070

roo

2-30

3‘⁰⁰

3947

2543

2x4-3

150

28-2

i6‘6

ro

10

20

100

*) H¹, H², H³ für Hintereinanderschaltung.

11

11

11

0-454

0-91

I-8I

Tabelle III.

Nr. !

Normal-Spannung in Volt

Lichtstärke in Normal-Kerzen

Mittlere Stromstärke in Ampère

Widerstand (Heiss) in Ohm

100

100

65

100

200

200

65

100

300

300

65 '

3-84

2-50 7-69 5 00

100

xi'54

400

400

65

100

500

500

65

100

15-38 10 00 19-23 12-5

169

400

8'45

20’0

5-63

13 OO

4-23

10-00

3-38

8 00

Glühlampen der Typen H¹, H², H³. Dieselben eignen sich besonders für Hintereinanderschaltung und sind zu diesem Zwecke mit einer patentirten automatischen Kurzschlussvorrichtung versehen, welche beim Durchbrennen eines Kohlenfadens mittelst eines Schmelzstückes eine Feder auslöst, die ihrerseits einen Querschluss parallel zum durchgebrannten Kohlenfaden hervorbringt und so ein ungestörtes Weiterglühen der übrigen im. Stromkreis befindlichen Lampen ermöglicht.

Die Hintereinanderschaltung wird überall mit Vortheil angewendet, wo die Entfernung der einzelnen Lampen voneinander sehr gross ist oder auch die Lichtconsumstelle von der Stromerzeugungsquelle sehr entfernt liegt, da in solchen Fällen gegenüber der Parallelschaltung eine bedeutende Ersparniss an Leitungsmaterial erzielt wird.

Ein weiterer Vortheil liegt in den Lampen selbst, indem dieselben zu ihrem Betriebe nur 2'/₄ bis 2x/₂ Watt per N.-K. bei circa

53*

iooostündiger Brennzeit und nahezu constanter Lichtstärke bedürfen, während Lampen für Parallelschaltung erst mit 3 bis 3 x/.1 Watt per N.-K. gleiche Resultate ergeben.

Die Bedingungen der Internationalen Elektricitäts-Gesellschaft sind für die Lieferung von elektrischem Strome aus der Wiener Centralstation folgende:

Auszug aus den von der Gemeinde Wien laut Gemeinderathsbeschluss vom 2. August 1889, Z. 4122, M.-Z. 198.490, festgesetzten Bedingungen.

§ 1. Die Internationale Elektricitäts-Gesellschaft ist verpflichtet, in jenen Strassen, in welchen sie ein Hauptkabel gelegt hat, an Jedermann Elektricität zu Beleuchtungszwecken abzugeben, insoweit die Leistungsfähigkeit der Centralstation vorhanden ist oder erhöht werden kann.

Sie ist zu dieser Abgabe von Elektricität unbedingt innerhalb der Stunden von 4 Uhr Nachmittags bis 1 Uhr Nachts verpflichtet, ausgenommen, wenn und insolange sie durch höhere Gewalt (vis major) verhindert ist, elektrischen Strom zu erzeugen oder abzugeben.

§ 2. Die Herstellung der Anschlüsse von den in den Strassen liegenden Leitungen und die Herstellung sämmtlicher Leitungen mit ihren zugehörigen Theilen bis einschliesslich der im Innern der Häuser und Wohnungen gelegenen Elektricitätsmesser, sowie etwa an denselben nothwendig werdende Ausbesserungen, werden ausschliesslich von der Internationalen Elektricitäts-Gesellschaft, beziehungsweise von den von derselben bezeichneten Subunter^ nehmern auf Verlangen und für Rechnung des Abnehmers bewirkt; der Abnehmer erhält dadurch das Recht der Benützung der ihm gelieferten Einrichtung, jedoch lediglich zum Bezüge der Elektricität aus den von der Internationalen Elektricitäts-Gesellschaft hergestellten Elektricitätsquellen.

Die Internationale Elektricitäts-Gesellschaft haftet für die solide und zweckmässige Ausführung dieser Herstellung auf die Dauer von zwei Jahren vom Tage der Vollendung.

§ 3. Bei Installationen in Häusern und Wohnungen, welche von anderen Unternehmern herrühren, übernimmt die Internationale Elektricitäts-Gesellschaft gleichfalls die Lieferung des Stromes, hat aber das Recht, die fertige Installation vor Anschluss an die Leitung einer Prüfung, insbesondere auf genügende Sicherheit,

Dimensionirung und Isolirung der Leitungen, sowie correctes Functioniren der Lampen zu unterziehen und für diese Prüfung eine einmalige fixe Gebühr von fl. 15.—, schreibe fünfzehn Gulden ö. W. einzuheben, ausserdem aber je nach der Grösse der Anlage eine einmalige Zuschlagsgebühr, für welche die folgende Scala gilt: Nämlich bei Instalationen

bis 50 Glühlampen Kronen 1.— pro installirte Lampe

100

°‘8o „    „    „

'v) über 100

°’5° n »    »

wobei jedoch die betreffende Zuschlagsgebühr nie weniger betragen soll, als sich bei Annahme der vollen Lampenzahl der vorher

gehenden Tarifstufe ergiebt.

Für diese Gebühr wird die Internationale Elektricitäts-Ge

sellschaft zugleich den Anschluss der Haus-, respective Wohnungsinstallation an die Leitungen des Kabelnetzes besorgen.

Fällt das Resultat der Prüfung der Installation nicht entsprechend aus, so ist die Internationale Elektricitäts-Gesellschaft berechtigt, den Anschluss zu verweigern. In streitigen Fällen entscheidet das Stadtbauamt.

Bei Auswechslung der Lampen ist eine solche Gebühr nicht zu bezahlen.

§ 4. Falls zwischen dem Abnehmer und der Internationalen Elektricitäts-Gesellschaft bezüglich der Bezahlung der zu verwendenden elektrischen Ströme nicht eine besondere Vereinbarung getroffen wurde, sollen dieselben mittelst Elektricitätsmesser gemessen und zu diesem Zwecke dem Abnehmer Elektricitätsmesser zu einem im nachfolgenden Tarife (§ 6) festgestellten Preise mieth-weise überlassen werden.

Dem Abnehmer steht es frei, die Elektricitätsmesser von der Internationalen Elektricitäts-Gesellschaft auch käuflich zu erwerben.

Die Kosten der Erhaltung und etwaiger Reparaturen an den miethweise überlassenen Elektricitätsmessern, sowie des Austausches untauglich gewordener Elektricitätsmesser trägt die Internationale Elektricitäts-Gesellschaft, wenn die Beschädigung nicht durch die Schuld des Abnehmers erfolgt ist, in welch letzterem Falle die Internationale Elektricitäts-Gesellschaft den Ersatz der Kosten von dem Abnehmer einzuheben berech

tigt ist.

Die Internationale Elektricitäts-Gesellschaft ist ferner be

rechtigt, die erforderlichen Reparaturen an den von dem Abnehmer eigenthümlich erworbenen Elektricitätsmessern auf Kosten des letzteren auszuführen und diese Kosten sofort nach vollendeter Ausführung einzuheben.

Der Internationalen Elektricitäts-Gesellschaft allein steht die Entscheidung über die Construction und Grösse, sowie über die Art der Aufstellung der zur Benützung erforderlichen Elektricitäts-messer zu.

§ 5.¹) Die zur Messung elektrischer Ströme bestimmten Apparate (Elektricitätsmesser) müssen von einer seitens der Gemeinde Wien bestimmten Prüfungsstation als zulässig bezeichnet worden sein.

§ 6. Die Internationale Elektricitäts-Gesellschaft ist berechtigt, als jährliche Miethe für einen Elektricitätsmesser bis zu

Kronen

höchstens 20.—

10 sechzehnkerzigen Glühlampen , .

25

r>

50

100

einzuheben.

und darüber .

r>

3²-—

40.— 50.—

§ 7. Die Bezahlung der gelieferten Elektricität erfolgt in der Art, dass zunächst für jede installirte Glühlampe eine Grundtaxe von Kronen

1.—

pro Monat zu entrichten und überdies der wirklich verbrauchte Strom zu vergüten ist.

Der Preisbemessung für den wirklichen Verbrauch von Elektricität liegt diejenige Menge elektrischer Arbeit zu Grunde, welche eine iókerzige Glühlampe bei einer Leuchtkraft von 16 Lichteinheiten während einer Stunde erfordert. Diese Arbeitsmenge wird alljährlich amtlich bestimmt.

Als Preis der durch den Elektricitätsmesser ermittelten, auf vorgenannte Einheit reducirten Arbeitsmenge darf derzeit höchstens 6 Heller, schreibe sechs Heller ö. W., gefordert werden. Die Glühlampen anderer Stärke werden verhältnissmässig nach dem Arbeitsverbrauche berechnet, und stellt sich hiernach der ungefähre Preis der Brennstunde

bei einer iokerzigen Glühlampe auf Kronen —-oj

—’o6

--12

—-i8

—•36

71

71

71

16

11 ‘

3²

50

71

71

71

71

71

71

71

IOO „

Bei durchschnittlich längerer Benützung der Lampe bewilligt die Internationale Elektricitäts-Gesellschaft von den vorstehenden Preisen für den wirklichen Verbrauch von Elektricität die nachfolgenden Rabatte:

für längere Benützung als

1500 Brennstunden 5 Procent,

77*

71

71

71

71

71

2000 3000

Als durchschnittliche Benützungszeit der Lampen gilt die Summe sämmtlicher auf die iókerzige Lampe reducirten Brenn-stunden, getheilt durch die Anzahl der vorhandenen Lampen.

§ 9. Der Abnehmer kann auch die Beistellung der Lampen von der Internationalen Elektricitäts-Gesellschaft verlangen, wofür dieselbe eine Quartalsmiethgebühr von Kronen 1/50 pro insfallirte Glühlampe zu fordern berechtigt, dagegen aber den Ersatz der durch gewöhnliche Benützung verbrauchten Glühlampen zu, leisten verpflichtet ist.

§ 10. Der Preis, um welchen elektrische Ströme für Bogenlampen oder für andere als Beleuchtungszwecke geliefert werden, sowie die Höhe der diesfälligen Prüfungsgebühr bleiben besonderer Vereinbarung zwischen den Abnehmern und der Internationalen Elektricitäts-Gesellschaft Vorbehalten.

§ 11. Die Internationale Elektricitäts-Gesellschaft ist berechtigt, die Miethe für die Elektricitätsmesser und die Lampengrundtaxe, sowie die eventuelle Lampenmiethgebühr vierteljährlich vorhinein, die Beträge für gelieferte Elektricität hingegen monatlich nachhinein von den Abnehmern einzuheben.

§ 12. Die Internationale Elektricitäts-Gesellschaft ist zur Abgabe von Elektricität zu Beleuchtungszwecken nur dann verpflichtet, wenn sich der Abnehmer seinerseits zur tarifmässigen Abnahme auf mindestens ein Jahr verbindet. Im Falle von .Seite des Abnehmers nicht drei Monate vor Ablauf des Vertragsjahres schriftlich gekündigt wird, gilt das Vertragsverhältniss für je ein ferneres Jahr verlängert.

71

IO

71

71

Ueber die schriftliche Kündigung hat die Internationale Elektricitäts-Gesellschaft dem Abnehmer eine Empfangsbestätigung zu geben.

Nach Ablauf der Kündigungszeit und Lösung des Vertragsverhältnisses wird die Internationale Elektricitäts-Gesellschaft be

rechtigt, den ihr gehörigen Elektricitätsmesser und die miethweise überlassenen Lampen zu entfernen, sowie die Leitungsverbindung aufzuheben.

Fände die vorgedachte Ausfolgung von Lampen oder Elek-tricitätsmessern durch Verschulden des Abnehmers binnen acht Tagen nach Ablauf des Vertrages nicht statt, so ist die Internationale Elektricitäts-Gesellschaft berechtigt, die Lampengrundtaxe und die Miethpreise nach wie vor einzuheben.

Es steht der Internationalen Elektricitäts-Gesellschaft das Recht zu, die Elektricitätsmesser und die Leitungen sammt Zugehör von Zeit zu Zeit zu revidiren und, wo es nöthig ist, in Stand setzen zu lassen.

§ 15. Der Internationalen Elektricitäts-Gesellschaft steht das Recht zu, in Fällen, wo der Abnehmer Aenderungen in den bestehenden Einrichtungen eigenmächtig ausführt oder den Beamten und Aufsehern der Internationalen Elektricitäts-Gesellschaft den Zutritt zu den Leitungen, Messapparaten und den elektrisch erleuchteten Räumen verweigert, ferner wenn er die festgestellten Zahlungsbedingungen nicht einhält, die Leitungen absperren zu lassen und die fernere Lieferung des elektrischen Stromes einzustellen.

Rollbalken.

Rollbalken haben im Allgemeinen als Abschlüsse von Thüren, Fenstern, Schaufenstern, Lagerhäusern und vielen anderen Oeff-nungen eine so grosse Verbreitung gefunden, dass es überflüssig erscheint, zu Gunsten dieser Construction noch etwas anzuführen. Es lag jedoch noch die Aufgabe vor, bei einem für Hochbauten so wichtigen Objecte Verbesserungen herbeizuführen, die zum grössten Theile gelöst zu haben sich die Firma E. S. RosenthaTs Erben in Wien (vorm. Clark & Comp.in London) schmeicheln kann.

Diese Firma erzeugt geräuschlose Stahlrollbalken. Behufs Erzielung vollkommener Geräuschlosigkeit werden diese Rollbalken laut Magistratsbeschluss vom 31. Juli 1883, Z. 175574, beziehungsweise nach Patent Clark mit starken Kuhleder-Kern-riemen vierfach beledert.

Panzerplatten-Rollbalken. Diese Rollbalken übertreffen an Stärke und Dauerhaftigkeit alle bis jetzt bekannten Systeme. Dieselben werden in beliebigen Grössen aus i mm bis i⁵/,₀ mm starken Stahlplatten, an der Rückseite mit starken Charnieren verbunden, erzeugt. Die Dosischen auswechselbaren Sicherheitsschlösser sind in beliebiger Höhe angebracht und können, falls ein Schlüssel gestohlen, verloren, abhanden gekommen oder gebrochen wurde, in einfacherWeise in einer Minute durch ein anderes Schloss ersetzt werden, was ein ausserordentlich grosser Vortheil ist.

! Jj LLflj

.1

5>

•j

iS

lig

Hl!

Fig. IX 24.

Nachdem diese Rollbalken absolut feuer- und einbruchsicher sind, eignen sie sich ganz besonders zum Verschlüsse von Juwelierläden, Wechselstuben, hauptsächlich aber bei Magazinen, Lagerhäusern, Eisenbahnen, Cassenräumen etc.

Auch Holzrollbalken mit Licht- und Luftschlitzen, als Ersatz für Spaletläden nach Fig. IX 24.

Eine ganz besondere Art bilden die verstellbaren „Kaiser”-Verschlüsse, welche durch eine einfache Vorrichtung geöffnet (auseinandergezogen) und wieder geschlossen (zusammengeschoben) werden können und solchermaassen ebenfalls den Zutritt von Luft und Licht gestatten. Die Beweglichkeit dieser Rollbalken wird dadurch erzielt, dass die einzelnen Holzstäbe mit aus bestem Federstahl erzeugten Bändern verschraubt werden, wie die vorstehende Illustration zeigt. Auch diese Rollbalken werden ausserhalb der Fenster angebracht, verhindern daher, dass die Sonnenstrahlen das Glas bescheinen, bieten einen sicheren Verschluss und sind gleich den vorseitigen vom sanitären Standpunkte bestens zu empfehlen. Selbe können auch mit Ausspreitzvorrichtung ausge führt werden.

Tabelle für die Maassnahme:

In zusammengerolltem Zustande benöthigen die Rollbalken gleichviel von Stahl oder Holz:

m Höhe 25 cm⁸ Raum im Querschnitt

„ 28 cm²    „

111    „ 31 cm²    „

Bei 2 n 2% m ń 3

V)

«    3V₂ m »    34 cm

r>

„    4—5 m „    36    „

Bei Rollbalken, die von innen der Räume hochgezogen werden, soll der Rollkasten auf der Seite der Aufzugsvorrichtung um 7 cm und auf der anderen Seite um 3 cm länger sein, als die lichte Breite des Fensters.

Blitzableiter.

Approximative Kostenberechnungen für complété Blitzableiteranlagen von der FirmaDeckert & Homolka, Etablissement für Elektrotechnik in Wien. Z. B. Anlage für eine Kirche mit 50 m hohem Thurm, bestehend aus:

1 Saugspitze aus reinstem Kupfer, echt und stark feuervergoldet, i schmiedeeisernen Verbindungsstück mit Gewinde, für das Kreuz. 55 m bestem Kupferleitungskabel, bestehend aus 7 doppelt geglühten Kupferadern je 2% mm im Durchmesser.

1 Kupferplatte 100 X 100 cm Entladungsfläche mit kupfernem Verschraubungsstück.

25 schmiedeeisernen Leitungsträgern, vierkantig, mit Lappen der nöthigen Montirung inclusive allem Kleinmateriale. Zusammen 120 bis 150 Kronen.

Z. B. Anlage für einen 30 m hohen Fabriksschornstein, bestehend aus:

i Saugspitze aus reinstem Kupfer, echt und stark feuervergoldet.

i schmiedeeisernen Bajonetstange, 3 m lang, mit Verankerung.

35 w bestem Kupferleitungskabel, bestehend aus 7 doppelt geglühten Kupferadern je 2¹/₂ mm im Durchmesser.

1 Kupferplatte 100 X 100 cm Entladungsfläche mit kupfernem Verschraubungsstück.

15 schmiedeeisernen Leitungsträgern, vierkantig, mit Lappen der nöthigen Montirung sammt allem Kleinmateriale. Zusammen 100 bis 125 Kronen.

Z. B. Anlage mit einer Auffangstange für ein Wohnhaus, bestehend aus:

1 Auffangstange von Schmiedeeisen mit Winkel- und Quereisenverankerung, 4 m lang.

1 Saugspitze aus reinstem Kupfer, massiv, echt und stark feuervergoldet.

1 schmiedeeisernen Verschraubungsring mit Bleiunterlagen.

30 m bestem Kupferleitungskabel, bestehend aus 7 Kupferadern? doppelt geglüht, je zl/%mm Durchmesser.

1 Kupferplatte 100 X 5° cm Entladungsfläche sammt kupfernem Verschraubungsstück.

12 schmiedeeisernen Leitungsträgern, vierkantig, der nöthigen Montirung inclusive Kleinmateriale. Zusammen 90 bis 120 Kronen. Die vielseitige Untersuchung der Blitzableiterfrage hat ergeben, dass sich viele Unberufene mit der Erzeugung von Blitzableitern befassten, dass verfehlte Blitzableiteranlagen, welche Ob. jecte mehr gefährden als schützen, von solchen Leuten nicht selten hergestellt, dass aber gut angelegte Blitzableiter wegen gänzlicher Verwahrlosung, wegen nachträglich in den geschützten Gebäuden vorgenommenen Adaptirungen aüsser Stand gesetzt wurden, die ihnen obliegende schützende Mission zu erfüllen, so dass Regierungen, welche Verordnungen wegen Anlage von Blitzableitern an öffentlichen Gebäuden erliessen, sich auch veranlasst sahen, diesen Th eil der Frage durch Commissionen etc., wie z. B. in der Schweiz jüngst durch die „Commission für Meteorologie”, durch die Ausarbeitung von Entwürfen über die Einrichtung und erforderliche Nachprüfung von Blitzableitern zu lösen, und die Verordnung aufzuheben.    f

X.

Ueber die Ermittelung des Bauwerthes und über das Sehätzungsverfahren,

Für den Werth eines Gebäudes ist die Lage, nicht der Preis des Grundes und Bodens entscheidend. In guten Gegenden wird sich das Capital für den Baugrund immer verzinsen, während in einer nicht gesuchten Gegend sich selbst ein kleines Capital für einen Baugrund nur so lange verzinst, als der Erbauer des Hauses dasselbe besitzt, oder gleich einen entsprechenden Käufer findet. In einer guten, gesuchten und bevorzugten Lage kann auch ein Bauherr mit einem grösseren Aufwande, selbst mit Luxus bauen, und wird versichert sein, dass er immer Jemand findet, der in gleichen Verhältnissen lebt und daher die Ansprüche auch gleich bewerthet. In weniger günstigen Lagen sollte man aber immer Einrichtungen treffen, die das Gebäude befähigen, auch anderen Zwecken zu dienen; so sollte man z. B. auch auf die Möglichkeit Bedacht nehmen, dass das Haus in mehrere kleinere Wohnungen getheilt werden kann. Derartige Bemerkungen könnten allerdings wohlhabende Bauherren vom Bauen abschrecken, was wir mit diesen Worten sicher nicht bezwecken wollen. Eher dürften die vielen, in abgelegenen Stadttheilen mit Aufwand erbauten Wohnhäuser, die bei eintretendem Schicksalswechsel oft zu Spottpreisen verkauft werden, Vernünftige gewiss mehr vom Bauen zurückhalten, als die Baulust in diesen Gegenden befördern helfen.

Zinshäuser, welche auf grösstmöglichste Ertragsfähigkeit erbaut werden, sind noch mehr als die früher angeführten Wohnhäuser von der Lage abhängig. In Wien bestimmt z. B. die Nähe des Stephansplatzes, die Hauptverkehrsadern, die Ringstrasse etc. den Werth der Grundstücke; in Berlin ist z. B. die

Nähe des Schlosses, der Theater und anderer öffentlicher Gebäude, oder in Hamburg die Nähe der Börse gesucht. Die Lage entscheidet hier fast überall auch für die Grundrisseintheilung. So sind in stark frequentirten Stadttheilen die unteren Geschosse gewiss von Kaufläden eingenommen, weshalb ein Bauherr, welcher die grösstmöglichste Ertragsfähigkeit seines Baugrundes wünscht, immer gut thut, wenn er die Einrichtungen seines Hauses an die bestehenden Verhältnisse der Lage knüpft. Wollte z. B. ein Bauherr in einer engen Strasse grosse Verkaufslocale bauen, so würde er dafür nicht leicht den richtigen Miether, und dieser nicht leicht das richtige Publicum finden, und aus diesem Grunde werden dort einige kleine Verkaufsläden mehr ein tragen als ein grosser. Ganz dasselbe gilt von den Wohnungen. Viele Miether sind noch veranlasst, in dem Centralpunkte der Stadt zu wohnen, und Beruf oder Geschäft wiegen sehr häufig den Wunsch „bequem zu wohnen” auf. Dritte und vierte Stockwerke machen sich in gesuchten Gegenden noch vollkommen bezahlt, während in nicht gesuchten Lagen so hoch gelegene Wohnungen keinen Ertrag liefern, d. h. die Miethe des dritten und vierten Geschosses steht in keinem richtigen Verhältnisse mehr zu den Mehrkosten des Baues derselben. Deshalb ist auch die Höhe der Wohnhäuser lediglich von der Lage derselben abhängig, aber nichtsdestoweniger finden wir in oft ganz entlegenen Stadttheilen vierstöckige Gebäude, und die Bauherren wundern sich, keine „ordentlichen Parteien” zu finden. Auch bedenken sie nicht, dass diejenigen, welche in einen so entlegenen Stadttheil ziehen, nicht an die Centralpunkte einer Stadt gebunden sind, und sich durch die grössere Entfernung damit entschädigen wollen, dass sie bequemer und billiger zu wohnen suchen. Während daher die oberen Geschosse sich in Centralpunkten mit io Procent und darüber verzinsen können, wird ein drittes oder viertes Stockwerk in einer entlegenen Gegend höchstens nur 3 Procent, bisweilen gar keine Zinsen tragen, und oft noch das Capital verschlingen. Ein drittes und viertes Stockwerk kosten nicht allein ihre eigene Herstellung, sondern sie bewirken auch eine Vertheuerung aller ■Stockwerke bis zum Fundamente in Folge der grösseren Mauerstärken etc.

Unter Speculationsbauten versteht man im Allgemeinen Gebäude, welche in der Absicht errichtet werden, sie wieder zu verkaufen, d. h. baldigst an Mann zu bringen. Diese Häuser sind in neuester Zeit in einen sehr bösen Ruf gekommen, und gewiss

nicht mit Unrecht; denn es ist eine durchaus irrige Ansicht, dass Gebäude, die ein Minimum der Herstellungskosten erfordern, dadurch werthvoller werden, weil ein verhältnissmässig kleineres Capital mehr Zinsen abwirft als ein grösseres. In gewissen kaufmännischen Speculationen kann dies vielleicht wahr sein, aber auf den Häuserbau kann eine derartige Geschäftsgebarung keine Anwendung finden. Die Vortheile, der Werth und der Nutzen guter Baumaterialien währen lange Jahre hindurch, hingegen werden sich mangelhafte, „billige” Baumateriale sehr bald verschlechtern und werthlos werden. Auch bestimmen die Materiale den Einheitspreis und die Bauhandwerker können nur nach Verhältnis des vereinbarten Preises diese liefern. Bei einem so schlecht gebauten Hause zeigen sich sehr bald Reparaturkosten, die mit der Zeit, um so länger die nothwendigen Ausbesserungen hinausgeschoben werden, oft io bis 20 Procent der ursprünglichen Bausumme betragen können, während sich das Baucapital ganz entsprechend verzinst hätte, wenn von vorneherein darauf Rücksicht genommen worden wäre. Bei jedem Gebäude werden nicht allein dessen Räumlichkeiten, sondern auch die Eigenschaften derselben bezahlt, und darauf muss man Bedacht nehmen.

Durch diese Bemerkungen möchten wir aber nicht missverstanden werden, was besonders bei solideren Baugesellschaften der Fall sein könnte. Wir erklären daher ganz bestimmt, dass wir unter ■Speculationsbauten nur diejenigen verstehen, welche darauf absehen, das Gebäude so schnell und so billig als möglich aufzuführen, um durch Verkauf oder Vermiethung einen Ertrag zu erzielen, welcher über den Werth des Gebäudes selbst hinausgeht und jede Hypothek in Frage stellt. Dass es Unternehmer giebt, die für andere Leute bauen, ist nicht bloss lobenswerth, sondern auch ein ganz natürliches Geschäft, denn es ist nicht Jedermanns Sache, sich selbst ein Haus zu bauen ; aber solche Unternehmer haben erst recht, und sogar in einem höheren Grade die Aufgabe, die zweckmässige Einrichtung des Hauses mit der Lage desselben zu vereinbaren.

Selbst aus speculativen Gesichtspunkten glauben wir aber den Rath ertheilen zu müssen, dass man bei jedem Gebäude auch auf die Anforderungen der Kunst Rücksicht nimmt, da gewöhnlich die äussere und innere Ausschmückung als ein überflüssiger, keinen Nutzen bringender Aufwand betrachtet wird. Man übersieht, dass mit der gesteigerten Civilisation nicht allein die unentbehrlichsten Bedürfnisse befriedigt sein wollen, sondern dass wir gerade in

Folge einer höheren Bildung auch sofort höhere- Anforderungen an das Leben stellen.

Sobald aus irgend einer baulichen Anlage ein effectiver Erfolg oder Nutzen resultirt, kann man auch von einer gewissen Rentabilität sprechen.

Ein Museum, eine Bibliothek, eine Kirche, eine Schule, ein Palais, ein Schloss oder ein Landhaus werden im Allgemeinen kein Erträgniss abwerfen, und ihre Rentabilität erscheint nur durch den Erfolg begründet, welchen diese Bauten für das allgemeine Wohl, für das Land, für die Gemeinde oder für den Einzelnen haben können. Diese Art von Erfolg entzieht sich überhaupt einer ziffermässigen Untersuchung; anders verhält es sich bei Zinshäusern, Fabriksanlagen, Wirthschaftsgebäuden und Meliorationen aller Art. Bei allen diesen Bauten sind Zweckmässigkeit und Billigkeit die leitenden Factoren.

Eine der wesentlichsten Bedingungen für jedes Gebäude bildet die Zweckmässigkeit, denn man verlangt von allen Wohn-und Wirthschaftsgebäuden, dass sie eine entsprechende innere Eintheilung und Grösse aufweisen, sowie dass sie hinreichend warm sind und Licht und Luft haben.

Ein Privatgebäude erscheint mehr oder weniger werthvoll, je nachdem es eine grössere oder geringere Anzahl von wirklich brauchbaren Räumlichkeiten besitzt, dessen Fenster entweder nach der Strasse hinaus oder nach einem grossen Hofe zu gehen, und ferner, je nachdem die Stiegen bequem und zweckentsprechend angeordnet sind. Auch beeinflusst z. B. die Rentabilität eines Zinshauses die Verbindung der einzelnen Wohnpiecen, ob nämlich dieselben so liegen, dass man, um aus den ersten Zimmern in das letzte zu gelangen, durch alle anderen hindurch gehen muss, oder ob jedes Zimmer seinen eigenen Ausgang hat, ferner, ob die Wirthschaftsräume, wie Küche sammt allem Zugehör, bequem und zweckmässig eingerichtet sind u.S.w. Auf alle diese Punkte, auf welche ein vorsichtiger Miether dem Hausherrn gegenüber sein Augenmerk richtet, müssen in der That viel ernsthafter genommen werden, als dies bei den Neubauten jetzt üblich ist. Auch das Grössen-verhältniss der Zimmer zu den Cabineten und Vorräumen soll besser in Anschlag kommen, da aus reiner Gewinnsucht bei unseren Zinshäusern die Unsitte eingerissen hat, besonders bei kleineren Wohnungen nur Zimmer und fast gar keine „Kammern” anzulegen, wobei die modernen Alkoven den empfindlichen Mangel an Nebenräumen nur in elender, ungesunder Weise ersetzen können.

Allerdings fehlt es nicht an Miethern, welche sich durch eine grosse Anzahl von Gassenfenstern oder durch eine schöne Aussicht und ähnliche Nebenumstände zur Wahl der Wohnung bestimmen lassen, und es ist in diesem Falle dem Bauherrn nicht zu verdenken, wenn er sich gegen solche Liebhabereien der Miether nachgiebig zeigt; aber deshalb das wahrhaft Nützliche aufzuopfern, wäre gegen den wirklichen Vortheil des Besitzers.

In Bezug auf eine grössere Zweckmässigkeit der Wohnungen hat die moderne Baukunst unleugbar in mehr als einer Beziehung Fortschritte gemacht, aber es lässt sich nicht in Abrede stellen, dass es so manche Eigenthümlichkeiten der älteren Bauweise giebt, die man nicht so gering schätzen darf, wie es unseren heutigen Bau-speculanten gewöhnlich beliebt. Wenn man nur bedenkt, wie man ehedem durch geräumige, kühle Fluren und über breite, gerad-armige Stiegen zu ebenso geräumigen und dabei hellen Vorsälen in den oberen Stockwerken gelangte, welche Bauart man als veraltet bezeichnet, und dafür finstere, kleine Vorzimmer macht, welche Räume nicht einmal einen Garderobekasten aufnehmen können. Einzelne nothwendige Gemächer, wie z.B. Speisekammern, lichte Dienerschaftszimmer etc., sind in den modernen Zinshauskasernen hie und da ganz verdrängt worden. Bei der Bestimmung der Lage der Wohnzimmer hat, durch die Spéculation veranlasst, das Verlangen nach recht vielen, wenn auch kleineren Zimmern sehr oft dahin geführt, diese Räume planlos zu vermehren, wodurch die eigentlichen und nothwendigen Wirthschafts-räumlichkeiten ganz in den Hintergrund gedrängt wurden. Der Umstand, dass eine Wohnung gewöhnlich nach der Zahl der Zimmer besteuert und bezahlt wird, hat dieses Uebel bei uns wesentlich befördert. Und nur zu häufig war momentane Wohnungs-noth die Ursache, dass viele Miether Wohnungen nahmen, wo sie rücksichtlich der Wirthschaftsräumlichkeiten sich oft auf wahrhaft

sonderbare Weise beschränkten. Verständige Bauherren und Bauführer lassen sich aber die Mühe nicht verdriessen, diesen Thor-heiten entgegenzuarbeiten, indem es auch bei uns noch immer Miether giebt, die z. B. lieber einen Salon entbehren, als sich mit einer unbequemen und finsteren Küche ohne Dienstbotenzimmer begnügen.

Eine zweckmässige und wahrhaft praktische Grundrissein-theilung schützt einen Hausherrn am besten gegen die Gefahr, sein neuerbautes Zinshaus durch beständigen Wohnungswechsel häufig leerstehen zu sehen.

Allerdings sind je nach der Lage und den Verhältnissen der Localität, ferner nach dem Bedürfnisse und der eigenen Wünsche des Bauherrn, sowie nach der Höhe des Baucapitales die bei einem Neubaue zu lösenden Aufgaben sehr verschieden.

Billigkeit ist von Unsolidität wohl zu unterscheiden, weshalb man nie schlechtes Materiale wählen darf, um „billig” zu bauen.

Diesem Ideale vieler Bauherren kann nur dann entsprochen werden, wenn man in erster Linie die an Ort und Stelle leicht zu beschaffenden Baumaterialien entsprechend benützt. Die Baukosten werden auch vermindert, wenn zur richtigen Jahreszeit gebaut wird; und wenn man alle Arbeiten, welche sich bestimmt vermessen und berechnen lassen, mit rechtschaffenen Handwerkern accordirt, statt im Taglohne ausführen zu lassen; und zwar zu einem so vereinbarten Preise, bei welchem der Ersteher eine tüchtige Arbeit liefern, dabei aber auch bestehen kann. Jene Kargheit hingegen, zufolge deren man die Einheitspreise zu niedrig stellt und mit schlechten, ungeschickten Leuten handelt, welche nur in Rücksicht auf ihre zu liefernden miserablen Arbeiten sich so niedere Preise gefallen lassen, heisst eigentlich nicht billig, sondern verschwenderisch bauen, worüber die Ursachen und Folgen wohl erst keiner näheren Begründung bedürfen. Und doch ist es leider nur zu oft der Fall, dass den „Mindestfordernden” die ganze Bauführung überlassen wird. Was kann ein solcher Unternehmer wohl für Absichten haben, als sich durch möglichst schlechte Arbeiten doch noch Vortheile zu verschaffen. Für die Rentabilität erscheint es daher zufolge der späteren Reparatur- und Erhaltungskosten immer vor-theilhaft, dass man dem Baumeister gestattet, allerdings b illige, aber nicht zu niedere Preise bei seinen Kostenanschlägen anzusetzen, in welchem Falle von ihm dann auch eine zweckentsprechende und dauerhafte Ausführung gefordert werden kann.

Um die nach einer gewissen Zeit angesammelten Zinsen zu berechnen, bedient man sich der bekannten Formel:

X

{i oo —pr\

\ ioo J

worin K das Capital, pr die Procente und x die Zeit in Jahren ausdrückt, während 5 die schliessliche Summe nach Ablauf der v Jahre sammt angesammelten Zinsen darstellt.

Würde man z. B. zu 5 Procent den Capitalswerth für einen Massivbau und für einen Holzbau in Rechnung stellen, so ergiebt sich nach einer Berechnung von Professor G. Wanderley, dass in 225 Jahren ein Massivbau immer noch sehr viel höher zu stehen kommt als fünf während dieses Zeitraumes ausgeführte leichtere Holzbauten.

Die geistreichsten mathematischen Entwickelungen können aber den Beweis nicht umstossen, dass bei einem Bauwerke, welches auf Rentabilität berechnet ist, kostspielige Constructionen vermieden werden müssen, deren Mehrkosten national-ökonomischen Institutionen sicher viel besser zu statten kommen würden, gerade wenn es sich um einen Ertrag handelt.

Die Rentabilitätsbestimmung geschieht dadurch, das man einfach die Ausgaben von den Einnahmen abzieht, je nachdem die eine oder die andere Post grösser oder kleiner ist, ergiebt sich entweder ein Gewinn oder ein Schaden. Anders verhält es sich, wenn man die Capitalsverzinsung im Auge hat. Bei jedem wie immer gearteten Unternehmen muss die procentuelle Rentabilität grösser als Null sein, und je grösser das Risico des Geschäftes ist, um einen desto höheren Procentsatz muss sich die momentane Rentabilität steigern.

Bei Ermittelung der Gebäudewerthe kommen folgende Punkte in Betracht:

1.    Die rechtlichen Herstellungskosten, die Art der Ausführung und die maassgebenden Local- und Zeitverhältnisse.

2.    Die Abnützung durch Alter und durch Gebrauch mit Rücksicht auf die Instandhaltung.

3.    Die etwa bestehenden, ausnahmsweisen Ursachen für Mehr- oder Minderwerthe, soweit sie nicht in der Schätzung des Bauplatzes Berücksichtigung finden können.

Die H erstellungskosten können nun ermittelt werden:

a)    Durch einen ausführlichen Kostenanschlag; oder auch nur

b)    durch eine zusammengefasste Ueberschlagung der Kosten; oder

c)    durch Zerlegung des Gebäudes in seine durch Bauart verschiedenen Bestandtheile, BerechnungderbebautenGrund-flächen nach ihren Quadratinhalten und Anwendung von Erfahrungspreisen nach Quadratmeter; oder

d)    durch Zerlegung* des Gebäudes in seine durch Bauart verschiedenen Bestandtheile, Berechnung des cubischen Inhaltes derselben und Anwendung von Erfahrungspreisen nach Cubik-meter; oder schliesslich

e)    durch Berechnung nach Verhältniss der bekannten Baukosten anderer Bauwerke in gleicher oder annähernd gleicher Lage, Grösse, Bauart und Ausstattung.

Wie viel Zeitaufwand ein ausführlicher Kostenanschlag- verursacht, wie viel Vorbereitungen und Umstände dazu nöthig sind, braucht wohl nicht weiter erörtert zu werden. Anders verhält es sich mit der zusammengefassten Werthberechnung. Diese ergiebt sich nach Feststellung der Einzelpreise aus:

1.    Dem Flächeninhalte der Umfassungs- und Mittelmauern, der Gewölbe, Decken u. s. w. in den verschiedenen Stärken, einschliesslich des Putzes, der Tapeten und sonstiger Ausstattung;

2.    aus dem Flächeninhalte der Dächer, Fussböden, Fenster, Thüren und deren Zubehör; und

3.    aus der Anzahl der Schornsteine, Oefen, Herde und sonstiger Bautheile.

Dieses Verfahren hat aber auch seine Schwierigkeiten und wird selten eingeschlagen, einestheils, weil es zu weitläufig ist, anderentheils führt dasselbe zu keinem genaueren Ergebniss als die vereinfachten Arten der Schätzungen.

Diese bestehen, eine richtige Anwendung vorausgesetzt, in einer mit verhältnissmässig wenig Arbeit und Zeitaufwand erreichbaren Darstellung.

Dies geschieht durch die Zerlegung in seine durch Bauart verschiedenen Bestandtheile: a) der Fundamente und Kellergeschosse, b) der Unter- und Obergeschosse, c) der Dachgeschosse. Sind die Geschosse verschiedenartig ausgestattet, so erweitert sich die Zerlegung, falls eine Durchschnittsannahme nicht ausführbar, in Unterabtheilungen. Von diesen Bestandtheilen und etwaigen Unterabtheilungen ermittelt man die Bauflächen nach Quadratmeter und stellt hiernach die Werthe durch Einzelberechnung zusammen.

Das andere Verfahren, welches sich von dem vorerwähnten nur dadurch unterscheidet, dass von den verschiedenen Bestandtheilen des Gebäudes die Inhalte nach Cubikmeter ermittelt und hiernach die Werthe zusammengestellt werden, hat sich als noch praktischer und zuverlässiger erwiesen.

Die letzte Berechnungsweise, den Werth eines Gebäudes nach Verhältniss der bekannten Baukosten anderer Bauwerke in gleicher oder annähernd gleicher Lage, Grösse, Bauart und Ausstattung zu gchätzen, ist die einfachste und leichteste.

Was aber die Abnützung der Gebäude mit Rücksicht auf deren Alter, Gebrauch und Instandhaltung betrifft, so verfällt auch das solidest ineinandergefügte, bestens unterhaltene Bauwerk einstens seinem Schicksale. Jeder Sachverständige muss also im Stande sein, die mögliche Dauer eines Gebäudes auf einen bestimmten Zeitraum zu bemessen. Aus der Dauer ergiebt sich die allmähliche Werthverminderung oder Abnützung. Letztere tritt aber nicht in einem sich stets gleich bleibendem Verhältnisse auf, sie kann sogar durch bauliche Verbesserungen gewaltig geändert werden. Wo dies nicht der Fall war und die Instandhaltung ord-nungsmässig besorgt wurde, wäre der Abnützungsbetrag nach der „Fallgeschwindigkeitsberechnung” zu ermitteln, denn es ist festgestellt, dass sich die Anfangsgeschwindigkeit der Abnützung bei einem neuen Bauwerk in fortschreitender Weise bis zur Endgeschwindigkeit des gänzlichen Verfalles vergrössert.

Mehrwerthe entstehen, wie bei den Grundstücken und öfters mit ihnen zusammenhängend durch denkwürdige oder geschichtliche Erinnerungen, ruhige, angenehme, mit besonderem Reiz ausgestattete oder verkehrreiche, geschäftliche, mit Kundschaft versehene Lage, aussergewöhnlich kunstvolle Ausstattung, besondere Verwerthungen, Gerechtsame u. s. w. Minderwerthe entstehen durch alles, was der Mehrverwerthung gegentheilig ist, z. B. durch schreckliche Vorkommnisse, unangenehme oder durch Abwendung des Verkehres verschlechterte Lage, elementare Ereignisse, belästigende oder schädigende Dienstbarkeiten, Verlust der Gerechtsame, Einstellung des Betriebes u. s. w.

Die meisten Abschätzungen kommen wohl im Versicherungswesen vor, indem in der Regel der Vertrag auf Uebernahme der Versicherung gegen Schaden, welcher den Gebäuden durch Brand, Blitzschlag, durch veranlasstes Löschen, Niederreissen oder Ausräumen zugefügt werden kann, auf Grund einer eigenen Taxe abgeschlossen wird.

Zufolge der durch die Behörde genehmigten Bedingungen der Versicherungsgesellschaften soll jede ersatzpflichtige Entschädig-ung so bemessen werden, dass nur eine Schadloshaltung innerhalb der gegebenen Grenzen gewährt, eine Bereicherung des Versicherten dagegen ausgeschlossen ist. Bei Gebäuden geschieht die Abschätzung des Schadens durch eine von den Betheiligten gewählte Schätzungscommission, bestehend aus zwei Sachverständigen, die erforderlichenfalls einen Obmann hinzuziehen. Diese hat den Versicherungswerth, welchen das beschädigte Bauwerk vor dem Unfälle hatte, dann auf Grund desselben den Betrag des Schadens zu ermitteln und mit verbindlicher Kraft für beide

Parteien unter Ausschliessung des Rechtsweges auf gemeinschaftliche Kosten festzustellen.

Ergiebt sich hierbei, dass der ermittelte Werth der versicherten Gegenstände:

a)    Die darauf versicherte Summe übersteigt, so wird der Schaden

pro rata vergütet, oder

b)    geringer ist als die Versicherungssumme, möge letztere auf

Taxation beruhen oder nicht, so wird der Schaden nur nach

Verhältniss jenes geringeren Werthes vergütet.

Die Ausführung dieser beiden Bestimmungen, namentlich der letzteren ad b, veranlasst bei den Regulirungsverhandlungen nicht selten missliebige Auseinandersetzungen und Streitigkeiten, indem der beschädigte Versicherte irrigerweise sich für berechtigt hält, seine Ansprüche auf Grund der Versicherungssumme, für welche er die Prämie gezahlt, geltend zu machen.

Diese Unannehmlichkeiten und Enttäuschungen können vermieden und eine glatte Regelung der Ansprüche herbeigeführt werden, wenn bei Abschliessung des Vertrages die Versicherungssumme auf Grund einer zuverlässigen Taxe, in welcher sorgfältig und sachgemäss die vorgeschriebenen Anhaltspunkte für Zeitwerth und Abnützung gegeben sind, vereinbart wurde.

Die ersatzberechtigten Schäden an Bauwerken können sehr verschiedener Art sein, entweder:

1.    Ein Gesammtschaden, wenn das ganze, mit oder ohne Fundament und Kellermauern versicherte, Gebäude zerstört ist;

2.    ein grosser Theilschaden, wenn mehr als die Hälfte;

3.    ein mittlerer Theilschaden, wenn mehr als ein Viertel des Gebäudes zerstört ist; oder

4.    ein kleiner Theilschaden, wenn die Beschädigung von geringerem Umfange ist.

Welcher Art auch die Beschädigung sein möge, die Schätzungscommission hat zunächst von demjenigen Zustande, in welchem sich das Bauwerk vor dem Unfälle befand, sowie von den Grössenverhältnissen, der Eintheilung der Grundrisse, der Durchschnitte und von den äusseren Ansichten Kenntniss zu nehmen und Aufschlüsse über alles, was mit den Werthverhältnissen Zusammenhängen könnte, einzuziehen.

Je nachdem das Gebäude mehr oder weniger zerstört ist, wird dies grössere oder geringere Schwierigkeiten bereiten.

Alsdann gelangt die Commission zur Beantwortung der Hauptfrage: Welchen Werth hatte das vom Schaden betroffene Gebäude in seinem Zustande unmittelbar vor dem Unfälle mit Rücksicht auf Alter, Gebrauch, Instandhaltung und etwaige Ursachen für Mehr- oder Minderwerthe?

Nach Erledigung dieses Theiles des Auftrages schreitet die Commission zum weiteren Verfahren, welches indessen bei den verschiedenen Assecuranzgesellschaften nicht immer dasselbe ist.

Keine Abschätzung soll aber mit Absicht daraufhinzielen, der einen oder anderen Partie einen nicht gerechtfertigten Vortheil zu verschaffen.

Bei Grundflächen oder Grundstücken, mögen sie als Bauplätze, Lager, Garten, zu landwirthschaftlichen, gewerblichen, Vergnügungs- und sonstigen Zwecken dienen, geschieht die Abschätzung mit Rücksicht auf:

a)    Den Normalwerth des Grundstückes für den Zweck, dem es direct oder bei gewöhnlicher Ausnützung dienen könnte;

b)    die Mehr- oder Minderwerthe, welche durch Gerechtsame, Dienstbarkeiten oder sonstiger Verhältnisse, die dem Grundstücke anhaften, verursacht sind;

c)    den dauernden Nutzertrag, welcher durch Geschäftslage, landwirthschaftlichen, gewerblichen oder industriellen Betrieb nachgewiesen ist.

Um ein Grundstück nach seinem wahren Werthe abzuschätzen, ist es nicht geradezu nöthig, dass der Taxator bautechnische Kenntnisse hat, dagegen muss er mit den einschlägigen Verhältnissen gründlich vertraut sein und es verstehen, sie gewissenhaft richtig zu beurtheilen. Die Werthe sind verschiedenen Veränderungen unterworfen, und selten ist man in der Lage, normale Umstände gelten zu lassen und sich nach Erträgen oder Preisen, welche in jüngster Zeit für nahegelegene Grundstücke gleicher Art erzielt wurden, zu richten. Unbedingt nöthig ist es in solchen Fällen, dass man sich durch genügende Nachweise und Auskünfte Anhaltspunkte verschafft und diese als Grundlage bei der Abschätzung mit anführt.

Ueber das Schätzungsverfahren und die Qualification der Schatzmeister gelten folgende Bestimmungen des österreichischen Rechtes :

Kaiserliches Patent vom 9. August 1854, R. G. Bl. Nr. 208.

Von der freiwilligen Schätzung und Feilbietung. VI. Hauptstück.

§ 267. Es steht Jedermann frei, sein Eigenthum sowohl gerichtlich schätzen als auch öffentlich feilbieten zu lassen.

§ 268. Competent zur Schätzung unbeweglicher Güter ist die Realinstanz.

§ 273. Die zur Vornahme freiwilliger Schätzungen erforderlichen Sachverständigen sind von dem Gerichte von amtswegen ohne Rücksicht auf den Vorschlag der Parteien zu wählen.

§ 274. Schätzungen, welche auf Ansuchen des Eigenthümers vorgenommen werden, können gegen einen im Vorhinein davon nicht verständigten Dritten von keiner Wirkung sein.

§ 103. Schätzungen unbeweglicher Güter erfordern zwei beeidigte Sachverständige.

Justizministerial-Erlass vom 26. März 1856, Z. 6056. Auf die Wahl tauglicher und gewissenhafter Schätzleute haben die Gerichte die grösste Sorgfalt zu verwenden, und wenn ihnen die Kenntnisse, Eigenschaften und Vermögensverhältnisse der zu ernennenden nicht ohnehin bekannt sind, darüber Erhebungen einzuleiten; für unbewegliche Güter vorzüglich Gutsbesitzer von Einsicht und Erfahrung. Minderjährige, Pflegebefohlene, Cridatare selbst nach beendigter Crida ausgeschlossen; beeidigte Schätzleute, die in Concurs verfallen oder auch nur einmal durch ein auffallendes Missverhältniss zwischen dem Schätzungswerthe und dem erzielten Kaufpreis verdächtig werden, sogleich zu entlassen.

Kundmachung der niederösterreichischen Statthalterei, 27. August 1861, § 6: Behördlich autorisirte Privattechniker können zu gerichtlichen Vermessungen, Schätzungen und fach-wissenschaftlichen Gutachten ein- für allemal oder von Fall zu Fall bestimmt werden.

Allgemeine Gerichtsordnung, 1. Mai 1781, § 201. . . . Schätzleute sollen bei ihrem abgelegten Eide den wahren Werth anzeigen, welchen die zu schätzende Sache nach genauer Ueber-

legung aller Umstände nach ihrer Meinung hat.....

Hofdecret vom 25. November 1839. Die Schätzleute sind auf die Beobachtung der §§ 305 und 306 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, somit auf ihre Pflicht aufmerksam zu machen, dass sie den wahren Werth der zu schätzenden Sachen ohne irgend eine Nebenrücksicht anzugeben haben.

Gesetz vom 3. Mai 1868. Eid für Sach- und Kunstverständige im Civil- und Strafverfahren:

„Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden einen reinen Eid, dass ich den Befund und mein Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen und nach den Regeln der Wissenschaft (der Kunst, des Gewerbes) abgeben werde; so wahr mir Gott helfe!”

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, §§ 304 bis 306. Gerichtliche Schätzung: Schätzung muss nach einer bestimmten Geldsumme geschehen. Ordentlicher und ausserordentlicher Preis.

Beständig bestellte und beeidete Sachverständige sind:

1.    Die beeideten öffentlichen, technischen Beamten. Hof-kanzleidecret vom 1. Mai 1834.

2.    Die Professoren und die Assistenten des polytechnischen Institutes. Hofdecret vom 25. October 1846.

Abschätzung vorhandener Gebäude und überschlägliche Kostenermittelung von Bauentwürfen.

Wie schon in der Einleitung erwähnt ist, kann die Werthschätzung eines Gebäudes durch eine besondere Anschlagsberechnung vorgenommen werden; gewöhnlich aber geschieht dieselbe durch überschlägliche Ermittelungen. Dieselben werden entweder auf Grund des erfahrungsmässig ermittelten Preises für den Quadratmeter bebauter Grundfläche, je nach der verschiedenen Anlage der Gebäude, oder auf Grund des zu ermittelnden Cubik-raumes des betreffenden Gebäudes, beziehungsweise eines Einheitssatzes für den Cubikmeter aufgestellt. Beide Berechnungsarten werden auch zur überschläglichen Kostenermittelung von Bauentwürfen zu Grunde gelegt.

Bei der Werthschätzung selbst ist es nöthig, die Dauer, die Unterhaltungskosten, sowie die Amortisation des Bauanlagecapitales in Betracht zu ziehen.

Der Amortisationsbetrag ist diejenige unverzinsliche, jährlich zurückzulegende Summe, welche nach Ablauf der Dauer des Gebäudes das Anlagecapital zurückzahlt (amortisirt) oder deckt.

Nennt man

PT den Bauneuwerth eines Gebäudes ausschliesslich des Grund und Bodens,

w den Werth der Zeit der Abschätzung,

E—W — w die Abnützung,

D die ganze Dauer eines Gebäudes, nach Jahren berechnet, d die noch in Aussicht stehende Dauer des Gebäudes, ebenso A = D — d das Alter zur Zeit der Abschätzung, so kann man annehmen, dass sich die Entwerthung proportional dem Quadrat des zeitigen Alters verhält. Demnach wäre

oder

W:E = D²:A²

w=W

(-£)•

(■ - r §,)■ \ri.

V W

A²

E= W~

Dr

Für die Ansetzung der Bauwerthe mögen nun folgende Andeutungen dienen:

Ueber die Ermittelung des Bauwerthes und über das Schätzungsverfahren.

859

Unterhaltungskosten, sowie Amortisationsbeträge von Bauwerken. *)

Die nachfolgenden Angaben über Herstellungskosten setzen Materialpreise von 25 bis 30 Kronen pro Tausend Zieuel und 40 blSi^ ^.roi!en Pro Cubikmeter Bauholz, sowie mittelgute Qualität von Materiale und Arbeit voraus.    k

Die Kosten der inneren Einrichtung mit Mobiliar etc., maschinelle Einrichtungen der Fabriksgebäude etc. sind hier unberücksichtigt

Angaben über Bau- und

geblieben.

Die Dauer der Bauwerke ist je nach Qualität eine sehr verschiedene; die angegebenen Zahlen sind Mittelwerthe welche bei sehr solider Herstellung und sorgfältiger Unterhaltung unter Umständen erheblich überschritten werden.

3/ ,1 ’e rrerl^ Un^S7 werden jähriicli erfordert, aber nicht gleichmässig jährlich verwendet. Man nimmt gewöhnlich an, dass bis der Dauer ïes Gebäudes. /2 2esammten Unterhaltungskosten zur Aufwendung kommt und i/a derselben während des letzten Viertels

Angabe

der

Nutzeinheiten

Kosten

pro

Nutzeinheit

Kronen

i m² Nutzraum in Stuben, Kammern Küchen **)

pro WohnungXin igesch. von ca. 40 wz² Iin2gesch. aus Stuben f Ge-Kmm.,Küche,J bäuden.

60—80 50—60 2500—3000 2000—24OO

i m² Nutzraum in den Gesch. in Stuben, Kammern, Küchen (exclusive Corridore, Treppen, Closets etc.).

IIO —150 75 — IIO 70—100 65—90 60—85

iw² Nutzraum in den Geschossen.

Desgleichen.

Desgleichen.***)

I Sitzplatz in pro-

testantisch. Kirchen.

Desgleichen.

Desgleichen.

bildnerischer

fens

sonders

Schmuc

zu berechnen.

i Stzpl. i. prot. Kirchen.

é>

Desgleichen.

Desgleichen.

-    iä

HH    r7t

180—230 130-185 120 —160 HO—145 100-135

300—360

210 - 250

ooz—SZi

150—190

410 -650

300—470

260—400

OII —09

80—140

200 -300

200

262

594

jU

Tl

U3}SOî[

-SUOIJBS

-qjom^y-

U3}SOî[

-sSunqnq

-.raran

in Procent des

Neuwerthes

Kronen

| So.i

>S.o — i

>S.o —i

un

0-63-0-5

I ®

4) Ö

M 2 ù

.. O <u u a

m ôc

•2 3 8 k !â

1-'    4)    A

Q >

'S

³ *,-s

Ö Ö X

s s §

« 2Ä

O pH

CL,    O

-i £*

M    C/3

O ^ t/î *S

i-Q'75

075

un

OTS

un

025

ïzK

SHâ

USjqBjj ui apnBqa-g asp isnBQ

Kosten

pro Raumeinheit

UltlB^p

ja^irequm

.laptuqiqn^

oqoupputurj

3}nBqi3A

ja^aui

-}B.tpBnÇj

Bezeichnung

der

Gebäude-Arten

Kronen

XOO—200

100—200

100—200

00c—OQI

01—L

40-50

SL— 09

Geschossig

. . I

A. Wohngebäude.

I. Ländliche Arbeiterwohngebäude . . . theilweise unterkellert, massiv in Ziegeln oder Bruchstein mit Ziegeldach.........

£1—6

91—fl

18 -22

25 *35

£l- 01

12—14

I oz— Si

25—50 J

20—30

oL- öS

i9*3

147

p.-bi

65—90 95-135 130-185 155 — 220 180—270

100—130 150—210 200—270

250-33°

290 -390

165—200

240—290

310-375

380 -450

230—350

350-530

460 -700

001—09

120 -150

250—400

320

350

Geschosse x und in kleinen Städten ; 2 ordinäre Hintergebäude in grossen Städten, 3 massiv in Ziegeln oder Bruchstein, mit Ziegel- 4 dach ; gewöhnlicher innerer Ausbau ; ganz 5 unterkellert...........

2. Einfache Wohngebäude mit durchschnittlich 3'5 m Geschosshöhe der unteren auf dem Lande

3. Bessere städtische Wohngebäude und Villen 1 mit circa 4 m Höhe der unteren Geschosse, 2 massiv mit Schieferdach in gutem inneren Aus- 3 bau, 6-Füllungsthüren mit Messingbeschlägen, 4 weissen Oefen etc. ; ganz unterkellert .... 5

4. Elegante städtische Wohngebäude und Villen;

die unteren Geschosse 4 3 bis 4‘8o m hoch, 1

massiv in feinerem Ausbau mit grossen 2

Scheiben in rheinischem Glas, Bascülbeschlag 3

der Fenster, feinen Oefen, Parquettfussböden in 4

den besseren Räumen

h rï ro

o -S

*1

G

'S «

S fc/O

11

V» ^ “ Ö o

jjI

^ 43 a ö 8 «

.ti

2 :³

2'S

UO

inneren Ausbau

B. OefTentliche Gebäude,

a) Kirchen.

I. Kleine Dorfkirchen für 100 bis 200 Sitzplätze;

ganz einfach mit Holzdecke

2. Desgleichen für 300 bis 600 Sitzplätze ; mit

gewölbter Apsis und Thurm ; in etwas besserer

Ausstattung . .

3. Städtische Kirchen für 600 bis X500 Sitzplätze;

Thurm

Hle

iri^l I

: -§1J t

.2 .S ö iS .2 g w

-s gfl a

1 Ilia =■

1 äjä-s^ .a

.d

fc/2

.tJ S ³

%& G £ b/3 G

ârd

und äusserer Ausstattung . .

'5 Sf c3

« * 65 M

•3 S 1h

0 rd ft| 4)

„ -S

4)    M

MÏ³ g

III !

/o a *j ■s

h .b,

rf

Specielle Beispiele :

Zionskirche, Berlin (1424 Sitzplätze)

Thomaskirche, Berlin (1500 Sitzplätze) . .

Marienkirche in Stuttgart, im Rohbau exel

| 8.2 m r n “ „ SS ^ :0

S ? ft M

'S lUja

ta > eô o ______ <u :3

«S C“

3 ^    ^

s !||d

-• 20 s

——;- V fL, -Ö

'S ü

S j g 3

CÛ O S

^ M tfl

^”■8«

„ _ ³ S £3

•    :ll !J“I

•    •Il 11 l>

'    g^-g’S

. .s jj (S ö rt §

•    £ ° ö

o TJ *    ^ S

| ÜÊ ■S-S.sl

'S 3 JJ - j, „ 43

: Il un

*f SSI°

M Ig

5 TJ tC ^ ^

I 31 l'S'S 8)

1 il l-g-s^

<    Srr «

B 8b «Tfi

und Ausschmückung \ Thürme .

te

'd

rfl

Angabe

der

Nutzeinheiten

100 Schülern

chülern

I Massig.

170 bis in 2 Classen 200 bis 170 S in 2 Classfin Class

mng -

I Schüler. *)

Desgleichen. **)

i Turner (50 -100 Turn,).

Desgleichen ***)

I Bett, f)

Desgleichen, ff)

I Gefangener, fff)

Desgleichen. 8)

Il 1 il 1

S tf!

en

s-i

Kosten

pro

Nutzeinheit

Kronen

HO -150 80—90 60 -70 50 -60

120—145

360 -400

oo£- 002

450-550

3300 4200

1580 - 2600 1400 2100

1700 — 2100

2000- 2500

orm 24 m³ Gebäuderaum

D

t3

â

-O

wonach

= B ^ S o

II V.

1 1 |l Ps Il 1-sl = Ë|s

Jährliche

ua;soq -suoi}bs -i; joui y

ua^soq

-s§un;|Bq

in Procent des

Neuwerthes

Kronen

S.o—1

1-0-5

SZ.o

S.o

S.o

067

S.o

i-o

S.o

S.o

ir.    m

O    O

S“

S.o

05

o-5

LO LO

Ö 0

0-67.

LO

Ln

r.

t>

'O 4J

g *⁻S z> 24

17 Procent des Gebäudeinhaltes,

a

if

m .

rS ^

'O

d ^ B 00

g »

£> B

il

P fl

pq

<u

fl <ü

1-g :2 12 fl fl

0) <ü

■gn

uojqnf m

opnBqar) jap janBQ

100 —200

100 —200

200

0S1

200

200

200

200

2< h .

S,

Kosten

pro Raumeinheit

rariB>j

japiuquin

japuiqiqnQ

9-13

aqoBgpnrur)

0}nBqi3A

■iajaui

-tBjpBnÇ)

Kronen

II -13

Li — Si

8 — 12

IO — I4

I4 — I8

OZ—Si

12-15

15—ï8

II —13

15-20

25—30

31 0

300

28-9

19-81

r lit « il

U I I 11 !!

a| 111 11 **

** "fl gjś £ «

jj-a cil og

Si S Ü rB S P

So 2 JS 43 üU

f fl

r.

Q oîfi g

O    J2

,• >-< M (U &

JO 4>

« t3

W CL,

rfl

si

>- rfl

60 90 90 -130

180 210 225—260

200—250 270—330 340 -410

50-70

100 120

200 -250 270-350

9°—¹5° 160—250 )

150—180

250—300

300 — 360

135—160

180    210

200 - 270

270—360

340-450

350- 450

450 - 600

008 009

019

5'S 7B    ’S ö «

Bezeichnung

der

Gebäude-Arten

Geschossig

Schulgebäude mit Lehrerwohnung; massiv mit Ziegeldach, 3-5 bis 3-8 m Geschoss- 1 hohe in einfachster Ausstattung; theilweise 2

b) Schulen.

1. Ländliche

unterkellert.......

2. Städtische Volksschule mit durchschnittlich 4m Geschosshöhe, massiv, mit Schieferdach, 3 m einfachem Rohbau; unterkellert.....4

3-    Höhere Lehranstalten mit durchschnittlich 4'4 m Geschosshöhe; Schieferdach, in ein- 2 fachem feinen Rohbau, mit Terracotten oder 3 Sandsteingesimsen .

4-    Turnhallen bei Schulen:

a)    circa 6 m im Lichten hoch, in einfachem

Rohbau, mit Schiefer- oder Ziegeldach; ohne Garderoben.........

b)    circa 8 m im Lichten hoch, innen und

in besserer Ausstattung; mit Garde-

aussen roben . .

e) Krankenhäuser.

1. Krankenhäuser im Corridorsystem (Kranken-, Wirthschafts- und Verwaltungsräume in einem 2 Gebäude vereinigt) mit Centralheizung, Bade- 3 einrichtung und reichlicher Ventilation . Kranken-Pavillons, wie vor; theilweise und I ganz unterkellert

d) Gefängnisse.

0*

i. Kleine (Amtsgerichts-) Gefängnisse für 10 bis

20 Gefangene . .

2. Grössere (Landgerichts-) Gefängnisse und Ge- 3

fangenengebäude von Strafanstalten . .

N PO

:3

-4-»

o

r°

bfl

fl

fl

(S

Rathhäuser etc.

I. In kleinen Städten, in knappster innerer und

äusserer Ausstattung; im Rohbau mit durch-

schnittlich 4 m Geschosshöhe . .

2. In grossen Städten, m einfachem feinen Roh- 2

bau, mit Teracotten- und Sandsteingesimsen 3

und 4 bis 4-5 m Geschosshöhe . .

3. In monumentaler Behandlung und solidester

Ausstattung, mit 4-5 bis 5 m Geschosshöhe

(besonders kostbarer bildnerischer Schmuck

ist für sich zu berechnen)

Beispiele :

Rathhaus m Berlin (inclusive Thurm) . .

Reichsbank in Berlin . .

Erweiterungsbau des Ministeriums der öffent-

liehen Arbeiten, Berlin (4 Geschosse) . . .

£ SS    3=2

Qg *e'⁰3>«₀ -g r/ P 2 « ⁰¹ c' S .g ‘S

Ö d

:P JS J3 S « -2P <0    . ^

St"

slllio, 2| g;

gfH-gâ o.|

2 £ M'ïï x £ 2 PQ « 6

Kunstgewerbe-Museum in Berlin

Si

.ifliilyiïi

f.iîil&ptU

5 •rH w U 0    ^    3

G| gu « 8-§J|^«.g .

« £ 2« S|^aPq1PQ'g

^f1lirlEi

S| -3 8*5 J2 J

•fl 'Z tE 0.-0    fl U

fff) Pro Gefangener durchschnittlich 140 nt³ Gebäudeinhalt.

8) Pro Gefangener durchschnittlich 130 in¹ Gebäudeinhalt.

Jährliche

Angabe

der

Nutzeinheiten

i Zuschauer.

Desgleichen.

Desgleichen **)

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgl. (S. Ang. in Daly, Rev. d’arch. 1872.)

I Locomotivstand.

Kosten

pro

Nutzeinheit

U3}SOÎl

-SUOpBS

-i^joïuy

U0}SO5[

-sSunqBq

-i3łun

m Procent des

Neuwerthes

Kronen

350-450

550—700

1800 3000

391

9o£

1090

9S9

1870

2106

9510

4OOO

000 S

Kronen

10

Sz.i

1-25

I—067

Z9.0 -1

uajquf m apnuqor) jap jonBQ;

<3

IOO - 150

100—150

Kosten

pro Raumeinheit

jo}UBqum

ja;3tuqiqu3

aqoBppuiu^

3lUBqi3A

J3}3UI

-}BipBnf)

Kronen

14—18

oz -91

30-40

1.91

2-81

öS

133

28

35-3

61

46

t^oo

300 - 400

375 - 500

900    1200

ZZÎ

260

0S01

312

218

1098

2570

1330

8—10

Bezeichnung

der

Gebäude-Arten

f) Theater.

1.    Kleine Theater mit 1000 bis 1500 Zuschauern,

für Lustspiel und Operette; in einfacher Ausstattung .................

2.    Grössere, desgleichen, mit 1500 bis 2000 Zu

schauern, fiir Drama und Oper; in einfacher Ausstattung......... ......

3.    Grössere, wie vor, in repräsentativem Charakter

und monumentaler Ausstattung.......

Beispiele :

Wallner-Theater, Berlin, 1480 Zuschauer (inclusive Mobiliar und Maschinen).......

Albert-Theater in Dresden, 1700 Zuschauer (inclusive Mobiliar und Maschinen)......

Komische Oper in Wien, 1760 Zuschauer (exclusive Möbel und Maschinen)......

Theater in Leipzig, 2000 Zuschauer (exclusive

Möbel und Maschinen)..........

Neues Hoftheater in Dresden, 2000 Zuschauer

(exclusive Möbel und Maschinen).....

Opernhaus in Frankfurt a. M., 2000 Zuschauer

(exclusive Möbel und Maschinen).....

Grosse Oper in Paris, 2700 Zuschauer .... Grosse Oper in Wien, 3000 Zuschauer ....

. .    20—25

. .    50-60

40-50

50—60

C. Kisenbabn-Hochbauten,***)

a) Stationsgebäude.

Wie Wohngebäude und Verwaltungsgebäude entsprechender Anordnung und Ausstattung.

b) Perronhallen.

1.    Kleine Hallen von io bis 15 w Breite in Holz-construction mit Zinkwellblechdachung . . . .

2.    Desgleichen, in Eisenconstruction mit Glas- oder

W ellblechdeckung...........

3.    Grosse Perronhallen, wie vor, von 20 bis 50 m

Spannweite..............

von

c) Güterschuppen.

i. Kleine Güterschuppen, in Fachwerk . . . .

2. Grössere Güterschuppen, massiv

d) Locomotivschuppen

(inclusive Drehscheiben, Schiebebühnen etc.).

— Schmitt. Die

Decorationen etc. sich

Illl-S

So'««'-> b -d ö c

ł* ci tn 1> JJ

J

SSlgï ;

18 s*a 1

■S'®u1| tLs s

s MSI J£j I

Sff.l 11! !

ilPl -ai-iE:

ö ‘5 .§ S

jsflhlîî i

î:l!î'r!ll 1

° ° liüi-flïLî *

-- W “.ï Ô rt 'S æ E

s|tl*"ïi »

>S -a_£Mo S ^Sï.ï'Sh^ .8,

3"l||!li il

ftUi°AS «

oo    « :2    3«,S2§

² ü^lK-

°? lor^li²“

j lïfHlittf

üï^ïlfiïll.

il|Iii!i|!1!

|"i|i««11lls

ï! § i J-g s e e b j ss

.3 «&3° | 111 Sïf.2-

sll = ri1llLP

:iili!i«î5|

“ i;|r ri

Desgleichen.

Desgleichen.

0009

ooooi—oooo

1 — 0-67

I—0*67

0S1—001

oSi—ooi

ii

Cî

S

> .2 • g-° • s 2 •

g£ '.

Il :

CO

TJ

'o^ .

i.ü . 8 S

O

h4 cT .

<ü

O r0 .

bJO o *M *<L>    •

I S

’S iO

m cf

20 Stände

des-

3. Grosse ringförmige oder kreisförmige,

gleichen

wird. Die

Angabe

der

Nutzeinheiten

I Wagenstand.

Desgleichen.

Desgleichen.

Der wirkliche Dachraum ist zu berechnen.

Der wirkliche Dachraum ist zu berechnen.

Der wirkliche Dachraum ist zu berechnen.

Kosten

pro

Nutzeinheit

Kronen

600—700

1200—1400 2000 — 2500

na}so5[ -suoigjs g -pjouiv

-sSunquq

-J9łxin

in Procent des Neuwerthes Kronen

1-25

1-25

1—0-67

S.o—Z9.0

S.o — £9.0

1-25

1-25

? F>

O M O

025

075

075

S.o

075

075

traujeJ; ni apnuqg-Q jgp jgnuQ-

08

08

100- 150

150 — 200

001

001

00Z siq 0S1

<g

Kosten

pro Raumeinheit

XIXXIB'a

■igpiBqinn

J3f3niqxqti3

aqoggpaxur)

9ftlBqj9A

J9^9XXI

-}B.xpi3n5

Kronen

² 5—3'o

13-15

5-6

9-10

²5 - 30

45-50

20

LOVO

K ö

Î?"

70

0Z.0

60

85

075

LD O QQ kO

y, >3-

R b

9 ^

e> o

unO t^OO O

¹⁰ ^    in

^ f)    Cl

Cl

O ID    O LD

ro ^    ro ^

^ LO LO'O LO cî ^    ci ^ M

»D O O 1D

n ro ^ n

Bezeichnung

der

Gebäude-Arten

e) Wagenschuppen.

1.    Offene Holzschuppen mit Pappdach.....

2.    Desgleichen, mit Riegelwänden und Bretterverschalung ..........

3.    Desgleichen, massiv.......

f) Reservoir-Thürme der Wasserstationen.

Exclusive Reservoir, Leitungen und maschineller Einrichtung...........

g) Sonstige Schuppenbauten, Werkstättengebäude.

Wie entsprechende Anlagen unter gewerbliche, respective Wirthschaftsgebäude.

D. Gewerbliche Gebäude.

a) Schüttböden.

I. Frei stehend, massiv, mit Tragfähigkeit von 1250 bis 1500 Kilog. pro Quadratmeter Zwischendecke oder Flur, circa 3-4 m Geschosshöhe; mit Holzstützen und Holzträgern:

a) Kellergeschoss, wenn darüber nur Erd-

und Dachgeschoss...........

Fiir jedes weitere Geschoss darüber mehr

b)    Erdgeschoss, wenn darüber nur Dachgeschoss ..............

Für jedes weitere Geschoss mehr ....

c)    Dachgeschoss mit r6 m Drempelwand und

Schieferdeckung ............

2. Desgleichen, wie vor, in solidester Ausführung mit Eisenstützen und Eisenträgern, Asphaltestrich etc. :

a)    Kellergeschoss, wenn darüber nur Erd- und

Dachgeschoss ............

Für jedes weitere Geschoss mehr . . . .

b)    Erdgeschoss, wenn darüber nur Dachgeschoss ...............

c)    Dachgeschoss wie sub I c.......

b) Fabrikgebäude.

1.    Mit Holzstützen und Holzträgern :

a)    Kellergeschoss, wenn darüber nur Erd-

und Dachgeschoss...........

Für jedes weitere Geschoss mehr ....

b)    Erdgeschoss, wenn darüber nur Dachgeschoss ...............

Für jedes weitere Geschoss mehr ....

c)    Dachgeschoss wie sub Al c......

2.    Fabrikgebäude, wie vor, mit Tragfähigkeit von 500 bis 1000 Kilog. der Zwischendecken, 3-8 m Geschosshöhe, in solidester Ausstattung; mit Eisenträgern und Eisenstützen;

a)    Kellergeschoss, wenn darüber nur Erd-

und Dachgeschoss..........

b)    Erdgeschoss, wenn darüber nur Dachgeschoss Für jedes weitere Geschoss mehr . . . .

c)    Dachgeschoss wie sub Ale.....

55

Angabe

der

Nutzeinheiten

Der wirkliche Dachinhalt ist zu berechnen.

i Rind od. 1 Ackerpferd. I Kutschpferd.

Kosten

pro

Nutzeinheit

Kronen

250—300 300—350

der erforderlichen Nebenräume 10 m"¹ ; in grossräumig ange-bis 0 9 in² verbaute

Jährliche

uajsoq

-suoi}bs

-piouiY

uajsoq

-ia}iiQ

m Procent des

Neuwerthes

Kronen

9.0

067

S.o—1

Sz.i

0*3

010

o'

uajqBf ui apnuqar) jap jatiBrr

001

0S1

8 sr.g J

O w o \

Kosten

pro Raumeinheit

iuni3>[

japmquin

laiaraqtqno g

40

7-8

15 - 20

25-30

z — S.i

2 - 2-5 2-5 - 3 3—4

9-S

3qoBgpuiU£) ^ atnBqjaa -tatara ] -}BjpBnÇ) ;

30

35-40

oL - 09

7-5 — 1°

12—15 15—20 20 - 30

30—35

Bezeichnung

der

Gebäude-Arten

3- Desgleichen, mit Oberlicht und sägeförmigen Dächern (Sheds), iräumig, mit massiven Umfassungswänden ohne Unterkellerung:

a)    mit gusseisernen Stützen; Dach in Holz-

construction........

b)    desgleichen, mit eisernen Dächern ....

c)    Montirungswerkstätten, wie vor, mit be

sonders schwerer Belastung der Stützen und Dachconstruction.........

c) Fabrik-Schornsteine.

Ohne architektonische Behandlung.....

einfacher architektonischer Ausbildung . .

I.

2. In

Bei Berechnung des cubischen Inhaltes wird die Verjüngung des Schaftes nicht berücksichtigt.

Voranschläge, bei deren Aufstellung Special-projecte noch nicht vorhanden sind, kann der cubische Inhalt nach folgender Formel überschlägig berechnet werden ;

Für

Bezeichnungen: J = cubischer Inhalt; d = oberer lichter Durchmesser; h = ganze Höhe von der Fundamentsohle; ht = Fundamenttiefe lerrain bis zur Fundamentsohle.

/ = d²h (a b hj.

von

Für a und b setze man:

Bei aufwändiger Construction

Unter gewöhnlichen Verhältnissen

Bei sparsamer Construction

vp

b b

00

CO VO

b b

5    o-25

S.o S

Bei gutem Baugrund . . . Bei schlechtem Baugrund . .

E. Landwirthschaftliche Gebäude. a) Scheunen und Schuppen.

(Der Cubikinhalt ist unter voller Berechnung des Dachinhaltes zu ermitteln.)

1.    Offene Gerätheschuppen in Holz mit gemauerten

Fundamentpfeilern der Stiele; mit Pappdach (Grundfläche — in plano gemessener überdeckter Fläche)...... .........../

2.    Scheunen und Schuppen in Fachwerk mit j

Bretterbekleidung, gemauertem Fundament und Ziegeldach................

3.    Desgleichen, in Ziegelfachwerk, wie vor . . .

4.    Desgleichen, massiv, wie vor........

b) Ställe.*)

I. Rindvieh- und Pferdeställe; massiv, mit Holz-1 decken und Ziegeldach.......<*•••!

*    *) Man kann rechnen für die verbaute Grundfläche der verschiedenen Ställe unter Berücksichtigung

(Futterküchen, Geschirrkammern, Knechteraum): pro Rind oder Ackerpferd rot 8 5«*". Pro Kutschpferd legten Ställen, Gestütsanlagen, Militärpferdeställen l*₅ f«²; Luxusställen mit Boxes 20 ««; pro Schaf 08

Grundfläche.

<jn

Ui

868

Ueber die Ermittelung des Bauwerthes und über das Schätzungsverfahren.

Angabe

der

Nutzeinheiten

1 Kutschpferd.

1 Pferd. 1 .Schaf.

I Sitz.

Desgl. pr. Sitz 3^5 m²

1 Pissoirstand. Pro

Grundfläche I m² Herdfläche.

i m

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

I m Einfriedigung.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Kosten

pro

Nutzeinheit

Kronen

380-425

450—500

1000—2000

20—30

45-60

300-500

120—180

40—50

oî—oz 02 — Si Si — 01 8—S

1—£.0

25—40 40 — 100

60 — 200

vn m O ro CO H

09—oc

01

65-75

14

11 -01 S9-09

13

61 —8i 011—001 Si—hi 06—Ss

jährliche

U3}SOÎ[

-suopus

-pjotu'y

U0}SOÎ[

-aainfi

in Procent des

Neuwerthes

Kronen

LO

»O 'O W

b b

1-25

Z9.0

1-25

1-67

1-25

1-25

S.o

lD

t^s

AO 'O m vo vO G o b

LO

M O*

Î-O

Cî

h «rom«

0-25

S.o

S.o

y> | y> I

H9jqB£ ni

9pnBq0r) 10p jonBQ

150

0S1

0S1

001

08

0S1

001

08

100

09

001

001

20

SS 8

200

200

200

200

200

200

Kosten

pro Raumeinheit

iuivb^j

J9;uBqxnn

a0;9mqiqn3

0qoBgpniux)

9;uBq9q

J9;0in

Kronen

7-8

45—50

10—14

4—5

7—9

7-8

8 — 10

7-8

5-6

6-7

20—30

lilii

65 — 100

25—30

25-35

20—25

35—40

25—30

40-50

25-30

30-40

40-50

90 — 120

100 —150 100 -150

Bezeichnung

der

Gebäude-Arten

2.    Desgleichen, gewölbt; mit eisernen Stützen und

Trägern.................

3.    Pferdeställe in elegantem Ausbau; gewölbt mit

eisernen Säulen und Trägern und Fliessen-estrich............... . . .

4.    Schafställe; massiv in Holzausbau ......

5.    Schweineställe, desgleichen...... . . .

6.    Federviehställe; in ausgemauertem 1 igeschossig Fachwerk ....

7.    Desgleichen, massiv.......

1 2    55

8.    Kleine Stallbauten bei ländlichen Arbeiterwohnungen; mit Abtritt; massiv.......

c) Reitbahnen.

1.    In Ziegelfachwerk

2.    Massiv.....

d) Abortsgebäude.

Abortsgebäude in ausgemauertem Fachwerk, mit 2 bis 5 Sitzen, direct von aussen zugänglich; mit massiver Grube............

Abortsgebäude für Schulen, mit 10 bis 20 Sitzen, massiv, die Abtheilungen von einem inneren Gange aus zugänglich; nach dem Tonnensystem Mit gemauerter Grube...........

e) B acköfen................

F. Umgebungsanlagen.

a) Einfriedigungen.

I. Drahtzäune mit hölzernen Pfosten; je nach der Zahl der Drähte..............

2.    Niedrige Lattenzäune ...........

3.    Höhere Lattenzäune (circa 2 m hoch) . . . .

4.    Bretterzäune circa 2 m hoch........

Verzierte, desgleichen...........

5.    Einfache schmiedeeiserne oder Drahtgeflecht ;

incl. Fundamentmauer . .    . .

Vorgartengitter

6.    Reichere schmiedeeiserne, desgleichen .    . .    .

7.    Starke schmiedeeiserne Umwehrungen 2’5 bis

3 m hoch ................

Sehr reiche entsprechend höher.

8.    Massive Einfriedigungen 1*5 St. st., 2-5 m hoch

mit 2 St. starken Pfeilern in 4 bis 5 m Entfernung ; mit I m Fundamenttiefe......

Für jeden Meter Mehrhöhe Zulage pro Meter Mauer..............

Für jeden Meter Mehrtiefe Zulage pro

Fundament, desgleichen...........

9. Mauern wie vor, einseitig verblendet ; Abdeckungen und Pfeilerköpfe in Sandstein oder (|

Terracotten................

Für jeden Meter Mehrhöhe Zulage.....

(Für Friese in Terracotten ist entsprechende Zulage zu rechnen.)

10.    Mauern wie vor, beiderseits verblendet . . .

Für jeden Meter Mehrhöhe Zulage.....

11.    Mauern wie ad 8., 2 St. stark, 3-5 m hoch, mit 2‘5 St. starken Pfeilern, 4 m hoch . . .

Für jeden Meter Mehrhöhe Zulage.....

Für jeden Meter Mehrtiefe der Fundamente Zulage.................

12.    Mauern wie ad 9., 2 St. stark, 3-5 m hoch .

Für jeden Meter Mehrhöhe Zulage    . . . .

13.    Mauern wie ad IO., 2 St. stark, 3‘5¹¹¹ hoch

Für jeden Meter Mehrhöhe Zulage    . . . .

Meter

von

b) Schmuckanlagen und Wege.

rV.^'C»    ÄÄtLÄXÄTÄÄ:

2K «^tSdÄmÄtÄ    sich "m 8r5ssere “

Gasleitung

und

Laternen

0S.0

il

a 'l 'S s

sa

Kosten pro Quadratmeter unbebaute Fläche.

•s

2.

Wasser

leitung

6$.o

io

<v **

•s "

S .2

.2

Canalisation

Bepflanzung

Wege

befestigung

Terrainregulirung u. Aufhöhung

Angabe

1-0

0-82

I8-I

052

0-41

0'24

1-8

4-41

205

£z.i

Zi.o

O 'O

Ń Ô

S'a

'S s

W fi

£J3

<D .

o8

o-5

ÎZ.1

3-8

Anlagen um bezw. :

X. Die Thomaskirche in Berlin......

2.    Das Krankenhaus im Friedrichshain in Berlin

3.    Die chirurgische Universitätsklinik in Königsberg in Preussen...........

4.    Berliner höhere Lehranstalten im Durchschnitt ..............

5.    Berliner Gemeindeschulen im Durchschnitt .

6.    Irrenanstalt Neustadt-Eberswalde.....

£ Ö

:0 "Ö bß :o3

O)

£ Sf

T* +_)

1|

1c8

V

Ü ^

S .5

einfache Schmuckanlag

<1

<D

W)

03

Ö

O .

|l

I ?

fi p

fc W)

CL) C/3

'S «s

£ >-te fi

fi a

S B

CO •-— C/3    03

:C ^ tJO c3

C/3

b£

§C «

sï

- r t ^.••oSsr’zasÄ coi. 7    t »

theilweise Dramirung ; gemauerter Yorfluthcanal.    ë m Aspnaxt, Coi. 4. Phonrohrcanale und

Innere Einrichtungen (Mobiliar und Inventar)

pro m" Geb.-Inhalt

pro

Nutz

einheit

Kronen

Angabe

der

Nutzeinheit

a) Kirchen.

Kosten des Gestühles in Dorfkirchen in einfachster

Ausstattung .................

Desgleichen in grossen städtischen Kirchen in guter Ausstattung zum Theil oder ganz in Eichenholz

5 I Sitzplatz

15 25

do.

b) Schulen.

Berliner Gemeindeschulen ....

Berliner Gymnasien......

Preussische Gymnasien (Staatsbauten) Turnhallen...........

07 — 1    8—10 i Schüler

1-2—1-4 30—33 I—1-25 25—30 —    50—60 i Turner

do.

do.

c) Krankenhäuser.

(Das Wäsche-Inventar ist einbezogen.)

Geburtshilfliche Klinik in Königsberg i. Pr.....

Desgleichen in Bonn ..............

Augenklinik in Göttingen............

Krankenhaus im Friedrichshain in Berlin. (Die Instandhaltung, exclusive Reinigung von Wäsche und Inventar kostet nach siebenjährigem Durchschnitt rot. 40 Mark pro Kopf und Jahr des verpflegten Kranken) ......................

Irrenanstalt in Dalldorf bei Berlin........

Idioten-Anstalt daselbst.............

Rheinische Irrenanstalt in Grafenberg.......

Desgleichen in Düren..............

Desgleichen in Bonn..............

Desgleichen in Merzig..............

400

440

388

Ol O'iOi Ui OJ -P* Ol CO CO-Q (0 M W vj O 00 P p O 00 Oi

I Bett

do.

do.

O- P- P- P- P- P- P-OOOOOOO

d) Verwaltungsgebäude.

In einfachster Ausstattung............

In reicherer    „    ............

Beispiele: Berliner Rathhaus (die Einheitskosten sind verhältnissmässig gering in Folge der Weiträumigkeit der Anlage)...............

Reichsbank in Berlin circa............

1— 1-5

2— 4

On On

m ro

e) Theater.

Bestiihlung des Saales, Foyer- und Garderoben-Ein-richtung, inclusive Tapezierarbeit; bei einfachster

Ausstattung .................

In elegantester Ausstattung............

Biihnen-Maschinerie pro I m³ Bühnenhaus.....

Decorationen für ein Theater von rot. 1700 Zuschauern mit Einrichtung für grössere Schauspiele durchschnittlich ..................

3-5

io I Zuschauer 40-50

do.

40.000

f) Diverses.

Neues Concerthaus in Leipzig..........

Einrichtung der Königszimmer im Anhaitischen Bahnhof in Berlin.................

Desgleichen im Bahnhof, Friedrichsstrasse, Berlin . . Kunstgew.-Museum in Berlin; Einrichtung; Schränke etc.

72

I m² Ziramerfl.

116

do.

2-53

Maschinelle Anlagen und Einrichtungen

Bern. : Die folgenden Angaben sind nur für Kostenüberschläge benützbar.

(H — Heizfläche in Quadratmeter, P — Leistung in Pferdekraft)

Kosten

des

Neuwerthes

Kronen

Dauer

Unterhaltungskosten in Procent des Neuwerthes

Amortisation in Procent des Neuwerthes

a) Dampfkessel.

Complet mit allem Zubehör, inclusive Montirung,

exclusive Einmauerung.......... .

I Cylinder-Dampfkessel mit Aussenfeuerung; mit und ohne Bouilleur bis zu 20 m² Heizfläche . .

über 20 m¹ Heizfläche...........

2. Cylinder-Kessel mit Innenfeuerung von 30 m2 Heizfläche an:

mit i Flammenrohr.............

mit 2 Flammenrohre............

400+125 H 700+110 H

500+210 H 1000+200 H

12

¹'5

8-33

b) Dampfmaschinen.

Complet mit Regulator, Schwungrad, Speisepumpe etc., exclusive Fundament und Rohrleitungen; für vier Atmosphären-Ueberdruck der Maschine mit Condensator und fünf Atmosphären

desgleichen, ohne Condensator .......

X. Eincylindrige horizontale Maschinen und ‘Wand-

Dampfmaschinen ohne Condensator.....

Eincylindrige horizontale Maschinen und Wanddampfmaschinen mit Condensator von 10 Pferdekräften an.................

2.    Balancir-Maschine ohne Condensator.....

Balancir-Maschine mit Condensator .....

3.    Verticale Hochdruck-Maschine ohne Balancir-

Maschine zu 2 bis 20 Pferdekräfte .....

4.    Woolf sehe Maschinen horizontal......

Woolf sehe Maschinen mit Balancir-Maschine,

zu IO bis 30 Pferdekräfte .........

Woolf sehe Maschinen mit Balancir-Maschine, zu 30 bis 100 Pferdekräfte.........

5.    Hochdruck-Maschinen mit Kessel zusammen mon-

tirt von I bis 3 Pferdekräfte........

Hochdruck-Maschinen mit Kessel zusammen mon-tirt von 3 bis 20 Pferdekräfte........

800+200 P

1200 -1-220 P IOOO+25O P 1500 -I-3OO P

1200+250 P 4OOO+3OO P

5OOO+3OO P

700 (P—IO)

800+600 P 1200 -f-400 P

25-50

I - i'5

¹

Die zur Messung elektrischer Ströme bestimmten Apparate (Elektricitätsmesser) müssen, insolange nicht eine amtliche Aichung derselben gesetzlich eingeführt ist, von einer seitens der Gemeinde Wien bestimmten Prüfungsstation als zulässig bezeichnet worden sein, wofür die Kosten von der Unternehmerin zu tragen sind; dagegen hat die Unternehmerin das Recht, die Kosten für eine Nachprüfung gemietheter Elektricitätsmesser, falls selbe über Verlangen des Abnehmers erfolgt und hierbei der Elektricitätsmesser als richtig functionirend befunden wird, von dem Abnehmer einzuheben.

XI.

Rathgeber bei Neubauten und Gebäudereparaturen.

Allen Jenen, welchen die Erhaltung ihres Eigenthums am Herzen liegt, sind speciell diese Zeilen gewidmet; denn es hat sich als ein Bedürfniss herausgestellt, dass Hausbesitzer oder solche, die es werden wollen, einen Rathgeber bei dem Baue, sowie bei der Reparatur und Instandhaltung der Wohnhäuser meistens dringend nöthig haben. Viele Hausbesitzer sind einerseits zu ängstlich und wollen schon in jedem kleinen Sprunge an den Mauern oder Plafonds eine Baufälligkeit entdecken, andererseits sind sie wieder zu sorglos und lassen Uebel überhandnehmen, deren spätere Behandlung grosse Kosten verursachen, wenn sich überhaupt diese Uebel noch beheben lassen, daher Viele in dieser Abhandlung auch manchen Trost finden dürften.

Angaben über den Neubau eines Gebäudes.

Die Wahl des Bauplatzes ist vielfach von Zufälligkeiten abhängig, z. B. in den Städten von den betreifenden Bauordnungen und selbst von den Baulinien; von Fabriken, Werkstätten etc., von der Lage der Strassen, Eisenbahnen, Flüsse und Bäche; bei landwirthschaftlichen Anlagen noch von den verschiedensten Anforderungen. Ausserdem sind vielfach gesetzliche Bestimmungen einzuhalten, nach denen die ganzen Bauten oder einzelne Theile derselben ausgeführt werden müssen.

Bei alleinstehenden Gebäuden hat der Architekt eine viel grössere Freiheit als bei eingebauten, und kann deshalb den Anforderungen des Bauherrn die weitgehendsten Concessionen machen, und viel eher eine Einigung mit diesem über Anlage und Ausführung herbeiführen.

Unter allen Umständen hat man von dem Terrain, auf dem gebaut werden soll, einen Situationsplan aufzunehmen, und wenn

der Bauplatz keinen ebenen Boden bildet, so sind eine genügende Anzahl von Längen- und Querprofilen anzufertigen, um alle hauptsächlichen Unebenheiten ersehen zu können. Es wird dann die Baustelle selbst bestimmt und das Gebäude, nachdem die Zeichnungen zu demselben angefertigt und vom Bauherrn genehmigt sind, eingetragen. Auf dem Situationsplane hat man die Mittagslinie anzugeben, was meist genau genug nach einem einfachen Compass geschehen kann und keine Schwierigkeit hat.

Nach Herstellung der genauen Zeichnungen für den Bau hat man den Kostenanschlag und die Massenberechnungen aufzustellen, dann kann erst mit den Bauausführungen begonnen werden.

Nach den neueren Gesetzgebungen muss in allen Ländern vorerst eine vorschriftsmässige Prüfung der Entwürfe von der Baupolizeibehörde vorgenommen werden. In solchen Fällen sind die Pläne zur Begutachtung und Genehmigung einzureichen und zwar rechtzeitig, damit Verzögerungen für die Ausführung selbst vermieden werden. Bei nicht öffentlichen Bauten ist in jedem Falle die Baubewilligung, gemäss den baupolizeilichen Bestimmungen des Ortes, wo der Bau zur Ausführung gelangt, nachzusuchen.

Nachdem die Baustelle dazu vorbereitet, wird mit dem Bau begonnen werden können, etwaige Hindernisse sind zu beseitigen, alte Gebäude abzutragen, ferner ist die Vergebung der zunächst in Frage kommenden Arbeiten, wie der Erdarbeiten, Brunnenmacherarbeiten, der Maurermaterialien, der Maurerarbeiten u. s. w., einzuleiten.

Die Arbeiten werden dann in nachstehender Reihenfolge zur Ausführung zu bringen sein:

1.    Herrichtung des Bauplatzes durch Beseitigen etwa hinderlicher Gegenstände, Abbruch alter Gebäude u. s. w., wenn dies nicht bereits geschehen ist.

2.    Abstecken des Gebäudes und Höhenaufnahme des Grundstückes und Bestimmung der Höhenlage der Baulichkeiten.

3.    Umzäunung des Bauplatzes, beziehungsweise Aufstellung eines besonderen Bauzaunes, Errichtung der Arbeiterbuden und des Baubureaus, wenn solches nicht in der Nähe in vorhandenen Räumen unterzubringen ist.

4.    Beschaffung von Wasser, Pflasterung der Zufahrtswege, wenn erforderlich, Anlage der Kalkgruben, Vorsichtsmaassregeln im Falle Nachbargebäude durch den Bau berührt werden (Unterfangen, Bolzungen u. s. w.), Anfuhr der Baumaterialien.

5.    Ausführung der Erdarbeiten, der Fundirungen und der Sicherungen gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

6.    Herstellung der Kellergeschosse mit Einbringen der Träger für die Gewölbe und Gewölbekappen, Vermauern der Kellerfenstergitter, Thürstöcke u. s. w.

7.    Aufführung des übrigen Mauerwerkes. Dabei sind die Dippel, Ueberlagshölzer, Träger mit einzumauern, die Säulen aufzustellen, die Schlitze für Gas- und Wasseranlagen, die Auflager für die Stiegenstufen auszusparren. Nach Einbringung der Balkenlagen sind die Träme alsbald zu legen.

•    8. Aufstellung des Dachverbandes mit baldmöglichster Ein

deckung des Daches, Ausmauern der Scheidewände und Herstellung des Hauptgesimses, der Oberlichte, Dachfenster und Aussteigebretter, der Dachräume und der provisorischen Abfallrohre.

9. Versetzen der Werksteinstufen, Berohrung und Stucca-turung, Anfertigung der Kellergewölbe.

Mit Fertigstellung dieser Arbeiten würde das Gebäude im Rohbau beendet sein und gleichzeitig abgenommen werden können, wenn eine solche Abnahme durch die polizeilichen Vorschriften bedingt ist. Nach dieser wird dann auch meistens gefordert, dass der Bau in diesem Zustande eine gewisse Zeit (6 bis 8 Wochen) ruht, um besser austrocknen zu können. In dieser Zeit können jedoch nachstehende Arbeiten vorgenommen werden.

10.    Ausführung der Pflasterarbeiten, Einführung der Gas-und Wasserleitungs-Canalisationsröhren, Eingerüsten der äusseren Wände behufs Verputz oder der Verblendung, wenn solche nachträglich vorgesehen ist, unter Umständen der Sandsteinbekleidung, der Gesimse u. s. w., Eingerüsten der Innenräume für Herstellung des Verputzes.

Nach Ablauf der gesetzlichen Ruhepause werden dann die Arbeiten des inneren Ausbaues, Fertigstellung der Façaden in Angriff genommen werden können, und zwar wie folgt:

11.    Verputzen der Innenräume und der Façaden, äussere Verblendung, Abdeckung der Gesimse mit Zinkblech, Anstrich der Hinterfaçaden u. s. w., Ausführung der Stückarbeiten, Einsetzen der Fenster und Verglasen derselben, Setzen der Kachelöfen und Herde, Beschüttung mit Mauerschutt, Legen der Fuss-böden und Blindböden.

iź. Reinigen des Verputzes und Ausmalen der Decken, wobei die Auswahl der Tapeten bereits geschehen sein muss,

um Einklang bei der Malerei mit denselben zu erreichen. Legen der Fussböden, Aufstellen der Hauptstiege, Einsetzen der Thüren und Läden, Beschlagen derselben.

13.    Anbringung der Einzeltheile der Wasser- und Canali-sationsarbeiten (Ausgussbecken, Closets u. s. w., Ausführung der Marmor-, der Stuccolusterarbeiten u. s. w., Verlegen der Drähte für elektrische und andere Leitungszüge, der Aufzugvorrichtungen, Anbringung der Spiegel- und Gardinenhaken u. s. w.

14.    Anstrich der Fenster und Thüren, Einsetzen der Spiegelscheiben, Kleben des Unterlagpapieres (Maculatur) für die Tapeten, Aufkleben derselben, Anbringung der Täfelungen, der Goldleisten u. s. w., zuletzt Legen der Parquettböden.

15.    Anstrich der Façaden, Streichen der Fussböden und Einlassen der Parquettböden, Anbringung der Beleuchtungskörper.

16.    Fertigstellung der Nebenanlagen, Hofpflaster, Gartenanlagen, Einfriedigung'en u. s. w.

Während dieser Arbeiten sind dann die Tabellen über Anlieferungen der Materialien, geleistete Arbeiten etc. zu führen, Lieferscheine, Empfangsscheine etc. auszustellen, Contracte abzuschliessen und für alle Theile, welche von den ortsüblichen Formen ab weichen, genaue Detailzeichnungen anzufertigen. Ausserdem hat der Baubeamte einlaufende Rechnungen zu revidiren und zur Zahlung anzuweisen oder darauf die Auslieferung von Abschlagszahlungen zu veranlassen und nach vollendetem Bau die sämmtlichen Rechnungen zu revidiren und in einer übersichtlichen, dem Ueber-schlage entsprechenden Weise zusammenzustellen. Zweckmässig ist es, alle Rechnungen doppelt einzufordern, um eine derselben an den Bauherrn abzuliefern, die andere aber zum Nachsehen und späteren Gebrauch jederzeit zur Hand zu haben.

Für das Gelingen eines Baues kommt es sehr viel auf die rechte Zeit an, in welcher man einen Bau beginnt. Fast allgemein glaubt man, zum Anfänge die Frühjahrszeit wählen zu müssen, was aber nur bei kleineren Bauten, welche spätestens in einem halben Jahre zu vollenden möglich sind, rathsam ist. Bei grossen Bauten wähle man den Sommer zum Beginnen des Baues; vorzüglich auf dem Lande sind in dieser Zeit die Arbeiter, als Handlanger, weit billiger und in grösserer Anzahl zu erhalten, als im Frühjahr oder Anfang des Sommers, wo diese Leute mit der Saat und Anbau beschäftigt sind; dann ist im Sommer der Wasserstand am niedrigsten und es können die Grundarbeiten leichter und daher billiger ausgeführt werden, und endlich können die

Fundamente bis zum Ende des Sommers aus der Erde aufgeführt sein, wodurch diesen Zeit gelassen wird, sich gehörig zu setzen. In dem darauffolgenden Frühjahre kann das Mauerwerk der Stockwerke mit weit grösserer Sicherheit auf das Fundament gesetzt werden, als wenn solches noch ganz frisch ist, nicht ausgetrocknet und sich nicht gesetzt hat. Es ist hierbei besonders zu bemerken, dass die Fundamente im Sommer aus der Erde geführt sein müssen, sie werden alsdann bei dem Eintritt der rauhen Jahreszeit oberhalb mit alten Brettern belegt, welche, um sich nicht zu verschieben, mit Steinen belastet werden. Die Zudeckung der Fundamente muss mit Vorsicht geschehen, damit sie durch Regen und Schnee nicht leiden. Im darauffolgenden Frühjahre wird dann mit dem Mauerwerk der Stockwerke begonnen und solches im Laufe des Sommers beendigt. Es ist die Ansicht vieler Baumeister, das Dach dann provisorisch einzudecken; wir theilen diese Ansicht nicht; allerdings kann das Dach erst eingedeckt werden, wenn das Hauptgesims gezogen und geputzt oder gestrichen worden ist, aber es ist gewiss besser, dieses in demselben Jahre zu thun, um das Dach vollkommen fertig eindecken zu können. Einerseits hält ein fest eingedecktes Dach die Nässe mehr ab als ein provisorisch eingedecktes, und andererseits können Stürme die Dachdeckungen zum Theil oder sämmtlich abtragen. Abgesehen von dem Schaden, der hieraus entsteht, ist das Dach auch nicht gleich wieder gegen Nässe geschützt oder eingedeckt. Ist der Rohbau vollendet, so werden die Fensteröffnungen mit Steinen ausgesetzt oder mit Schalbrettern in einer Art verschlossen, dass das Innere des Gebäudes den Winter über gegen Schnee und Regen geschützt ist.

In dem darauffolgenden Frühjahre wird sodann der innere Ausbau begonnen, und dieser so beschleunigt, dass alles gegen den Sommer hin vollendet ist, damit während der wärmsten Zeit das Gebäude überall gehörig austrockne und dasselbe bis zum Winter ohne Gefahr für die Gesundheit bezogen werden könne. Hiernach wird die ganze Bauzeit zwei volle Jahre in Anspruch nehmen und der etwaige Zins für das angelegte Capital verloren gehen. Aber es ist keine Frage, dass dieser Nachtheil durch bedeutende Vortheile aufgewogen wird. Einmal ist ein vor der Benützung vollkommen ausgetrocknetes Gebäude der Gesundheit nicht nachtheilig, anders ist es, wenn die Austrocknung erst stattfinden soll, während das Gebäude bewohnt ist. Hier theilt sich die Feuchtigkeit aus den Wänden dem Holzwerke mit, es

entsteht Fäulniss, das Holz dehnt sich aus oder quillt, Thüren und Fenster müssen abgehobelt werden, um sich öffnen und ver-schliessen zu lassen. Im Sommer, wo das Holz trocknet, wird es alsdann nöthig, diesen Thüren und Fenstern wieder etwas hinzuzufügen, um im Winter keinen zu starken Luftzug zu haben, und es ist nicht zu übersehen, dass alles Holzwerk von Neuem wieder mit Oelfarbe gestrichen werden muss, ja es thut oft noth, die ältere Farbe abzukratzen und neue aufzutragen, wodurch ein nur gleichförmiger Anstrich erlangt werden kann und verhütet wird, dass an den meisten Stellen die Farbe nicht zu dick aufgetragen werden muss und sich abblättert. Eisen rostet, gemalte Wände verlieren die Farbe, und zwar an manchen Stellen mehr oder weniger, wodurch die Décoration unleidlich wird; Tapeten faulen und fallen an mehreren Stellen, namentlich da, wo Möbel davorstehen, ab. Berechnet man alle diese Kosten, so wird nicht viel weniger als der Zins eines Jahres sich herausstellen, abgesehen von dem Umstande, dass Jeder, der eine Wohnung bezieht, sie in einem fertigen Zustande haben und im ungestörten Besitze bleiben will. Es ist daher eine Selbsttäuschung, wenn ein Bauherr auf den Vortheil der früheren Benützung oder Vermiethung rechnet; er nimmt allerdings früher Geld für den Miethzins ein, verausgabt aber solches sogleich für nöthige Reparaturen und erhält ein weniger Dauer versprechendes Haus.

Von der Entstehung und Verhütung der Feuchtigkeit in den

Wohnhäusern.

Die natürliche Feuchtigkeit des Grundes und Bodens, die aus der verschiedenartigen Vertheilung von Wasser und festen Erdschichten, ferner aus dem abwechselnden Regen- und Schneezufluss ganz von selbst hervorgeht, wird in einzelnen Gegenden noch besonders dadurch befördert, dass Wälder, hohe Felsen, selbst einzelne Bäume u. s. w. den freien Zugang des Sonnenlichtes, welches die Feuchtigkeit aufsaugen könnte, abhalten; oder dass in der Oberfläche selbst allerlei Vertiefungen die Ansammlung von Schnee- und Regenwasser in einer Weise zulassen, die durch Wiederabfliessen wenig oder g*ar nicht gemindert zu werden vermag.

Stehende Gewässer, die in solcher Art sich bildeten, theilen nicht nur durch Ouellenzuflüsse u. s. w., sondern auch durch die Ausdünstung selbst ihren Umgebungen beständig Feuchtigkeit mit, die eine nicht unwichtige Rolle spielt, wenn man auf recht trockenem Grund und Boden ein Gebäude errichten will.

Dasjenige, was bei der Vorsorge zur Verhütung der Feuchtigkeit in Anschlag kommen kann, ist Folgendes:

Die natürliche Verschiedenheit des Grundes und Bodens, auf dem ein Gebäude errichtet wird.

Je niedriger ein Gebäude in der Nähe eines Flusses, Sees oder Meeres liegt, desto mehr tritt im Frühjahre, Sommer oder Herbst das ziemlich regelmässig wiederkehrende sogenannte Grundwasser auf, das Auspumpen hilft in solchen Fällen nur wenig. Es bleibt immer rathsamer, die Baustelle so hoch liegend zu wählen, dass das Grundwasser weder die Fundamente noch die Kellergewölbe beim Herandringen wesentlich alteriren kann. Selbst die Arbeit und Kosten, die nöthig sind, um einen der Sachlage nach unvermeidlichen Bauplatz so weit künstlich zu erhöhen, darf man nie scheuen.

Um wie viel man jedesmal, um den Andrang des Grundwassers zu vermeiden, mit der Grundanlage von Gebäuden höher gehen müsse, lässt sich durch eine allgemeine Regel nicht bestimmen, da die Entscheidung darüber durchaus von der Oert-lichkeit jedes einzelnen Bauplatzes abhängt. Man trifft an jedem Orte Leute, die aus längerer Erfahrung ziemlich genau wissen, wie hoch das Grundwasser in ihrer nächsten Umgebung im Frühjahre oder im Herbst gewöhnlich zu steigen pflegt und welcher Stand als der höchste angenommen werden kann; und nach ihren Angaben vermag sich ein Bauherr schon einigermaassen zu richten.

Zur Ansammlung dieser örtlichen Grundfeuchtigkeit hat man Brunnenschächte vorgeschlagen, und in Paris sogar eigene artesische Brunnen zu diesem Zwecke gegraben.

Es ist aber erwiesen, dass artesische Sammelbrunnen zu unterirdischer Ableitung von überflüssiger und unangenehmer Feuchtigkeit nur nach sehr sorgfältiger Prüfung der umliegenden Erdschichten angelegt werden dürfen. Während die Trockenlegung der Baustelle durch Drainage aber in allen Fällen mit Vortheil angewendet werden kann.

Die Vorschrift, ein neues Gebäude stets nur auf eine möglichst hohe Lage über dem Grundwasserniveau zu stellen, bleibt aber in jedem Falle sehr beachtenswerth und wäre selbst baupolizeilich viel strenger als bisher aufrecht zu erhalten.

Nicht unerwähnt wollen wir lassen, dass die in den Kellern selbst vorkommende schlechte Luft durch besondere kleine Luftcanäle ausgeführt werden muss. Die in den Keller ausmündende

Oeffnung eines Luftcanales muss unmittelbar unter dem Scheitel des Kellergewölbes angelegt werden.

Als ein praktisch bewährtes Mittel, um die Ansammlung von schädlicher Feuchtigkeit in den Fundamenten bei Gebäuden möglichst zu beseitigen, muss auch die Anlegung eines besonders hierzu eingerichteten Grabens bezeichnet werden.

Die Sohle des hierzu bestimmten Grabens, welcher überdies mit den gehörigen Abflüssen versehen ist, muss noch unter der Ebene des Kellerpflasters angelegt werden.

Diese kostspieligen Anlagen lassen sich allerdings meistens billiger und leichter durch Drainröhren ersetzen, welche, um die Fundamentbanquetts gelegt, die Feuchtigkeit des umgebenden Erdreiches aufsaugen und nach einen tiefer gelegenenTerrain ableiten.

Um dem Aufsteigen der Grundfeuchtigkeit in die oberen Mauern zu begegnen, hat man verschiedene Mittel angewendet. Diese bestehen darin, dass man einige Zoll über dem Terrain Zwischenlagen (Isolirungsschichten) bildet, welche die Feuchtigkeit nicht hindurch lassen. Diese Zwischenlagen bestehen entweder in Schichten von hydraulischem Kalk, Cement oder Asphalt, aus Bleiplatten und schliesslich auch aus Glasplatten.

Hat ein Gebäude keine Keller, so müssen dergleichen* Präservative ein oder zwei Schichten hoch über dem Terrain durch sämmtliche Mauern angewendet werden.

Unter der Oberleitung'des Geheimen Rathes Leo v. Klenze wurde das Aufsteigen der Grundfeuchtigkeit bei mehreren Bauten in München in folgender Weise beseitigt: Wenn ein Gebäude bis zum Fuss des Sockels der Façade oder bis einige Centimeter unter dem Niveau der Strasse aufgemauert ist, so wird die ganze Gleiche der Mauer beiläufig 2 cm dick mit Theermörtel oder Asphalt belegt. Ist die Mauer auf solche Weise bedeckt, so werden dünne Bleiplatten, unter dem Namen Tabaksblei bekannt, aufgelegt, jedoch so, dass eine Platte, wo sie mit einer anderen zu-sammenstösst, wenigstens 3 cm überplattet ist und 3 bis 5 cm an den Seiten der Mauer vorsteht, damit die Enden abwärts gebogen werden können. Auf die Platten wird nun eine Ziegelschaar so gemauert, dass dabei anstatt des Kalkmörtels der oben erwähnte Theermörtel gebraucht wird, worauf man dann weiter mit Kalkmörtel fortmauert.

In neuerer Zeit hat man mit gutem Erfolge die Grundmauern drei Schichten hoch geradezu in Asphalt gelegt, um durch diesen Schutz die Feuchtigkeit desto besser davon abzuhalten. Bei der

Beschränkung auf diese Höhe ist der Kostenbetrag nicht so übermässig, dass ein Bauherr davor zurückschrecken müsste.

Ueber die Anwendung der Isolirplatten siehe Seite 127

und 128.

Ausser der natürlichen Verschiedenheit des Grundes und Bodens, auf welchem ein Gebäude errichtet werden soll, kommt in Beziehung auf das möglichste Verhüten der Feuchtigkeit auch der Bau selbst in Betracht, und zwar in Betreff der Höhe des inneren Fussbodens, verglichen mit dem äusseren Niveau, und in Betreff des Luftzuges, welcher nöthig ist, um die inneren Gemächer gesund und trocken zu erhalten.

Man muss die Höhe des Fussbodens über dem Niveau nicht

nach einem allgemeinen Regulativ, sondern nach der mehr oder weniger feuchten Lage des Baugrundes bestimmen. Liegt ein zu erbauendes Haus nahe am Wasser, so ist bei der Fussbodenhöhe wieder zu beachten, ob letzteres stillstehend oder fliessend ist. Stillstehendes, in unmittelbarer Nähe befindliches Wasser führt ungleich mehr schädliche Feuchtigkeit herbei als fliessendes. Muss ein Haus neben stillstehenden Gewässern angelegt werden, so ist es am rathsamsten, die zu ebener Erde befindlichen Localitäten desselben wenigstens nicht als Schlaf- und Wohnzimmer zu benützen, sondern diese mehr in die Höhe zu verlegen. Fliessendes Wasser bewirkt für ein daran befindliches Gebäude wenigstens vermöge des vorhandenen grösseren Luftzuges eine Verminderung des fraglichen Uebelstandes; wenn man nur die Mauern des unteren Stockwerkes auf die früher bemerkte Art vor Feuchtigkeit schützt.

zu 1

etc. desto leichter abfliessen zu lassen. Der Standort der sehr „decorativen” Schlingpflanzen müsste daher nicht direct an der Mauer, sondern erst in dieser Entfernung von 1 m sein. Das Anklammern an der Mauer ist aber dieser eher nützlich als schädlich.

Dass grosse Bäume vor den Fenstern, Gebüsche, Weinlauben etc. in der Nacht verhältnissmässig ebensoviel Feuchtigkeit abgeben, als sie am Tage an sich gezogen haben, ist bekannt; auch vermehren sie dieselbe durch die Art, wie sie die Sonnenstrahlen abhalten. Selbst Schlingpflanzen an den Aussen-wänden machen diese ebenfalls feuchter, so dass leicht ein Durchschlagen eintritt. Man sollte überhaupt alle Pflanzen so weit von einem Hause entfernen, dass der Boden zunächst um dasselbe herum unter dem freien Einflüsse der Sonnenstrahlen trocken bleiben kann. Am besten ist um den Haussockel ein Steinpflaster ni Breite, dem man einige Neigung giebt, um das Traufwasser

Es giebt auch Fälle, wo Uebelstände irrthümlich der Feuchtigkeit zugeschrieben werden, die aus ganz anderen Ursachen stammen. Ein Beispiel liefert der sogenannte Mauerfrass, denn man pflegt denselben gewöhnlich bloss von der Feuchtigkeit abzuleiten, allein er kann auch auf andere Art entstehen, z. B. durch die Verwendung von Meeressand zum Mörtel.

Ist irgend ein Gebäude mit dem grossen Uebel der „Feuchtigkeit” schon behaftet, so wird nicht selten die Forderung gestellt, dass man dasselbe möglichst schnell von diesem Uebel befreie.

Die in diesem Falle zu bekämpfenden Schwierigkeiten sind allerdings weit grösser, aber als geradehin unüberwindlich kann man sie doch nicht bezeichnen.

Die dabei in Frage kommenden wichtigsten Mittel sind vor allem die Entfernung der Feuchtigkeitsursachen.

Zu diesem Zwecke dient:

a)    Die Anlegung von Abzugscanälen (Drainage), um jede in der Nähe des Gebäudes sich findende Versumpfung u. s. w-zu beseitigen;

b)    das Einfassen des Gebäudes mit Steinplatten;

c)    die bessere Einrichtung der Dachtraufen, wobei man namentlich die Abfallröhren derselben auf einzelne Punkte leitet, dass das Wasser leichter abfliessen kann;

d)    die Nachbesserung der Dachdeckung und der Dachrinnen;

e)    die Entfernung allzu nah um das Haus befindlicher hoher Bäume.

Ferner die Beseitigung von untauglichem Gestein und die Verminderung des Feuchtigkeitsübels in seinen Wirkungen. Eingerostete Uebel dieser Art lassen sich freilich nicht ganz beseitigen, allein man kann sie wenigstens hemmen; wie z. B. den Mauerfrass, wenn man die Mauern mit neuem Verputz versieht, der dann am besten aus gutem Cement besteht. Doch muss man die Mauern gehörig abgekratzt und den Raum selbst stark geheizt haben. Auch pflegt man vorher die Mauern mit heissem Theer zu tränken.

Holztäfelungen gewähren nur dann gute Hilfe, wenn man sie nicht g*anz dicht an die Wand bringt, sondern zur freien Fuft-circulation einen kleinen Raum zwischen beiden lässt.

Ist der Fussboden in einem Zimmer feucht, so belege man ihn nicht mit Teppichen, weil diese die Ausdünstung nur zurückhalten.

Die Luftcirculation kann man übrigens in einem feuchten Zimmer schon dadurch vermehren, dass man die Thür des Ofens weit offen stehen lässt, weil dann der Luftzug in dem Schornstein hineinströmt; besonders wirkt dies, wenn der Ofen von innen geheizt wird.

Ueber den Hausschwamm.

Der Haus- oder Holzschwamm, dessen Mikroben neueren Annahmen zufolge sich im Erdboden vorfinden sollen, ist eines der gefährlichen Uebel für alles in einem Gebäude enthaltenen Holzes, selbst für Möbel und Hausgeräthe. Man unterscheidet bis jetzt zwei Arten desselben:

„Boletus destructor”, ein trockenes, blattförmiges oder vielmehr blätteriges, sich in die Längenseiten des Holzes nistendes und die Gefässe auseinander treibendes Gebilde; und „Merulius lacrimans”, der Thränenschwamm, mehr stiel- oder aderförmig, durch seine hygroskopischen Eigenschaften stets feucht, tropfend und dadurch auch so zerstörend auf Mauerwerk wirkend.

Wie überall in der Natur, so kommen auch hier ausser den eben genannten ausgesprochenen Arten noch einzelne Uebergangs-formen vor, welche in ihrer Aehnlichkeit bald der einen, bald der anderen Species hinneigen.

Der Holzschwamm, welcher nur am verbauten, im Innern der Gebäude befindlichen, niemals am stehenden, unbeschlagenen Holze vorkommt, zeigt sich, sobald die faserige Textur des Holzes in eine erdige überzugehen beginnt.

Da, wo Licht und Luft Zutritt haben und einige Feuchtigkeit vorhanden ist, erzeugen sich zwar auch Schwämme und Pilze, welche jedoch von dem Haus schwamm wesentlich verschieden sind.

Der Hausschwamm findet sich zuerst in dem Erdgeschosse der Gebäude, unter den Fussböden, den Schwellen etc., während die dem Lichte zugekehrten Holztheile unbeschädigt erscheinen. Ebenso bleiben auch Thürfutter, welche vom Thürstocke angesteckt wurden, in ihrem Aeusseren gesund aussehend, während das Holz, auf dem der Anstrich sitzt, kaum noch einen Messerrücken dick ist.

Aus dem bisher Angeführten dürfte schon hervorgehen, dass die Verwendung von Bauhölzern, welche kernig, gesund, nicht zu jung und in der Zeit zwischen December und Januar geschlagen wurden, gehörig ausgelaugt und ausgetrocknet sind, das beste

Mittel gegen die Entstehung des Hausschwammes bildet. Die in einem ausser der Fällzeit geschlagenen Stamme enthaltenen Pflanzensäfte gehen durch die verschiedenen Stadien der chemischen Zersetzung, zuletzt in faulige Gährung über, und erlangen durch diese eine Schärfe, welche die Saftgefässe angreift und zerstört, so dass zuletzt der Holzkörper vollständig in Fäulniss übergeht, zu der sich dann der „Schwamm” gesellt. Dieselben Nachtheile führt z. B. auch die Verwendung von durch Raupenfrass erkrankten Holzes mit sich.

In der wissenschaftlichen Beilage der „Münchener Allgemeinen Zeitung” Nr. 98 Vom 27. April 1892 veröffentlichten die bekannten Münchener Professoren Dr. C, O. Harz und Dr. Wilh. v. Miller unter dem Titel: „Zur Nonnenfrage” in einem hochinteressanten Artikel über das Antinonnin die Resultate ihrer ausgedehnten Forschungen zur Vertilgung der Nonnenraupe, welch letztere zumal in den bayerischen und {[württembergischen Waldungen seit einigen Jahren zu enormen Verlusten geführt hat.

Weitere Studien der beiden Forscher haben nun gezeigt, dass das Antinonnin auch gegen Pilze in ausserordentlichem Grade wirksam ist. Spalt-, Hefe-, Schimmel- und höhere Pilze werden bei Anwendung höchst verdünnter Lösungen in ihrem Wachsthum behindert und durch concentrirte Lösungen mit Sicherheit ge-tödtet. Das Antinonnin würde sich demnach als ein für die Bauhygiene unschätzbares, zur Verhütung und Vernichtung aller störenden und schädlichen Processe, wie Fäulniss, Vermoderung, Hausschwamm etc., unentbehrliches Mittel erweisen, das urts die Möglichkeit gewährt, uns vor bedeutenden Schaden zu bewahren.*)

Vermoderungen gehen auch in den Zwischenböden vor sich, wenn die Auffüllung mit altem Bauschutt, vermengt mit Sägespänen oder sonstigen Abfallstoffen erfolgte, die naturgemäss eine Menge von Nährstoffen für die verschiedensten Pilze enthalten. Hier genügt unter Umständen schon ein nasses Aufwaschen der Böden, wodurch unvermeidlich âne Durchfeuchtung der Füllmassen herbeigeführt wird, um die Vermoderungs- und Fäulniss-processe ins Leben treten zu lassen. Dumpfer, schlechter Geruch in den Wohnräumen ist alsdann im günstigsten Falle die Wirkung. Häufig jedoch treten Krankheitsfälle auf, da zufällig zugeführte Sporen der betreffenden Spaltpilze an solchen Orten Gelegenheit

*) Wie ich erfahre, stellt die Fabrik vormals Bayer & Comp, in Elberfeld das Kilogramm zu 3 Mk. 75 Pf. dar, so dass hiernach der Hektoliter Lösung (x : 500) auf nur 0'75 Mk. zu stehen käme.

finden, zu leben, sich zu vermehren und sich dauernd einzunisten. Es leuchtet hiernach ein, von welch eminenter Bedeutung Reinlichkeit und Pünktlichkeit in allen, auch den scheinbar gering⁻-fügigsten Dingen sich erweisen. Manche Hausschwamminfection lässt sich auf solche Ursachen einzig und allein zurückführen.

Der Hausschwamm ist ein von allen Architekten, Baumeistern und Hauseig enthümern gleich gefürchtetes Uebel.

In allen Fällen sind die durch die Hausschwammarten erzeugten Nachtheile dieselben: morsch und unbrauchbar werdendes Holzwerk, sehr umständliche und kostspielige Beseitigung und Renovirung und schliesslich die stete Befürchtung, das Uebel möchte, kaum beseitigt, abermals auftreten. Es wird nie möglich sein, den Hausschwamm aus einem befallenen Gebäude völlig zu entfernen, und wenn man bedenkt, dass nicht nur jede einzelne Spore, sondern selbst die kleinsten Fragmente des Gewebes im Stande sind, eine neue Vegetation hervorzurufen, so sind gewiss die Besorgnisse eines Wiederauftauchens des schädlichen Pilzes nach vorgenommener Reparatur keine unbegründeten. Wir könnten es daher nur mit grösster Freude begrüssen, durch die Versuche der Professoren Dr. C. O. Harz und Dr. v. Miller ein neues Mittel gegen den Hausschwamm an die Hand zu bekommen, welches energischer als irgend eines der bekannten und angepriesenen Mittel wirksam ist.

Das Antinonnin ist offenbar ein dem Hausschwamm sehr verderbliches und daher zu dessen Verhütung und Vernichtung höchst werthvolles und willkommenes Mittel, es übt aber, allem Anschein nach, auch auf alle übrigen Pilze einen gleich verderblichen Einfluss aus,

Den ähnlich wirkenden Substanzen, wie z. B. den Phenol-und Cresolpräparaten gegenüber, zu denen es im Uebrigen in naher Verwandtschaft steht, hat das Antinonnin den Vortheil, dass es nicht flüchtig ist wie diese und absolut frei ist von jedem Gerüche. (Während das Sublimat wegen seiner leichten Flüchtigkeit und der hieraus resultirenden sehr nachtheiligen Wirkung auf den menschlichen Organismus [Quecksilbervergiftung] für die Désinfection von Wohnräumen absolut ungeeignet ist, zeigen sich die Schattenseiten des Creolins, des Cresols, der Carbolsäure u. s. w. hauptsächlich in dem diesen Präparaten anhaftenden unangenehmen Geruch, der einen längeren Aufenthalt in den so behandelten Räumlichkeiten fast unmöglich macht.)

Bauhölzer, Bretter, Balken etc. werden entweder mit dem Antinonnin in Lösung (i : 300, d. i. 1 Kilog. Antinonnin auf 300/ Wasser) allerseits bestrichen oder in Lösungen 1:500 bis 1 :300 einige Tage lang eingelegt.

U ebelriech ende Böden, sowie die Fehl- oder Zwischenbödenmassen sind mittelst Spritzen oder Giesskannen mit Antinonnin-lösungen (1 :300 bis 1 : 100) kräftig, d. i. bis zur Sättigung zu über

giessen.

Zur Desinfection von Zimmern ist es vortheilhaft, das Antinonnin in concentrirter Lösung (1 : 100 als 1 :200) mittelst grober Pinsel auf Wänden und Plafonds entweder direct gemischt mit Farbe aufzustreichen oder es nur als grundirendes Anstrichmateriale zu verwenden. In gleicher Weise sind auch alte Tapeten zu behandeln.

Zaunpfähle, Weinstöcke, Hopfen- und Telegraphenstangen u. s. w. werden durch Eintauchen ihrer Basamenttheile während nur eines Tages in Antinonninlösung von 1 1300 bis 1 : 100 gegen Fäulniss und Vermoderung ausserordentlich widerstandsfähig gemacht.

Zum Schutze von Wandgemälden. Sobald der Mauerfrass von Spaltpilzen, die sich im Innern des Mauerwerkes bilden, herrührt, so wird zweifellos das Antinonnin auch dieses grosse Uebel zu beseitigen im Stande sein. Man müsste alsdann dem unteren Mörtel circa 5 Procent Antinonnin beimengen. Dadurch würde eine für Pilze unpassirbare Schichte geschaffen und die darauf aufgebrachten Lagen mit den Fresken müssten erhalten bleiben.

Nebenbei bemerkt, ist das Antinonnin ohne zerstörenden Einfluss auf andere Materialien (Metalle, Stoffe etc.) jeder Art.

Das Antinonnin wurde auch vielfach in Wohnräumen verwendet; in ausgedehntem Maasse wurde es erst kürzlich auf einem grossen Gute in Oberbayern zur Anwendung gebracht. Hier waren sämmtliche Wohn-, Wirthschafts-, Keller- und Stallräume in einem total verseuchten Zustande. Es wimmelte von Ungeziefer aller Art. Der Aufenthalt in den nach allen möglichen Processen duftenden Räumen war geradezu unmöglich. Sämmtliche Mauer- und Holz-theile, selbst das Mobiliar, wurde in intensivster Weise einmal mit Antinonnin behandelt, und in wenigen Stunden darnach war aller übler Geruch verschwunden und nach einigen Tagen auch jede Feuchtigkeit von den Wänden, von Ungeziefer keine Spur

mehr. Auch in die Aborte wurde Antinonninlösung geschüttet; und zwar mit dem besten Erfolge.

Wann ist ein Riegelwandbau einem massiven Ziegelbau vorzuziehen?

Es ist selbstverständlich; dass ein solider Ziegelbau in den Städten fast überall gesetzlich vorgeschrieben wird; hingegen ist der Riegelwandbau bei Fabriksgebäuden; bei Magazinen und Lagerhäusern und bei landwirthschaftlichen Objecten in manchen Gegenden gestattet. Wenn nun der massive Ziegelbau in vielen Fällen unbedingt den Vorzug vor einem „Fachwerksbau” verdient; so giebt es doch auch Fälle genug; in welchen dieser letztere vorzuziehen sein dürfte, besonders wenn der Bau z. B. schnell aufgeführt werden oder wo man mit dem Raum sparen muss, oder wo ein Fachwerksbau sicherer als ein massiver ist, wie in Gegenden, die öfter von Erdbeben heimgesucht werden; oder wo das Gebäude nur für eine bestimmte Zeit gebraucht werden soll. Unter solchen Umständen wird der Riegelwandbau immer seine berechtigte Anwendung finden, und es fragt sich nur, was für einen pecuniären Vortheil derselbe gegenüber einem massiven Bau bietet. Wirklichen Vortheil bringt ein Riegelwandbau, sobald die Baustelle einen schlechten Untergrund aufweist, indem die Fundirung dann leichter wird, oder wo man das möglichst geringste Capital für den Bau des Hauses verwenden will, wie es gewöhnlich bei Fabriks- oder landwirthschaftlichen Gebäuden der Fall zu sein pflegt. Eine weitere Frage ist, wie gross die Ersparniss bei einem Riegelbau sein muss, damit von den Zinsen sowohl die Reparatur der Fachwerke, als auch wenn dieselben in einem gewissen Zeiträume erneuert werden sollten, die Kosten im Vergleich zu einem massiven Baue bestritten werden können.

In diese Rechnung muss aber auch die höhere Feuerversicherung für Riegelwandbauten einbezogen, und bei dem Fachwerke erspart werden, wenn dasselbe in pecuniärer Hinsicht vortheilhaft sein soll.

Was die Reparaturen anbelangt, so bestehen dieselben bei einem Riegelwandbau hauptsächlich in der Erneuerung der Schwellen und des äusseren Verputzes, und könnten füglich ganz ausser Betracht kommen, da die Zinsen der Ersparniss gegenüber einem massiven Bau schon an den schwächeren Fundirungen hereingebracht erscheinen, um mit diesem Betrage allfällige Reparaturen zu bestreiten, vorausgesetzt, dass die Construction

von Anfang- an solid war. Bei der Beurtheilung der Ersparniss an einem Riegelwandbau gegenüber vollem Ziegelmauerwerke wollen wir für das letztere eine unbestimmte Dauer annehmen, während für Fachwerke aus Eichenholz ioo Jahre und für solche aus Fichten- oder Tannenholz nur 40 bis 50 Jahre in Rechnung gestellt werden können, obgleich es nicht an Beispielen fehlt, dass Riegelwände selbst einige Jahrhunderte ohne erhebliche Reparaturen bestanden haben, und nur die äusseren Umfassungswände schadhaft wurden, während die innere Balkenlage vollkommen intact blieb, besonders wenn das Dach stark vorspringt, wodurch sich das Gebäude in einem noch besseren Zustande befand, als dies im Allgemeinen selbst bei massiven Gebäuden vorkommt.

Nimmt man den noch landesüblichen Zinsfuss von 5 Procent an, so erfordert der Fachwerkbau etwas mehr als ³/₄ von der Bausumme, die ein massiver Bau kostet. Bezeichnet K die Summe, welche ein massives Gebäude beansprucht, und E den Unterschied, um welchen ein Riegelwandbau weniger kostet, so ist

— K X 0-0076

1-05 X IOO

die erforderliche Ersparniss bei einem Riegelbaue; damit die Summe in 100 Jahren zu 5 Procent Zins auf Zins den Kosten eines massiven Gebäudes entsprechen soll.

Anweisung, betreffend die Vorkehrungen zur Sicherheit öffentlicher Gebäude gegen Feuersgefahr.

Bei der Ausführung öffentlicher Bauten sind zum Zwecke der Sicherung der Gebäude gegen Feuersgefahr neben den betreffenden localen bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften im Allgemeinen die nachfolgenden Bestimmungen zu beachten:

1. Schulgebäude mit ein bis zwei Classen, Pfarrhäuser, Forsthäuser, Wohngebäude für Beamte der autonomen Verwaltung, Strafanstalten und Gefängnisse, Gymnasien und sonstige Lehranstalten, Landgestüte, Wohnungen für Beamte der verschiedenen Kategorien und überhaupt Gebäude ähnlicher Art, welche ausser dem Keller- und Dachgeschosse nicht mehr als zwei bewohnbare Geschosse aufweisen, sind, von besonderen Ausnahmen abgesehen, im Wesentlichen mit massiven Wänden, stuccaturten und geputzten Balkendecken, hölzernemDachverbande unter „harter” Bedachung, nur mit Steinstiegen zu erbauen.

Bei Schulgebäuden, in denen eine der Classen im i. Stock zu liegen kommt, ist darauf zu achten, dass die Zugangsstiege in der Nähe jeder Classe angeordnet wird, eine Breite von mindestens i’^om erhält und ohne Spitzstufen, bei höchstens 17 cm Steigung' mit entsprechend grossem Podeste construirt wird. Ferner müssen in Schulgebäuden sowohl die Thüren der Classen als auch die Hausthüren nach aussen aufschlagen.

2. Schulen mit mehr als zwei Classen, Mittel- und Realschulen, Gymnasien, Seminare und Pädagogien, Blinden- und Taubstummenanstalten, Amtsgerichtsgebäude nebst zugehörigen Gefängnissen, sonstige Gerichtsgebäude mit einer Baukostensumme von höchstens 300.000 Kronen für das Hauptgebäude, ferner Steueramtsgebäude, klinische Anstalten der Universitäten und die Krankenhäuser sind in folgenden Punkten abweichend von den unter r. verzeichneten Gebäuden zu behandeln:

a)    Sämmtliche Wände derselben müssen massiv, beziehungsweise unverbrennlich hergestellt werden;

b)    das ganze Kellergeschoss, die Corridore, Vestibule und Stiegenhäuser, sowie etwaige Cassen- und Depositenräume, endlich Zimmer zur Aufbewahrung von Grundbüchern u. s. w. werden überwölbt;

c)    sämmtliche Stiegen, vom Keller bis zum obersten Stockwerke, beziehungsweise Dachboden, sind massiv, am besten aus Haustein, freitragend oder, wenn solches irgend durchführbar, auf steigenden Gewölben oder zwischen festen gemauerten Wangen aufzuführen;

d)    die Stiegen, welche auf den Dachboden führen, müssen daselbst mit massiven Wänden umschlossen, überwölbt und mit einer eisernen Thüre gegen den Dachboden verwahrt werden ;

e)    die bei Lichteinfallschachten etwa vorkommenden Oberlichten müssen mit Wellblech oder sonst geeignetem Materiale derart ummantelt werden, dass ein im Dachboden entstehendes Feuer die Lichtschachte erst nach längerer Zeit erreichen und sich von da aus in tiefer liegende Gebäudetheile verbreiten kann;

f)    unter Berücksichtigung der Grundrissgestaltung im Dachboden sind Brandmauern in der Ausdehnung auszuführen, dass der Dachraum in Entfernungen von etwa 20 zu 20 m feuersicher abgeschlossen wird;

g)    die Thüren der Schulclassen, sowie aller Säle, in denen sich eine grössere Zahl von Menschen gleichzeitig aufzuhalten pflegt, müssen bei angemessener Breite nach aussen auf-schlagen und dürfen zur Vermeidung einer Begegnung von Menschenströmen nicht einander gegenüber liegen;

h)    die Schornsteine sind innerhalb des Dachbodens nicht mit Reinigungsthüren zu versehen, die Reinigung der Schornsteine soll vielmehr, wenn thunlich, vom Dache aus durch Anordnung von Laufbrettern ermöglicht werden;

i)    die Gebäude sind, sofern an dem betreffenden Orte eine Wasserleitung von ausreichendem Drucke vorhanden ist, an letztere anzuschliessen und mit der erforderlich erscheinenden Zahl von Feuerhähnen nebst den zugehörigen Hanfschläuchen von auskömmlicher Länge derart auszustatten, dass nach jedem Raum Wasser in hinlänglicher Menge unter genügendem Drucke abgegeben werden kann. Dementsprechend sind insbesondere an den Endigungen der Treppen im Dachboden, jedoch innerhalb der massiven Ummantelung derselben, sofern hier noch genügender Druck in der Leitung vorhanden ist, Feuerhähne anzuordnen.

Auf Herstellung von Feuerhähnen ist auch dann Bedacht zu nehmen, wenn das Gebäude eine eigene Wasserleitung erhält.

Ist in dem betreffenden Orte eine organisirte Feuerwehr vorhanden, so hat der Baubeamte sich mit dem Dirigenten derselben bezüglich der Zahl, Lage und Construction der Feuerhähne und Hydranten in Verbindung zu setzen. Wird seitens der Feuerwehr auf die Herstellung von Feuerhähnen im Innern des Gebäudes kein Werth gelegt, so kann auf solche verzichtet werden. In diesem Falle ist jedoch auf Beschaffung einer ausreichenden Zahl von Hydranten auf den Höfen u. s. w. Bedacht zu nehmen. In den Erläuterungsberichten der speciellen Projecte sind diese Verhältnisse eingehend zu erörtern und die getroffenen Dispositionen entsprechend zu motiviren. Die hiernach in fiskalischen Gebäuden herzustellenden Feuerhähne und Hydranten sind von Zeit zu Zeit in geeigneter Weise, eventuell unter Mitwirkung der Feuerwehr durch den zuständigen Baubeamten auf ihre Gebrauchsfähigkeit zu controliren; auch empfiehlt es sich, etwa sich in ihrer Bauart im Allgemeinen den unter 2. ver-zeichneten Gebäuden anzuschliessen.

Kirchen für mehr als 500 Kirchengänger sind zu wölben und solche für mehr als 1000 Kirchgänger ausserdem an Stelle hölzerner mit eisernen Dachstühlen nach den unter 2. gegebenen Vorschriften zu versehen. Auch hier sind den Anschlagen vergleichende Berechnungen beizufügen, welche über die betreffende Kostendifferenz gegenüber der Anwendung von Holzconstructionen Auskunft geben.

Im Uebrigen ist besonderer Werth darauf zu legen, dass sich die eine grosse Zahl von Menschen fassenden Räume möglichst schnell entleeren können. Demgemäss ist dafür zu sorgen, dass einerseits Ausgänge in ausreichender Zahl, von genügender Breite und zweckmässiger Lage angeordnet, andererseits, wenn die betreffenden Räume, wie Emporen u. s. w., sich nicht zu ebener Erde befinden, Stiegen in genügender Zahl, von ausreichender Breite und mit angemessener Steigung vorgesehen werden, deren itn Erdgeschoss gelegene Thüren direct ins Freie führen müssen.

Was zunächt die Ausgänge betrifft, so sind deren Thüren bei allen vorstehend genannten Gebäudearten so anzuordnen, dass sie nach aussen aufschlagen, und zwar bezieht sich diese Bestimmung auf alle äusseren Thüren, sowie diejenigen inneren, welche zu den betreffenden Räumen gehören oder von den Besuchern beim Verlassen derselben passirt werden müssen. Hinsichtlich der Zahl und Breite der Ausgänge, einschliesslich der daran anschliessenden Vorräume, Corridore u. s. w., sowie der Stiegen wird festgesetzt, dass unter Beachtung der Gesammtzahl, welche der betreffende Raum aufzunehmen vermag, angeordnet werden:

Entweder für je 120 Personen ein Ausgang und eventuell eine sich anschliessende Stiege von mindestens i-$om Breite,

oder für je 180 Personen ein Ausgang und eventuell eine sich anschliessende Stiege von mindestens 1*50 m Breite,

oder für je 240 Personen ein Ausgang und eventuell eine sich anschliessende Stiege von mindestens 2 m Breite.

Die vorstehenden Maasse müssen im Lichten, bei den Stiegen zwischen den Handläufern gemessen, vorhanden sein. Die Stiegen sind mit geraden Armen und rechteckigen Podesten, welche dieselbe Breite wie die Läufe aufweisen müssen, herzustellen. Die Steigung der Stufen darf das Maass von 18 cm nicht überschreiten. Die Stiegen erhalten auf beiden Seiten Handgriffe, welche über die Podeste ohne Unterbrechung fortlaufen.

Sollen Spitzstufen angewandt werden, so müssen die Umfassungsmauern dementsprechend kreisförmig gestaltet werden, auch dürfen die Stufen nicht ganz spitz zulaufen, sondern müssen an der Spindel, beziehungsweise im Auge der Treppe mindestens noch 15 cm breit sein.

Winke bei Ausführung von Reparaturen.

Durch frühere Vernachlässigung der Reparaturen wird zwar manches Gebäude rascher baufällig und viele Gebäude würden sich noch lange Jahre erhalten haben, wenn rechtzeitig oft geringfügige Ausbesserungen geschehen wären, und wenn man überhaupt die Fehler und deren Abhilfe gekannt hätte. Für jeden Hausbesitzer erwächst die Pflicht, sein Gebäude so im Stande zu erhalten, dass es den Bewohnern in keiner Beziehung nachtheilig werden kann; und wir wollen hier nur aufmerksam machen, welche Wirkung z. B. Zugluft, Feuchtigkeit etc. auf die Gesundheit haben. Dabei können wir aber nicht umhin, hervorzuheben, und vor allen Vorschlägen von Unkundigen zu warnen, die selbst bei sogenannten „Sachverständigen” oft nur dahin abzielen, die Uebel-stände bei einem Wohnhause für einige Zeit zu verbergen, nicht aber dem Uebel gründlich abhelfen; denn für jeden Hausherrn ist nichts zeit- und geldraubender als die Anwendung von Mitteln, die thatsächliche Uebelstände nicht gründlich beheben, sondern nur bemänteln.

Kenntnisse und Vorsicht sind bekanntlich Eigenschaften, welche gegen Uebervortheilung schützen. Nur zu häufig* werden Hausbesitzer von den Handwerkern, welche sie in Anspruch nehmen müssen, genöthigt, Summen für Reparaturen aufzuwenden, welche die Wiederherstellung der Schäden übersteigen, da es vielleicht in deren Vortheil liegt, mehr einzureissen und neu herzustellen, als eigentlich nothwendig ist. Ebenso oft vernachlässigen Hausbesitzer die rechtzeitige Reparatur, weil sie die Kosten scheuen oder solche überschätzen. Nichts ist aber unbedeutender, als Reparaturen, wenn sie zur rechten Zeit gemacht wurden, im Verhältniss zu den Kosten, welche erforderlich sind, wenn die Uebel eingerissen und nun von Grund aus gebessert werden sollen. Die rechtzeitigen Reparaturen eines Gebäudes sind die besten Mittel zu deren Erhaltung. Manche Hausbesitzer glauben bei vorkommenden Reparaturen sich an sogenannte „Baustörrer” wenden zu müssen, um die Arbeit billiger als bei Gewerkmeistern zu erhalten. Bei kleinen vorkommenden Reparaturen mag das mitunter der Fall sein, weil diese Leute, wenn sie jahrelang in einem Hause arbeiten, mit den Localitäten und Beschaffenheiten des Hauses vertraut sind. Bei grossen Reparaturen ist es aber jedenfalls vortheilhafter, wenn der Hausbesitzer sich an erfahrene Gewerksmeister wendet, welche die Schäden in ihrem ganzen Umfange zu beurtheilen im Stande sind.

Will man einen neuen Zubau an einem alten; vorhandenen Mauerwerke anbringen und mit demselben in Verbindung setzen, so kommt hierbei der Baugrund sehr in Betracht. Ein neues Gebäude, wenn der Baugrund gleichmässig ist, setzt sich gleichmässig und anders als ein altes; es kann daher eine Trennung des neuen von dem alten Gemäuer dadurch hervorgerufen werden, dass ersteres sich setzt, während letzteres in seiner Lage verbleibt. Steht das neue Mauerwerk auf einem Absatz des alten Fundamentes, so vermeidet man das Zusammendrücken des neuen dadurch, dass man die Fugen desselben möglichst eng macht; und hier kann dann durch eingehauene Schmatzen die Verbindung fester gemacht Werden. Letzteres Verfahren ist aber nicht anzuwenden, wenn das neue Mauerwerk ein neues Fundament erhält, denn hier würde die Verbindung des neuen mit dem alten bei einem Setzen Risse und Sprünge verursachen. Ueberhaupt hat die Verstärkung einer alten Mauer mit einer neuen immer etwas Missliches, da die Verbindung nie so innig ist und nie so viel Festigkeit erlangt, als wenn die Mauer von vorneherein um so viel stärker gemacht worden wäre.

Die grösste Vorsicht ist aber anzurathen, wenn man einen Theil der Mauer, worauf Mauerwerk steht, wegnehmen will, um es durch neues zu ersetzen. Wollte man z. B. Fundamente unterfahren, so dürfte man diese Arbeit nur nach und nach stückweise und in kurzen Längen ausführen; auch ist hierbei nicht zu übersehen, dass das Mauerwerk sich noch zusammendrückt und daher die Anwendung des besten Materiales erheischt.

Erweitert man Thüren und Fenster, so ist mit Vorsicht das darauf stehende Mauerwerk zu bolzen und auf die Vorzüglichkeit des einzuwölbenden Bogens zu sehen.

Mit der Herausnahme von Scheidewänden in unteren Etagen muss man nicht zu voreilig sein und in Betracht ziehen, ob die oberen Wände dieser Stütze entbehren können. Sind die Balken mit den herauszubrechenden Scheidewänden gleichlaufend, so ist es weit eher möglich, die Scheidewand durch hölzerne oder eiserne Säulen zu ersetzen; im umgekehrten Falle aber ist es schwierig und auch oft unmöglich.

Die Reparatur von Gewölben hat die grösste Schwierigkeit, und hier thut der Bauherr sehr wohl, wenn er tüchtige Praktiker zu Rathe zieht; denn selbst bei der Anwendung von eisernen Ankern und dergleichen Vorsichtsmaassregeln kann hier ein Unglück oft nicht verhütet werden.

Wird zu solchen Reparaturen der Gebrauch von Stützen nöthig, so sollte immer darauf gesehen werden, dass solche nicht gegen den Putz gesetzt werden und unten nicht auf dem blossen Erdreich stehen. Solche Körper geben nach und durch eine Unvorsichtigkeit kann Unglück entstehen. Auch das zu frühe Hinwegnehmen von Stützen kann Nachtheile verursachen. Der Bauherr sollte nie auf die schnelle Wegnahme dringen, da das Mauerwerk gehörig ausgetrocknet sein muss, bevor es der Unterstützung entbehren kann.

Werden Reparaturen an Mauerwerk nöthig, wodurch zugleich die nachbarlichen Gebäude leiden können, so ist es nicht allein Pflicht des Bauherrn, dies dem Nachbar zeitig anzuzeigen, damit dieser die nöthigen Vorkehrungen treffe und für die Sicherheit seines Gebäudes sorge, sondern es ist auch eine Vorsichtsmaassregel zum eigenen Nutzen; denn es kann Fälle geben, wo durch voreiliges Wegreissen, z. B. von Brand- und Giebelwänden, ohne vorherige Anzeige er zu Schaden kommt. Wenn z. B. die Gewölbe des nachbarlichen Hauses gegen die Giebelwand stossen, und der Bauherr lässt diese einreissen, so werden die Gewölbe nachstürzen, und der Bauherr kann genöthigt sein, stärkere Mauern aufführen zu müssen, um neue Widerlager für die Gewölbe zu bilden, während bei rechtzeitiger Anzeige der Nachbar durch Verankerungen Vorsichtsmaassregeln hätte treffen können. Der Bauende ist für die Beschädigung des Nachbars, wenn keine vorherige Anzeige gemacht ist, verantwortlich und zu einer Entschädigung verpflichtet; daher Jeder vor Schaden sich zu hüten hat.

Risse in den Gewölben mit Mauersteinstücken „auszuzwicken” ist selten zweckmässig, zumal da nur zu leicht die Gewölbe selbst dabei zerschlagen werden. Weit besser hat es sich dagegen meistens bewährt, solche Risse mit gut eingepassten Holzkeilen, die vorher gut getrocknet, dann aber in Wasser eingetaucht werden und auf diese Art später durch ihre Wiederausdehnung die Spannung vermehren, vorzunehmen; grössere Risse füllt man wohl durch Bruchsteihstücke oder dünne Sandsteinplatten aus ; auch wendet man nicht immer hölzerne, sondern auch eiserne Keile an, die pyramidenförmig gestaltet werden. Nachher entfernt man erst den alten Gewölbeverputz, haut die Fugen aus und trägt neuen Putz auf.

Mit der Erneuerung ganzer Balken, Säulen in Riegelwänden, Sparren im Dache muss man sich nicht übereilen; solche bedeutende Reparaturen erfordern einen Zeitaufwand, machen un-

verhältnissmässige Kosten und verursachen auch noch andere Nachtheile, so z. B. wird auch durch das Herausnehmen solcher bedeutender Holzstücke das Mauerwerk, die Wände oder die Dachbedeckung zu sehr erschüttert, erhält nachher Risse und bedarf alsdann wieder einer Reparatur. Verfaulte und angestockte Balken, Säulen und Sparren sind nur dann zu erneuern, wenn man die Gewissheit erlangt hat, dass sie wirklich schon zerstört sind, und zwar ihrer ganzen Länge nach. Oft werden Hölzer g-e-krümmt, verschoben und ausser Verband gebracht durch ihre eigene Schwere oder Last, die darauf ruht, wie z. B. die Sparren durch die Dachdeckung; hier kann von einer Erneuerung umsoweniger die Rede sein, als solche Mängel leicht reparirt werden können.

Sind die Balken einer Deckenlage zu schwach und zu weit auseinander, so wird es oft hinreichend sein, wenn man die Zwischenräume versteift, d. h. auf kreuzweise an die Balken genagelte Leisten, einige Streben derart anbringt, dass sich die Balken gegeneinander spreizen. Sind die Balken unten nicht verschalt, so wird oft eine starke Verschalung derselben von Wirkung sein, um den schwankenden Bewegungen der einzelnen Balken durch ihre festere Verbindung Einhalt zu thun. Reicht das Mittel nicht aus, so muss man unter die Balken einen oder nach Umständen auch zwei Unterzüge anbringen, und in manchen Fällen diese Träger durch Säulen unterstützen. Freilich ist das für die unteren Räume keine Verschönerung, aber oft eine sehr nothwendige Construction. Sind die Sparren zu weit auseinander, so dass eine Einbiegung der Latten stattfindet, so kann man zwischen den Sparren noch andere Sparren hineinbringen, welche man auf die Pfetten setzt, und sind solche nicht vorhanden, so kann man von Balken zu Balken Wechsel legen, das sind Querhölzer, die im Balken eingezapft sind, worauf man dann die Zwischensparren stellt. Schadhafte und angefaulte Balken werden, wenn sie stark sind, besser bis zu dem gesunden Theile ausgehauen und diese Stellen durch Bohlen ersetzt, als gänzlich erneuert, denn das alte Holz ist oft weit besser als das jetzt in unserer holzarmen Zeit oft von jungen unreifen Stämmen genommene Bauholz. Jeder Hausbesitzer sollte vorzüglich auf die Erhaltung der Dachbalkenlage an ihren äusseren Wänden, nach den Hauptmauern zu, sehen; einmal tragen diese Balkenköpfe durch die Sparren das ganze Dach, dienen ausserdem noch zur Verankerung der Hauptmauern und sind endlich durch die Dachrinnen häufiger Beschädigung ausgesetzt. Die Entfernung des Schnees bei Thauwetter ist daher nicht allein deswegen nothwendig, damit die oberste Etage nicht durchnässt werde, sondern auch zur Erhaltung der Balkenköpfe der Dachbalkenlage erforderlich. Eine Reparatur der Dachbalkenköpfe ist nicht leicht ohne Beschädigung des Daches möglich und daher kostspielig, umsomehr als mit denselben nicht selten die unteren Theile der Dachsparren verfaulen.

Bei Riegelwandgebäuden muss man verfaulte Schwellen nur dann durch neue ersetzen, wenn das Gebäude sich aus der loth-rechten Richtung verschoben hat, weil alsdann eine neue Schwelle wieder zur festeren Verbindung des Gebäudes beiträgt. Ist das nicht der Fall, so braucht man die Standriegel oder Säulen nur bis auf das gesunde Holz abzuschneiden und diese zu untermauern. Häufig wird es bei den Schwellen nothwendig, die vordere Seite wegzuhauen und durch ein Brettstück oder ein Kantholz zu ersetzen. Das gleiche gilt von Riegeln, Säulen, Rahmen und Bändern, wenn deren Splinte angefault erscheinen. Sind die Ständer bei den .Schwellen weit hinauf verfault, so schuht man solche an; sind aber viele Standsäulen derart verfault, so thut man immer besser, wenn man das Mauerwerk bis zum gesunden Holze, um so viel erhöht.

Erweitern sich die Risse von unten nach oben, so ist das ein Beweis, dass der Grund an dieser Stelle fester ist, dem Eindruck widerstand, und dass derselbe an anderen Stellen nachgegeben oder schwach ist. Klaffen die Risse von oben nach unten, d. h. erweitern sie sich unten und laufen oben in einen sehr spitzen Winkel zu, so ist das ein Zeichen, dass an dieser Stelle der Grund gewichen und an den Stellen rechts und links Widerstand leistete. Ersterer Fall ist bei freistehenden Gebäuden gefährlicher als bei solchen, die sich zwischen massiven Nachbarhäusern befinden; der zweite Fall ist an und für sich weniger gefährlich als der erste, und hier kann eher durch Verstärkung der Mauern, Erweiterung der Fundamentmauern nachgeholfen werden, wobei denn eine Abstützung des oberen Mauerwerkes unerlässlich ist. Erweitern sich solche Risse in der Zeit immer mehr und mehr, so ist die grösste Vorsicht anzuempfehlen; eine Ausbesserung durch Vermauern und Verputzen würde hier nicht den geringsten Nutzen haben, sondern zwecklos sein. Gefahrdrohend werden aber Risse, wenn man eine Uebereinstimmung derselben in den beiden Fronten, der Mittelmauer und den dahin gehenden Scheidewänden zugleich bemerkt, und hierbei ist zu untersuchen, ob diese Risse schon gleich nach Beendigung des

Baues sich zeigten oder erst später entstanden; ferner ob sie dieselbe Gestalt und Form behielten oder sich mit der Zeit veränderten oder erweiterten. Gehen Risse, welche sich immer noch erweitern, nach der Länge des Gebäudes, so dass sie die beiden Giebel und die dazwischenliegenden Scheidewände betreifen, und sich der vordere von dem rückwärtigen Theile des Hauses zu trennen scheint, so ist der höchste Grad der Gefährlichkeit erreicht, welcher noch durch den Umstand gesteigert werden kann, wenn sich die Balkenlagen gleichlaufend mit den Hauptmauern befinden, da in diesem Falle nicht leicht ein Zusammenhalt durch Verankerung zu bewerkstelligen wäre.

Nichts erscheint dem Hausbesitzer gefährlicher als die Risse in den Mauern, und wirklich ist unter Umständen nichts gefahrdrohender als diese. Die feinen Sprünge, welche sich oft nach allen Richtungen hin an der Mauer zeigen, gehen gewöhnlich nicht bis in das Innere derselben und sind nur Risse im Verputz, häufig bloss durch zu fetten Mörtel verursacht, d. h. dem Kalke ist nicht genug Sand zugesetzt; diese sind von gar keinem Nachtheil, sie können verputzt und nach gehöriger Austrocknung übermalt oder gestrichen werden.

Rühren aber Risse oder Berstungen in den Mauern von der schlechten Beschaffenheit des Baugrundes her, so sind sie schon gefährlicher, als unter den anderen Umständen, und ihre Reparatur wird in vielen Fällen sogar unmöglich.

Gehen die Risse nach einerlei Richtung von oben nach unten herab, so ist die Untersuchung (für die Unschädlichkeit oder Gefährlichkeit) wichtig, ob dieselben durch die ganze Mauer durchgehen oder nicht. Im ersteren Falle ist ihre Natur bedenklicher Art, im letzteren aber für die Standhaftigkeit des Gebäudes bedeutungslos. Gehen Risse durch die volle Mauer, zwischen den Fensteröffnungen oder Fensterpfeilern durch, so sind sie gefährlicher, als wenn sie sich nur an den Fenster-brüstungen befinden.

Erweitern sich bei Gebäuden namentlich Risse, die schon viele Jahre hindurch bestehen, nicht, so ist anzunehmen, dass das Gebäude sich vollkommen gesetzt hat und kein weiteres Setzen mehr zu erwarten steht.

Bei einem Hauskauf hat der Käufer sich nach allen diesen Verhältnissen genau zu erkundigen und zu forschen. Es giebt aber Fälle, wo Risse unschädlich sind, die aus anderen Ursachen entstanden, z. B. können Risse ohne Gefahr quer durch das ganze

Gebäude gehen und selbst die Wände scheiden. Solche Fälle entstehen häufig, wo Gebäudetheile an frühere Gebäude angebaut werden. Das ältere Gebäude hat sich bereits gesetzt, das neuere thut dies erst später und es entsteht ein senkrechter Riss, welcher aber bedeutungslos ist und später nach vollkommenem Setzen ausgebessert werden kann. Dieses Ausbessern muss aber nicht zu früh geschehen, um nicht wiederholt zu werden.

Risse in einzelnen Scheidewänden haben keinen Nachtheil, wenn sie nicht mit Rissen der Hauptumfassungsmauern in Verbindung stehen, nicht durch alle Etagen senkrecht fortlaufen und sich nicht mit der Zeit immer erweitern, was bei einer fortwährend zunehmenden Belastung⁻ der Fall sein kann.

Sprünge und kleine Risse an der Decke haben meistens in heftigen Erschütterungen, Erdbeben oder in dem angewendeten Materiale ihren Grund. Ist z. B. der Mörtel, der Gips zu „fett”, so hat er nicht genug Elasticität, nach dem vollständigen Trocknen sich auszudehnen, nach einer Erschütterung der Decken und auch ohne solche erhält er dann Sprünge. So unschädlich nun solche Sprünge sind, so unangenehm sind sie, wenn sie erst entstehen, nachdem die Decke z. B. schon gemalt ist und ihre Ausbesserung⁻die Décoration zerstört. Bei massiven, gewölbten Decken zeigen solche Sprünge im Verputz aber auch die Risse im Gewölbe an; fallt aber der Verputz stellenweise herab, so ist die Ursache nicht immer in der fehlerhaften Construction der Gewölbe, sondern oft in der Feuchtigkeit derselben zu suchen, oder der Verputz ist nicht gehörig mit den Steinen verbunden worden.

Zeigen sich Sprünge an der Decke mehr in der Gegend der Wände, so ist der Fehler mehr in den Wänden selbst als in der Decke zu suchen. Sind Sprünge an gezogenen Gesimsen an den Wänden und Decken wahrzunehmen, so ist oft nur die schlechte Verbindung der Construction davon Ursache; oft werden nämlich solche verzierte Gesimse nur mit Gips an die flachen Wände angesetzt, ohne dass sie sich in dazu nothwendigen Vertiefungen befinden; bei heftigen Erschütterungen lösen sich diese Gipstafeln, erhalten Sprünge oder fallen sogar ganz ab.

Erhalten massive Wände Sprünge, so fällt nicht immer der Verputz ab, da nur bedeutende Risse auf denselben Einfluss haben werden.

Bei den Einfassungen der Thüren, namentlich solcher, die immer in Gebrauch sind und daher fortwährende Erschütterungen

durch das Zuschlägen erleiden, ist die Befestigung des Verputzes schwierig und muss daher mit Sorgfalt ausgeführt werden. Durch etwas breitere Thüreinfassungen, welche über den Thürstock greifen, werden diese Uebel am besten verhindert. Haben Thüren und Thorwege nur geputzte Thorgewänder und ist das Abstossen des Abputzes zu befürchten, so kann man die Ecken abrunden. In neuerer Zeit verwendet man hierzu Kautschukecken. Bei engeren Thorwegen ist es besser, anstatt des oft zu wiederholenden unnützen Ausbesserns hölzerne Verkleidungen anzubringen und solche auf Sockel von Sandstein oder besser Granit zu setzen.

Flecken in den Wänden sind immer unerheblich, wenn sie sich nicht an den Decken oder Fussböden des Gebäudes zeigen. An dem Fussböden, namentlich in Parterregeschossen, rühren sie von der aufsteigenden Grundfeuchtigkeit her, und sind eben nur dadurch zu beseitigen, dass man die Quelle abschneidet, d. h. dass man in den Souterrainmauern die früher „über die Feuchtigkeit der Gebäude” angegebenen Mittel anwende. Zeigen sich Flecke an den Decken der obersten Etagen, so rühren solche von der Schadhaftigkeit der Eindeckung her, und hier wird eine Reparatur des Daches nothwendig. In den Zwischenetagen rühren Flecke an den Decken von dem unvernünftigen Gebrauch des Wassers zum Waschen der Fussböden her; etwas, was ein Hausherr nicht dulden darf und nicht zu dulden braucht. Sind Flecke in der Mitte der Wände, so rühren diese entweder daher, dass man den neuen Wandputz, bevor er durchgängig und gleichförmig ausgetrocknet war, mit Farbe überstrichen hat, oder dass man den theilweise ausgetrockneten Verputz vor dem völligen Trocknen abgetönt hat, wo dann der nasse Kalkputz die Farbe zersetzt und dunkler aufgetrocknet hat, als die Farbe, welche auf den alten und trockenen Verputz aufgetragen war. Man hat daher Unrecht, solche dunkle Flecke für „Stockflecke” zu halten, und hier ist immer gut, sich erst nach den Ursachen des Uebels zu erkundigen, bevor man deren Vertreibung beschliesst.

Flecke in den Wänden können aber auch in der Verwendung alter Ziegelsteine, die zu Feuermauern und Rauchfängen dienten, ihre Ursache haben, was sich durch die gelblichbräunliche Farbe kundgiebt. Hier bleibt nichts übrig, als diese Steine herauszuschlagen und durch andere zu ersetzen; denn die Flecke dieser Schornsteinziegel würden selbst bei einem neuen Putz, Anstrich oder Tapetenüberzug immer wieder durchkommen. Zuweilen hilft auch das Verputzen solcher Steine mit Lehm an Stelle des Kalkmörtels.

57*

Wird dem Baumeister die Wiederbenützung der Materialien eines abgerissenen Gebäudes zu einem neuen Gebäude gestattet, so muss ganz besonders zur Bedingung gemacht werden, dass er die Steine der Feuerungen und Rauchfänge nicht verwende, denn selbst zu Grundmauern würden diese nicht immer brauchbar sein.

Fällt der Verputz von der Decke mehr oder weniger ab, so sind die Ursachen in der schlechten Stuccaturung oder in der schlechten Berohrung, oder der Fäulniss der Verschalung, selbst jener der Balkenlagen, wodurch die Rohrnägel nicht mehr fest sitzen, zu suchen. Bei letzterem Umstande genügt ein Ausbessern nicht, es ist hier der ganze Verputz wegzunehmen und eine neue Verschalung anzubringen, die wiederum nur an gesundem Holz: oder Balken dauernd zu befestigen ist. Dasselbe Verfahren muss man bei Verschalungen oder Bretterwänden anwenden, die mit Stuccaturung bekleidet sind.

Verputz haftet auf nassen Mauern nie und die Schadhaftigkeit desselben steigert sich mit dem Grade der Feuchtigkeit und der Zerstörung der Steine in der Mauer selbst. Es sind in vielen „Baurathgebern” Mittel angerathen worden, diesen Uebeln durch Anstrich der Wände, durch Austrocknung des Verputzes etc. abzuhelfen. Wir theilen keine derselben mit, weil nur Unkundige solche Mittel empfehlen können* denn es ist gewiss einleuchtend, dass, wenn die Feuchtigkeit in den Mauern durch Anstrich zurückgedrängt wird, sie dadurch keineswegs verschwindet, sondern vielmehr des Luftzuges beraubt, am Austrocknen verhindert, nur in Fäulniss geräth. Daher kann ein solcher Anstrich dieses Uebel nur eine Zeit lang verdecken und wird es nach einiger Zeit nur in einem höheren Grade hervortreten lassen. Sind Mauern trocken und nur der Verputz noch feucht, so wird derselbe nicht herabfallen, sondern mit der Zeit trocknen, wenn keine neue Feuchtigkeit hinzukommt. Das zu schnelle Austrocknen des Verputzes durch zu starken Luftzug oder Anwendung von Kohlenfeuer ist nicht einmal vortheil-haft, da er durch das ungleichmässige Trocknen leicht Sprünge erhält und wiederum ausgebessert werden muss.

Sind ganze Mauern in ihrer ganzen Stärke von Feuchtigkeit durchdrungen, so bleibt nichts übrig, als solche durch neue Mauern zu ersetzen und diese erst alsdann zu verputzen. Dass Mauerwerk ohne Verputz früher austrocknet, als mit demselben, versteht sich von selbst, und man würde da,

wo man Feuchtigkeit zu erwarten hat, solchen am besten wenigstens ein Jahr lang ganz weglassen. Von den Mitteln zur Verhütung des Aufsteigens der Erdfeuchtigkeit ist in diesem Buche Seite 878 schon geschrieben worden.

Zeigt sich eine Schadhaftigkeit des Verputzes an freistehenden Umfassungsmauern, so liegt die Ursache nur zu oft in der mangelhaften Abdachung, und es ist unzweifelhaft besser, für eine gute Abdachung zu sorgen, als ohne solche fortwährend repariren zu müssen. Häufig finden wir über den wagrecht laufenden Gesimsen der Façade durchnässte Stellen des Verputzes, welche durch die geringe Neigung oder „Resche” dieser Gesimse veranlasst wird.

Um die etwas complicirte und theuere Schutzeindeckung der Gesimse mit Zinkblech, wie es gewöhnlich mit den in Stuck gezogenen, als auch von Sand und Kalk ausgeführten geschieht, entbehrlich zu machen, dürfte man nur, nach Art der mittelalterlichen Baukunst, in den nördlichen Gegenden die obere Fläche womöglich nach einem Winkel von 45⁰ zur wagrechten Fläche bearbeiten. Die Beobachtung zeigt deutlich, dass diese starke Neigung bloss aus klimatischer Rücksicht und in Betracht des weniger dauerhaften Materiales entstanden, um nämlich Regen und Schnee möglichst schnell von dieser Fläche und hiermit auch von der Mauer selbst abzuleiten. Besonders da, wo die Aussen-wände verputzt und die Gesimse gezogen sind, wird das Liegenbleiben des Schnees schädlich; auch spritzt der auf eine mehr wagrechte Fläche auffallende Regen, statt wie bei 45⁰ von der Wand hinweg, im Gegentheil gegen die Wand, so dass die unteren Theile der auf diesen Gesimsen aufstehenden Fenstereinfassungen und des Wandverputzes bald abblättern. Aber auch bei den Fensterstöcken, insbesondere wenn sie bei modernen Fenstern etwas tiefer in der Mauer zurückstehen, und also die Oberfläche des Gesimses für Schnee und Regen noch vergrössert wird, wirkt eine geringe Neigung schädlich. Durch die oft nicht genau genug schliessenden Fenster wird der Schnee ins Innere geweht, und das Anspritzen des Regens und lange Liegenbleiben des Schnees bewirken trotz aller Metallbekleidung baldige Fäulniss des unteren Theiles der Fensterstocke, besonders in den Ecken.

Die Feuchtigkeit in dem Sockel oder dem untersten Fusse der Gebäude rührt entweder von der Erdfeuchtigkeit her oder entsteht dadurch, dass das Hauptgesimse des Gebäudes nicht genug vorspringt, wo dann das Regenwasser bei starkem Regen über die Dachrinnen läuft und vom Trottoir gegen den Sockel spritzt Bei diesen Umständen wird die blosse Reparatur nicht genügen. Wird der Abfall des Verputzes durch die Erdfeuchtigkeit bewirkt, so ist die Reparatur allerdings misslich. In jedem Falle ist es gut, den Sockel dann mit gutem Cement anstatt mit gewöhnlichem Mörtel zu verputzen.

Dabei ist jedoch immer zu trachten, dass nach dem Keller hin auch Luftzug angeordnet wird, um wenigstens so das Austrocknen der Mauer nach einer Seite hin zu fördern. Ist der Verputz des Sockels nur durchfeuchtet, so kann man ihn durch Cement ersetzen, und wenn irgend thunlich, das Terrain von dem Sockel weg neigen und einen Abfall geben. Bei freistehenden Gebäuden, namentlich in Gärten, ist solches leicht ausführbar.

Kleine geringfügige Beschädigungen der Steine, Löcher von geringem Durchmesser u. dgl. können bei warmer trockener Witterung, wo die Steine nicht feucht sind, mit sogenanntem Kunststein ausgekittet werden.

Zu den massiven Stiegen sollten überhaupt nur die festeste und härteste Sorte von Sandsteinen genommen werden. Sind die Stufen der massiven Stiegen ausgetreten, so dass keine richtige Steigung mehr wagrecht zu erhalten ist, so werden die Stufen häufig um einige Centimeter tief ausgearbeitet und mit Kunststein neu überzogen. Dieses Verfahren ist trotz der schwierigen Bearbeitung nicht sehr kostspielig. Stiegenpodeste, Trottoirs und sonstige Decksteine kann man auch umwenden, glatt bearbeiten und noch lange Zeit brauchen, aber immer unter der Voraussetzung, dass man diese Steine von vorneherein nicht zu schwach wählte.

Alle Reparaturen von Sandsteinarbeiten müssen mit Vorsicht geschehen, namentlich bei Gewölben. Wenn die Reparatur in der Höhe vorgenommen werden soll, so sind hierzu starke Gerüste nöthig, und der Bauherr thut daher immer wohl, in allen solchen Fällen sich an einen tüchtigen Baumeister zu wenden, denn die Gegenstände der Reparatur sind oft so mannigfaltiger Art, dass sich füglich für jeden speciellen Fall keine Anweisung geben lässt.

Bevor man aber am Dache eine Reparatur vornimmt, muss man sich überzeugen, ob die Ursache der Schadhaftigkeit in der Eindeckung selbst oder in dem Dachstuhle liege. Sind Latten und Dachsteine zerstört, so wird eine theilweise oder gänzliche Erneuerung der Eindeckung oder eine Umdeckung derselben noth-wendig; in den anderen Fällen wird aber eine Reparatur der schadhaften Stellen hinreichen. Lässt das Dach an mehreren Stellen

den Regen durch, so ist zuerst zu untersuchen, ob die Stellen nicht gerade da sind, wo das Dach an Wandflächen stösst, als z. B. an Rauchfängen, Giebel- oder Dachfensterwänden. Zur Verbindung der Dachflächen mit diesen senkrechten Wänden dienen bei Ziegeldächern „Kalkleisten”, welche sich öfter ablösen, aber wieder leicht reparirt werden können. Bei runden Dachfenstern wird das Einregnen noch leichter ein treten, da eine runde Abdeckung mit geraden Dachsteinen nicht leicht dicht zu erhalten ist. Wo zwei Dachflächen zusammenstossen, bilden sich Ichsen, welche meistens rund abgedeckt werden, und hier sind die Stellen, wo das Dach am ehesten den Regen durchlässt. Will man solche Schäden wirksam repariren, so sollte man statt der runden Abdeckung die geraden Dachflächen in einen scharfen Winkel zusammenstossen lassen und in diesen Winkeln Blechrinnen legen. Auch ist es zweckmässig, um nicht Reparaturen oft wiederholen zu müssen, alle Kalkleisten hinwegzunehmen und selbst bei Ziegeldächern durch Blechstreifen zu ersetzen.

Alle Dächer, mit Dachziegel gedeckt, werden aber um so wirksamer den Regen ableiten, je steiler sie sind. Aus diesem Grunde ist es auch schwer, den oberen Theil der Mansarddächer, der gewöhnlich sehr flach ist, wasserdicht zu machen, wenn man nicht ein steileres Dachwerk, und daher ein neues anwendet. Mansarddächer sind mit Ziegeln gedeckt überhaupt in dieser Beziehung die schlechtesten, weil sich bei ihnen der Hauptbedingung eines dichten Daches, nämlich eine ununterbrochene und ebene Fläche zu bilden, nicht nachkommen lässt.

Um das Dachwerk bis über das Hauptgesims vorspringen zu lassen, werden auf die Sparren keilförmige Hölzer genagelt, die man Anschüblinge nennt. Hierdurch wird aber auf der Dachfläche der Länge nach ein einwärts gehender Knick, sogenannter „Bruch” gebildet; ist dieser nun gross, was durch kurze Anschüblinge hervorgebracht wird, so ist das Dach an dieser Stelle jederzeit undicht, so dass meistens alle dabei angewandten Reparaturen nutzlos bleiben. Das einzige wirksame Mittel besteht darin, dass man die kurzen Anschüblinge wegnimmt und durch lange ersetzt, die in die Oberfläche der Sparren sanft auslaufen, wodurch dann der Bruch vermieden wird. Oft liegt auch die Ursache eines schlechten Daches bloss in der Belattung.Bei der Eindeckung muss vorzüglich darauf gesehen werden, dass nicht Fuge auf Fuge trifft, sondern die unteren Fugen müssen von den unmittelbar darauf liegenden Dachziegeln gedeckt sein. Ist letzteres nicht der

Fall, so giebt es keine andere Reparatur, als die Umdeckung des Daches. Der Bauherr hat bei der Eindeckung des Daches dahin zu sehen, dass die Dachziegel nach „böhmischer Art” mit Längs- und Querschlag in Kalk verlegt werden; denn wird das Dach bloss trocken eingedeckt, d. h. die Fugen erst später mit Kalkmörtel verstrichen, so ist ein wasserdichtes Dach nicht zu erhalten, vielmehr wird der Schnee in den Dachraum hineingetrieben werden. Bevor aber überhaupt zu Reparaturen des Daches geschritten werden soll, ist es, wie bereits erwähnt, nothwendig, erst die Ursachen des Schadens zu ermitteln, um sich nicht in unnöthige Kosten zu versetzen.

Reparaturen an Metalldächern werden in vielen Fällen durch die Erneuerung des Anstriches oder stellenweise Vernietung der Falze wieder hergestellt sein. Findet das Einregnen bei den Dachrinnen statt, so ist zu bemerken, dass die Tiefe und Breite derselben immer in richtigem Verhältniss zu der Grösse der Dachfläche selbst stehen müssen, damit bei einem heftigen Regen das Dachwasser gehörig aufgenommen und abgeführt werde, da sonst das Wasser Übertritt und in das Dach eindringt. Die Metallrinne, sei sie von Eisenblech, Zink oder Kupfer, muss gehörig weit in die Dachfläche hinauf reichen, weil sonst, wenn die Rinne mit Unreinigkeiten, Schutt, Laub gefüllt ist, oder vielleicht die Abfallröhren verstopft sind, das Wasser somit am Ablauf verhindert, darin stehen bleibt, und zwischen die Metallrinne und Dachziegeln eindringt. Wenn man sich also die Dachrinne bis an den Rand voll mit Wasser denkt, so muss die Metallrinne wenigstens noch 15 bis 20 cm in die Dachfläche hinaufreichen. Es versteht sich von selbst, dass die Dachrinnen stets rein gehalten werden müssen, und der Flausbesitzer thut wohl, wenn er die Reinigung der Dachrinnen vom Schnee selbst besorgen lässt und nicht seine Parteien dazu verbindet; denn wenn das Reinigen verabsäumt wird, so dringt die Feuchtigkeit durch die obere Etage, und wenn auch die Partei diese Unannehmlichkeit erleidet, so hat jedenfalls der Hausbesitzer den Schaden. Eine besondere Aufmerksamkeit ist den Abfallröhren zuzuwenden. Die Löthung der Röhren muss ins Freie gehen, sich nicht nach der Wand befinden, um jede Beschädigung leicht repariren zu können.

Das in neuerer Zeit bei grösseren Bauten häufig angewendete System, die Abfallröhren des Regenwassers von dem Dache im Innern der Mauern herunterzuführen, verlangt hauptsächlich die Beobachtung folgender zwei Punkte, wenn durch das Einfrieren

des durchfallenden Wassers für das Gebäude kein Schaden entstehen soll.

Die Röhren müssen sich beim Ausgange in die Dachflächen erweitern und dürfen ihrer ganzen Länge nach die Mauersteine des für sie ausgesparten, leeren Raumes nicht berühren, sondern mit eisernen Ringen und Kloben so in einer verticalen Stellungerhalten werden, dass ringsum zwischen Röhre und Mauer eine 4 cm, womöglich noch breitere Luftschicht übrig bleibt, die als schlechter Wärmeleiter dienend, das Einfrieren des Wassers verhindert.

Sollte dies aber dennoch der Fall sein und das dadurch in der Röhre aufgestaute Wasser an irgend einem Verbindungspunkte der Röhrenstücke herausdringen, so läuft das Wasser längs der Röhre selbst und nicht an der Mauer herunter, in welche dasselbe eindringen und leicht Schaden bringen dürfte. Ausserdem wird es jedenfalls gut sein, solchen Röhren nicht zu viele und keine zu flachen Biegungen zu geben; von diesen spritzt das herabfallende Wasser wieder schief in die Höhe, setzt sich anfangs als kleine Eistropfen an den oberen Halbumfang der Rundung, diese Eisbildung vermehrt sich aber so schnell, dass die Röhre, wie die Erfahrung zeigt, hier am leichtesten zufrieren kann. Ist nun der Wasser-Zu- und Ablauf frei und auch der Luftzug abgehalten, welcher hier besonders gerne den umliegenden halb nassen, halb gefrorenen Schnee wirbelartig hineinweht, so wird hierdurch eine Verstopfung der Röhre hintangehalten. Sind Spänglerarbeiten derart beschädigt, dass blosses Ausflicken, Verkitten und Verstreichen einzelner schadhaften Stellen durchaus nicht hinreichen, so müssen die schadhaften Bleche durch neue ersetzt werden. Der Bauherr thut in allen Fällen bei solchen Arbeiten gut, sich von der Solidität des neu verwendeten Materiales vor der Bearbeitung zu überzeugen, da es ihm später dann kaum möglich wäre.

Die Unterhaltung der Dachpappdächer verlangt einen von Zeit zu Zeit zu erneuernden Anstrich mit Theer. Am besten ist es, diese Arbeit nur von den mit derselben vertrauten Leuten einer Theerpappfabrik ausführen zu lassen, wie denn überhaupt auch die Neubedeckung mit Dachpappen von guten und renommirten Fabrikanten gegen Uebernahme einer mehrjährigen Garantie für die Tüchtigkeit der Arbeit und Dauerhaftigkeit der gelieferten Materialien auszuführen ist. Dasselbe gilt von den Holzcement-dächern.

Thürstöcke finden sich selten so verfault und angestockt, dass sie durch neue ersetzt werden müssen; eine Reparatur ist hier der Erneuerung sehr oft vorzuziehen, da letztere oft noch andere Ausbesserungen nothwendig macht, wie z. B. die theilweise Erneuerung des Wandverputzes und des damit in Verbindung stehenden Malens und Tapezirens. Die Beschädigung der Thürstöcke besteht grösstentheils nur in den verfaulten Schwellen und den unteren Theilen der darin eingezapften Wangen; unbedenklich kann man die Reparatur dahin bewirken, dass man neue Schwellen einzieht und die Wangen vorschuht; denn die Stockseiten dienen nur zur Einfassung der Thür und haben nichts zu tragen. Es zeigt sich immer sehr nachtheilig, einen Bau zu übereilen, am meisten wird dies gerade bei den Tischlerarbeiten wahrgenommen, das Holz quillt in jedem neuen Gebäude, die Fensterflügel und Thüren dehnen sich aus. Man muss bei den Reparaturen hier vorsehen, dass man nicht gleich so viel abhobeln lässt, als zum Schliessen und Oeffnen erforderlich ist; denn bei trockener Witterung und Austrocknen des Gebäudes zieht sich das Holz wieder zusammen, und Fenster und Thüren können nicht mehr zu so festem Schliessen gebracht werden, dass sie weder Luft noch Wetter durchlassen, denn ist ein Fenster und eine Thür zusammengetrocknet, so hat man kein Mittel, sie wieder in den Falzen, in welche sie einschlagen, dicht zu machen; denn das Aufnageln oder das Aufleimen von Leisten und Watterollen auf die hohe Kante sind von geringem Nutzen und Erfolg, und überdies hat man dann in einem neuen Gebäude Flickarbeit. Man thut daher jedenfalls gut, erst die warme Witterung abzuwarten oder das Holz, wenn man es nicht trocken erhalten kann, künstlich zu trocknen.

Das Klemmen und Verhängen der Zimmerthüren wird häufig dadurch bewirkt, dass die Thür in ihren Angeln nicht fest ist, man thut weit besser, die Thür herauszunehmen und das obere Scharnierband etwas zu vertiefen, als wenn man die untere Kante der Thür abhobeln lässt. Denn hierdurch erhält man oben und unten Oeffnun-gen, und die Thürschlösser, sowie die Drücker greifen nicht mehr an den rechten Stellen ein und erfordern auch hier eine Reparatur. Hausthüren leiden an ihren unteren Theilen, gegen welche das Wetter schlägt, mehr als wie an ihren höherliegenden. Die unteren Füllungen und Friese können erneuert werden, dagegen kann man die aufrechtgehenden Rahmenhölzer nicht anschuhen, da eine solche Reparatur wenig Dauer verspricht.

Ist das Fensterkreuz und das Futter gut erhalten, die Flügel aber verfault, so kann man diese weit leichter durch neue ersetzen und in das alte Kreuz und Futter einpassen, als im umgekehrten Falle zu den alten Flügeln ein neues Futter und Kreuz anfertigen; weil, wenn die alten Flügel in das Futter oder Kreuz nicht genau passen sollten, das Nachhelfen sehr beschwerlich ist und nicht so gut bewerkstelligt werden kann, wie bei neuen Flügeln. Ebenso kann man eine neue Thür besser in einen alten Stock einpassen. Die Fenster leiden grösstentheils an dem unteren Rahmenholz, dem „Wasserschenkel”, man kann solchen erneuern •und die lothrechten Rahmenstücke anschifften, und zwar so weit, als sie angefault sind. Bei Fenstern ist dieses Verfahren weit eher möglich als bei Thüren, da sie nicht so sehr der Erschütterung unterworfen sind, als diese. Befindet sich das Holz werk einer Thür oder eines Fensters noch im guten Zustande, so muss man nicht gleich zur Erneuerung des ganzen Fensters oder der Thür schreiten, denn das neue angewendete Holzwerk ist auch durch Zusammentrocknen und Ausdehnung Veränderungen unterworfen, und man kann oft, anstatt ein Uebel zu verringern, es vergrössern. Dies kann geschehen, wenn man insoweit durch Verstopfen, Ausspänen u. dgl. die mangelnde Luftdichtigkeit zu beseitigen sucht. Das Verkitten feiner Risse und schmaler Fugen, sowie kleiner Löcher im schadhaften Holz ist eine zweckmässige Reparatur, nur muss zuvor das Holz gehörig ausgetrocknet sein, denn bei einem weiteren Zusammenziehen des Holzes haftet der Kitt nicht, dasselbe ist bei dem Ausspänen zu beobachten. Fugen über 2 mm sollten nicht ausgekittet, sondern ausgespänt werden.

Mit der Erneuerung schadhafter Fussböden sollte man sich gleichfalls nicht übereilen, oft reicht hier eine Ausbesserung hin und ist sogar in manchen Fällen vorzuziehen. Reisst man den ganzen Fussböden auf, so finden sich oft an den Balken Uebel, die zu weiterer Reparatur führen, die Lambris müssen weggenommen werden, wodurch der Verputz der Wände leidet, und oft muss ein solches Zimmer alsdann neu gemalt oder tapezirt werden.

Je stärker die schadhaften Fussbodenbretter sind, je mehr Grund ist vorhanden, dass man mit einem Ausbessern ausreicht. Finden sich in der Bedielung viele ausgelaufene Bretter, so ist es oft zweckmässiger, diese umzukehren, verfaulte Spünde abzuhauen, die Dielen aufs neue zu spunden, zusammenzuarbeiten und das Fehlende durch neue Dielen zu ersetzen, als den ganzen Fuss-boden zu erneuern. Einzelne schadhafte Stellen in Fussböden müssen in einem besseren Zimmer in der Art reparirt werden, dass die Tafel selbst, wenn der Schaden unbedeutend ist, herausgenommen und durch eine neue ersetzt wird, weil das Anstossen einzelner Theile als Flickwerk erscheint. Da nun aber eine neue Tafel gegen die alten immer in Farbe absticht und die Reparatur sichtbar bleibt, so ist es besser und gewiss billiger, mit einer geringen Reparatur des Fussbodens sich zu behelfen und dafür lieber den ganzen Fussböden mit Oelfarbe anzustreichen. Befinden sich sämmtliche Schäden der Fussböden an den Umfassungswänden, so kann man sich dadurch helfen, dass man hier eine dunklere Holzsorte zur Ergänzung anwendet. Diese erscheint dann als Fries des Fussbodens und dieser erhält hierdurch sogar eine Verschönerung. Steht der Ofen auf den Dielen, welche umgelegt werden sollen, so braucht man deshalb den Ofen nicht wegzubrechen; das wäre nur in den Fällen, die gewiss selten Vorkommen, wo der Fussböden unter dem Ofen verfault ist, nothwendig; ist dies aber nicht der Fall, so braucht man den Fussböden nur an dem Ofen abzustemmen und einen Fries zu legen. Wurde zu den Fussböden, namentlich in den oberen Etagen, nicht trockenes Holz verwendet, so trocknen im Sommer die Fussböden dann zusammen und es entstehen Fugen, durch welche bei dem Scheuern das Wasser selbst bis zu den darunter befindlichen Decken durch-dringt. Diese Fugen sind oft die Ursache der Fäulniss der Balken,

. und der Hausbesitzer thut wohl, diese Uebel zu verbessern. Es ist aber hierbei nothwendig zu bemerken, dass diese Reparatur nicht zu früh geschehen darf, denn lässt der Hausherr z. B. diese Fugen zu früh durch Leisten ausfüttern, nachdem die Dielen noch nicht gehörig ausgetrocknet sind, so werden diese Leisten durch das weitere Zusammenziehen derselben wieder lose und die Reparatur muss wiederholt werden.

Wenn zur Anschüttung der Balken oder zur Ausfüllung des Raumes zwischen den Polsterhölzern nasser Sand oder Lehm genommen wurde (alter Bauschutt ist hier überhaupt nie zu verwenden), so werfen sich die Fussböden, d. h. sie erhalten eine runde Oberfläche. Ist das geschehen, so ist alle Anstrengung vergebens, diese wieder in eine gerade Fläche zu bringen, und man thut gut, wenn man hiefür keine Kosten und Zeit verliert, denn in diesem Falle bleibt nichts übrig, als die Fussbodentafeln herauszunehmen und durch neue zu ersetzen. Nur in dem Falle, dass dazu ganz besonders starkes Holz verwendet wurde, ist es möglich, die Fuss-

bodenbretter wieder gerade hobeln zu lassen und von Neuem zu legen. Sind die verwendeten Bretter nicht sehr stark, so müsste durch diese Manipulation zu viel von ihnen weggenommen werden, um sie noch brauchen zu können.

Parquettfussböden können aber durch Abhobeln ihrer Oberfläche wieder in guten Stand gesetzt werden, welches bei gewöhnlichen Fussböden, der vielen Nägel wegen, nicht ausführbar ist. Durch das Einlassen werden die Fussböden sehr gut erhalten.

Um einen Fussböden ohne weitere Anwendung von Wasser reinlich und schön zu erhalten, muss man ihn zuerst durch Kehren und Bürsten sorgfältig von allem Staube befreien und nöthigenfalls abwaschen, auch etwaige Tinten- oder Fettflecke durch Abziehen beseitigen. Ist hierauf der Boden von aller Scheuernässe vollkommen wieder getrocknet, so kann das Einlassen mit Wachs erfolgen. Ist der Fussböden von edlerem Holze, das keiner besonderen Färbung bedarf, so erfolgt dieses Einlassen nur mit gebleichtem Wachs.

XII.

Bauherren und Architekten.

Derjenige, welcher einen Bau beabsichtigt und denselben auf seine Kosten ausführen lässt, wird als Bauherr bezeichnet. In folgenden Zeilen möchten wir einige wichtige Regeln im Allgemeinen für die Bauherren mittheilen.

Vor Allem muss der Bauherr eine gewisse Summe Geldes für den Bau bestimmen, damit ungehindert an demselben gearbeitet werden kann. Wenn ein Bau unterbrochen wird, so entsteht immer ein Schaden, nämlich dadurch, dass wieder von Neuem angefangen werden muss und sich oft schon Ausgeführtes als verdorben zeigt, auch erfordert die zwei- und oft mehrmalige Anschaffung vieler Materialien bedeutende Unkosten, die sich ein Bauherr, sobald er die Bausumme, wie man zu sagen pflegt, im „Kasten” hat, ersparen kann. Es ist daher nothwendig, dass sich Jedermann, welcher eine Bauausführung beabsichtigt, einen entsprechenden Plan und genauen Kostenvoranschlag anfertigen lässt, und wenn ihm der Vorschlag des betreffenden Baumeisters nicht ganz verlässlich erscheint, auch noch einen oder zwei Gegenvorschläge machen lässt. Nach diesen muss er nun eine gewisse Summe für den Bau festsetzen und zur Sicherheit noch mindestens io Procent

weniger Kosten zu haben; ferner baue er nicht zu schnell, um vielleicht schon rascher ein Erträgniss zu gemessen, denn eine an

um

davon dazulegen, indem leicht unvorhergesehene Fälle Vorkommen können, welche die Baukosten nur zu schnell vermehren. Ein Bauherr darf auch nicht zu genau, man könnte sagen knauserig sein, indem er die schlechtesten Materialien als eben die billigsten, den guten vorzieht, oder das Gebäude überhaupt zu leicht bauen lässt,

immer den Ruin mit sich.

ganz Unrechtem Ort gemachte Ersparniss bringt

Eine

ganz besondere Mahnung an jeden Bauherrn richtet sich dahin, dass derselbe die Absicht und Bestimmung des Baues

wohl überlegen, und dem Architekten genau angeben muss, was er alles in dem zu erbauenden Hause haben will; wie viele und was für Zimmer er nothwendig braucht, damit sich der Entwurf darauf basiren kann. Dabei soll aber ein Bauherr den Architekten nicht zu sehr einschränken, sondern demselben in vielen Stücken freie Hand lassen, weil dieser es doch besser verstehen soll, wie er alles, was der Bauherr in seinem Hause verlangt, anzuordnen hat, damit das Haus fest, bequem und schön wird. Wenn aber ein Bauherr sich einbildet, diese „Kunst” zu verstehen und den Plan eines Architekten ändern will, so entspringen in erster Linie meistens in Bezug auf die bauliche Construction mangelhafte Erscheinungen, in zweiter Linie können aber daraus Unordnungen und Unbequemlichkeiten entstehen, besonders wenn der Architekt kein „Architekt” war. Der Bauherr muss daher dem Architekten vor dem Baue alle seine Wünsche mittheilen, dem letzteren soll aber die Eintheilung und Einrichtung überlassen bleiben.

Ein Bauherr darf auch nicht das Geld scheuen und sich vor einem beabsichtigten Baue einige Entwürfe machen zu lassen, damit er imStande ist, eine entsprechende Wahl zu treffen, und jenes Project vorzuziehen, welches ihm am besten gefällt. Zeigt er nun diese Pläne anderen Leuten, besonders anderen Bauverständigen, welche aus der Ausführung des betreffenden Baues weder einen Vortheil noch einen Schaden haben, so kann er füglich ihren Rath darüber hören.

Indessen giebt es auch dagegen Einwendungen von Belang. Nur zu leicht könnte durch eine solche Kritik und deren Folgen dem Urheber des ersten Planes die richtige Durchführung ganz verleidet werden. Leidenschaftlichkeit wegen erfahrener Kritik, die aus Brodneid u. s. w. hervorgegangen, können angeregt, und das ganze Project in eine „unsichere” Lage gebracht werden, welche bei der Ausführung nichts als Fehler hervorruft.

Nimmt nun der Bauherr einen Architekten oder Baumeister, so kann er ihm nur die Anfertigung der Baupläne übertragen; und hier ist zu unterscheiden, ob dem Architekten bloss die Zeichnung der Façade und Grundrisse übertragen wurde, oder ob demselben die Verpflichtung oblag, die Polirpläne und alle nöthigen Detailzeichnungen anzufertigen.

Wenn nun ein Bauherr sich für ein Project bestimmt hat, nach welchem der Bau ausgeführt werden soll, so darf er keine Veränderungen mehr vornehmen wollen, indem diese meistens eine Verzögerung in der Ausführung und auch eine Vermehrung der Kosten involviren, wodurch nur dem Ganzen geschadet wird.

Ein Bauherr nehme zur Ausführung seines Baues nur geschickte Architekten, die besten Maurer- und Zimmermeister, die verlässlichsten Tischler-, Schlosser- und andere Meister, und nehme es dabei nicht zu genau. Ein versirter Architekt, der auch redlich ist, wird sicher ein besseres Haus bauen, als einer, welcher seine Kunst nur mittelmässig versteht; er wird dem Bauherrn auch viele unnöthige Kosten ersparen, ihm die besten Materialien und die besten Gewerksleute empfehlen, mit einem Worte, man wird sich ganz auf ihn verlassen können.

Ein Bauherr soll den Bau oft allein und auch in Begleitung des Architekten besuchen, damit man sich über den Bau noch weiter besprechen kann. Dadurch werden alle Arbeiter unstreitig aufgemuntert und bewahren die nothwendige Achtung vor dem Bauherrn und Architekten.

Schon im Jahre 1757 ist in Erfurt ein Buch unter dem Titel „Der entlarvte Baumeister” erschienen, welches durch die vielen Auflagen, die diese Schrift erlebte, beweist, wie nothwendig es seinerzeit war, sich vor den Missgriffen der Baugewerbetreibenden zu schützen.

Man vergisst zu häufig, dass die Baukunst die Bauwissenschaft zur Basis haben muss, dass die Bauwissenschaft sich nicht allein mit Forschungen in ihrem eigenen Gebiete, sondern vorzüglich mit ihrer Anwendung auf das praktische Leben zu beschäftigen hat. Es giebt z. B. Kaufleute, die behaupten, und wir wollen dies nicht in Abrede stellen, dass zur Kenntniss einzelner Waaren eine jahrelange Uebung und Routine gehöre; wie viel mehr gehört nun wohl dazu, um so viele Naturproducte, um so viele Materialien, um so viele Arbeiten, durch Kunst hervorgerufen, welche bei einem Gebäude verwendet werden, richtig beurtheilen zu können? Ein Bauherr übersehe nie, dass zwischen Stein und Stein, zwischen Holz und Holz, zwischen Metall und Metall ein grosser Unterschied besteht, und man muss dann immer anerkennen, dass bei einer ganz geringen Uebervortheilung durch einen oder den anderen Lieferanten weit mehr eingebüsst wird, als an Honorar für einen Architekten erspart werden könnte.

Aus diesem dürfte aber die Ansicht hervorleuchten, als wollten wir jedem Bauherrn den Rath ertheilen, sich eines Architekten oder Baumeisters unter allen Verhältnissen zu bedienen; dem ist aber nicht so; es giebt in unserer Zeit zufolge

der Prüfungen, welche für Zimmer- und Baumeister fast in allen Ländern Oesterreichs angeordnet sind und welche diese zu bestehen haben, auch Maurer- und Zimmermeister, die die gehörigen Kenntnisse haben können, einen Bau selbstständig auszuführen, und es wäre wirklich traurig, wenn sich nicht sehr viele ehrliche Leute unter ihnen befänden, so dass ein Bauherr diesen einen Bau mit Vertrauen übergeben könnte.

Ein gut gebautes und den Bedürfnissen entsprechendes Wohnhaus macht eine der grössten Annehmlichkeiten des menschlichen Lebens aus. Es erscheint daher vollkommen gerechtfertigt, wenn besonders wohlhabende Leute auf den Besitz eines solchen Gebäudes eine entsprechende Summe verwenden. Namentlich wird dieser löbliche Wunsch dann entschuldigt werden, wenn die Anlage für das Wohnhaus im richtigen Verhältnisse zu dem Vermögen des Besitzers steht. Sobald dies nicht der Fall wäre, wird dann ein über die Geldkräfte des Besitzers erbautes Wohnhaus eher zum Nachtheil als zum Vortheil gereichen. Ein grosses, kostspielig erbautes Haus verschlingt Zinsen, erfordert mehr Erhaltungskosten, und die Bewirthschaftung macht ein grösseres Dienstpersonale nothwendig, auch bedingt ein solches Gebäude einen überhaupt, grösseren Aufwand und einen gewissen Luxus. Derartige Be trachtungen sollten daher alle Bauherren bestimmen, bei dem Baue ihrer Wohnhäuser vorsichtig zu Werke zu gehen. Selbstverständlich werden reiche Leute solche Rücksichten nicht zu nehmen haben, aber alle jene Bauherren, die mehr oder weniger den Schwankungen des Schicksales unterworfen sind, sollten unbedingt diese Vorsicht gebrauchen, vor Beginn des Baues ein richtiges Calcul zu machen, ohne gerade die Absicht, angenehm und bequem zu wohnen, aufgeben zu wollen. Ein Architekt oder Baumeister erscheint aber nie dazu berufen, dem Bauherrn einen diesbezüglichen Rath zu ertheilen, oder in Anbetracht der Verhältnisse weniger gut oder den Anforderungen der Baukunst weniger entsprechend zu bauen; denn nichts ist bedauernswürdiger, als ein schlechtes, dabei auch hässliches Gebäude. Es ist eine Selbsttäuschung sehr arger Art, einem Hause das zu entziehen, was es unbedingt haben muss, um den Anforderungen der Baukunst zu entsprechen. Unser Rath für Bauherren, welche sich ein Haus für ihre Bedürfnisse bauen lassen wollen, geht nun dahin, dass sie ihrem Gebäude immer die Eigenschaften verleihen, welche es befähigen, auch andere Zwecke, als er vor Augen hatte, zu erfüllen; wenn z. B. der Besitzer durch Umstände genöthigt wäre,

dasselbe zu verlassen, damit das Haus an und für sich überhaupt einen reellen Werth repräsentirt.

Wird einem Architekten nicht nur die Anfertigung- der Polir-pläne und der Detailzeichnungen auferlegt, sondern ihm zu gleicher Zeit die Verfassung der Contracte und Bauanschläge übertrag-en, so steigert sich hierdurch die Arbeit bedeutend, und es ist demselben für seine Arbeit auch sicher ein entsprechend erhöhtes Honorar zu bezahlen.

Nichts macht sich aber bei jedem Bauherrn so gut bezahlt, als ein bündiger Contract und ein richtiger Kostenanschlag. Ist dieser Kostenanschlag über Erwarten des Bauherrn hoch, so ist das beiweitem kein so grosser Fehler, als wenn der Contract unbestimmt und der Anschlag falsch, d. h. zu nieder ist; im ersteren Falle weiss der Bauherr, was er zu zahlen hat, im zweiten weiss er es aber nicht; der Aerger über die Täuschung sei aber ungerechnet. Ein Gebäude sich im Geiste fertig zu denken und alle dabei in Anwendung kommenden Materialien zu bestimmen, die Arbeiten aber genau zu berechnen, gehört wirklich zu den schwierigsten Aufgaben.

Ein Bauherr, der sich eines Architekten bedient, thut immer sehr wohl, demselben auch die Leitung des Baues zu übertragen.

Viele Bauherren wünschen aus Egoismus das nicht zu thun, um die „Rolle des Bauherrn” vollständig zu spielen. Sie vergessen aber dabei, dass das eine sehr theuere Beschäftigung ist. Je gewissenloser der Bauunternehmer ist, umsomehr wird er geneigt sein, dem Bauherrn in allen Punkten Recht zu geben, alle seine Wünsche zu befriedigen, da er die Kosten für dergleichen, wie man sagt, „ankreiden” kann, ohne Vorwürfe vom Bauherrn zu erhalten, und bei der Rechnungseinsendung wird dann der Bauherr bereuen, sich in eine Angelegenheit gemischt zu haben, von der er nicht die gehörige Kenntniss hatte. Hat aber der Bauherr einen Architekten, so hat er auch noch für seine späteren Wünsche einen V ermittler zwischen sich und den Handwerkern. Besserbleibt es aber immer, wenn der Bauherr vor Beginn des Baues sich erst klar ist über das, was er wünscht und was er will.

Wenn wir schliesslich die Eigenschaften eines Architekten, welcher einen Bau, die dazu erforderlichen Entwürfe und Zeichnungen, auch die Kostenvoranschläge zu besorgen und die Ausführungen zu leiten hat, hier in Besprechung ziehen, so müssen wir dies schon etwas „ausführlicher” thun, da sich in dieser Beziehung mit Recht oder Unrecht gerade jetzt ein eigenthüm-

licher Competenzstreit entwickelt hat, welcher im Allgemeinen weder dem Bauherrn noch dem Architekten zum Vortheile gereicht.

Von einem Architekten fordert man vor Allem, dass er eine gründliche Kenntniss der Gebräuche, Sitten und der Lebensart nicht nur des Volkes, unter welchem er lebt, sondern aller gebildeten Nationen hat, denn nur dadurch ist er in Stand gesetzt, ein Gebäude nach der Lebensart und dem Bedürfniss des Bauherrn einzurichten. Die wohlhabende Classe ist berechtigt, andere Ansprüche an Raum und Ausstattung zu machen als Minderbemittelte, und dennoch muss letzteren ebenfalls die grösste Bequemlichkeit geboten werden. In einem Hause, wo eine grosse Dienerschaft nothwendig ist, kann und muss Vieles anders eingetheilt werden, als in einem Hause, wo nur ein oder zwei dienstbare Geister sind.

Die Umstände, wodurch sich nun die vielartigen Gebäude unterscheiden, muss ein Architekt in Erwägung ziehen, wenn er nicht grosse Fehler begehen will, die man leider jetzt so häufig bei Speculationsbauten antrifft, wo bei Wohnungen, für welche 1600 bis 2000 Kronen Jahreszins gefordert werden, sich weder ein Dienerzimmer noch die kleinste Speisekammer befindet.

Ein Architekt kann in Folge derartiger Kenntnisse häufig Einrichtungen treffen, die auf den guten Geschmack und auf die Lebensart verschiedener Stände einen wirklichen Einfluss ausüben. Denn es ist eine ausgemachte Thatsache, dass die meisten Menschen von gewissen Vorurtheilen nicht lassen wollen und an eine gute oder bessere Entwickelung ihrer Lebensart niemals denken würden, wenn sie nicht zufällig durch irgend eine Gelegenheit dahin geleitet würden. Der Architekt, welcher das Angenehme und Vernünftige in der Lebensart, z. B. der Franzosen und Engländer, bemerkt hat, wird bei dem Entwürfe seiner Wohnhäuser Anordnungen und Eintheilungen treffen, wodurch der Bauherr verleitet wird, anerkannt gute, aber von ihm früher versäumte Gewohnheiten anzunehmen. Die gesunde Beurtheilungskraft alles Passenden und Schicklichen in der Lebensart ist daher eine der noth-wendigen Eigenschaften jedes Architekten.

Man fordert von ihnen auch eine gewisse Leichtigkeit im Erfinden und Anordnen, damit er alles, was zu einem Gebäude erforderlich ist, nicht nur bloss entsprechend anbringt, sondern dass diese Anordnungen auch nach dem persönlichen Geschmacke des Bauherrn ausfallen und nach der speciellen Beschaffenheit des Ortes, des Bauplatzes und des Zeitgeistes sich richten. Wenn

sich daher ein Architekt nur nach einen oder zwei eingelernten Modellen halten würde, so entstünden oft ganz ungereimte Bauten. Diese Leichtigkeit im Erfinden bezeichnet man im Sprachgebrauche als „Genie”. Und dieses Genie, verbunden mit einer gründlichen Beurtheilung, muss ihm überall dort zu Hilfe kommen, wo mehrere Bedürfnisse und Wünsche gegeneinander streiten. Er muss dann Schwierigkeiten durch aussergewöhnliche Mittel leicht beheben können und sich glücklich über diese Schwierigkeiten hinweg helfen.

Auch ist einem Architekten ein ausgebildeter, feiner Geschmack in allen Arten des Schönen unbedingt nothwendig, und dadurch kann und muss er sich von jedem anderen Bautechniker unterscheiden. Dass ein Architekt auch verschiedene mathematische Wissenschaften, das Wesentlichste der Naturgeschichte, der Physik und der Mechanik beherrschen muss, erscheint selbstverständlich. Kurz, er muss von Jugend auf in Kunst und Wissenschaft erzogen sein und darin leben.

Bei allen diesen rein wissenschaftlichen Kenntnissen bleibt es aber nothwendig, dass er dieselben auch auf die allgemeinen Grundsätze der Baukunst anwende, und jeden Theil des Gebäudes gleichsam frage: Warum bist du da? Wie erfüllst du deinen Zweck? Was thust du für die Festigkeit, für das Ansehen, für die Décoration, für die Bequemlichkeit? Entsprichst du vollkommen deiner Bestimmung? Bemerkt er etwas, wozu kein hinlänglicher Grund vorhanden ist oder welches seiner Bestimmung nicht genüge leistet, oder gar gegen die nothwendigen Regeln der Baukunst oder den guten Geschmack streitet, so darf ihn weder die Ehrfurcht vor dem Alterthum, noch das Ansehen eines Palladio, noch der allgemeine Gebrauch abhalten, dasselbe zu verwerfen und sich persönlich vor solchen Ausführungen zu warnen, denn nur zu oft haben selbst den guten Geschmack beleidigende Sachen bei dem Publicum Vergebung gefunden.

Was man in früheren Zeiten alles von einem Architekten forderte, schreibt J. G. Sulzer in seiner „Allgemeinen Theorie der schönen Künste” (Leipzig 1778): „Von einem vollkommenen Architekten fordern wir nicht bloss die Fähigkeit, einzelne Gebäude anzugeben. Dies ist das, was er am leichtesten lernen kann. Er muss auch ganze Plätze schön zu bauen, ganze Städte anzulegen und denselben von innen und von aussen alle möglichen Schönheiten und Bequemlichkeiten zu geben wissen. Dazu gehören aber Einsichten, die ins Grosse gehen und die einen Mann von mehr

als gewöhnlicher technischer Bildung bedingen. In der Weitläufigkeit der Kenntnisse eines vollkommenen Baumeisters und in der kostbaren Art, sie zu erlangen, liegt ohne Zweifel der Grund, warum sie seltener als grosse Maler oder grosse Dichter sind.”

Norm der Berechnung des Honorars für Arbeiten des Architekten und Ingenieurs.

Aufgestellt vom Verbände deutscher Architekten- und Tngenieurvereine und vom Vereine deutscher Ingenieure 1888; im Anschluss an den vom österreichischen Ingenieur- und Architektenverein in Wien im Jahre 1879 angenommenen und 1883 abgeänderten Normen.

In der Delegirtenversammlung des Vereines deutscher Ingenieure vom 12. bis 13. April 1878 zu Gotha wurden die Normen für die Berechnung des Honorars für maschinentechnische und Ingenieur arbeiten aufgestellt.

Unter Zugrundelegung dieser Normen und nach gemeinschaftlichen Vorarbeiten haben im Jahre 1888 der Verband deutscher Architekten- und Ingenieurvereine und der Verein deutscher Ingenieure die nachfolgende Norm zur Berechnung des Honorars für Arbeiten des Architekten und Ingenieurs angenommen.

Der Verband deutscher Architekten und Ingenieurvereine und der Verein deutscher Ingenieure empfehlen deren Anwendung allen Architekten und Ingenieuren, sowohl für ihre eigenen Honorarberechnungen als für die Begutachtung derjenigen von Fachgenossen.

§ 1. Grundsätze der Berechnung.

Das Honorar wird im Allgemeinen als ein Procentsatz der Bausumme berechnet, zu dessen Bestimmung folgende Gesichtspunkte dienen:

a) Der höhere oder niedere Rang der betreffenden Bauaus

führung.

Für ein Bauwerk höheren Ranges ist ein höherer Procent-satz zu berechnen als für ein solches von niederem Range, welches die gleichen Baukosten erfordert. (Siehe § 2.)

b)    Die Höhe der Bausumme.

Für ein Bauwerk kleineren Umfanges ist ein höherer Procentsatz zu berechnen als für ein grösseres Bauwerk der gleichen Rangsclasse. (Siehe § 3.)

c)    Die Art und der Umfang der aufgewendeten Thätigkeit. Das Honorar für die bei einer Bauausführung aufzuwendende

Gesammtleistung setzt sich zusammen aus Theilbeträgen, welche den einzelnen Leistungen entsprechen. (Siehe § 4.)

§ 2. Eintheilung der Bauausführung nach ihrem Range. Dem Range nach sind für die Berechnung des Honorars sechs verschiedene Classen von Bauausführungen (Bauclassen) zu unterscheiden.

I. Classe.

1.    Gewöhnliche landwirtschaftliche Gebäude aller Art, die allereinfachsten ländlichen und städtischen Wohngebäude.

2.    Gebäude mit grossen hohlen Räumen von ganz einfacher Construction und Ausstattung, allereinfachste Fabriksgebäude, Lagerräume, Schuppen u. dgl.

3- Erdarbeiten jeder Art, einfachste Uferherstellungen (Faschinenbau, Steinwürfe, Pflasterungen), Trockenmauern, Ab- und Zuführungsleitungen für Wasser in Gerinnen oder Gräben ohne

Kunstbauten, Brunnenanlagen einfachster Art, Strassenbefesti-gungen, Felssprengungen.

II.    Classe.

1.    Bessere bürgerliche Wohngebäude auf dem Lande und die Mehrzahl der gewöhnlich construirten und ausgestattetenWAhnhäuser in Städten (Pfarrhäuser und einfache Villen, gewöhnliche Miethhäuser, einfache Häuser für einzelne Familien, einfache Gasthäuser u. dgl.).

2.    Die einfachsten, öffentlichen Gebäude (Volksschulen, einfache Realschulen und Gymnasien, ganz einfache Kirchen, Armenhäuser, einfache Krankenhäuser, Bade- und Waschanstalten, Kasernen, Gefängnisse, Zollhäuser, einfache Bahnhofshauptgebäude, ganz einfache Rathhäuser, Gebäude für Amtsgerichte, untere Verwaltungsbehörden u. dgl.).

3.    Die unter I, 2, genannten Gebäude, wenn von schwierigerer Construction oder complicirterer Anlage, einfache Speicher- oder Fabriksgebäude, Lagerhäuser, Magazine, grössere Werkstätten, gewöhnliche Pflanzenhäuser, Orangerien u. dgl.

4.    Einfache Hafenanlagen, Schifffahrtscanäle ohne deren Kunstbauten, Stütz- und Futtermauern, Bohlwerke, Durchlässe, kleinere Thalsperren, feste Wehre, Trockenlegungen, Ent- und Bewässerungen ohne Anwendung von Maschinen, Rohrfahrten oder unterirdische Canäle ohne Verzweigungen, einfache feste gerade Brücken (bis 10 m Spannweite), Eisenbahnen, im Flachlande Strassenbahnen, einfache Eisenconstruction im Hochbau.

III.    Classe.

1. Alle reicheren städtischen Wohngebäude und Villen, namentlich solche mit architektonisch ausgebildeten Vestibülen, Stiegenhäusern, Verkaufsläden, Veranden u. dgl., Gartenpavillons, reiche

Gartenhäuser und Orangerien, architektonisch ausgebildete Stallgebäude, als Bestandtheile von Villen oder zoologischen Gärten, Ställe für Luxuspferde, provisorische Ausstellungs- und Festgebäude u. dgl.

2.    Alle unter II, 2, aufgeführten öffentlichen Gebäude, falls sie eine reichere architektonische Ausbildung oder ungewöhnliche und zeitraubende Studien erfordernde Einrichtungen erhalten, z. B. für Heizung, Ventilation oder andere Zwecke.

3.    Alle übrigen öffentlichen Gebäude von höherer architektonischer Ausbildung im Innern sowohl als im Aeussern (Gebäude für höhere Schulen, Universitäten, reichere Kirchen und Kapellen, Bibliotheken, Museen, Cursäle und Curhallen, Bazare, Clubhäuser, Fest-, Ball- und Concerthäuser, Theater, Börsen- und Bankgebäude, Hauptgebäude auf grossen Bahnhöfen, Rathhäuser in mittleren Städten, Gebäude für Ministerien und Centralverwaltungen, Gerichtshöfe).

4.    Gründungen aller Art, mit Ausnahme von Luftdruck- und Gefriergründungen, Schleusen, grössere Hafenanlagen, bewegliche Wehre, Wasserbauten für Triebwerke, Ent- und Bewässerungen mit Stollen- und Schachtbauten, Schöpfwerksanlagen, Entwässerung von Städten, Anlagen zur Gewinnung, Reinigung, Aufbewahrung und Vertheilung von Gas und Wasser, elektrische Beleuchtungsanlagen, Speicher- und Fabriksgebäude schwierigerer Ausführung; mit maschineller Betriebseinrichtung, Schachtspeicher, grössere Hallen von Holz oder Eisen, schwierige feste Brücken (von 10 bis 60 m Spannweite), kurze einfache Tunnels, Eisenbahnen im Hügel-, Marsch- und Moorlande, Drahtseilbahnen, Hängebahnen, Strassen-befestigungen unter schwierigen Verhältnissen, schwierige Eisen-construction im Hochbau.

IV. Classe.

1.    Gebäude in reichster Ausstattung: Wohnhäuser und Villen, Schlösser und Paläste, Kirchen und Kapellen, Clubhäuser, Festräume, Theater, Museen, Rathhäuser und Parlamentshäuser, Pracht-thore, Triumphbögen u. dgl. '

2.    Luftdruck- und Gefriergründungen, Docks, geneigte Ebenen (Slips), Schiffshebewerke, grössere Thalsperren, besonders schwierige Brücken (von mehr als 60 m Spannweite), hohe Thalübergänge, hohe Aquäducte, Doppelbrücken für Strassen, Eisenbahnen und Canäle, monumentale Brücken, bewegliche Brücken, schiefe Brücken aus Hausteinen, Trajectanstalten, längere schwierige Tunnels, Eisenbahnen im Gebirgslande, besonders schwierige Eisen-constructionen im Hochbau.

V.    Classe.

Künstlerische Ausschmückungen für in sich abgeschlossene Bautheile, Ausstattung von Innenräumen an Wänden, Decken und Fussböden, soweit hierzu besondere Entwürfe von Architekten nöthig sind, Kunstmöbel und Ausstattungsgegenstände, Altäre, Kanzeln, Taufsteine, Orgelgehäuse u. s. w., Denkmäler aller Art, Brunnen, décorative Fassungen von Quellen, Sitzplätze in Parks.

VI.    Classe.

Maschinenanlagen und maschinentechnische Arbeiten.

§ 3. Abstufung nach der Höhe der Bausumme.

Je nach der Höhe der Bausumme sind für die Berechnung des Honorars Abstufungen der Bauausführungen zu unterscheiden. (Siehe § 5.)

§ 4. Bezeichnung der bei der Honorarberechnung in Betracht kommenden einzelnen Leistungen.

Die Thätigkeit des Architekten oder Ingenieurs bei einer Bauausführung feetzt sich im Allgemeinen aus folgenden Leistungen zusammen:

1.    Skizze, allgemeiner Entwurf. Anfertigung der nach Maassen und auf Grund der Vorarbeiten aufgetragenen einfachsten und skizzenhaften Darstellung des beabsichtigten Bauwerkes, mit Kostenschätzung.

2.    Entwurf. Anfertigung eines vollständigen Entwurfes in Grundrissen, Ansichten und Durchschnitten, statistische, beziehungsweise mechanische Berechnung, soweit für den Entwurf erforderlich, nebst Kostenschätzung.

3.    Arbeitszeichnungen und Details. Anfertigung der zur Bauausführung erforderlichen Arbeitszeichnungen der constructiven und ornamentalen Detailzeichnungen und der statistischen, beziehungsweise mechanischen Berechnungen.

4.    Kostenanschlag. Anfertigung eines speciellen Kostenanschlages, beziehungsweise der Lieferungsbedingungen.

5.    Ausführung. Verdingung sämmtlicher Bauarbeiten, obere Leitung der Bauausführung (generelle Bauaufsicht); eventuell bei VI. Bauclasse, specielle Leitung der Aufstellung.

6.    Abrechnung. Prüfung und Feststellung der Rechnungen, mit Ausschluss der Ausmessungsarbeiten.

§ 5. Honorar für die Gesammtleistungen des Architekten

oder Ingenieurs.

Für die im § 4 benannten Gesammtleistungen ist das zu berechnende Honorar festgestellt wie folgt:

Betrag des Honorars in Procenten des Kostenanschlages bei einer Summe von:

Classen der Bauausführungen

unter 5000    10.000    20.000    30.000    50.000    75.000    100.000    150.000    300.000    600.000

bis    bis    bis    bis    bis    bis    bis    bis    bis    bis

5000 10.000    20.000    30.000    50.000    75.000    100.000    150.000    300.000    600.000    1,000.000

Kronen

H CO CO O Cm Ö Cm Ö Cm ö

99^ ch-f^

4! H 4Î H vj

cO 00 G\Ln 44» CO Cm vj dh Ob Cm Cm

10

O ro OJ O ro ij- io'Ö QO CN

10

» O O NC

ro fn\ö i^ob

M W M VO p\

rO Uivb iC

rO ro

00 CO 00 ÇO 4D

b ro dh hb i>.

Ol

VJ G\ 44* Ob to

hi d d d

Ch Cm -L* Ob t\) C^Cn Ob Ob

C*\ Cm 44* Ob tO

ó d ó à d

5000 10.000    20.000    40.000    60.000    90.000    120.000    150.000    20Q.000

bis I bis bis    bis    bis    bis    bis    bis    bis    bis

5000 |io.000 20.000    40.000    60.000    90.000    120.000    150.000    200.000    300.000

VI. . . .    15-0 13-45 12-0 10-7    9-4    8-2    7-1    6-15    5'3    4'55

Bei höheren als den hier aufgeführten Bausummen soll der Procentsatz nach dem Gesetz der vorstehenden Tabelle weiter abgemindert werden.

§ 6. Honorar für die einzelnen Leistungen des Architekten

oder Ingenieurs.

Das für die Gesammtleistungen angenommene Honorar vertheilt sich auf die einzelnen Leistungen nach der folgendenTabelle, mit der Maassgabe, dass für mehrere Einzelleistungen, welche zu demselben Aufträge gehören, die Procentsätze zusammenzurechnen sind.

Bezeichnung

Betrag des Honorars in Procenten der Kostenanschlagssumme bei einer Bausumme von Kronen

der

Leistung

unter

5°°°

000*01

siq

000S

000*01

bis

20.000

20.000

bis

30.000

30.000

bis

50.000

50.000

bis

ooo'SZ

75.000

bis

000*001

100.000

bis

150.000

150.000

bis

300.000

300.000

bis

600.000

600.000

bis

1,000.000

I. Bauclasse.

Allgemeiner Entwurf,

Skizze.....

Entwurf.....

Arbeitszeichnung u.

Details.....

Kostenanschlag . . Ausführung .... Abrechnung . . .

Zusammen .

06

i-o

o-5

Cri

O M o M cn hi b 6

0-95

ro

00

u-)00

b b

ro

ro

kO

0'3 C25 0'2 07 0-4 0-4

ro j 0-95 0-85 0'5 j 07    0-45

1*15 1-05 ro 0-45! 0-4    0-35

0000 cJ cd

9 9 9 9

oi ob-p* ö\

Cm _

q q q q

Ob Ob Cm CM cm Cm

5’°    47    435

-G

3 8    3'4    3-1 I 2-85

II. Bauclasse.

’O

2-2 2-0

Allgemeiner Entwurf,

Skizze.....

Entwurf.....

Arbeitszeichnung u.

Details . .    . .

Kostenanschlag . . Ausführung .... Abrechnung . .

ri 0-95 075 i-2    i-2 ri;

O 1-1 O H

A

ro

kO ro rh M O M O

i*45

0'4

O HH    O    W    *-*    O

4* Ob    Cri    ö

Cri    Oi    Cm    Cm

VI

06

I’O

O HH O M

.£>’ Ob 7i 10

■çf-oo

b ö

0-4

075

o o

Ob

0-25

0-6

Zusammen .    | 6*5 6u 5 65: 5-3 j 5-0 ! 4-5    4-1 i 3-85 3-6 ; 3-3 ; 3-0

Bezeichnung

Betrag des Honorars in Procenten der Kostenanschlagssumme bei einer Bausumme von Kronen

der

Leistung

unter

5000

000*01

siq

ooo9

000*01

bis

20.000

20.000

bis

30.000

30.000

bis

50.000

50.000

bis

000. SZ

75.000

bis

000*001

100.000

bis

150.000

150.000

bis

ooo'oof

ooo-oof

bis

000*009

600.000

bis

1,000.000

III. Bauclasse.

Allgemeiner Entwurf,

Skizze.....

Entwurf.....

Arbeitszeichnung u.

Details.....

Kostenanschlag . . Ausführung .... Abrechnung . . .

Nh rh , p NO lg

1-2 ¹ 0-9    0-7 S

1-4 j i’3    1-25

i I

i 95 1-85 175 o-6 J 0'6 ! o⁻55 1-851 1-65 1-55 0-4 i 0-4 I 0-4

°'5    °'45

rcK ro

o o 004^

Ln

0-3

o-8

q m o m

4^ L/i Ln vj

q m q m

4b. Ln Q\

q m o m

U) (>j 4^ (yl L/a

i'45

0-4

125

07

q l-H o M cd td 4» 4*

1-4

0‘3

i'3

0'25

I-I

ii

0-25

0-25

Zusammen

°o

Ns

4-

Os

6-25

6-o I S’5 I 5-i I 4-85 IV. Bauclasse.

4-6

4.

ro

4*

Allgemeiner Entwurf,

Skizze.....

Entwurf.....

Arbeitszeichnung u.

Details . \ . . . Kostenanschlag . . Ausführung .... Abrechnung . . .

M M

ok—i

1-0'O

M HH

N H IG

d o d b

q w q w cd ö owo

q h q w    mm

4“ cd 0\ ob    cd cd

i-x

r45

275

0-55

175

o*4 I

H O

cd ob

O M o to . • • • • NI Ln VJ Ln

q h q q

CM C\Cn C~\

0-651 °‘55 i-2 I 1-15

lg 't lg rG

CI O l-H Q

0-5

i’i

ŁT) O

b m

M ro ro ro ń b h b

Zusammen

9'5

vq

00

cd

00

7751 Ti I 6-6 | 6-3 V. Bauclasse.

Ch

’-JV

Ln

Allgemeiner Entwurf, Skizze .....

Entwurf.....

Arbeitszeichnung u.

Details.....

Kostenanschlag . . Ausführung .... Abrechnung . . .

2'0

17

37

o⁻8

2'2

06

00

M M

NN O iG

fT) 0    ^ Q

q m q cm mm 4 A d\-d c*cd

5^__Cn

M M

4» COCn Os ö\ Û Cnuicn '.ji

w o

Ó Ln

O m O L/J C/j Ln 4^ m

q h q 10

4» oj 'b

Zusammen

110 10-4 I 9-8 I 9-3 j 8-9 I 8-4 I 7-9    7-6

VI. Bauclasse (Maschinentechnische

I 7-2 ! 6‘6 Arbeiten).

6⁻0

bis

5°°o

000S

bis

000*01

10.000

bis

20.000

20.000

bis

40.000

40.000

bis

60.000

60.000

bis

90.000

90.000

bis

120.000

120.000

bis

000*0$!

150.000

bis

200.000

200.000

bis

000*00£

Skizze und Kostenüberschlag . . . Generalzeichnung . Detailzeichnungen . Specialanschlag Generelle Leitung der Aufstellung . . . Specielle Leitung der Aufstellung . . . Abrechnung . . .

UIO I/IO M CI CO M

ir,

r) _C\ m 00 H H fob

I G LO

o 00 Os M l-l N O

O W H O

m cnm \6

O 10 m o cf\ to ó\ ob

07 I 0-6 i-5 i i-4 i-9 i i'55 o-5 ! 0-45,

0-4

03

I'2

ro

I'O

0'9

0’3

0-25

i-o i-o 0-9    o-8

07    o-6    06

o'5 i 0'5

m Ln

Ö Ó

u-iOO

6

O 4* cj\ o

O 10 4* oÄ

2-1

o-4

C w

ob

Zusammen . Ijx5-0 13-45I120 I107 I 9-4

:!

8-2 ! 7-1    6-15 5-3

4‘55

§ 7. Bedingungen, unter welchen die Honorarberechnung

erfolgt:

a)    Solange in den Anfängen einer der Bausummenstufen das Honorar, berechnet nach dem Procentsatze dieser Stufe, einen kleineren Betrag ergiebt als der Höchstbetrag des Honorars der vorhergehenden Stufe, berechnet nach deren Procentsatz, bildet dieser Höchstbetrag das Honorar;

b)    Um- und Ausbauten sind, sobald ein besonderer Entwurf hierzu erforderlich ist, um ein Viertel, höher, sobald kein Entwurf hierzu nöthig ist, um ein Viertel niedriger zu berechnen, als die Tabelle für Neubauten feststellt;

c)    umfasst ein Bauauftrag mehrere verschiedenen Classen an-gehöriger Bauwerke, so darf das Honorar für ein jedes derselben nach den Bauclassen getrennt berechnet werden. Insbesondere dürfen Gegenstände der fünften Bauclasse, wenn sie in dem ursprünglichen Entwürfe nicht vorgesehen, und bei der Classificirung desselben nicht berücksichtigt sind, getrennt nach der fünften Bauclasse berechnet werden;

d)    umfasst ein Bauauftrag mehrere Gegenstände gleicher Art, so ist das Honorar für sämmtliche Gegenstände zu berechnen;

e)    die zur Aufstellung des Entwurfes erforderlichen Aufnahmen, Nivellements und Voruntersuchungen aller Art, sind, falls nicht anders vereinbart, von dem Bauherrn zu liefern, eventuell besonders zu vergüten;

f)    Verhandlungen über Grunderwerb sind ausserhalb des Honorars zu vergüten;

g)    die Anfertigung mehrerer Entwürfe für ein und dieselbe Bauaufgabe ist besonders zu honoriren, und zwar mit der Hälfte des diesbezüglichen Satzes (§ 6) für jeden zweiten oder ferneren Entwurf. Für den Fall, dass dem Architekten die Bauleitung nicht übertragen wird, und auf Wunsch des Bauherrn mehrere Skizzen von ihm angefertigt werden, sind diese wie folgt zu honoriren:

Erste Skizze nach dem Honorartarif; zweite Skizze mit ein Drittel des Honorartarifes; die weiteren Skizzen mit je ein Fünftel des Honorartarifes ;

h)    die Honorarsätze sind unter der Annahme festgesetzt, dass die Bauausführung durch Uebernehmer geschieht; erfolgt dieselbe ganz oder theilweise in Regie, so erhöht sich der

Honorarsatz für „Ausführung⁻ und Abrechnung” (§ 6) für den diesbezüglichen Theil der Anschlagssumme um die Hälfte;

i) die Kosten des für die specielle Bauaufsicht erforderlichen Personales an Bauführern, Aufsehern u. dgl., wie auch deren Bureauxaufwand hat der Bauherr zu tragen;

k)    Ueberschreitungen des Kostenanschlages führen keine Erhöhung des Honorars herbei, dagegen sind die Kosten von Erweiterungen, sowohl nach constructiver als nach decora-tiver Seite, welche auf Veranlassung oder mit Einverständ-niss des Bauherrn geschehen, bei der Honorarberechnung zu berücksichtigen, eventuell gemäss der Bauclasse solcher Erweiterungsgegenstände ;

l)    alle Zeichnungen bleiben geistiges Eigenthum des Architekten oder Ingenieurs; der Bauherr kann eine Copie des Entwurfes verlangen, darf diese aber ohne Genehmigung des Verfassers weder für sich, noch für andere aufs Neue benützen;

m)    Abschlagszahlungen auf das Honorar sind während des Baues in einer, nach Verhältniss der Fortschritte des Baues und obiger Sätze entsprechenden Höhe auf Verlangen zu leisten. Gewöhnlich geschehen die Abschlagszahlungen, falls nicht eine anderweitige Vereinbarung vorliegt, nach folgenden Angaben:

1.    Bei Ertheilung des Bauconsenses .    . o’3 des Honorars,

2.    „ Herstellung der Hauptgleiche .

3-

„ ErtheilungdesBenützungsconsenses o⁻2    „    „

4. Nach Abschluss der Rechnungsrevision o⁻2    „    „

Stempelgebühren, Commissionstaxen oder sonstige Gebühren sind vom Bauherrn zu tragen;

n)    ausser der Honorirung durch den Bauherrn darf der Architekt oder Ingenieur keinerlei Bezüge durch Lieferanten oder Uebernehmer beanspruchen oder annehmen.

§ 8. Leistungen, welche nicht nach der Bausumme berechnet werden.

1. Für Consultationen, Correspondenzen, Berechnungen, Anfertigung einzelner Zeichnungen, schriftliche Gutachten, Inventuren, Brandschadentaxen, Rechnungsrevisionen u. dgl. ohne Bauausführung.

Für die Stunde aufgewendeter Zeit wird berechnet:

1.    In der Wohnung oder im Geschäftlocale . Kronen 3.—

5-—

2.    ausserhalb derselben, aber am Wohnorte

3.    für den Bauführer oder Hilfsingenieur .    . Kronen 2.50

2.—

4.    für den Zeichner oder Schreiber ..    .

Bruchtheile von Stunden werden für volle Stunden gerechnet.

II.    Für Reisen im Inlande, ohne Bauausführung: Ausser den Reisespesen für eine Person per I. Classe und

Gepäck werden berechnet:

1.    Für den Tag ohne Uebernachtung .... Kronen 50.—

60.—

2.    für den Tag mit Uebernachtung .    .

3.    für einen Bauführer oder Hilfsingenieur pro II. Classe die Hälfte der vorstehenden Sätze.

III.    Für Reisen im Inlande, mit Bauausführung:

Wenn ein nach Maassgabe der Honorartabelle zu vergütender

Bauauftrag Reisen im Interesse dieses Baues oder dessen Ausführung erforderlich macht, so ist neben dem nach der Anschlagssumme zu ermittelnden Honorar und der Reisespesen zu berechnen:

1.    Für den Tag ohne Uebernachtung .... Kronen 10.—

20.—

2.    für den Tag mit Uebernachtung .    .

3.    für einen Bauführer oder Hilfsingenieur die Hälfte der vorstehenden Sätze.

Beschaffung der Baupläne auf dem Wege öffentlicher Con-

currenzen.*)

Früher als in anderen Ländern haben sich in England und Frankreich traditionelle Formen für das Concurrenzwesen herausgebildet. Das Wesentlichste aus dem veröffentlichten Materiale ist im Nachstehenden wiedergegeben worden.

Dieser Mittheilung ist die Notiz vorauszuschicken, dass, während in den deutschen Normen eine Begrenzung des Con-currenzzweckes auf die Beschaffung des Entwurfes durchgeführt ist, in den anderweitig eingeführten Normen meist eine mehr oder weniger enge Verknüpfung der Beschaffung des Entwurfes mit der iVusführung desselben angestrebt wird; insbesondere gilt dies für das englische Concurrenzwesen.

Grundsätze zur Regelung* des Verfahrens bei öffentlichen Concurrenzen in Oesterreich.

(Aufgestellt durch den österreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein zu Wien 1874.)

i. Ein allgemeines Concurrenzverfahren kann eine Bewerbung um die ausgesetzten Preise und die Leitung der Ausführung

des Concurrenzobjectes sein, oder es ist damit die Offertstellung zur Uebernahme der Ausführung als Unternehmer verknüpft. In letzterem Falle kann die Aussetzung von Preisen entfallen.

Die Concurrenz kann als eine anonyme oder unter Namensnennung eingeleitet werden.

2.    Das Programm muss ausser den Forderungen festsetzen:

a)    Den Grad der Ausführlichkeit der Darstellung des Entwurfes, welche bei architektonischen Concurrenzen nicht zu weit gehen soll ;

b)    Maasstabe ;

c)    den unübersehreitbaren Kostenpreis, wenn ein solcher maassgebend sein soll ;

d)    die ausgesetzten Preise;

e)    Termin und Ort der Einlieferung;

f)    die Namen der Juroren, mindestens diejenigen der Fachmänner der Jury.

3.    Der erste Preis soll mindestens von der Höhe des für eine entsprechende Projectbearbeitung üblichen Honorars sein.

4.    Die Jury soll mindestens zu zwei Drittel aus Fachmännern bestehen. In wichtigen Fällen oder bei internationalen Concurrenzen soll ein Theil der Fachmänner aus dem Auslande berufen werden.

5.    Die Juroren sollen direct und indirect der Concurrenz fern bleiben.

6.    Bei Concurrenzen mit Namensnennung kann die Jury aus sämmtlichen Concurrenten oder deren Vertretern unter Hinzutreten einer Anzahl vom Auftraggeber erwählter Juroren gebildet werden. Die letzteren sollen nicht mehr als ein Drittel der Jury bilden. Jeder Concurrent hat sein Project der Jury zu erläutern. Die Abstimmung findet mit unterschriebenen Stimmzetteln statt. Niemand darf für sein Project stimmen.

7.    DieProjecte sind vor der Bewerbung öffentlich auszustellen.

8.    Nur verspätete Einlieferung oder Nichtbeachten der § sub a, b, c und e aufgestellten Bedingungen berechtigen zur Ablehnung* des Projectes aus formalen Gründen.

9.    Das Urtheil der Jury ist in einem zu publicirenden Gutachten zu begründen.

10.    Eine Nichtvertheilung der Preise ist, unter Motivirung, nur bei durchwegs unbrauchbaren Arbeiten zulässig. Anderenfalls müssen die Preise unter die besten Entwürfe vertheilt werden. Dem Bauherrn bleibt volle Freiheit bezüglich der Nichtbenützung der prämiirtenProjecte oder anderweitiger Verfolgung seiner Zwecke.

ii. Den Autoren bleibt das geistige Eigenthum der Projecte. Bei Ausführung eines Projectes muss der Autor zur Detaillirung und Ausführung weiter herangezogen oder nach Vereinbarung' abgefunden werden.

Grundsätze über das Verfahren bei öffentlichen Concur-renzen in der Schweiz.

(Aufgestellt durch den schweizerischen Ingenieur- und Architekt en-Verein im Jahre 1877).

§§ i bis 6 der Grundsätze sind im Wesentlichen mit den früheren Normen übereinstimmend. Hinzugetreten ist die Bestimmung, dass die Juroren möglichst verschiedenen Richtungen angehören sollen.

§ 7. Eine ausgeschriebene Concurrenz darf nicht rückgängig gemacht werden. Die ausgesetzte Summe muss unbedingt an die relativ besten Entwürfe vertheilt werden. Es ist wünschenswerth, dass dem Autor der erstgekrönten Arbeit die Ausführung übertragen wird.

§ 8. Die Arbeiten sollen sämmtlich, womöglich vor der Beurtheilung, öffentlich ausgestellt werden. Nicht prämiirte Arbeiten können nach dem Urtheile von der Ausstellung zurückgezogen werden. Das Urtheil soll 2 bis 3 Wochen nach der Einlieferung erfolgen und publicirt werden.

§ 9. Die Höhe des ersten Preises soll der üblichen Honorirung derartiger Arbeiten entsprechen.

Auszug aus den Grundsätzen für das Verfahren bei architektonischen Concurrenzen in England.

(Angenommen von Royal Institute of British Architects; Neu-Ausgabe vom

9. April 1883.)

1.    Der Veranstalter einer Concurrenz soll die Mitwirkung eines oder mehrerer Fachmänner benützen, deren Namen mit der Ausschreibung zu veröffentlichen und deren Entscheidung für die Wahl unter den Projecten in allen Stadien des Verfahrens maassgebend sein soll.

2.    Deren Obliegenheit soll sein:

a)    Die Aufstellung, beziehungsweise Revision und Vervollständigung des Programmes;

b)    die Bezeichnung der concurrenzfähigen Entwürfe ;

c)    Berathung des Bauherrn über den relativen Werth der concurrenzfähigen Entwürfe.

3.    Die Fachmänner sind von der Theilnahme an der Concurrenz ausgeschlossen.

4.    Anzahl und Maasstab der Zeichnungen sind im Programm festzusetzen. Perspectiven sollen in Grösse, Zahl und Behandlungsweise gleichartig gehalten sein.

5.    Concurrenzen können durchgeführt werden :

a)    Mittelst Vorconcurrenz mit Skizzen, als Vorbereitung einer definitiven Concurrenz ;

b)    mittelst Vorconcurrenz unter Namensnennung, ohne Einlieferung von Skizzen;

c)    als sogenannte beschränkte.

Ad 6 a und b. Von den Skizzen der Vorconcurrenz ist eine vorher zu bestimmende Minimalanzahl auszuwählen, deren Verfasser, unter voraus bestimmter Honorirung, in engere Concurrenz treten. Der zur Ausführung bestimmte Architekt wird aus der Reihe der Theil-nehmer gewählt.

Jeder Theilnehmer erhält ein bestimmtes Honorar; dem Verfasser des besten Entwurfes ist die Ausführung zu übertragen.

6.    Die Entwürfe sind mit Motto einzureichen.

7.    Von der Bewerbung ausgeschlossen sind Entwürfe, welche dem Programm zuwiderlaufen, hinter dessen Forderungen Zurückbleiben, die Grenzen des Bauplatzes überschreiten, die Baukostensumme voraussichtlich überschreiten oder bei denen ein Kostenanschlag fehlt.

8.    Es ist erwünscht, dass alle unter den Bedingungen ad 5 a entstandenen concurrenzfähigen Entwürfe nach der Beurtheilung zur Ausstellung gelangen. Während der Ausstellung soll das Gutachten der Preisrichter publicirt werden.

9.    Die Ausführung eines aus der Concurrenz hervorgegangenen Entwurfes soll dem Verfasser desselben übertragen werden. Demselben bleibt aber dem Entwurf und dem Bauherrn gegenüber freie Hand dergestalt gewahrt, als ob andere Entwürfe nicht vorlägen und anderer fachmännischer Rath nicht ertheilt worden wäre.

10.    Erhält der Verfasser des preisgekrönten Entwurfes binnen 12 Monaten keinen Auftrag zum Weiterarbeiten (Vorbereitungen zum Bau, respective Bauleitung), so steht demselben Anspruch auf Bezahlung nach üblichen Sätzen zu. Diese Sätze sind unter Mitwirkung der fachmännischen Berather des Bauherrn, unter Anrechnung der bereits bei der Concurrenz gezahlten Summe, festzustellen. Für den mit der Bauleitung beauftragten Architekten gilt der in der Concurrenz erhaltene Preis als Anzahlung auf das Honorar.

Für den tatsächlichen Erfolg einer Concurrenz kommt neben der loyalen Beobachtung der in diesen Grundsätzen niederg-elegten principiellen Anforderungen der Architektenschaft nicht minder die Sorgfalt und das Geschick in Betracht, die bei der praktischen Durchführung des Verfahrens beobachtet werden. In erster Linie ist auf eine möglichst vollkommene Vorbereitung des der Concurrenz zu Grunde zu legenden Bauprogrammes zu halten. Wird, wie das zumeist der Fall ist, auf die Erhaltung einer bestimmten Bausumme entscheidender Werth gelegt, so ist ein einfaches und einheitliches, leicht controlirbares Verfahren zur Ermittelung der Baukosten anzugeben. Endlich ist bei Auswahl der Preisrichter auf die specieilen Verhältnisse der Concurrenz gebührend Rück-sipht zu nehmen. Eine Reihe bezüglicher Vorschläge, die auf den bisher gewonnenen Erfahrungen bei Concurrenzen beruhen, ist auf Seite 165 und 173 ff., Jahrgang 1879 der „Deutschen Bauzeitung” gegeben.

59

Abe , Allgemeiner Baurathgeber

ANHANG.

Baurecht und Baugesetze.

A. Einschlägige Bestimmungen aus anderen Reehtsgebieten.

Privatrecht.

(Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch vom 1. Juni 1881.)

,    I. Unbewegliche Sachen.

§ 293. Sachen, welche ohne Verletzung ihrer Substanz von einer Stelle zur anderen versetzt werden können, sind beweglich ; im entgegengesetzten Falle sind sie unbeweglich. Sachen, die an sich beweglich sind, werden im rechtlichen Sinne für unbeweglich gehalten, wenn sie vermöge des Gesetzes oder der Bestimmung des Eigenthümers das Zugehör einer unbeweglichen Sache ausmachen.

Anmerkung: Schiffmühlen und Markthütten sind demnach bewegliche Sachen. Dasselbe gilt von den „Praterhütten” (Ministerialverordnung vom 7. Januar 1854, Nr. 10 R. G. B.).

§ 297. Ebenso gehören zu den unbeweglichen Sachen diejenigen, welche auf Grund und Boden in der Absicht aufgeführt werden, dass sie stets darauf bleiben sollen, als: Häuser und andere Gebäude mit dem in senkrechter Linie darüber befindlichen Lufträume; ferner: nicht nur alles, was erd-, mauer-, niet- und nagelfest ist, als: Braupfannen, Branntweinkessel und eingezimmerte Schränke, sondern auch diejenigen Dinge, die zum anhaltenden Gebrauche eines Ganzen bestimmt sind, z. B. Brunneneimer, Seile, Ketten, Löschgeräthe u. dgl.

§ 300. Unbewegliche Sachen sind den Gesetzen des Bezirkes unterworfen, in welchem sie liegen.

II. Besitzstörung durch eine Bauführung oder durch ein baufälliges

Gebäude.

§ 340. Wird der Besitzer einer unbeweglichen Sache oder eines dinglichen Rechtes durch Führung eines neuen Gebäudes, Wasserwerkes oder anderen Werkes in seinen Rechten gefährdet, ohne dass sich der Bauführer nach Vorschrift der allgemeinen Gerichtsordnung gegen ihn geschützt hat, so ist der Gefährdete berechtigt, das Verbot einer solchen Neuerung vor Gericht zu fordern, und das Gericht ist verbunden, die Sache auf das schleunigste zu entscheiden.

Anmerkung. Siehe die speciellen Baugesetze.

§ 341. Bis zur Entscheidung der Sache ist die Fortsetzung des Baues von dem Gerichte in der Regel nicht zu gestatten. Nur bei einer nahen, offenbaren Gefahr, oder wenn der Bauführer eine angemessene Sicherheit leistet, dass er die Sache in den vorigen Stand setzen und den Schaden vergüten wolle, der Verbotsleger dagegen in dem letzteren Falle keine ähnliche Sicherstellung für die Folgen seines Verbotes leistet, ist die einstweilige Fortsetzung des Baues zu gestatten.

§ 342. Was in den vorhergehenden Paragraphen in Rücksicht einer neuen Bauführung verordnet wird, ist auch auf die Niederreissung eines alten Gebäudes oder anderen Werkes anzuwenden.

§ 343. Kann der Besitzer eines dinglichen Rechtes beweisen, dass ein bereits vorhandener fremder Bau oder eine andere fremde Sache dem Einsturze nahe sei, und ihm offenbarer Schaden drohe, so ist er befugt, gerichtlich auf Sicherstellung zu dringen, wenn anders die politische Behörde nicht bereits hinlänglich für die öffentliche Sicherheit gesorgt hat.

III. Besitz- und Eigenthumsrecht an unbeweglichen Sachen.

§ 321. Wo sogenannte Landtafeln, Stadt- oder Grundbücher, oder andere dergleichen öffentliche Register eingeführt sind, wird der rechtmässige Besitz eines dinglichen Rechtes auf unbewegliche Sachen nur durch die ordentliche Eintragung in diese öffentlichen Bücher erlangt.

§ 322. Ist eine bewegliche Sache nach und nach mehreren Personen übergeben worden, so gebührt das Besitzrecht derjenigen, welche sie in ihrer Macht hat. Ist aber die Sache unbeweglich und sind öffentliche Bücher eingeführt, so steht das Besitzrecht ausschliesslich Demjenigen zu, welcher als Besitzer derselben eingeschrieben ist.

§ 350. Der Besitz derjenigen Rechte und unbeweglichen Sachen, welche einen Gegenstand der öffentlichen Bücher ausmachen, erlischt, wenn sie aus den landtäflichen, Stadt- oder Grundbüchern gelöscht, oder wenn sie auf den Namen eines Anderen eingetragen werden.

§§ 431 bis 444 behandeln die Uebertragung des Eigenthumes unbeweglicher Sachen, wozu die Einverleibung (Intabulation) in die öffentlichen Bücher erforderlich ist.

Betreffs des Grundbuchsrechtes siehe das allgemeine Grundbuchsgesetz vom 25. Juli 1871, Nr. 95 R. G. B.

IV. Fund verborgener Gegenstände (eines Schatzes).

§§ 395 tns 401. Werden vergrabene, eingemauerte oder sonst verborgene Sachen eines unbekannten Eigenthümers entdeckt, so muss die Anzeige wie bei einem Funde überhaupt gemacht werden.

Wird der Eigenthümer aus den äusserlichen Merkmalen oder anderen Umständen entdeckt, so ist ihm die Sache zuzustellen ; er muss aber, wenn er nicht beweisen kann, schon eher Kenntniss davon gehabt zu haben, dem Finder den gesetzlichen Finderlohn entrichten.

Bestehen die entdeckten Sachen in Geld, Schmuck oder anderen Kostbarkeiten, die so lange im Verborgenen gelegen haben, dass man ihren vorigen Eigenthümer nicht mehr erfahren kann, dann heissen sie ein Schatz. Die Entdeckung eines Schatzes ist von der Obrigkeit der Landesstelle anzuzeigen.

Von einem Schatze erhält die eine Hälfte der Finder, die andere der Eigenthümer des Grundes. Ist das Eigenthum des Grundes getheilt, so fällt die Hälfte dem Ober- und Nutzungseigenthümer zu gleichen Theilen zu.

Finden Arbeitsleute zufälligerweise einen Schatz, so gebührt ihnen als Findern die Hälfte davon. Sind sie aber von dem Eigenthümer ausdrücklich zur Aufsuchung eines Schatzes gedungen worden, so müssen sie sich mit ihrem ordentlichen Lohne begnügen.

V. Bauführung mit fremden Materialien oder auf fremdem Grunde oder mit fremden Materialien auf fremdem Grunde.

§ 417. Wenn Jemand auf eigenem Boden ein Gebäude aufführt und fremde Materialien dazu verwendet hat, so bleibt das Gebäude zwar sein Eigenthum, doch muss selbst ein redlicher Bauführer dem Beschädigten die Materialien, wenn er sie ausser den im § 367 angeführten Verhältnissen¹) an sich gebracht hat, nach dem gemeinen, ein unredlicher aber muss sie nach dem höchsten Preise, und überdies noch allen anderweitigen Schaden ersetzen,

§ 418. Hat im entgegengesetzten Falle Jemand mit eigenen Materialien ohne Wissen und Willen des Eigenthümers auf fremdem Grunde gebaut, so fällt das Gebäude dem Grundeigenthümer zu. Der redliche Bauführer kann den Ersatz der nothwendigen und nützlichen Kosten fordern ; der unredliche wird gleich einem Geschäftsführer ohne Auftrag behandelt. Hat der Eigenthümer des Grundes um die Bauführung gewusst, und sie nicht sogleich dem redlichen Bauführer untersagt, so kann er nur den gemeinen Werth für den Grund fordern.

§ 419. Ist das Gebäude auf fremdem Grunde und aus fremden Materialien entstanden, so wächst auch in diesem Falle das Eigenthum desselben dem Grundeigenthümer zu. Zwischen dem Grundeigenthümer und dem Bauführer treten die nämlichen Rechte und Verbindlichkeiten, wie in dem vorstehenden Paragraphen ein, und der Bauführer muss dem vorigen Eigenthümer der Materialien, nach Beschaffenheit seiner redlichen oder unredlichen, Absicht, den gemeinen oder höchsten Werth ersetzen.

VI. Dienstbarkeiten (Servituten).

Begriff des Rechtes der Dienstbarkeit.

§ 472. Durch das Recht der Dienstbarkeit wird ein Eigenthümer verbunden, zum Vortheile eines Anderen in Rücksicht seiner Sache etwas zu dulden oder zu unterlassen. Es ist ein dingliches, gegen jeden Besitzer der dienstbaren Sache wirksames Recht.

Gewöhnlichere Arten der Hausservituten.

§ 475. Die Hausservituten sind gewöhnlich: 1. Das Recht, eine Last seines Gebäudes auf ein fremdes -Gebäude zu setzen ; 2. einen Balken oder Sparren in eine fremde Wand einzufügen ; 3. ein Fenster in der fremden Wand zu öffnen, es sei des Lichtes oder der Aussicht wegen ; 4. ein Dach oder einen Erker über des Nachbars Luftraum zu bauen ;    5. den Rauch

durch des Nachbars Schornstein zu führen ; 6. die Dachtraufe auf fremden Grund zu leiten ; 7. Flüssigkeiten auf des Nachbars Grund zu giessen oder durchzuführen. Durch diese und ähnliche Hausservituten wird ein Hausbesitzer befugt, etwas auf dem Grunde seines Nachbars vorzunehmen, was dieser dulden muss.

§ 476. Durch andere Hausservituten wird der Besitzer des dienstbaren Grundes verpflichtet, etwas zu unterlassen, was ihm sonst zu thun freistand. Dergleichen sind : 8. Sein Haus zu erhöhen ; 9. es nicht niedriger zu. machen; 10. dem herrschenden Gebäude Licht und Luft; 11. oder Aussicht nicht zu benehmen; 12. die Dachtraufe seines Hauses von dem Grunde des Nachbars, dem sie zur Bewässerung seines Gartens oder zur Füllung seiner Cisterne, oder auf eine andere Art nützlich sein kann, nicht abzuleiten.

Erwerbung des Rechtes der Dienstbarkeit. Rechtstitel dazu.

§ 480. Der Titel zu einer Servitut ist auf einem Vertrage, auf einer letzten Willenserklärung, auf einem bei der Theilung gemeinschaftlicher Grundstücke erfolgten Rechtsspruche, oder endlich auf Verjährung gegründet.

Erwerbungsart.

§ 481. Das dingliche Recht der Dienstbarkeit kann auf unbewegliche Sachen und überhaupt auf solche Gegenstände, die in öffentlichen Büchern eingetragen sind, nur durch die Eintragung in dieselben erworben werden. Anmerkung. Siehe Allgemeines Grundbuchsgesetz, § 12.

Grundsätze für die Ausübung.

Der Verpflichtete ist in der Regel nicht verbunden, etwas zu thun, sondern nur etwas zu gestatten oder zu unterlassen. Die Erhaltungs- und Herstellungskosten der eigentlich dienenden Sache hat der Berechtigte zu tragen ; benützt sie auch der Verpflichtete, so muss er verhältnissmässig dazu beitragen. Durch Abtretung kann er sich dem Beitrage entziehen.

Servituten sollen nicht erweitert, sondern eingeschränkt werden, so weit ihr Zweck es gestattet. Sie sind unübertragbar und insofern untheilbar, als das auf dem Grundstücke haftende Recht durch Theilung oder Vergrösserung desselben weder verändert noch getheilt werden kann.

Die §§ 487 und folgende enthalten die Anwendung dieser Grundsätze auf einzelne Servituten.

VII. Enteignung (Expropriation).

Artikel 5 des Staatsgrundgesetzes vom 21. December 1867, Nr. 142 R. G. B. bestimmt: Das Eigenthum ist unverletzlich. Eine Enteignung gegen den Willen des Eigentümers kann nur in den Fällen und in der Art eintreten, welche das Gesetz bestimmt.

Ein allgemeines Expropriationsgesetz giebt es gegenwärtig in Oesterreich nicht. Die umfassendste Gesetzesstelle ist der § 365 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches :

Wenn es das allgemeine Beste erheischt, muss ein Mitglied des Staates gegen eine angemessene Schadloshaltung selbst das vollständige Eigenthum einer Sache abtreten.

Von den zahlreichen Vorschriften betreffs der Expropriation in besonderen Fällen ist die wichtigste das Gesetz vom 18. Februar 1878, Nr. 30 R. G. B. (Enteignung zum Zwecke von Eisenbahnbauten).

VIII. Bauverträge.

Mit Bauführungen sind die verschiedensten Rechtsgeschäfte verbunden, die sich hauptsächlich auf den Bezug der nöthigen Baumaterialien, auf die Beschaffung der Arbeitskräfte und auf die eigentliche Ausführung des Baues beziehen. Letztere kann entweder so vergeben werden, dass das ganze Bauobject den Gegenstand der Leistung bildet (inclusive Materialienbeschaffung) oder bloss der Entwurf und die Leitung des Baues. In dieser Hinsicht ist für die rechtliche Stellung des Bauherrn zum Bauausführenden der zu Grunde liegende schriftliche Vertrag, im Zweifel die folgenden Bestimmungen über den Lohnvertrag (allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, §§ 1151 bis 1163) maassgebend:

Wenn Jemand sich zur Dienstleistung oder Verfertigung eines Werkes gegen einen gewissen Lohn in Geld verpflichtet, so entsteht ein Lohnvertrag.

Sobald Jemand eine Arbeit oder ein Werk bestellt, so wird auch angenommen, dass er in einen angemessenen Lohn eingewilligt habe. Ist der Lohn weder durch die Verabredung noch durch ein Gesetz festgesetzt, so bestimmt ihn der Richter.

Bei wesentlichen Mängeln, die das Werk zum Gebrauche untüchtig machen oder der ausdrücklichen Bedingung zuwider laufen, ist der Besteller berechtigt, von dem Vertrage abzugehen. Will er dieses nicht oder sind die Mängel weder wesentlich, noch gegen die ausdrückliche Bedingung, so kann er entweder die Verbesserung oder eine angemessene Schadloshaltung fordern, und zu dem Ende einen verhältnissmässigen Theil des Lohnes zurückhalten.

Wenn der Bestellte aus seiner Schuld das Versprechen in der zur Bedingung gesetzten Zeit nicht erfüllt, so ist der Besteller nicht mehr schuldig, die bestellte Sache anzunehmen ; er kann auch für den daraus entstandenen Schaden Ersatz fordern. Zögert aber der Besteller mit der Entrichtung des Lohnes, so ist er auch verbunden, den Bestellten vollkommen zu entschädigen.

Auch für Dienste und Arbeiten, die nicht zu Stande gekommen sind, gebührt der bestellten Person eine angemessene Entschädigung, wenn sie das Geschäft zu verrichten bereit war, und von dem Besteller durch Schuld oder einen Zufall, der sich in seiner Person ereignet hat, daran verhindert oder überhaupt durch Zeitverlust verkürzt worden ist.

In der Regel gebührt der Lohn nach vollbrachter Arbeit. Wird aber die Arbeit in gewissen Abtheilungen der Zeit oder des Werkes verrichtet, oder sind Auslagen damit verbunden, die der Bestellte nicht auf sich genommen hat, so ist dieser befugt, einen mit der Dienstleistung oder dem Werke verhältnissmässigen Theil des Lohnes und den Ersatz der gemachten Auslagen vor vollendetem Werke oder gänzlich verrichteter Arbeit zu fordern.

Wenn durch einen blossen Zufall der zur Verfertigung eines Werkes vorbereitete Stoff oder das Werk selbst ganz oder zum Theile zugrunde geht, so trägt der Eigenthümer des Stoffes oder des Werkes den Schaden. Hat aber der Besteller einen zur zweckmässigen Bearbeitung offenbar untauglichen Stoff geliefert, so ist der Arbeiter, wenn die Arbeit aus diesem Grunde mangelhaft ausfällt, und er den Besteller nicht gewarnt hat, für den Schaden verantwortlich.

Der Lohnvertrag erlischt mit Vollendung des Werkes oder Ablauf der für die Dienstleistung vereinbarten Zeit. Wird die Arbeit unterbrochen, so verantwortet jeder Theil sein Verschulden, aber keiner den Zufall.

Nur in dringenden Umständen kann der bestellte Arbeiter oder Werkmeister das ihm aufgetragene Geschäft einem Anderen anvertrauen, und selbst in diesem Falle haftet er für sein Verschulden in der Auswahl der Person.

Stirbt der Bestellte und war die Bestellung mit Rücksicht auf seine besondere Geschicklichkeit gemacht worden, so ist der Lohnvertrag aufgehoben. Die Erben haben nur Anspruch auf Ersatz der Auslagen und auf den Lohn, der auf den schon geleisteten Theil der Arbeit entfällt. Stirbt der Besteller, so müssen seine Erben den Vertrag fortsetzen oder den Bestellten schadlos halten.

Vergleiche über Verträge überhaupt das 17. Hauptstück des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches und über Schadenersatz das 30. Hauptstück ebenda.

Strafrecht.

Delicte gegen die Sicherheit.

I. Vergehen und TTebertretungen gegen die Sicherheit des Lebens.

§ 335* Jede Handlung oder Unterlassung, von welcher der Handelnde schon nach ihren natürlichen, für Jedermann leicht erkennbaren Folgen, oder vermöge besonders bekannt gemachter Vorschriften, oder nach seinem Stande, Amte, Berufe, Gewerbe, seiner Beschäftigung, oder überhaupt nach seinen besonderen Verhältnissen einzusehen mag, dass sie eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder körperliche Sicherheit von Menschen herbeizuführen oder zu vergrössern geeignet ist, soll, wenn hieraus eine schwere körperliche Beschädigung eines Menschen erfolgte, an jedem Schuldtragenden als Uebertretung mit Arrest von einem bis zu sechs Monaten; dann aber, wenn hieraus der Tod eines Menschen erfolgte, als Vergehen mit strengem Arreste von sechs Monaten bis zu einem Jahre geahndet werden.

Hierhergehörige Fälle, z. B.:

1.    Unvorsichtiges Unterhalten von brennenden Kohlen in geschlossenen Räumen ;

2.    Nichteinhaltung der in Beziehung auf Dampfmaschinen und Dampfkessel gegebenen Vorschriften oder sonst nöthigen Vorsichten. Siehe Gesetz vom 7. Juli 1871, Nr. 112 R. G. B., und Ministerial-verordnung vom 1. October 1875, Nr. 130 R. G. B.

3.    Unterlassung der Aufstellung von Warnungszeichen bei einem Baue.

§ 380. Wenn bei einem Baue die Aufstellung der vorgeschriebenen Warnungszeichen unterlassen wird, so ist der Baumeister, oder wer sonst bei dem Baue die Aufsicht führt, für jeden Fall dieser Uebertretung um zehn bis fünfzig Gulden zu bestrafen. Ist Jemand wegen dieser Unterlassung beschädigt worden, so ist nach Beschaffenheit des Vorfalles nebst der Geldstrafe Arrest von einem bis zu drei Monaten zu verhängen. Ist aber hieraus der Tod oder eine schwere körperliche Beschädigung eines Menschen erfolgt, so ist die Vorschrift des § 335 in Anwendung zu bringen.

Anmerkung. Gilt natürlich auch bei Ausbesserungen etc. an

Gebäuden.

4. Unterlassung der Anzeige des zu besorgenden Einsturzes.

(Strafe, wenn auch der Einsturz nicht erfolgt.)

§ 381. Der Eigenthümer eines Hauses, Gebäudes oder Derjenige, welchem darüber die Aufsicht übertragen wurde, ist verbunden, wenn dasselbe in irgend einem Theile Einsturz besorgen lässt, unverzüglich einen Baumeister zur Besichtigung und vorläufigen Sicherung herbeizurufen. Wird nach der Hand entdeckt, dass diese Vorsicht, da sie nach Befinden der Bauverständigen nothwendig war, unterlassen worden, so ist, wenn auch der Einsturz nicht erfolgt, die Unterlassung als Uebertretung mit fünfundzwanzig bis zweihundert Gulden zu bestrafen.

(Wenn durch den Einsturz Jemand beschädigt oder getödtet wurde:)

§ 382. Ist der Einsturz wirklich erfolgt, dabei jedoch Niemand beschädigt worden, so ist die Bestrafung auf fünfzig bis fünfhundert Gulden zu erhöhen. Wenn aber Jemand durch den Einsturz getödtet oder körperlich schwer beschädigt worden ist, so hat die Strafe des § 335 in Anwendung zu kommen.

5. Strafe gegen den Baumeister, welchem ein Gerüst oder ein

Gebäude einstürzt.

§ 383. Ein Baumeister, welcher einen Bau mit Gerüsten führt oder Theile des Gebäudes durch Unterstützung zu sichern hat, ist, wenn ein solches Gerüst oder das Gebäude einstürzt, für diese Uebertretung das. erstemal mit fünfundzwanzig bis zweihundert Gulden zu bestrafen. Bei dem zweiten Falle ist derselbe nebst der Geldstrafe noch verpflichtet, künftig jedesmal einen anderen Baumeister zu seinem Baue zu Hilfe zu nehmen, unter Strafe, des Baumeisterrechtes verlustig zu werden.

(Wenn aber dadurch Jemand getödtet oder körperlich schwer beschädigt wird:)

§ 384. Ward bei einem solchen Einsturze Jemand getödtet oder körperlich schwer beschädigt, so ist der Baumeister nicht nur zu einer

Geldstrafe von fünfzig bis fünfhundert Gulden zu verurtheilen, und ausserdem nach § 335 zu behandeln, sondern demselben auch die Führung eines Baues so lange zu untersagen, bis er vor Kunstverständigen darthut, über diesen Theil der Baukunst seine Kenntnisse zureichend verbessert zu haben.

(Bei grober Unwissenheit des Baumeisters:)

§385. Aeussert sich aber bei der Untersuchung eines im vorhergehenden Paragraphe enthaltenen Falles von Seite des Baumeisters grobe Unwissenheit, so ist demselben sogleich bei dem ersten Falle eines Einsturzes alle fernere Führung eines Baues zu untersagen.

6. Strafe gegen das zu frühe Beziehen neugebauter Häuser

oder Gewölbe.

§ 386. Wer in den Städten oder wo sonst die Vorschrift darüber besteht, ein neuerbautes Haus oder Gewölbe, ohne dass die Obrigkeit nach genommener Einsicht die Erlaubniss ertheilt hat, bezieht, oder durch Andere beziehen lässt, soll für diese Uebertretung nach Verschiedenheit der Umstände mit Arrest von drei Tagen bis zu einem Monate oder um den Betrag des halbjährigen Miethzinses bestraft werden.

7. Strafe gegen die Verstellung der Strassen zur Nachtzeit durch

Wagen, Fässer etc.

§ 422. Wrenn an einem öffentlichen Platze, an der Strasse oder vor einem Hause oder Gewölbe, zur Nachtzeit, was immer für eine Gattung von Wagen, Bauholz oder andere Baumaterialien, oder überhaupt etwas, wodurch die Vorübergehenden Schaden nehmen können, gelassen worden, ist der Schuldtragende wegen dieser Uebertretung um zehn bis fünfzig Gulden oder mit Arrest von drei bis vierzehn Tagen zu bestrafen; bei mehrmaligen Rückfällen ist die Strafe zu verschärfen.

§ 424. Wenn aber bei Führung eines Baues die Nothwendigkeit eintritt, Baumaterialien oder Wagen über Nacht auf Strassen und Plätzen zu lassen, muss solches jederzeit der Sicherheitsbehörde des Ortes angezeigt und dabei ein Warnungszeichen von einer oder zwei beleuchteten Laternen aufgestellt werden, widrigenfalls die Unterlassung des einen oder des anderen als Uebertretung mit der im § 422 festgesetzten Strafe zu ahnden ist.

(Strafe, wenn Jemand zu Schaden gekommen wäre:)

§ 425. Wäre in den Fällen der vorausgehenden (2) Paragraphe Jemand schon wirklich zu Schaden gekommen, so ist die Strafe zu verschärfen, und soferne eine der im § 335 vorausgesetzten Folgen eingetreten ist, die strafbare Handlung nach jenem Paragraph zu beurtheilen.

8. Handlungen und Unterlassungen gegen die körperliche Sicherheit überhaupt.

§ 431 bestimmt, dass alle unter § 335 fallenden Handlungen oder Unterlassungen auch dann, wenn sie keinen wirklichen Schaden herbeigeführt haben, als Uebertretung mit einer Geldstrafe von fünf bis fünfhundert Gulden, oder mit Arrest von drei Tagen bis zu drei Monaten geahndet werden sollen.

II. Vergehen und Uebertretungen gegen die Sicherheit des Eigenthums.

I, Strafe gegen Bau-, Maurer- oder Zimmermeister, welche wider die besonderen Feuerlösch- oder Bauordnungen handeln.

§ 435. Ein Bau-, Maurer- oder Zimmermeister, welcher bei Führung eines Baues oder bei Veränderungen etwas anlegt, was in den besonders gegebenen Feuerlösch- oder Bauordnungen verboten wird, ist einer Ueber-tretung schuldig, und soll nebstdem, dass er verpflichtet ist, den ordnungswidrig angelegten Theil auf seine Kosten abzubrechen und nach der Vorschrift herzustellen, das erstemal mit einer Geldstrafe von fünfundzwanzig bis zweihundert Gulden belegt werden.

(Strafe auf wiederholte Uebertretung :)

§ 436. Wenn er sich eine solche Uebertretung wiederholt zu Schulden kommen lässt, ist er mit doppelter Geldstrafe zu belegen ; und im dritten Falle ihm alle weitere Führung eines Baues zu untersagen.

2. Gegen Polire oder Aufseher bei einem Baue.

§ 437. Der Polir oder Bauaufseher bei einem Baue, wobei etwas gegen die zur Abwendung von Feuersgefahr bestehenden Vorschriften angelegt wird, soll sich zu dem vorschriftswidrigen Baue nicht gebrauchen lassen, widrigens er für diese Uebertretung mit Arrest von drei bis vierzehn Tagen bestraft wird.

3. Gegen Diejenigen, welche sich mit Verfertigung oder Setzung d.er Oefen beschäftigen.

§ 438. Ein Töpfer (Hafner), Klempner (Blechschmied) oder Schlossermeister, oder wer immer sonst Oefen verfertigt, begeht, wenn er gegen die zur Verhütung von Feuersgefahr bestehende Vorschrift einen Ofen setzt oder eine Röhre zieht, eine Uebertretung, und ist mit fünf bis fünfundzwanzig Gulden zu bestrafen. Bei wiederholtem Falle ist die Strafe zu verdoppeln; das drittemal wird der Uebertreter des Gewerbes verlustig.

(Gegen Gesellen, welche feuergefährliche Oefen setzen:)

§ 439. Der Geselle, welcher einen feuergefährlichen Ofen zu setzen, oder eine solche Röhre zu ziehen den Auftrag erhält, soll sich dazu nicht gebrauchen lassen, widrigenfalls er für diese Uebertretung mit Arrest von drei bis zu vierzehn Tagen bestraft wird.

Anmerkung. § 438 gilt auch für Sparherde.

4. Gegen Jeden, welcher ohne Feuerbeschau oder ohne Baumeister eine Veränderung vornimmt.

§ 440. Wenn Jemand ohne einen Baumeister Dachzimmer anlegt oder sonst einen Bau führt, oder wenn er an Rauchfängen, Heizung, Herden, Oefen für sich eine Veränderung vornimmt, worüber nach Vorschrift vorher die Feuerbeschau vorgenommen werden muss, so begeht er eine Uebertretung und ist mit fünfundzwanzig bis zweihundert Gulden zu bestrafen. Hat er etwas wirklich Feuergefährliches angelegt, so soll er solches abzubrechen und feuergefahrfrei herzustellen verhalten werden.

(Strafe des Maurer- oder Zimmergesellen, welcher sich dazu gebrauchen lässt:)

§ 441. Der Maurer- oder Zimmergeselle, welcher sich zu einer solchen Veränderung gebrauchen lässt, ist für diese Uebertretung mit Arrest von drei bis vier Tagen zu bestrafen, und dieser Arrest zu verschärfen, wenn er deshalb bereits einmal bestraft worden.

5. Die §§ 442 bis 444 setzen die Strafe fest gegen Rauchfangkehrer und Meister, welche die Anzeige feuergefährlicher Gegenstände, die sie bei ihrer Arbeit entdecken, unterlassen, sowie gegen letztere, wenn sie verabsäumen, für die regelmässige Fegung der Rauchfänge zu sorgen.

Gewerbeordnung.

I.    Die Gewerbeordnung vom 20. December 185g, Nr. 227 R. G. B., abgeändert durch die Gesetze vom 15. März 1883, Nr. 39 R. G. B., und vom 8. März 1885, Nr. 22 R. G. B., unterscheidet freie, handwerksmässige und concessionirte Gewerbe. Zu letzteren, bei denen öffentliche Rücksichten die Nothwendigkeit begründen, die Ausübung derselben von einer besonderen Bewilligung abhängig zu machen, gehört auch das Baumeister-, Brunnenmeister-, Maurer-, Steinmetz- und Zimmermannsgewerbe. Zum Antritte eines concessionirten Gewerbes werden nebst den zum selbstständigen Betriebe eines Gewerbes für alle Gewerbe vorgeschriebenen Bedingungen Verlässlichkeit mit Beziehung auf das betreffende Gewerbe, und bei obgenannten Gewerben eine besondere Befähigung gefordert. Wer das Gewerbe eines Baumeisters ausüben will, muss eine dreijährige Verwendung beim Baugewerbe oder im ausübenden Dienste bei einer Baubehörde nachweisen. Ueberdies ist eine Prüfung vor der Landesbaubehörde oder ihrem Vertreter abzulegen. Diese Prüfung kann Personen, deren Befähigung anderweitig feststeht, erlassen werden. Die Behörde, der die Concessions-verleihung für das Baumeistergewerbe zukommt, ist die politische Landesstelle. Nur Baumeister und behördlich autorisirte Civilingenieure und Architekten sind berechtigt, Hochbauten mit Vereinigung der Arbeiten aller Baugewerbe auszuführen.

II.    Was die Herstellung gewerblicher Betriebsanlagen betrifft, so ist die gewerbebehördliche Genehmigung (die politische Verwaltungsbehörde I. Instanz ist auch die I. Instanz in Gewerbeangelegenheiten) hierzu bei allen Gewerben erforderlich, welche mit besonderen, für den Gewerbebetrieb angelegten Feuerstätten, Dampfmaschinen, sonstigen Motoren oder Wasserwerken betrieben werden, oder welche durch gesundheitsschädliche Einflüsse, durch die Sicherheit bedrohende Betriebsarten, durch üblen Geruch oder durch ungewöhnliches Geräusch die Nachbarschaft zu gefährden oder zu belästigen geeignet sind. Vor erlangter Genehmigung dürfen diese Betriebsanlagen nicht errichtet werden (§ 25). Besonders ist darauf zu achten, dass aus derartigen Anlagen für Kirchen, Schulen, Krankenhäuser und andere öffentliche Anstalten und Gebäude keine Störung erwachse, und dass nicht die Anlage der Arbeitsräume die Sicherheit des Lebens oder die Gesundheit der darin beschäftigten Person gefährde (§ 26).

Aenderungen in der Betriebsanlage müssen gleichfalls der Gewerbebehörde angezeigt werden.

Die gewerbebehördliche Genehmigung ist unabhängig von der baubehördlichen.

Gebäudesteuer.

Das Gebäudesteuerpatent vom Jahre 1820, abgeändert durch Gesetz vom 9. Februar 1882, Nr. 17 R. G. B., normirt eine Hauszins-und eine Hausclassensteuer. Die Hauszinssteuer erstreckt sich in allen im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern auf alle Gebäude (nicht bloss Wohngebäude),

a)    welche in Orten gelegen sind, in denen sämmtliche Gebäude oder wenigstens die Hälfte derselben und ausserdem die Hälfte der Wohn-bestandtheile einen Zinsertrag durch Vermiethung ab werfen, oder

b)    welche ausser diesen Ortschaften gelegen, ganz oder theilweise durch Vermiethung benützt werden ; von diesen letzteren haben jedoch die nicht mehr als drei Wohnbestandtheile enthaltenden und einer der drei untersten Classen des Hausclassensteuertarifes eingereihten Gebäude, welche von dem Eigenthümer bewohnt und nur zum Theile vermiethet sind, in der Hausclassensteuer zu verbleiben (§ r der Gebäudesteuer vom 9. Februar 1882).

Alle nicht in diese zwei Kategorien gehörenden Gebäude, und zwar nur Wohngebäude, unterliegen der Hausclassensteuer. Wohngebäude sind solche, welche Bestandtheile in sich fassen, die als Wohnung wirklich benützt werden oder zu dieser Benützung bestimmt sind.

Die Veranlagung der Hauszinssteuer erfolgt bezüglich der sämmt-lichen in dieselbe einbezogenen Orte und Gebäude in Gemässheit der für die Veranlagung der Hauszinssteuer bestehenden Gesetze und der im Einklänge mit den Gesetzen stehenden Vollzugsvorschriften.

Bei den nach b hauszinssteuerpflichtigen, theilweise vermietheten Gebäuden ist jedoch an Hauszinssteuer zu entrichten :

a)    Der Betrag, welcher für die nicht vermietheten Wohnbestandtheile an Hausclassensteuer entfiele, und *

b)    der Betrag, welcher sich von dem Zinse für die vermietheten Bestandtheile nach dem Ausmaasse der Hauszinssteuer ergiebt.

In keinem Falle darf jedoch bei den nach b hauszinssteuerpflichtigen Gebäuden die für das ganze Gebäude zu ermittelnde Hauszinssteuer mit einem geringeren Betrage zur Vorschreibung und Einhebung gelangen, als mit der für dieses Haus nach dem Hausclassensteuertarife entfallenden Gebühr.

Die Berechnung der Hauszfnssteuer erfolgt in der Weise, dass der Abzug für Erhaltungs- und Amortisationskosten für die nach dem Zinserträge zu besteuernden Gebäude, in den im Verzeichnisse aufgeführten Städten und Orten mit 15 Procent vom Bruttozinse berechnet wird. Ausgenommen sind hiervon die Stadt Zara und die Stadt Czernowitz (innere Stadt), in welchen, sowie bezüglich aller übrigen hauszinssteuerpflichtigen Orte und Gebäude dieser Abzug mit 30 Procent festgesetzt wird.

Das Ausmaass der Hauszinssteuer wird für die Gebäude in den im Verzeichnisse aufgezählten Städten und Orten mit 26²/₃ Procent des nach Abzug der Erhaltungs- und Amortisationskosten ermittelten steuerbaren reinen Zinsertrages, für alle übrigen hauszinssteuerpflichtigen Gebäude mit 20 Procent desselben reinen Zinsertrages festgestellt.

Die in dem Verzeichnisse nicht aufgezählten Städte und Orte Tirols und Vorarlbergs, vvel.che ganz in die Hauszinssteuer einbezogen werden, und die Gebäude in Tirol und in Vorarlberg ausserhalb dieser Orte, welche die Hauszinssteuer bezahlen, sollen nach Abzug von 30 Procent der Erhaltungs- und Amortisationskosten mit 15 Procent des übriggebliebenen reinen Zinsertrages besteuert werden (§ 6).

Verzeichniss

der Städte und Orte, für welche das Ausmaass der Hauszinssteuer mit 26²/₃ Procent berechnet wird.

Nieder- Wien, Baden sammt

Österreich Alland.

Küstenland

Triest (Pomörium), Görz sammt Stadtbezirk.

Dalmatien Zara.

Ober- Linz sammt Vorstädten: Österreich Urfahr, Markt

Salzburg

Tirol

Salzburg sammt den Vorstädten: Nonthal,

Mülln und Aeusserer Böhmen Stein ; dann die Ortschaften :

Froschheim, Mönchsberg, Lehen, Riedenburg und Schallmoos.

Mähren

Innsbruck sammt Wilten.

Steiermark Graz sammt Vorstädten.

Kärnten

Klagenfurt sammt Vorstädten.

Prag sammt Wischehrad.

Die Badeorte: Teplitz, Schönau, Karlsbad, Marienbad, Franzensbad.

Brünn sammt Vorstädten. Olmütz.

Schlesien Troppau (innere Stadt).

Galizien

Lemberg.

Krakau.

Krain

Laibach sammt Städten.

Vor- Bukowina Czernowitz(innereStadt).

Das Ausmaass der Steuergebühr für die der Hausclassensteuer unterliegenden Gebäude ist folgendes :

Für ein Haus mit einer Anzahl von Wohnbestandtheilen 40 bis 36

Classe

I,

35

o©

II,

29

28

III,

²7

²5

IV.

24

22

V,

VI,

00

15

10

VII.

VIII

Kronen

44O.—

360.—

3°°.—

250.— 200.— 150.— 100.— 60.—

Für ein Haus mit einer Anzahl von Wohnbestandtheilen

9 bis 8.....

Classe

Kronen

IX.

X.

XI.

40 — 30.— 20.—

XII.

XIII.

XIV.

XV,

XVI.

11.—

9.80

4.20

3-40

3-—

und schliesslich.............

Bei jenen Gebäuden, welche über 40 Bestandtheile enthalten, sind dem Tarifsätze der höchsten Classe für je 1 mehr

vorhandenes Bestandtheil zuzurechnen..........

Eine dauernde Steuerbefreiung gilt für Gebäude, die Staats-, kirchlichen und wohlthätigen Zwecken dienen. Die zeitliche Steuerfreiheit ist durch das Gesetz vom 25. März 1880, Nr. 39 R. G. B., wie folgt, geregelt :

§ 1. Eine zeitliche Befreiung von der Hauszins- und Hausclassen-steuer sammt Staatszuschlägen findet statt, wenn

a)    ein Gebäude auf früher unverbautem Grunde neu hergestellt wird (Neubau) ;

b)    ein bestehendes Gebäude bis an die Erdoberfläche niedergerissen und von da an neu aufgebaut wird (Umbau) ;

c)    ein bestehendes Gebäude durch einen Bau auf einer früher unverbauten Fläche oder durch Aufbau eines früher nicht bestandenen

1-50*)

5-—

Stockwerkes in der Art vergrössert wird, dass ein neues steuerbares Object entsteht (Zu- oder Aufbau) ;

d) ganze, zur selbstständigen Benützung geeignete Theile eines Gebäudes bis an die Erdoberfläche niedergerissen oder einzelne Stockwerke in ihrem ganzen Umfange abgetragen und neu erbaut werden. (Theil-weiser Umbau.)

§ 2. In allen diesen Fällen wird die Dauer der Steuerbefreiung auf zwölf Jahre vom Zeitpunkte der behördlich bewilligten oder früheren thatsäch-lichen Benützung festgesetzt. Jedoch hat sich diese Befreiung in den vorstehend sub c und d angeführten Fällen nur auf jenen Theil der Steuer , zu erstrecken, welcher auf die neu hergestellten Objecte entfällt.

§ 3. Die Befreiung von der Staatssteuer begründet keinen Anspruch auf eine Befreiung von anderen öffentlichen Lasten, welche die Hausbesitzer rücksichtlich ihres Hausbesitzes zu tragen haben.

§ 4. Die Gesuche um zeitliche Befreiung von der Hauszins- und Hausclassensteuer sind bei der Steuerbehörde erster Instanz längstens 45 Tage nach vollendetem Bau des Gebäudes oder eines zur selbstständigen

*) Für Rohrhütten, Erdhütten ohne Mauerwerk oder aus blossem Ruthenflechtwerk oder eingerammten Pflöcken errichtete Hütten, dann für die Morlakenhütten in Dalmatien.

Derselbe ermässigte Tarifsatz von 1.50 Kronen kann auch für jene Gebäude in Galizien und der Bukowina in Anwendung gebracht werden, welche einzeln und ohne Zusammenhang mit einer Ortschaft liegen und nicht mehr als einen Wohnbestandtheil enthalten

Benützung geeigneten Gebäudetheiles, und jedenfalls vor Benützung des Objectes, für welches die Steuerfreiheit beansprucht wird, einzubringen.

Ueber später eingelangte Gesuche wird in dem Falle, wenn sich die zur Entscheidung erforderlichen Thatsachen und Verhältnisse noch constatiren lassen, die Steuerfreiheit nur für jene Zeitdauer eingeräumt werden, welche von dem, dem Tage der Einbringung des Gesuches nächstfolgenden Steuerfälligkeitstermine bis zum Schlüsse der mit Rücksicht auf den Zeitpunkt der Vollendung des Baues zu berechnenden Dauer der zwölfjährigen Steuerfreiheit noch nicht ab gelaufen ist.

Recurse gegen Entscheidungen über Steuerbefreiungsgesuche sind nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 19. März 1876, Nr. 28 R. G. B., zulässig.

Wie aus dem Gesetzestexte erhellt, erstreckt sich die Befreiung nicht auf die Gemeindeumlagen. Auch ist die Befreiung von der Hauszinssteuer keine vollständige, indem von Gebäuden, welche im Ganzen oder theil-weise aus dem Titel der Bauführung die Befreiung von der Hauszinssteuer gemessen, 5 Procent des aus diesen Gebäuden erzielten Reinertrages zu entrichten sind.

Als Reinerträgniss ist jener Betrag anzusehen, welcher sich ergiebt, wenn man von dem ganzjährigen Bruttozinsertrage die auf die Erhaltung des Gebäudes gesetzlich zugestandenen Procente und bei ganz hauszinssteuerfreien Gebäuden überdies noch die erweislich im Steuerjahre fällig werdenden Zinsen von den auf dem steuerpflichtigen Objecte versicherten Capitalien in Abzug bringt.

Anmerkung. Gegenwärtig steht ein Gesetz in Berathung, welches die Steuerfreiheit für Umbauten bestimmter Häuser in Wien zum Gegenstände hat.

B. Speeielle Baugesetze.

Bauordnung für die k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien.²)

Gesetz vom 17. Januar 1883, Nr. 35 L. G. B.

Ueber Antrag des Landtages Meines Erzherzogthumes Oesterreich unter der Enns finde Ich zu verordnen, wie folgt :

Artikel I. An die Stelle der Landesgesetze vom 2. December 1868, Nr. 24 L. G. B., und vom 20. December 1869, Nr. 1 und 3 L. G. B. 1870, enthaltend die Bauordnung für die Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, welche hiermit ausser Kraft gesetzt werden, hat die nachfolgende Bauordnung für die k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien zu treten.

Artikel II. Mein Minister des Innern ist mit der Durchführung dieses Gesetzes beauftragt.

Erster Abschnitt.

Von der Bestimmung der Baulinie und des Niveau für bestehende Strassen,

Gassen und Plätze.

Ansuchen um amtliche Bekanntgabe der Baulinien und des Niveau.

§ i. Vor dem Einschreiten um die Baubewilligung hat der Bauwerber unter Nachweisung des Eigenthumsrechtes auf den Baugrund oder der Zustimmung des Grundeigenthümers um die Bekanntgabe der Baulinie und des Niveau in nachfolgenden Fällen bei der Baubehörde anzusuchen:

Zu- oder Umbaues, sowie bei Herstellung einer gegen die Strasse oder Gasse gerichteten Einfriedigung, wenn diese einer Fundirung bedarf.

i. Im Falle eines an einer öffentlichen Strasse oder Gasse zu führenden Neu

2. Im Falle der Abtheilung einer grösseren verbauten oder unverbauten Realität auf kleinere Parcellen oder Baustellen, es möge hierbei die Eröffnung neuer Strassen oder Gassen in Aussicht genommen sein oder nicht.

Im ersteren Falle (ad i) ist die Vorlage eines Situationsplanes nicht nothwendig, im letzteren Falle (ad 2) hat aber der Gesuchsteller einen im vorgeschriebenen Maasstabe (§ 19) angefertigten Situationsplan, in welchem die Grenzen seines Grundeigenthums und die auf letzterem allfällig befindlichen Bauobjecte genau ersichtlich zu machen sind, vorzulegen.

Die Bekanntgabe der.Baulinien und des Niveau seitens der Baubehörde hat, im Falle beide schon bestimmt sind, innerhalb fünfzehn Tagen, im Falle sie aber erst bestimmt werden müssen, innerhalb dreissig Tagen zu erfolgen.

Sollten diese Fristen nicht eingehalten werden können, so sind die Gründe der Fristüberschreitung dem Bittsteller innerhalb der obigen Fristen schriftlich bekannt zu geben.

In der schriftlichen Erledigung sind die Baulinien und Niveaucoten auf unverrückbare Punkte zu beziehen und genau zu beschreiben.

Besondere Rücksichten bei Bestimmung der Baulinien und des

Niveau.

§ 2. Bei Bestimmung der Baulinien in bestehenden Strassen und Gassen muss von der Baubehörde hauptsächlich darauf Rücksicht genommen werden, dass die neuen Baulinien möglichst geradlinig seien und die Strassen oder Gassen eine dem öffentlichen Verkehre in denselben entsprechende Breite, und zwar in der Regel von 16 m, und nur in besonderen Fällen unter 12 m erhalten.

Bei Ausmittelung des Strassen- und Gassenniveau ist darauf zu achten, dass unter thunlichster Berücksichtigung der bestehenden Niveauverhältnisse die Strassen und Gassen mit einem möglichst geringen und gleichförmigen Gefälle angelegt werden.

In Bezirken, welche der Ueberschwemmungsgefahr ausgesetzt sind, ist das Niveau mit Rücksicht auf die diesfalls bestehenden Verordnungen zu bestimmen.

Zweiter Abschnitt.

Von der Bestimmung der Baulinie und des Niveau für neue Strassen, Gassen und Plätze und von der Abtheilung eines Grundes auf Bauplätze.

Genehmigung zur Abtheilung eines Grundes auf Bauplätze.

§ 3. Zur Abtheilung eines Grundes auf Bauplätze muss, bevor um die Baubewilligung für die einzelnen Gebäude angesucht wird, die Genehmigung der zur Ertheilung derselben berufenen Behörde erwirkt werden. Diese Grundabtheilung ist entweder :

a) Eine Parcellirung, wenn die Eröffnung neuer, über den Grund führender oder denselben begrenzender, oder die Verlängerung bestehender Strassen, Gassen oder Plätze beantragt wird, oder * b) eine Unterabtheilung, wenn ein an bereits bestehenden Strassen, Gassen oder Plätzen gelegener Baugrund in mehrere Baustellen zerlegt w'erden soll, ohne dass hierdurch derlei neue oder verlängerte Strassen, Gassen oder Plätze entstehen.

Erfordernisse zum Ansuchen um diese Genehmigung.

§ 4. Der Abtheilungswerber hat unter Vorlegung des Landtafel- oder Grundbuchsextractes die Abtheilung in einem genauen Situationsplane ersichtlich zu machen. Dieser Plan, welcher in fünf Parien vorzulegen ist, hat die genauen Maasse des Umfanges des ganzen Grundcomplexes in schwarzer Cotirung und jene der Baustellen in rother Cotirung, die Berechnungsfiguren in Zeichnung und Ziffer in den vorbezeichneten Farben (schwarz und roth), sowie die an dem abzutheilenden Grunde allenfalls vorhandenen Bauobjecte mit der Angabe ihrer bisherigen Bestimmung, endlich die Flächenberechnungstabellen, und zwar :

1.    Ueber das Ausmaass des Grundcomplexes vor der Abtheilung, und

2.    über die Ausmaasse der einzelnen Parcellen und der Strassen- oder Gassengrundflächen zu enthalten,

welche Tabellen bei grösseren Grundcomplexen auch abgesondert den Plänen beigeschlossen werden können.

Sollte der abzutheilende Grund aus mehreren Bestandtheilen mit verschiedenen Grundbuchseinlagen bestehen, so sind letztere sowohl im Plane, als auch in den Tabellen ersichtlich zu machen, wenn nicht vor dem Einschreiten um die Bewilligung zur Grundabtheilung die Zusammenlegung der einzelnen Grundbuchseinlagen erwirkt worden ist.

Mit Rücksicht auf den gegenwärtig noch im Gebrauche stehenden, im Wiener Maasse ausgearbeiteten Katastralplan Wiens, haben bis auf Weiteres für das Verjüngungsverhältniss der Pläne die folgenden Bestimmungen zu gelten :

Die Abtheilungspläne sind in dem Maasstabe von 1 : 360 der natürlichen Grösse anzufertigen.

Bei ausgedehnten Grundflächen wird gestattet, dass die Abtheilung in Uebersichtsplänen im Maasstabe von 1:720 oder 1 : 1440 dargestellt werde, jedoch sind dann für die einzelnen Baugruppen Detailpläne im Maasstabe von 1: 360 vorzulegen.

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

Bei Profilplänen ist für die Längen der Maasstab i : 36g anzunehmen, während für die Höhen eine fünffache Vergrösserung (1 : 72) anzuwenden ist.

Prüfung des Abtheilungsentwurfes.

§ 5. Bei der Prüfung des Abtheilungsentwurfes ist von der Baubehörde darauf zu sehen, dass die Baustellen eine solche Gestalt und Grösse erhalten, um darauf zweckmässige, den Anforderungen an Licht und Luft entsprechende Gebäude aufführen zu können, dass die beantragten neuen Strassen und Gassen möglichst geradlinig werden, ein möglichst gleichförmiges und geringes Gefälle und mindestens eine Breite von 16 ni erhalten, dass aber auch die ganze Anlage mit den bestehenden und den im Generalplane projectirten Bauanlagen in gehörige Verbindung gebracht werde.

Die Entstehung von Sackgassen ist möglichst hintanzuhalten.

In bereits verbauten Stadttheilen kann bei Anlage neuer Strassen und Gassen unter das Minimalmaass von 16 ni (jedoch nicht unter 12 m) nur dann herabgegangen werden, wenn die Localverhältnisse eine solche Ausnahme bedingen.

In nicht verbauten Stadttheilen aber kann bis zu 12 ni Strassenbreite nur dann herabgegangen werden, wenn diese Strassen keine Hauptverkehrsadern bilden, und wenn in der ganzen Länge der betreffenden Strassen und zu beiden Seiten derselben die in der Flucht der 12 m breiten Strassen zu erbauenden Häuser ausser dem Erdgeschosse einschliesslich eines etwaigen Mezzanins nur zwei Stockwerke erhalten, wobei die Höhenlage der obersten Gesimskante am höchsten Niveaupunkte des Terrains nicht mehr als 15 m betragen darf.

Diese letztere Verpflichtung, dass nämlich die in der Gassenflucht zur Erbauung gelangenden Häuser nur zwei Stockwerke hoch werden dürfen, ist bei sämmtlichen, zu beiden Seiten der betreffenden Strasse liegenden Bauparcellen grundbücherlich sicherzustellen.

Bei Anlage von Strassenzügen, in welchen Häuser mit Vorgärten erbaut werden sollen, ist, falls sie nicht als Hauptstrassen oder sonst wichtige Verkehrsstrassen zu dienen haben, eine Minimalstrassenbreite von IO m (einschliesslich der Trottoirs) gestattet, sobald die Baufluchten wenigstens 18 m voneinander entfernt sind. Erker, Portiken, Veranden, Freitreppen, Terrassen etc. -dürfen höchstens bis auf die halbe Vorg'artentiefe vor diese Bauflucht treten.

Diese Anlage von Vorgarten muss jedoch in der ganzen Länge der Strasse erfolgen und diese Verpflichtung bei sämmtlichen Parcellen grundbücherlich sichergestellt werden.

Wenn bei der Abtheilung eines Grundes auf Bauplätze eine oder mehrere an der Grundgrenze liegende Baustellen derart an neu anzulegende Strassen oder Gassen rücken, dass diese Strassen und Gassen nicht mindestens in der halben normirten Breite sofort durchzuführen sind, so kann die Baubehörde wegen der mangelnden Breite solcher Strassen oder Gassen, oder wenn andere locale Verhältnisse es nothwendig machen, verfügen, dass die in den engeren Theilen solcher Strassen oder Gassen liegenden Baustellen bis zur Herstellung der bestimmten Breite der Strassen oder Gassen unverbaut bleiben.

Aussteckung der neuen Strassen und Gassen.

von

§ 6. Um die in der Abtheilungsgenehmigung vorgeschriebenen Dimensionen und Richtungen für die neuen Strassen und Gassen gehörig sicherzustellen, hat der wirklichen Verbauung des Bauplatzes die behördliche Aussteckung der Strassen- oder Gassenlinien und des Niveau vorauszugehen, welche nach jedesmaligem Ansuchen längstens innerhalb zehn Tagen Seite der Baubehörde zu veranlassen ist.

Erlöschung der Abtheilungsbewilligung.

§ 7. Die Abtheilungsbewilligung wird unwirksam, wenn binnen drei Jahren, vom Tage der Zustellung derselben gerechnet, die Verbauung der abgetheilten Baugründe nicht begonnen wird, oder die grundbücherliche Durchführung während dieses Zeitraumes nicht stattgefunden hat.

Parcellirung von Stadterweiterungsgründen.

§ 8. Die Bewilligung der Grundabtheilungen auf den, dem Stadterweiterungsfonds gehörigen, im Stadterweiterungsrayon gelegenen Baugründen bleibt dem k. k. Ministerium des Innern nach Einvernehmung der Gemeinde Wien Vorbehalten.

Dritter Abschnitt.

Von Grnndabtretungen und Strassenherstellung.

Schadloshaltung bei Aenderungen in der Baulinie.

§ g. Muss nach Maassgabe der festgesetzten Baulinie mit dem Neu Zu- oder Umbau eines Hauses oder mit einer Einfriedigung (§ 1) hinter die Grenzlinie des bereits bestehenden Gebäudes oder des noch unverbauten Grundes zurückgerückt oder über dieselbe hinaus vorgerückt werden, so hat im ersten Falle die Gemeinde an den Bauherrn, im zweiten Falle dieser an die Gemeinde oder den sonstigen Grundeigenthümer für die Abtretung des zwischen diesen beiden Linien liegenden Grundes die angemessene Schadloshaltung (Uebernahmspreis) zu leisten.

Behufs der Ermittlung der Schadloshaltung wird von Seite der Gemeinde eine Erhebung über den Werth des abzutretenden Grundes vorgenommen, wobei derselbe nur dann als Baugrund zu bewerthen ist, wenn er entweder bereits verbaut war, oder nach der früher gestandenen Baulinie verbaut werden durfte, oder in den öffentlichen Büchern oder im Steuerkataster als Baugrund eingetragen erschien ; war der abzutretende Grund nicht Baugrund, so ist er hierbei nur nach dem Nutzen, den er mit Rücksicht auf Zeit und Ort gewöhnlich und allgemein leistet, zu bewerthen, ausserdem ist, wenn aus dieser Zurückrückung der Baulinie für den übrigbleibenden Grundstückrest eine Veränderung des Werthes desselben unmittelbar erwächst; diese Werthveränderung bei Festsetzung des Betrages der Schadloshaltung mit in Betracht zu ziehen.

Grundabtretung bei Parcellirungen.

§ 10. Bei allen Parcellirungen ist derjenige Raum, welcher sowohl zur Verbreiterung bestehender, als zur Eröffnung neuer Strassen, Gassen oder Plätze erforderlich ist, jedoch nur bis zu dem höchsten Maasse von 23 m Breite ausserhalb der bestimmten Baulinie unentgeltlich abzutreten. Der über dieses Maass hinaus für Strassen, Gassen oder Plätze abzutretende Raum muss im Sinne der Bestimmungen des § 9 von der Gemeinde entschädigt werden.

Erhält der betreffende Grundbesitzer nur an einer Seite der Strasse oder Gasse Baustellen, so erstreckt sich seine Verpflichtung zu unentgeltlicher Abtretung des Grundes für die Strasse oder Gasse bis auf die Hälfte der künftigen Breite.

Unterabtheilungen bestehender Bauplätze, wodurch keine neue Strasse oder Gasse entsteht, sind nicht als Parcellirungen anzusehen.

Ermittelung der Schadloshaltung im Streitfälle.

§ 11. Kommt auf Grund des bei der Erhebung ermittelten Betrages der Schadloshaltung ein gütliches Uebereinkommen nicht zu Stande (§ 9) oder wird die Verbindlichkeit zur Zahlung der Schadloshaltung in Abrede gestellt (§ 10), so bleibt die Entscheidung sowohl über die streitige Frage der unentgeltlichen Grundabtretung, als über die Frage der Höhe des Entgeltes den Gerichten Vorbehalten, ohne dass hierdurch die Bauverhandlung und Bauführung sistirt werden darf, vorausgesetzt, dass der Bauwerber, falls er einen der Gemeinde oder anderen Personen gehörigen Grund mit verbaut, die Zustimmung der Eigenthümer ausweist oder für den von der Baubewilligungsbehörde nach dem durch zwei Sachverständige zu ermittelnden Werthe der Grundfläche bestimmten Uebernahmspreis eine Caution bei der Realinstanz erlegt.

Ueber die Frage, wie die Baulinie gezogen und welche Grundfläche abgetreten werden muss, findet der Rechtsweg nicht statt.

Zahlungstermin für die Schadloshaltung.

§ 12. Die Schadloshaltung ist nach wirklich erfolgter Verbauung und nach durchgeführter lastenfreier grundbücherlicher Abschreibung des Grundes von der Gemeinde zu bezahlen.

In wichtigen Fällen hat die Genieinde die Erhebung und Verhandlung über die Schadloshaltung bei speciellem Ansuchen des Bauwerbers sogleich und eventuell auch noch vor der Bauausführung einzuleiten und durchzuführen. Das bezügliche Resultat hat jedoch nur auf die hierbei von Fall zu Fall durch die Gemeinde festzusetzende Zeitdauer Giltigkeit.

Strassen- und Canalherstellung.

§ 13. Die von der Gemeinde an den Bauwerber oder von diesem oder dem Grundeigenthümer an die Gemeinde abzutretende Grundfläche hat der Bauwerber, rücksichtlich Grundeigenthümer, in allen Fällen auf seine Kosten auf das festgesetzte Niveau zu bringen.

Der Gemeinde obliegen nach Maassgabe der fortschreitenden Verbauung die erforderlichen Strassenherstellungen, sowie die allfällige Erbauung des Hauptcanales, mit welchem der Bauwerber seine Bauanlage in gehörige Verbindung zu bringen hat.

Vierter Abschnitt.

Von der Baubewilligung.

Baulichkeiten, für welche eine Baubewilligung erforderlich ist.

§ 14. Zur Führung von Neu-, Zu- und Umbauten, Herstellung von Einfriedigungen gegen die Strasse oder Gasse, wenn diese Einfriedigungen einer Fundirung bedürfen, sowie zur Vornahme von Abänderungen an bestehenden Gebäuden, welche von Einfluss auf die Festigkeit, Feuersicherheit und den sanitären Zustand des Gebäudes, oder auf die Rechte der Nachbarn sind, oder wodurch das äussere Ansehen des Gebäudes wesentlich geändert wird, ist die Bewilligung der nach dem Gesetze zur Ertheilung derselben berufenen Behörden (Baubehörden) erforderlich.

Baulichkeiten, für welche eine Anzeige genügt.

§ 15. Für Bauabänderungen geringerer Art genügt eine schriftliche Anzeige an die Baubehörde, welche jedoch vor Beginn der Bauausführung zu erstatten ist.

Der Baubehörde bleibt es Vorbehalten, falls sie die Abänderung als eine solche erkennt, welche unter die Bestimmungen des § 14 fällt, die Ausführung zu sistiren, und die Vorlage von Plänen zu fordern.

Baulichkeiten, für welche keine Anzeige nothwendig ist.

§ 16. Für Ausbesserungen, wodurch der allgemeine Baustand keine Aenderung erleidet, ist eine Anzeige nicht nothwendig.

Belege des Gesuches um Baubewilligung.³)

Prüfung und Genehmigung

zur

§ 17. Mit dem Gesuche um Baubewilligung hat der Bauwerber unter Nachweisung seines Eigenthumsrechtes auf den Baugrund oder der Zustimmung des Grundeigenthümers den Bauplan vorzulegen.

Gesuche um Baubewilligung, die im Namen dritter Personen überreicht werden, müssen mit der Vollmacht, und bezüglich der nicht eigenberechtigten Personen mit der Ermächtigung ihrer gesetzlichen Vertreter versehen sein.

Inhalt des Bauplanes.

§ 18. Der in drei Parien vorzulegende Bauplan hat zu enthalten:

1. Die Situation des Baues nach allen Seiten, soweit sie zur richtigen Erkenntniss und Bestimmung der Stellung desselben erforderlich ist, jedenfalls aber mit Darstellung der auf dem Bauplatze befindlichen Gebäude, der anstossenden Häuser oder Grundstücke unter Angabe der Eigenthümer derselben und der Hausnummern, ferner der angrenzenden Höfe, der gegenüberliegenden Strassen- oder Gassenlinie, dann der Breite und der Namen der angrenzenden Strassen oder Gassen.

2. Die Grundrisse und den Durchschnitt aller Geschosse des Gebäudes sammt Keller und Dachboden unter Ersichtlichmachung der Deckenconstruc-tionen aller Geschosse.

Im Kellerplane müssen die Hauscanäle und Wasserläufe, Senk- oder Düngergruben und der Brunnen, wo ein solcher beantragt wird, dann der in der Strasse oder Gasse vorbeiführende Hauptcanal, in welchen die Hauscanäle einmünden sollen, mit den bezüglichen Profilen gehörig dargestellt werden.

In dem Dachbodenplane ist das sämmtliche Dachbodenmauerwerk einschliesslich der Brandmauern, sowie das System der Bodenabtheilungen und Dachbodenrinnen ersichtlich zu machen.

3.    Die Façade des Gebäudes, und wenn bei Eckgebäuden wechselnde Façaden beabsichtigt werden, die verschiedenartigen Façaden in solcher Ausdehnung, als zur Beurtheilung nothwendig erscheint.

4.    Die Darstellung von Eisenconstructionen gewöhnlicher Art. Besondere Constructionen sind jedoch im grösseren Maasstabe im

Detail genau darzustellen und ist die Berechnung über deren Tragfähigkeit beizusetzen.

Beim Ansuchen um die Bewilligung zur Vornahme von Aenderungen an bestehenden Gebäuden (§ 14) können sich die Pläne auf die Darstellung desjenigen beschränken, was zur Beurtheilung der Zulässigkeit des Ansuchens erforderlich ist. Auf Verlangen der Baubehörde müssen jedoch auch diese Pläne vervollständigt werden.

Maasstab der Pläne.

§ 19. Die Situationspläne sind in dem Verhältnisse von 1:360 der natürlichen Grösse, die Niveaupläne bezüglich der Längen nach demselben Verhältnisse und bezüglich der Höhen mit fünffacher Vergrösserung (1 : 72) anzufertig'en.

Bei den Grundrissen, Façaden und Durchschnitten ist das Verhältniss 1 : 100 der natürlichen Grösse anzunehmen.

Sämmtliche Pläne müssen auf haltbarem Zeichenpapiere oder auf Leinwand verfasst, vollständig cotirt und ausserdem nmsśen die Detail- und Constructionspläne in einem der möglichsten Deutlichkeit entsprechenden grösseren Maasstabe angefertigt werden.

Unterfertigung des Bauplanes.

§ 20. Der Bauplan muss von dem Bauführer und, falls eine andere Person als Verfasser des Planes bezeichnet wird, auch von dieser, dann von dem Bauwerber (§ 17) unterfertigt werden.

Commissionelle Verhandlung, Localaugenschein, Zuziehung der Nachbarn und anderer Betheiligten.

§ '2 1. Vor Ertheilung der Baubewilligung hat eine commissionelle Verhandlung stattzufinden, zu welcher der Bauwerber oder dessen Bevollmächtigter, sowie der Bauführer, dann die Nachbarn und allfällige andere Betheiligte, letztere nach dem Ermessen der Baubehörde, vorzuladen sind. Erforderlichenfalls ist auch ein Sanitätsorgan beizuziehen.

Diese Verhandlung' findet in der Regel auf dem Bauplatze statt, sie kann jedoch über Anordnung der Baubehörde auch in deren Amtslocale vorgenommen werden ; es bleibt jedoch den betheiligten Parteien Vorbehalten, zu verlangen, dass der Augenschein an Ort und Stelle vorgenommen werde.

Prüfung der Baupläne.

§ 22. Die Baupläne sind mit Rücksicht auf die Bestimmungen dieser Bauordnung und die sanitären Verhältnisse einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen und kann die Baubehörde auch die Ausführung eines Baues verweigern, welcher die Strasse oder die Gasse oder den Platz offenbar verunzieren würde.

Verfahren über die vorgebrachten Einwendungen.

§ 23. Werden von den Nachbarn oder anderen Betheiligten Einwendungen gegen den Bau vorgebracht, so ist vorerst ein gütlicher Ausgleich zu versuchen. Gelingt dieser nicht und stützen sich die von den Interessenten erhobenen Einsprüche nicht auf deren Privatrechte, so hat die Baubehörde darüber zu erkennen;

Sind die Einwendungen jedoch privatrechtlicher Natur, so kann die Baubewilligung, wenn keine öffentlichen Rücksichten entgegenstehen, nur insoweit ertheilt werden, als hierdurch die erhobenen Privatrechtsansprüche nicht gefährdet werden ; bezüglich dieser aber ist sich auf die Erklärung zu beschränken, dass die beantragte Bauführung in öffentlicher Rücksicht zulässig sei, und es sind die streitenden Theile auf den Rechtsweg zu weisen.

Die privatrechtlichen Einwendungen, deren Austragung dem Civilrechts-wege Vorbehalten wird, sind in der Erledigung ausdrücklich anzuführen.

Dem Civilgerichte steht die Entscheidung der Frage zu, ob mit dem in öffentlicher Beziehung als zulässig erkannten Baue bis zur Austragung des Rechtsstreites innezuhalten sei, oder ob und unter welchen Beschränkungen mit der Bauführung inzwischen begonnen werden könne (§§ 340 und f. a. b. G. B.).

V erständigung von der Erledigung des Baugesuches.

§ 24. Das Baugesuch ist, wenn die Erledigung desselben ohne Zustimmung des Gemeinderathes oder Stadtrathes erfolgen kann, innerhalb 14 Tagen von Ueberreichung des Gesuches an, wenn die Bewilligung aber von der Zustimmung des Gemeinderathes oder Stadtrathes abhängt, innerhalb 30 Tagen zu erledigen, vorausgesetzt, dass dem Bauwerber nicht eine Ursache an der Verzögerung der Erledigung zur Last fällt.

Die Erledigung ist dem Bauwerber unter Rückschluss von zwei Parien der mit der Genehmigungsclausei der Baubehörde versehenen Baupläne schriftlich auszufertigen und es sind auch die vernommenen Nachbarn und sonstigen Betheiligten, wenn sie Einwendungen erhoben, oder die Verständigung über die Erledigung ausdrücklich verlangt haben, schriftlich davon in Kenntniss zu setzen. Sollten die obigen Fristen nicht eingehalten werden können, so sind die Gründe der Fristüberschreitung dem Bittsteller innerhalb dieser Fristen schriftlich bekannt zu geben.

Beziehung der Baub e wüligung auf Betriebsanlagen.

§ 25. Wenn es sich um eine Betriebsanlage im Sinne der Gewerbegesetze handelt, so ist die commissionelle Verhandlung womöglich zugleich mit der Erhebung über die gewerbepolizeiliche Zulässigkeit der Betriebsanlage vorzunehmen.

Ist dies jedoch nicht der Fall und wird die Baubewilligung unabhängig von dem Ansuchen um eine Betriebsanlage ertheilt, so muss die Bewilligung für die letztere besonders erwirkt werden.

Aussteckung und Einhaltung der Baulinie und des Niveau.

§ 26. Die Baulinie und das Niveau sind von der Baubehörde über schriftliches Ansuchen vor Beginn des Baues (und zwar spätestens binnen acht Tagen vom Tage des Ansuchens) auszustecken, auf naheliegende unverrückbare Fixpunkte zu beziehen und ist darüber ein genaues Protokoll aufzunehmen.

Die behördlicherseits angegebenen Coten der Baulinie und des Niveau sind genau einzuhalten.

Verbot zu bauen vor Rechtskraft der Baubewilligung.

§ 27. Vor Rechtskraft der Baubewilligung (§§ 24, 107 und 109) und falls durch den Bau die Strassen- oder Gassenlinien berührt werden, vor amtlicher Aussteckung der Baulinien (§ 26) darf mit dem Baue nicht begonnen werden.

Nach stattgehabter Baucommission kann die Aushebung⁴) der Fundamente noch vor Ausfertigung der Baubewilligung unternommen werden, insoferne dadurch weder öffentliche Rücksichten, noch die Rechte der Nachbarn berührt werden.

Verbot, von dem genehmigten Bauplane abzuweichen.

§ 28. Von dem genehmigten Bauplane darf ohne Bewilligung der Behörde nur in dem Falle abgegangen werden, wenn die Abweichungen solche Aenderungen betreffen, zu deren Vornahme auch bei schon bestehenden Gebäuden die blosse Anzeige genügt (§ 15), jedoch muss auch in diesem Falle die Anzeige erstattet werden.

Für Planabweichungen, welche eine wesentliche Aenderung des genehmigten Planes bedingen, oder auf die Feuersicherheit, den sanitären Zustand des Gebäudes oder die Rechte der Nachbarn von Einfluss sind, ist vor Inangriffnahme dieser Aenderungen unter Vorlage neuer Pläne um deren Genehmigung anzusuchen.

Vor Ertheilung des Benützungsconsenses ist ein vollständig richtig-gestellter Plan vorzulegen.

Maassregel zur Aufrechthaltung dieses Verbotes.

§ 29. Die Baubewilligung und der genehmigte Bauplan müssen auf dem Bauplatze zur Einsicht der zur Ueberwachung berufenen öffentlichen Organe stets bereit liegen.

Bauten in der Nähe eines k. k. Schlosses oder Gartens.

§ 30. Bei Grundabtheilungen und Bauten in der Umgebung eines

k. k. Schlosses oder Gartens wird die Zustimmung des betreffenden k. k. Hofamtes erfordert.

Dies ist das Obersthofmeisteramt Sr. kais. und königl. Apostolischen

Majestät.

Bauten auf Eisenbahngrundstücken und an Eisenbahnen.

§ 31. Bei Bauführungen auf Eisenbahngrundstücken und bei Neu-, Zuoder Umbauten in der Nähe bestehender oder im Bau befindlicher Eisenbahnen, beziehungsweise im Feuerrayon derselben ist sich nach den hierüber bestehenden Vorschriften zu benehmen.

•    Giltigkeitsdauer der Baubewilligung.

§ 32. Die Baubewilligung wird unwirksam, wenn binnen zwei Jahren, vom Tage der Zustellung derselben an gerechnet, mit dem Baue nicht begonnen worden ist.

¹

D. h. weder in einer öffentlichen Versteigerung, noch von einem zu diesem Verkaufe befugten Gewerbsmanne, noch gegen Entgelt von Jemandem, dem sie der Eigenthümer anvertraut hatte.

²

Mit Berücksichtigung der in Folge der Vereinigung der Vororte mit Wien vorgenommenen Textänderungen. (Gesetz vom 26. December 1890.)

³

Das Baugesuch unterliegt einer Stempelgebühr von 50 kr. pro Bogen, die Beilagen einer solchen von 15 kr. pro Bogen.

⁴

Auf keinen Fall ist dann, wenn der Bauconsens noch nicht ertheilt ist, die Mauerung der Fundamente zulässig (Mag.-Vdg. vom 18. Mai 1883, Z. 126822).

Fünfter Abschnitt. '

Von den auf den Bau selbst bezugnehmenden Vorschriften.

Baufuhrung durch hierzu berechtigte Personen.

§ 33. Die Bauherren dürfen sich bei ihren Bauten nur hierzu berechtigter Personen als Bauführer bedienen und haben jede Aenderung in der Wahl des Bauführers der Baubehörde anzuzeigen.

Haftung des Bauführers.

§ 34. Der Bauführer (§ 33) trägt die volle Verantwortung für die Verwendung von vollkommen qualitätmässigen Baumaterialien, sowie für die solide fachmännische Ausführung des Baues.

Hierdurch wird aber die Verantwortung anderer an der Bauausführung betheiKgter Personen, soweit dieselben ein Verschulden trifft, nicht ausgeschlossen.

Sicherheits- und strassenpolizeiliche Anordnungen.

§ 35. Der Bauführer ist verpflichtet:

I. Den Beginn des Baues der Baubehörde rechtzeitig schriftlich anzuzeigen;

2.    bei neuen Bauten und bei Reparaturen an einer gegen einen öffentlichen Weg gekehrten Seite des Gebäudes jedesmal die vorgeschriebenen Warnungszeichen, und in allen Fällen, wo über Nacht Baumaterialien oder Requisiten im Freien gelassen werden müssen, nach Bedarf beleuchtete Laternen unter Aufsicht aufzustellen;

3.    bei Grabungen an einem öffentlichen Wege für eine vollkommene Versicherung der Gruben Sorge zu tragen;

4.    bei Einpiankung des Bauplatzes gegen öffentliche Wege, soferne durch dieselbe die factische Besitzgrenze überschritten wird, im Falle der Vorrückung vor die Baulinie das Maass von 2 in als Entfernung von letzterer

einzuhalten, wobei es aber der Baubehörde Vorbehalten bleibt, nach Umständen auch ein anderes Maass zu bestimmen;

5. für die allenfalls nöthige Hinterlegung des Baumateriales ausserhalb der Einplankung wegen Anweisung eines Materiallagerplatzes bei der Baubehörde besonders anzusuchen.

Das Sandwerfen, Kalkablöschen, Mörtelmachen und die Materialablagerung auf freier Gasse ist nur unter Zustimmung der Baubehörde gestattet

Ziegelmaass.

§ 36. Das normale Maass der Mauerziegel wird festgesetzt mit 29 cm Länge, 14 cm Breite und 6*5 cm Dicke. Dach-, Gewölbe-, Pflaster-, Hohl-und sonstige Form- und Verzierungsziegel können in jeder beliebigen Dimension verwendet werden.

Mauerstärke.

§ 37* Die Stärke der Mauern ist abhängig von der Belastung der Mauern, von dem verwendeten Materiale, von der Anzahl und Höhe der Stockwerke, von den Zimmertiefen und von der Construction der Decken.

Es werden daher im Nachfolgenden nur Bestimmungen für die aus gewöhnlichen Ziegeln und gewöhnlichem Kalkmörtel herzustellenden Mauern der gewöhnlichen Wohngebäude festgesetzt, wobei als Norm zu gelten hat, dass bei Angabe und Cotirung der Mauerstärken stets der Anwurf und Verputz der Mauern ausser Betracht bleibt:

I. Die Mauerstärke ist nach Abstufungen von halben Ziegellängen zu berechnen; es dürfen daher nur Mauern in der Stärke von ¹/₂, i, I */₂, 2 u. s. w. Mauerziegel ausgeführt werden, bei welchen in Cotirung und Berechnung folgende Abrundungen zu gelten haben, als: für die ^steinige Mauer die Abrundung auf 150»

30 cm

45 cm

60 cm

7?

77

¹72    «

V

y₂ «

. 7t «

2.    Bei vielfach durchbrochenen Mauern, deren Pfeiler, falls sie aus gewöhnlichem Ziegelmauerwerke aufgeführt würden, die gehörige Widerstandsfähigkeit nicht besässen, sind diese Pfeiler aus gut gebrannten Ziegeln mit hydraulischem Kalkmörtel oder aus Stein, oder aber aus Eisen herzustellen, was im Bauplane ersichtlich zu machen ist.

3.    Die Hauptmauern des obersten Stockwerkes müssen bis zu einer Zimmertiefe dieses Geschosses von 6‘5 m eine Dicke von 45 cm haben, bei einer Zimmertiefe von mehr als 6’5 m aber 60 cm dick sein.

Bei Anwendung von Tram-(Sturz-)Böden sind die Hauptmauern der unteren Geschosse mit Verstärkungen von 15 cm derart auszuführen, dass immer nur in je zwei unmittelbar übereinander stehenden Stockwerken die Hauptmauern in gleicher Dicke hergestellt werden. Hiernach müssen die Hauptmauern zu ebener Erde bei Zimmertiefen des letzten Stockwerkes bis zu 6*5 w für vierstöckige Gebäude 75 cm und für dreistöckige Gebäude 60 cm;

7?

77

7?

7?

77

v 75cni „    90 cm

„    105 cm

bei Zimmertiefen des letzten Stockwerkes über 6'5 tn aber für vierstöckige Gebäude 90 cm und für dreistöckige Gebäude 75 cm als geringste Dicke erhalten.

Bei Anwendung von Dippelböden müssen zur Erzielung des freien Auflagers der Dippelbäume vom vorletzten Stockwerke angefangen in jedem der unteren Stockwerke einschliesslich des Erdgeschosses die Hauptmauern eine Verstärkung von je 15 cm erhalten.

Bei Anwendung von gewölbten oder hölzernen Decken auf eisernen Trägern (Traversendecken) kann die Mauerstärke in allen Stockwerken und auch im Erdgeschosse (wenn dessen lichte Höhe nicht mehr als 5 m beträgt) bei einer Zimmertiefe des obersten Stockwerkes bis zu 6⁻5 m im Ausmaasse von 45 cm, bei einer Zimmertiefe von mehr als 6'5 m jedoch muss die Mauerstärke in dem Ausmaasse von 60 cm hergestellt werden, vorausgesetzt, dass die Tragfähigkeit des Mauerwerkes durch die Verwendung des geeigneten Materiales nachgewiesen wird.

Jene Theile der Hauptmauern, welche nicht als Auflager für Decken-constructionen dienen, können ohne Rücksicht auf das Maass der Zimmertiefen durch alle Stockwerke einschliesslich des Erdgeschosses 45 cm Stärke erhalten.

4.    Die Mittelmauern müssen bei dreistöckigen Häusern 60 cm in jedem Stockwerke, bei vier Stock hohen Häusern im Erdgeschosse 75 cm Stärke, in den übrigen Stockwerken 60 cm erhalten.

Bei Anwendung von Decken auf eisernen Trägern kann für das oberste Stockwerk bei nachgewiesener Tragfähigkeit des Mauerwerkes jedoch eine Stärke von 45 cm gestattet werden.

Bei Gebäuden mit weniger Stockwerken können die Mittelmauern im Falle der Anwendung von Tramböden, gewölbten Decken oder Decken auf eisernen Trägern 45 cm stark gehalten werden. Bei Anwendung von Dippelböden in solchen Gebäuden muss jedoch in der Mittelmauer, wenn dieselbe nach oben fortgesetzt wird, zwischen dem beiderseitigen, mindestens 15 cm messenden Auflager stets ein Zwischenraum von wenigstens 30 cm vorhanden sein, daher diese Mauer sodann eine Stärke von 60 cm zu erhalten hat.

5.    Die Feuermauern sind von unten auf bis zum Dachbodenpflaster mindestens 30 cm dick, bei vierstöckigen Gebäuden aber zur ebener Erde 45 cm stark herzustellen.

Dienen die Feuermauern gleichzeitig als Deckenauflager, so haben sie in jenen Stockwerken, wo dies der Fall ist, eine Stärke von 45 cm zu erhalten.

6.    Die Lichthofmauern müssen, wenn sie als directes Auflager für Deckenconstructionen dienen, mindestens 45 cm stark sein, sonst genügt für dieselben eine Stärke von 30 cm.

7.    Die Stiegenmauern können, wenn sie auch das Gebäude nach aussen abschliessen, bei nicht freitragenden Stiegen in Gebäuden mit höchstens zwei Stockwerken eine geringste Dicke von 30 cm, in Gebäuden mit drei und vier Stockwerken aber eine solche von 45 cm erhalten.

Bei Anwendung von freitragenden Stiegen sind, ohne Rücksicht auf die Anzahl der Stockwerke und ohne Rücksicht, ob die Stiegenmauern das Gebäude nach aussen abschliessen oder nicht, die Stiegenmauern mindestens 45 cm stark herzustellen.

8. Gangmauern, welche das Gebäude nicht nach aussen abschliessen und auch nicht als Deckenauflager dienen, können in einer Stärke von i$cm ausgeführt werden, im Erdgeschosse müssen sie aber mindestens 30 cm stark sein.

o. Scheidemauern haben eine Stärke von mindestens 1 3 cm zu erhalten.

y

Dienen Scheidemauern zugleich als einseitiges Auflager für Holzdecken, sind sie 45 cm stark herzustellen, wenn sie nach oben fortgesetzt werden, sonst genügt eine Stärke von 30 cm.

10.    Alle inneren Mauern sind an jenen Stellen, wo sie Rauchfänge enthalten, wenigstens 45 cm stark auszuführen.

11.    Die Hauptmauern in dem Kellergeschosse und in den Fundamenten sind, auch wenn sie aus gemischtem Mauerwerke hergestellt werden, 15 cm stärker als zu ebener Erde zu halten.

Der Vorgrund dieser Mauern darf gegen die Gasse nicht mehr als 15 cm betragen.

lieber Abweichungen von den vorstehenden Normen bei Anwendung anderer Constructionen und Materialien, als : Steine, Cement, Eisen u. s. w. oder über Abweichungen von dem im § 36 normirten Ziegelmaasse entscheidet die Baubehörde auf Grund der gelieferten Nachweise über die genügende Festigkeit und Stabilität.

F euermau ern.

§ 38. Jedes Haus ist gegen die Nachbargründe mit selbstständigen Feuermauern (§ 37, Zahl 5) durch alle Stockwerke mit Einschluss des Dachbodenraumes abzuschliessen.

In diesen Feuermauern dürfen keine Oeffnungen gegen die Nachbargründe angebracht werden. Ausnahmsweise können in diesen Mauern mit Bewilligung der Baubehörde zum Zwecke der Verbindung einzelner Räumlichkeiten der Geschosse aneinander stossender Gebäude Thüren angebracht werden.

Sollten Holzbestandtheile des Daches in diese Feuermauern eingelassen werden, so muss in den letzteren noch ein mindestens 15 cm dicker Mauerkörper übrig bleiben.

Stiegen.

§ 39. In jedem neuen Wohngebäude muss man vom Dachboden und von allen Wohnungen aus mittelst ganz feuersicherer Stiegen zum Hauseingange, beziehungsweise ins Freie und in den Keller gelangen können.

Dies bedingt je nach der Ausdehnung des Gebäudes die Herstellung einer oder mehrerer feuersicherer Hauptstiegen.

Diese Stiegen müssen bei ein- und zweistöckigen Häusern wenigstens nom, bei mehrstöckigen Gebäuden in den beiden oberen Stockwerken mindestens 1‘iom, in den unteren mindestens i'25 m im Lichten weit sein.

Wenn in einem drei- oder vierstöckigen Gebäude ausser der Hauptstiege noch eine oder mehrere Nebenstiegen bestehen, so dürfen die letzteren für die zwei oberen Stockwerke auch als Hauptstiegen benützt werden, sobald sie von feuersicherem Materiale construirt sind und eine Breite von wenigstens r 10 m haben.

Bei Hauptstiegen dürfen die geraden Stufen nicht unter 29 cm breit sein und hat die Breite der Spitzstufen in einer Entfernung von 40 cm von

Die Stufenhöhe darf in den Stockwerken das Maass von 16 cm, bei Keller- und Bodenstiegen jenes von 20 cm nicht übersteigen.

der Stiegenmauer wenigstens 29 cm, an den Spitzenden aber 13 cm zu betragen.

An den Stiegen müssen Anhaltstangen und an den freien Stellen Geländer von wenigstens 1 m Höhe angebracht werden.

Bei freitragenden Stiegen sind diese Geländer mit Vorkehrungen zu versehen, welche das Herabrutschen auf denselben behindern. In den Stiegenhäusern sind bei vierstöckigen Gebäuden im ersten und dritten Stocke, bei dreistöckigen Gebäuden aber wenigstens im ersten Stocke Vorrichtungen zum Niederstellen der Lasten anzubringen.

In besonderen Fällen oder bei öffentlichen Gebäuden oder bei Prachtstiegen kann die Baubehörde von der Ausführung solcher Vorrichtungen und von der Anbringung der Anhaltstangen absehen.

Die Stiegenruheplätze, sowie die Gänge in der Ausdehnung des Stiegenhauses sind vollständig aus feuersicherem Materiale herzustellen.

Nebenstiegen zur Verbindung einzelner Räume, zu welchen man auch auf der Hauptstiege gelangen kann, sind an obige Bedingungen nicht gebunden.

Die Herstellung von Fallthüren (liegenden Thüren) bei Stiegenabgängen ist nicht gestattet.

Oberlichte.

§ 40. Wenn eine Stiege mittelst eines Glasdaches beleuchtet werden soll, so muss das Gerippe desselben von Eisen construirt sein und an allen Seiten auf Mauerwerk ruhen, welches über die Dachfläche hinausragt.

Werden andere Räume mittelst Oberlicht beleuchtet, so ist ebenfalls jede feuergefährliche Verbindung mit dem Dachboden sorgfältig zu vermeiden.

Bei jedem Glasdache ist für Ventilation, und wenn erforderlich, für eine entsprechende Versicherung desselben durch Anbringung von Schutzgittern Sorge zu tragen.

Gänge.

§ 41. Freie (an den äusseren Wänden der Gebäudemauern gelegene) Gänge müssen, w'enn sie die einzige Verbindung der Wohnungen mit der Hauptstiege vermitteln, aus durchaus feuersicherem Materiale und zum mindesten mit einer lichten Breite von i*io m hergestellt werden.

Dieselben sind mit feuersicheren, wenigstens 1 m hohen Geländern oder mit verglasten Holzwänden zu versehen.

Offene Gänge haben im letzten Geschosse eine, von dem Dache des Gebäudes isolirte feuersichere Bedachung zu erhalten.

Höhe der Wohnhäuser und der einzelnen Localitäten, Zahl der

Stockwerke.

§ 42. Die Höhe der Wohnhäuser bis zur obersten Gesimskante soll in der Regel 25 m nicht übersteigen; der Fussboden des obersten Stockwerkes darf aber niemals höher als 20 m über dem Strassenniveau liegen.

Bei abfallendem Terrain sind diese Höhen vom höchsten Niveaupunkte des Terrains zu bemessen.

Wohnräume sollen licht und ventilirbar sein.

Die lichte Höhe sämmtlicher Wohnlocalitäten muss bei geraden Decken wenigstens 3 m betragen.

Bei nicht geraden Decken wird diese nach dem verglichenen Maasse gerechnet, so dass der Luftraum dieselbe Grösse erhält wie bei geraden Decken mit 3 m lichter Höhe.

Wohnhäuser dürfen nicht mehr als fünf Geschosse erhalten, wobei Erdgeschoss und allfälliges Mezzanin einzurechnen sind.

Untertheilungen der Erdgeschosse können von der Baubehörde unter der Bedingung gestattet werden, dass jede der hierdurch entstehenden unteren und oberen Abtheilungen eine lichte Höhe von mindestens 3 m erhält.

Die vorstehenden Bestimmungen über Haushöhe und Geschosszahl und Geschosshöhe haben in den Bezirken XI bis XIX nur für die von dem Gemeinderathe zu bezeichnenden Hauptstrassen und Plätze Geltung.

In den übrigen Gebietstheilen dieser Bezirke, soferne nicht besondere Bestimmungen getroffen sind (§§ 71, 82 und 83), dürfen die Wohnhäuser in der Regel ausser dem Erdgeschosse nicht mehr als drei Stockwerke enthalten, wobei auch ein allfälliges Mezzanin als Stockwerk zu rechnen ist.

Sämmtliche Localitäten müssen in diesen Wohnhäusern bei geraden Decken im Lichten wenigstens 2*6 m hoch sein, und ist bei nicht geraden Decken diese Höhe nach dem verglichenen Maasse zu berechnen.

Haus- und Lichthöfe.

§ 43. Die Grösse der Hofräume ist abhängig von ihrer Lage, von der Ausdehnung und der Höhe der Gebäude, der Situirung der Nachbarhofräume, von der Anzahl und Benützungsweise der anliegenden Localitäten und ist so auszumitteln, dass den sanitären Anforderungen bezüglich Luft und Licht vollkommen Genüge geleistet wird.

Die Glasüberdachung eines Theiles des Hofes ist unter der Voraussetzung der Anbringung einer für ausgiebige Luftcirculation entsprechenden Ventilationsvorrichtung im Glasdache zulässig, nachdem der Schlusssatz des § 43 der Bauordnung für gewisse Fälle selbst Ausnahmen von der im Eingänge aufgestellten Regel aufstellt (Erk. der Baudeputation vom Jahre 1883).

Hierbei hat als Regel zu gelten, dass bei Verbauung einzelner Baustellen 15 Procent des Gesammtausmaasses als Minimum unverbaut bleiben müssen und hiervon der grössere Theil auf den Haushof zu entfallen hat.

Lichthöfe, durch welche Wohnräume oder Küchen erhellt werden, müssen mindestens 22 tn'¹ Grundfläche erhalten.

Dienen solche aber bloss zur Beleuchtung von Corridoren, Aborten oder sonstigen unbewohnten Räumen, so genügt für selbe eine Fläche von mindestens 6 ;»².

Luftschachte für die Ventilation von Aborten dürfen nicht unter 1 w2 Querschnitt hergestellt werden.

Lichthöfe und Luftschachte sind behufs ihrer Ventilation an dem unteren Ende womöglich durch genügend grosse Luftcanäle mit der Strasse oder mit dem Haushofe in Verbindung zu setzen.

Bei Baustellen, welche nicht vorzugsweise zu Wohnzwecken verbaut werden sollen, sowie dort, wo Haus- und Lichthöfe mehrerer Gebäude oder

Baustellen zusammenstossen, und endlich bei solchen zwischen bestehenden Gebäuden liegenden Baustellen oder Parcellen, deren Verbauung ohne ein Herabgehen unter die vorstehenden Normen unmöglich würde, bleibt es der Baubehörde Vorbehalten, in Bezug auf die Grenze der Ver-baubarkeit und auf die Grösse der Höfe den localen Verhältnissen entsprechende Erleichterungen zu gewähren.

Deckenconstruction.

§ 44. Die Zwischendecken sind entsprechend tragfähig herzustellen. Die im Bauplane (§ 18) durch Zeichnung auszudrückende Wahl der Construction bleibt dem Bauherrn mit der Beschränkung überlassen, dass für Souterrain- oder Kellerräume keine hölzernen Decken angewendet werden dürfen.

Bei Deckenconstructionen, wo Holz in Anwendung kommt, sind die Fussböden durch eine 8 cm hohe Schuttlage von der Decke zu isoliren.

Die Decke des obersten Stockwerkes muss nicht nur feuersicher belegt, sondern auch so stark hergestellt werden, dass sie dem bei Dachbränden auffallenden Dachgehölze und Mauerwerke genügenden Widerstand zu leisten vermag.

Falls die Baubehörde zur Sicherstellung der Tragfähigkeit grösserer und besonderer Deckenconstructionen Probebelastungen für nöthig erachtet, kann sie dieselben jederzeit mit Angabe des Probegewichtes und der Art der Probe bis zur Ertheilung des Benützungsconsenses verlangen und auf Kosten des Bauwerbers durchführen.

Riegel- und Holzwände.

§ 45. Die Herstellung von Bauobjecten aus ausgemauerten Riegeloder aus Holzwänden ist in der Regel nicht gestattet. Solche Objecte können nur in besonderen Fällen von der Baubehörde bewilligt werden.

Dagegen ist zur Trennung einzelner Bestandtheile einer Wohnung die Anwendung von derlei Riegelwänden oder von Wänden aus Holz gestattet, sie müssen jedoch auf beiden Seiten mit einem Mörtelverputze versehen sein.

In unmittelbarer Nähe einer Feuerung ist massives Mauerwerk herzu

stellen.

Localitäten zu ebener Erde und unter dem Strassenniveau.

§ 46. Bei neu zu erbauenden Häusern sind in der Regel die Fussböden aller ebenerdigen Wohnungen mindestens 15 cm über das bestimmte Strassen- und Hofniveau zu legen.

Die Herstellung von Wohnungen unter diesem Niveau kann nur in Gebäuden, welche nicht der Ueberschwemmungsgefahr ausgesetzt sind, und nur unter den nachfolgenden Bedingungen gestattet werden, und zwar :

1.    Müssen solche Wohnbestandtheile gegen die aufsteigende Erd-feuchtigkeit entsprechend versichert werden und die im § 41 normirte lichte Höhe erhalten ;

2.    müssen dieselben, falls ihre lichte Höhe nicht über 4 m beträgt, wenigstens mit ihrer halben lichten Profilhöhe über das Strassen- oder Hofniveau hervorragen, und muss hierbei der Hof bei einer Breite von mindestens 5 1 n eine geringste Grösse von 75 m² erhalten;

3. darf der Fussboden solcher Wohnlocalitäten, wenn sie über 4 m lichte Höhe besitzen, auf keinen Fall mehr als 2 m unter dem Niveau des Terrains liegen, daher solche Wohnbestandtheile entsprechend höher über das Terrain herausragen müssen. Bei ansteigendem Terrain oder bei ungleich hohem Strassen- und Hofniveau hat für die Bestimmung der Höhenlage der Fussböden sämmtlicher Souterrainwohnbestandtheile des Gebäudes der höchste

Punkt des Terrains oder das höhere Niveau zu gelten ;

4.    wird aber die Freihaltung der halben Profilhöhe nicht erreicht, oder aber die Ueberschreitung der im Punkte 3 vorgeschriebenen tiefsten Fussbodenlage absolut nothwendig, dann müssen derlei Wohnungen mit einem 2 m breiten, bis auf den Fussboden des Souterraingeschosses reichenden, nach Anordnung der Baubehörde abzuschliessenden Lichtgraben versehen werden ;

5.    muss zur Abgrenzung solcher Wohnbestandtheile von höherem Terrain ausser der eigentlichen Hausmauer noch eine zweite, von der ersteren 30 cm entfernt stehende Mauer hergestellt werden, und ist der hierdurch entstehende Luftraum mit der Aussenluft in Verbindung zu setzen;

6.    sind diese Wohnbestandtheile von den zweckmässig zu ventilirenden Kellerräumen durch einen gut zu lüftenden Kellergang zu trennen.

Unterirdische Werkstätten sind nur dann zulässig, wenn deren Gewölbeschluss (Scheitel) mindestens 60 cm über dem bereits festgesetzten anliegenden Terrain und der Fussboden nicht tiefer als höchstens 2’5 m unter dem Niveau des angrenzenden Terrains gelegen, wenn ferner für gehörige Ventilation, Licht und Trockenheit gesorgt ist, welche Vorsorge nach diesen Richtungen hin im Bauplane ersichtlich gemacht werden muss.

Andere zum Aufenthalte, aber nicht zu Schlafstätten von Menschen bestimmte Räumlichkeiten müssen so hergestellt werden, dass sie mit Rücksicht auf ihre beabsichtigte Verwendung den sanitären Anforderungen vollkommen entsprechen.

Die Anbringung von Küchen und Waschräumen im Keller ist gestattet, jedoch ist für Licht und für den entsprechenden Abzug des Dunstes Vorsorge zu treffen.

Kelleröffnungen.

§ 47. Kelleröffnungen dürfen im Gassentrottoir nur mit besonderer baubehördlicher Bewilligung und mit Zustimmung des Grundeigenthümers angebracht werden, und es ist der Deckel und die Einfassung solcher Oeffnungen aus Granitsteinen herzustellen.

Lichteinfallsöffnungen.

§ 48. Lichteinfalls- und Ventilationsöffnungen an den Strassen dürfen nur unter Zustimmung des Grundeigenthümers, mit Bewilligung der Baubehörde, und in der Regel nur dann hergestellt werden, wenn sie innerhalb der Mauer- und Sockelvorsprünge des Gebäudes zu liegen kommen, und eine Eindeckung mit tragfähigen Glasplatten oder Eisengittern erhalten.

Holzlagen.

§ 49. Die Holzlagen sind in der Regel im Keller aus Mauerwerk aufzuführen. Sie können aber auch in ebenerdigen, gegen das Dach offenen Schupfen untergebracht werden.

Diese -Schupfen haben jedoch eine gemauerte Umfassung, sowie Scheidemauern, die bis an die Dachfläche reichen, zu erhalten, und sind feuersicher einzudecken.

Jede Wohnung mit mehr Bestandtheilen als Zimmer und Küche hat eine eigene Holzlage zu erhalten.

D achstühle.

§ 50. Die Dachstühle müssen mit einem als feuersicher anerkannten Materiale eingedeckt werden.

Die Mauerbänke des Dachstuhles müssen mindestens 8 cm über das Dachbodenpflaster gelegt werden.

Die Bestandtheile der Dachstühle sind von der obersten Decken-canstruction vollkommen zu isoliren.

Dachbodenraum.

§ 51. Der Dachbodenraum ist mittelst einer eisernen Thür in eisernen Rahmen oder in steinerner Einfassung abzuschliessen.

Die Anbringung von Wohnungen im Dachbodenraume ist ausnahmslos

untersagt.

Brandmauern.

§ 52. Dachlängen von mehr als 30 m sind in der ganzen Breite des Dachbodens durch Brandmauern abzutheilen.

Diese Brandmauern müssen mindestens 15 cm dick und nöthigenfalls durch Pfeiler verstärkt sein, wenigstens 15 cm über die Dachflächen ragen und das Dachgehölze vollkommen trennen.

Jede dieser Brandmauern ist mit einer eisernen Thür in steinerner oder eiserner Einfassung zu versehen, welche Thüren so herzustellen sind, dass sie selbst zufallen und deren Schlösser von beiden Seiten mit Drückern leicht geöffnet werden können.

Dachrinnen.

§ 53. Alle neuen Häuser sind gegen die Strasse oder Gasse mit metallenen oder sonst feuersicheren und wasserdichten Dachrinnen von entsprechender Breite zu versehen, und diese sind so anzubringen, dass die Dachtraufe, dann das Herabfallen des Schnees und Dachdeckmateriales thunlichst vermieden wird; dort, wo die Dachrinnen über dem Dachsaume angebracht werden, darf die Breite des letzteren zwischen der Rinne und dem untersten Dachsaumrande nicht über 30 cm am tiefsten Punkte der Rinne betragen.

Dem Bauwerber steht es frei, gegen das Abrutschen des Schnees auch eine andere Schutzvorrichtung anzubringen, jedoch muss hierzu die Genehmigung der Baubehörde eingeholt werden.

Diese Anordnung hat auch bei bereits bestehenden Gebäuden mit breiteren Dachsäumen im Falle der Erneuerung der letzteren Anwendung zu finden.

An den Dachrinnen sind Abflussrohren von entsprechender Dimension anzubringen, mittelst welchen das Wasser womöglich durch die Abortschläuche, sonst aber überdeckt in die Canäle zu leiten ist.

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

6l

Stallungen und Futterkammern.

§ 54. Stallungen und Futterkammern, über welchen Wohnungen angebracht werden, müssen feuersichere Decken erhalten, und müssen erstere gut ventilirt werden. Oeffnungen aus den Stallungen gegen die Strasse oder Gasse sind nur dann gestattet, wenn deren Verschluss ein luftdichter und bleibender ist.

Die Stallungen sind mit Abzugscanälen zu versehen und letztere, sowie die Fussböden daselbst so herzustellen, dass die Infiltration des Bodens und des Mauerwerkes verhütet werde.

Unterirdische Stallungen sind nach den im § 46 für unterirdische Werkstätten festgesetzten Normen herzustellen.

Schupfen.

§ 55. Die Herstellung von Schupfen auf hölzernen Säulen ohne Decke ist bei feuersicherer Bedachung gestattet.

Wenn dieselben an eine Nachbarrealität stossen, haben sie gegen letztere eine eigene Feuermauer zu erhalten.

Die Erbauung von hölzernen Schupfen ohne feuersichere Eindeckung kann nur ausnahmsweise bei dringendem Bedarfe von der Baubehörde gestattet werden.

Mist- und Düngergruben.

§ 56. Die Mist- und Düngergruben sind mit wasserdichten Wänden und Böden und mit festen, gut schliessenden Deckeln zu versehen, sowie in thunlichster Entfernung von eigenen und Nachbarsbrunnen, dann auch von bewohnten Räumen anzubringen.

Canalisirung.

§ 57. Bei neuen Bauführungen und solchen Herstellungen, die einem Neubaue gleichgehalten werden können, ist für die Ableitung der atmosphärischen Niederschläge und der Abfallstoffe Vorsorge zu treffen.

Es kann dies geschehen:

a)    Durch die Erbauung von Hauscanälen,

Ab-

b)    durch die Herstellung von Rohrleitungen, wenn die zur schwemmung der Abfallstoffe erforderliche Wassermenge vorhanden ist. Ad a) Die Hauscanäle sind unter möglichster Ausnützung des

Gefälles mit einem eiförmigen Profile von mindestens 60 cm lichter Weite und 105 cm lichter Höhe aus Stein oder aus Ziegeln mit hydraulischem Mörtel oder aus Beton, eventuell auch mit einer Sohlenverkleidung aus Steinzeug, welche das mittlere Niveau der abzuführenden Flüssigkeit überragt, vollkommen wasserdicht herzustellen.

Bei Anwendung von Ziegeln sind die Umfassungswände, die Sohle und das Gewölbe aus zwei Rollschaaren von zusammen mindestens 30 cm Dicke auszuführen und sind die Fugen an der inneren Canalfläche zu verbrennen. Bei Betoncanälen sind die Wandungen mindestens 20 cm dick herzustellen.

Die Baubehörde kann Abweichungen von obigen Dimensionen nur dann bewilligen, wenn die genaue Einhaltung derselben wegen des Niveaus oder in Felge der örtlichen Verhältnisse nicht möglich ist.

Ad b) Die Rohrleitungen sind ebenfalls unter zweckmässigster Gefällsausnützung aus hart gebranntem, glasirtem Thon (Steinzeug), Beton oder aus einem anderen als zulässig anerkannten Materiale vollkommen wasserdicht herzustellen. Es haben die Rohre in Zweigleitungen eine Lichtweite von mindestens 18 cm, nach Vereinigung mehrerer Zweigleitungen die erforderlichen, grösseren Dimensionen zu erhalten, und sind geeignete Vorrichtungen zur Hintanhaltung von Verstopfungen anzubringen.

Die Canäle und Rohrleitungen sind mit den Strassencanälen in entsprechende Verbindung zu bringen und im Inneren der Häuser oder der Grundstücke möglichst entfernt von den eigenen und Nachbarsbrunnen anzulegen.

Die Führung unter Wohnräumen ist in der Regel nicht gestattet. S.ollte aber eine solche Anlage ausnahmsweise bewilligt werden, so ist sowohl bei Canälen als auch bei Rohrleitungen der äussere Umfang mit einer 15 cm dicken Betonschichte zu versichern, und sind in solchen Strecken die Einsteig- oder Untersuchungsschachte so anzulegen, dass die betreffende Canal- oder Rohrleitung zu jeder Zeit leicht zugänglich ist.

Die Deckel der Canalschachte sind aus Stein oder geripptem Eisen luftdicht schliessend herzustellen.

Wird ausnahmsweise über specielles Ansuchen des Bauwerbers die Anbringung eines Canalschachtes auf der Gasse gestattet, so ist der Deckel des letzteren, sowie die Einfassung, wenn im Trottoir liegend, aus Granitstein, wenn aber in der Fahrbahn liegend, aus geripptem Gusseisen von genügender Stärke anzufertigen.

Für die Ventilation der Hauscanäle oder der Rohrleitungen muss durch Anbringung von Ventilationsschächten Vorsorge getroffen werden, welche bis über das Dach, womöglich zwischen Schornsteinen zu führen sind.

In jenen Stadttheilen, für welche ein Unrathsabfuhr-(Tonnen-)System angeordnet oder zugelassen wird, hat bei Neubauten der Bauherr ausser der Herstellung eines Hauscanales oder einer Rohrleitung für das Niederschlagsund Spülwasser die zur Durchführung des genannten Systems nothwendigen Baulichkeiten nach den Angaben der Baubehörde herzustellen.

Senkgruben.

§ 58. Bei Bauten in Stadttheilen oder an Strassen, in welchen noch kein Hauptcanal besteht, ist ausnahmsweise bis zur Erbauung eines solchen die Herstellung von Senkgruben gestattet.

Dieselben müssen wasserdicht, mit Cementmörtel gemauert und gepflastert und luftdicht geschlossen sein und möglichst entfernt von den eigenen und Nachbarbrunnen gehalten werden.

Mit der seinerzeitigen Erbauung des Hauptcanales hat der Haus-eigenthümer sofort den Hauscanal herzustellen und die Senkgrube zu beseitigen.

Aborte.

§ 59. Die Zahl der Aborte richtet sich nach der Anzahl und Ausdehnung der Wohnungen und muss mindestens für je zwei Wohnungen ein Abort angebracht werden.

Die Aborte haben im inneren Lichten wenigstens 90 cm Breite und l'im Länge, ferner einen gehörigen Zutritt von Licht zu erhalten, wobei insbesondere darauf Rücksicht zu nehmen ist, dass eine ausgiebige Lufterneuerung ermöglicht werde.

Die Abortschläuche dürfen nicht aus Holz angefertigt, und müssen ohne Verringerung ihrer Weite bis über das Dach als Dunstschläuche fortgeführt werden.

Die Baubehörde hat darauf zu sehen, dass bei Neubauten, und insbesondere in solchen Stadttheilen, wo die Hochquellenleitung liegt, womöglich Waterclosets in den einzelnen Aborten angebracht werden. Bei Aborten im Inneren der Wohnungen müssen Waterclosets oder diese ersetzende Vorrichtungen angebracht werden.

Vorbauten über die Baulinie: Balcone, Galerien, Erker, Wetterdächer, Gesimse, Façadedecorirungen, So ekel vorsprünge, Zierverputze.

§ 60. Vorbauten über die Baulinie, als: Risalite, Säulenportale, einzelne Säulen oder Pfeiler, Lesenen, Barrieren, Vorlegestufen, Freitreppen u. s. w. dürfen nur mit besonderer behördlicher Bewilligung unter Zustimmung des Grundeigenthümers angebracht werden

Offene Balcone oder Galerien auf Consolen dürfen in der Regel nicht mehr als i‘2$m vom Mauergrunde bis an die äussere Flucht des Geländers oder Parapetes vorspringen. Geschlossene Balcone oder Erker dürfen in der Regel nur auf eine Fensterachsenweite und nur in Gassen von mindestens 16 m Breite angebracht werden. Sie dürfen nur i‘2$m über die Mauerflucht vorspringen und müssen wenigstens 3 m vom Nachbargebäude entfernt sein. Abweichungen von diesen Normen kann die Baubehörde von Fall zu Fall bewilligen.

Wetterdächer sind an obige Dimensionen nicht gebunden. Die letzteren sind nach den bestehenden Localverhältnissen zu bestimmen. Balcone, Galerien, Erker oder Wetterdächer sind aus feuersicherem und solidem Materiale herzustellen und in einer solchen Höhe anzubringen, dass dadurch der Verkehr auf der Strasse und dem Trottoir nicht behindert wird. Sie

sind mit Rinnen zu versehen, durch welche das Wasser mittelst Abfallröhren an der Front des Hauses bis auf das Trottoir zu leiten ist.

Gesimse, sowie alle zur Decorirung der Façade dienenden Bestand-theile sind aus feuersicherem und solidem Materiale herzustellen und mit dem Mauerwerke in verlässliche dauernde Verbindung zu bringen.

Sockel, mit Einschluss allfälliger Decorationen und Portale an ebenerdigen Localitäten, können 20 cm über die Baulinie vorspringen, jedoch dürfen diese Sockel in der Regel an keinem Punkte die Höhe von 150 m überschreiten.

Zur Vorrückung und Erhöhung über diese Maasse ist eine besondere baubehördliche Bewilligung und die Zustimmung des Grundeigenthümers erforderlich.

Zierverputze dürfen 10 cm über den Mauergrund (Baulinie) vorspringen.

Die in ebener Erde und Souterraingeschossen gegen die Strasse angebrachten Fenster und Thüren müssen nach innen sich öffnend hergestellt werden.

Herstellung des Trottoirs.

§ 61. Der Eigenthümer eines neuen Gebäudes ist verpflichtet, das Trottoir an der Seite des Hauses gegen die öffentliche Strasse oder Gasse, und zwar auf der ganzen Länge des Bauplatzes, bis zu einem Sechstel der normirten Strassen- oder Gassenbreite (zwischen den beiderseitigen Baulinien) und höchstens bis zu 5¹75 m Breite auf seine Kosten herzustellen und bis zum Tage der Uebergabe an die Gemeinde zu erhalten, sowie auch jene Niveauregulirungen vorzunehmen, welche zur Herstellung des Trottoirs erforderlich erscheinen.

Die Breite und Construction des Trottoirs, die Zeit der Herstellung desselben und die Beschaffenheit des zu verwendenden Materiales wird von der Baubehörde bestimmt. Das vorschriftsmässig hergestellte Trottoir geht .in das Eigenthum der Gemeinde über, welche dasselbe binnen Jahresfrist zu übernehmen hat, vorausgesetzt, dass zu diesem Zeitpunkte am Trottoir keine Gebrechen wahrgenommen werden.

Bei Umbauten ist die Wiederverwendung der vorhandenen Trottoirsteine, sofern diese nicht von der Gemeinde gelegt worden sind, zulässig, jedoch hat der Bauherr die von der Baubehörde als unbrauchbar bezeichneten Steine gegen qualitätmässige Steine auszuwechseln.

Wasserbeschaffung.

§ 62. Bei Neu- und Umbauten ist dort, wo Röhren der Hochquellenleitung liegen, das Wasser in das Haus zu führen.¹)

gebäude für den Bedarf dem Zeitpunkte, wo die Einleitung des Hochquellenwassers möglich wird.

an

Dort, wo dieses noch nicht der Fall ist, muss in jedem neuen Wohn-gesundem Trinkwasser gesorgt werden bis zu

Gasmesser.

§ 63. Gasmesser dürfen in Localitäten, die zu Schlafstätten dienen, nicht aufgestellt werden.

Feuerungsanlagen.

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 64. Die Rauchfänge müssen mindestens 1 m über die Dachfläche hinausragen.

Für alle Rauchfänge ohne Unterschied gilt die Bestimmung, dass zwischen dem Holzwerke und der lichten Oeffnung des Rauchschlotes mindestens eine Mauerziegelbreite und ein stehender Dachziegel angebracht sein müssen, und zwar in der Weise, dass der letztere die Lager- und Stoss-fugen der Mauerziegel deckt. Das Mauerwerk der Rauchfänge muss auf dem Dachboden auch an der Aussenseite verputzt sein oder verbrennte Mörtelfugen erhalten.

Die Ableitung des Rauches durch Rauchrohre gegen die Gasse, gegen den Hof, oder überhaupt ins Freie ist durchaus verboten.

II. Besondere Bestimmungen.

A. Ofen- und Herdfeiierungen, Küchenfussböden.

§ 65. Die Rauchfänge sind so anzulegen, dass jeder bewohnbare Raum geheizt werden kann. Die Einmüdung von Feuerungen aus verschiedenen Geschossen in einen und denselben Rauchfang ist nicht zulässig.

In der Regel hat jede Heizgruppe einer Wohnung einen eigenen Rauchfang zu erhalten.

Die Anbringung von sogenannten Verschlussklappen ist bei Zimmeröfen jeder Art untersagt.

Die Fussböden in den Küchen müssen mindestens 60 cm vor der Herdseite, wo sich die Feuerung befindet, feuersicher belegt sein.

B. Schornsteine, a) Enge Rauchfänge.

§. 66. Bezüglich der Herstellung und Benützung der engen Rauchfänge wird angeordnet:

1.    Enge Rauchfänge müssen im Inneren eine möglichst glatte Fläche und für geschlossene Feuerungen wenigstens einen Querschnitt von 255 cm2 haben, welcher bei viereckigen Rauchfängen mindestens 15 cm breit und 17 cm lang sein muss.

Mehr als vier Feuerungen dürfen in keinem Falle in einen Rauchfang geleitet werden.

Für offene und aussergewöhnliche Feuerungen müssen mehrere enge Rauchfänge, oder ein Rauchfang mit einem grösseren, dem Zwecke entsprechenden Querschnitte angebracht werden.

2.    Diese Rauchfänge sind möglichst senkrecht herzustellen. Neigungen (Schleifungen) unter 60 Grad mit der Horizontallinie dürfen in der Regel nicht stattfinden; sollten aber solche ausnahmsweise bewilligt werden, so müssen an den Punkten, wo die Ziehung geschieht, Putzthürchen angebracht werden, und es ist Vorsorge zu treffen, dass am Beginne der Abweichung vön der verticalen Linie die inneren Schornsteinwände durch das Aufschlagen der an der Putzbürste befestigten Kugel keine Beschädigung erleiden.

3.    Jeder enge Rauchschlot muss an seinem unteren Ende und auf dem Dachboden ober dem Pflaster oder den Lauftreppen mit zwei hintereinander stehenden getrennten, gusseisernen 4 mm dicken, in Falz schlagenden und sperrbaren Putzthürchen von 40 cm Höhe und von einer Breite gleich der inneren Lichte des Schlotes versehen sein.

Diese Thürchen sind mit den bezüglichen Wohnungs- und Stockwerksnummern zu bezeichnen und nie innerhalb der versperrten Boden- und Kellerabtheilungen, sondern stets von den Communicationsgängen zugänglich anzubringen.

4.    Das Putzen oder Reinigen der engen Rauchfänge kann auch vom Dache aus, mittelst Anbringung einer Laufbrücke erfolgen.

5.    Insofern in der Nähe der Putzthürchen Holzwerk nicht vermieden werden kann, muss dasselbe mich Blech beschlagen werden.

6.    Lm das Ausbrennen der Rauchfänge jederzeit zu ermöglichen, sind eiserne doppelte Schlussthürchen, und bei Rauchfängen, welche vom Keller

aus aufgeführt werden, in den oberen Stockwerken an geeigneten Stellen derlei separate Ausbrennthürchen anzubringen.

b) Schliefbare Rauchfänge.

Schliefbare Rauchfänge müssen im lichten Querschnitte mindestens 45 cm breit und 48 cm lang sein.

c) Grosse Schornsteine.

Schornsteine für grössere Feuerungen, zu Ventilationszwecken oder Dampfkessel müssen so gebaut sein, dass durch deren Benützung die Nachbarschaft derselben nicht belästigt wird.

Diese Schornsteine sind bei jeder unteren Einmündung mit einem eisernen Schieber oder einer Klappe, und in jenen Höhenstrecken, welche mehr als 50 cm weit sind, mit inneren Steigeisen zu versehen.

Die Höhe solcher Schornsteine hat die Baubehörde nach den Localverhältnissen zu bestimmen, und muss die Anlage stets derartig sein, dass eine eventuelle künftige Erhöhung auf mindestens 35 m möglich wird.

Bezüglich der Stabilität und Wandstärke solcher hoher freistehender Schornsteine kann von der Baubehörde eine statische Berechnung verlangt werden, welche nachweist:

1.    Dass der Druck unter dem Eigengewichte in dem ringförmigen Theile des Mauerwerkes nirgends 8 Kilogr. per 1 cm% übersteigt;

2.    dass mindestens eine zweifache Sicherheit gegen das Umstürzen bei einem Winddrucke von 150 Kilogr. per 1 w² an jedem Theile des Schornsteines besteht.

Das Material des Schornsteines muss feuersicher sein.

Eiserne Kamine können gestattet werden, solche aus Blech jedoch nur für isolirte Industriebauten oder, wenn sie inmitten von Wohngebäuden liegen, nur für eine vorübergehende Benützung.

C. Dampfkesselanlagen. Grosse Kessel.

§ 67. Grosse Dampfkessel sollen nach Möglichkeit in versenkten Localen und entfernt von Wohnräumen aufgestellt werden.

Von Arbeitsräumen müssen die Localitäten für solche Dampfkesselanlagen durch eine (mit Ausnahme der unumgänglich nöthigen Verbindungsöffnungen) volle Mauer von mindestens 60 cm Stärke getrennt sein, dieselben dürfen nur leicht überdeckt, nicht überbaut und in keinem Falle gewölbt werden.

Zur Aufstellung von Grosskesseln ist die Genehmigung der Baubehörde

erforderlich.

Kleine Kessel.

§ 68. Für kleine, einzeln verwendete Dampfkessel werden Erleichterungen bezüglich der Aufstellung gewährt.

Kleinkessel, das sind solche, deren Durchmesser \'2m, deren Rauminhalt bei Vollfüllung bis zur gesetzlichen Wasserstandsmarke ro

und deren Dampfdruck 6 Atmosphären nicht übersteigt, dürfen in bewohnten Häusern und frei in Werkstätten aufgestellt werden, wenn:

1.    Die unmittelbar darüber befindlichen Räume nicht bewohnt werden;

2.    der Schornstein, der auch ein gewöhnlicher Rauchschlot sein kann, mindestens die Höhe des Dachfirstes der unmittelbar benachbarten Wohnhäuser überragt;

3.    der Kessel mindestens 3 m von jeder Nachbargrenze entfernt bleibt.

Zur Aufstellung von Kleinkesseln ist die baubehördliche Genehmigung

erforderlich.

Zwergkessel, das sind solche, deren Durchmesser o'8 m, deren Wasserinhalt bei Vollfüllung bis zur gesetzlichen Wasserstandsmarke 0*5 m'\ und deren Dampfdruck 4 Atmosphären nicht übersteigt, unterliegen hinsichtlich ihrer Aufstellung lediglich den für die Anlage von Feuerstellen geltenden Vorschriften.

Sie bedürfen keiner besonderen baubehördlichen Bewilligung, doch hat der Benützer vor Inbetriebnahme solch eines Kessels dies bei der Baubehörde unter Nachweisung der Zustimmung des Hauseigenthümers und beim zuständigen Dampfkesselcommissär anzuzeigen und dabei eine Abschrift des gesetzlichen Druckprobencertificates zu erlegen, worüber ihm eine Bestätigung der erfolgten Anzeige ausgefolgt wird.

Gaskraftmaschinen und Heissluftmaschinen.

§ 69. Gaskraftmaschinen, Heissluftmaschinen und ähnliche durch Elementarkräfte arbeitende Motoren sind, wenn sie geräuschlos arbeiten, wie die Zwergkessel zu behandeln.

Anderenfalls bedarf deren Aufstellung der baubehördlichen Bewilligung. Für die Ableitung der Verbrennungsproducte ist jederzeit die geeignete Vorsorge zu treffen.

Sechster Abschnitt.

Bauten, weiche für grössere Ansammlungen von Menschen bestimmt sind.

§ 70. Bei Erbauung von Gebäuden, in welchen ihrer Bestimmung nach grössere Ansammlungen von Menschen stattfinden, sind nebst den Vorschriften dieser Bauordnung auch die diesfalls erlassenen besonderen gesetzlichen Bestimmungen und polizeilichen Anordnungen zu beobachten.

Siebenter Abschnitt.

Von den Industriebauten.

Baulichkeiten, welche als Industriebauten betrachtet werden, und von der Errichtung derselben.

§ 71. Unter Industriebauten werden im Gegensätze zu Wohngebäuden alle Fabriken, Werkstättengebäude und Lagerräume verstanden.

Dem Gemeinderathe bleibt es Vorbehalten, einzelne genau abzugrenzende Gebietstheile vorzugsweise für die Anlage von Industriebauten zu bestimmen.

Die Industriebauten werden nach ihrer Lage in

1.    isolirt stehende und

2.    nicht isolirt stehende

eingetheilt.

Industriegebäude in isolirter Lage.

§ 72. In isolirter Lage befindet sich ein Industriegebäude oder ein Complex von Industriegebäuden, wenn jeder Punkt desselben von anderen Gebäuden und von den Nachbargrenzen mindestens 20 m entfernt ist.

Die Breite dazwischen liegender Strassen, Plätze, Flüsse oder sonstiger Gewässer ist hierbei einzurechnen.

Grenzen Fabriksanlagen unmittelbar an gleichartige Fabriksanlagen, so genügt eine dazwischen liegende Breite von 10 m als Isolirungsraum.

In jedem Falle muss der Isolirungsraum unverbaut sein und bleiben.

Allgemeine Bestimmungen für isolirte Industriebauten.

§ 73. Im Falle der Herstellung von isolirten Industriebauten, sowie bei nachträglicher Anlage von Erweiterungs- und Zubauten genügt die Belegung des Baugesuches mit dem Situationsplane, auf welchem die Grundform der ganzen Anlage, der dazu gehörigen einzelnen Gebäude mit Bezeichnung ihrer Zwecke, die Grundbuchs- und Katastralbezeichnung des Grund-complexes, die Nachbargrenzen mit den zunächstliegenden Gebäuden unter Anführung der Namen der Besitzer derselben, und endlich die zur Ableitung der Abfälle und Flüssigkeiten projectirte Canalführung darzustellen sind.

Alle übrigen Bestimmungen des ersten bis vierten Abschnittes dieser Bauordnung, soweit sie nicht durch die folgenden Bestimmungen modificirt werden, finden sinngemäss Anwendung.

Besondere Bestimmungen für isolirte Industriebauten.

§ 74. Bei diesen Industriebauten bleibt die Wahl der Constructionen und der Baumaterialien dem Bauherrn überlassen.

Für die genügende Festigkeit des Baues haftet

a)    der Bauherr ohne Rücksicht auf eine Zeitdauer,

b)    der Bauführer nur bis zu dem Zeitpunkte, in welchem durch die

amtliche Erledigung nach § 92 die vorschriftsmässige Vollendung des

Baues bestätigt worden ist.

Für die Beobachtung folgender Vorschriften und Vorsichtsmaassregeln sind jedoch Bauherr und Bauführer unbedingt verantwortlich.

1. Es muss in jedem Industriegebäude, welches aus mehr als einem Erdgeschosse besteht, eine feuersichere Rettungsstiege, die sich in einem gemauerten Gehäuse mit feuersicherer Decke befindet, vorhanden sein, mittelst welcher man von allen Räumlichkeiten des Gebäudes unmittelbar ins Freie gelangen kann.

Bei ausgedehnten Fabriken sind mehrere solche Stiegen, und zwar so anzulegen, dass kein Punkt der Fabrik mehr als 40 nt von einer Rettungsstiege entfernt liegt.

Wenn eine solche Stiege für nicht mehr als 50 Personen zu dienen hat, so muss dieselbe, falls sie geradarmig ist, eine Breite von i‘25 m und wenn sie gekrümmt ist, eine Breite von i'50 m haben.

Für je 50 Personen mehr ist 15 cm an Breite zuzuschlagen oder es sind verhältnissmässig mehr Rettungsstiegen anzubringen.

Zur grösseren Erleichterung können diese Stiegenhäuser an der Aussen-seite der Gebäude auf dem zur Isolirung bestimmten Raume angelegt werden.

Ausser diesen feuersicheren Rettungsstiegen sind auch hölzerne Laufstiegen nach Bedürfniss gestattet.

Für Localitäten, welche keine eigentlichen Werkstätten sind oder nur zeitweilig betreten werden, oder in welchen sich nur wenige Personen aufhalten, können ebenfalls hölzerne Stiegen angebracht werden.

2.    Die Ableitung von unreinen und übelriechenden Flüssigkeiten muss so geschehen, dass die Umgebung nicht darunter leidet und das Erdreich nicht infiltrirt wird.

Die Benützung der öffentlichen Canäle zu dieser Ableitung kann untersagt werden, wenn sich durch diese Benützung Uebelstände ergeben.

Die Canalisirung hat sich nach den bestehenden allgemeinen Vorschriften zu richten.

3.    Es ist gestattet, eine beliebige Anzahl von Stockwerken anzubringen, jedoch darf die Gesammthöhe des Gebäudes 25 m nicht überschreiten.

4.    Alle Fabriksräume müssen eine entsprechende Ventilation durch Zuführung von frischer und Abführung der verdorbenen Luft, und jene Räumlichkeiten, in welchen Arbeiter durch längere Zeit beschäftigt sind, eine der Anzahl der letzteren und der Beschaffenheit der Arbeit angemessene innere FFöhe, und zwar nie unter 3 m erhalten.

5.    Alle Abschlusswände von Industriebauten, welche an öffentliche Strassen angrenzen, müssen feuersicher ausgeführt sein.

6.    Bezüglich der Herstellung der Rauchfänge und Schornsteine, dann bezüglich der Feuerungs- und Dampfkesselanlagen haben die in den §§ 64 bis inclusive 6g dieser Bauordnung enthaltenen diesfälligen Bestimmungen auch für isolirte Industriebauten sinngemässe Anwendung zu finden.

7.    Bei Abänderungen im Bauzustande ist eine Baubewilligung nicht

erforderlich.

Die vorstehenden Bestimmungen haben aber auch in diesem Falle zu gelten und es ist nach vollendeter Herstellung an die Baubehörde zum Zwecke der amtlichen Besichtigung die schriftliche Anzeige zu erstatten.

Industriegebäude in nicht isolirter Lage.

§ 75. Wenn bei einer Industriebauanlage die isolirte Lage nach §72 nicht vollkommen vorhanden ist, so bleibt es der Baubehörde überlassen, mit Berücksichtigung der Entfernung der Nachbargrenzen der zunächstliegenden Gebäude und deren Beschaffenheit, der Art und Ausdehnung des Industriezweiges und endlich der örtlichen Verhältnisse überhaupt, zu erkennen, ob und unter welchen Bedingungen eine Ermässigung der baupolizeilichen Vorsichten bei der Ausführung des Baues zulässig sei.

Allgemeine Bestimmungen für nicht isolirte Industriebauten.

§ 76. Bei Bauten, welche als nicht isolirte Industriebauten erscheinen, gelten die allgemeinen Bestimmungen dieses Baugesetzes (I., II., III., IV. und V. Abschnitt) mit folgenden Erleichterungen :

1.    Alle Wände, mit Ausnahme jener, in deren Nähe sich Feuerungen befinden, dann jener, die an öffentliche Strassen oder an nachbarliches Eigenthum angrenzen, können aus Riegelmauerwerk bestehen;

2.    die Bestimmung der Mauerdicke, sowie der Stärke aller Con-structionstheile wird dem Bauherrn und dem Bauführer gegen Haftung für die volle Sicherheit (laut § 74) überlassen.

Die Baubehörde ist jedoch berechtigt, einen Nachweis über die gehörige Festigkeit und Stabilität zu fordern.

Es sind daher bei Bauten dieser Kategorie vollständige Baupläne (§ 17) vorzulegen.

Besondere Bestimmungen für nicht isolirte Industriebauten.

•    § 77. Bei diesen Bauten ist gestattet:

1.    Die Anbringung hölzerner Zwischenwände, mit Ausnahme jener Localitäten, in welchen feuergefährliche Arbeiten verrichtet oder feuergefährliche Vorräthe aufbewahrt werden;

2.    die Herstellung von Tramböden mit einfachem Bretterfussboden ohne Schuttlage und ohne Stuccaturung ;

3.    die Benützung der Bundträme des Dachstuhles zu Deckencon-

structionen ;

4. eine beliebige Anzahl von Stockwerken, jedoch mit der im § 74, Absatz 3 und 4, enthaltenen Beschränkung.

Wohngebäude bei Industriebauten.

§ 78. Bei isolirten Industriebauten wird für die Wohnungen des Eigenthümers, der Beamten und Arbeiter der Bau mit ausgemauerten Riegelwänden, unter Beobachtung der gesetzlichen Bestimmungen rücksichtlich der Oefen, Herde und sonstigen Heizvorrichtungen, gestattet. Diese Wohnungen müssen, wenn sie an Werkstätten anstossen, von diesen durch massive Feuermauern getrennt sein und haben auch gegen die Gassenseite massives Mauerwerk zu erhalten.

Bei nicht isolirten Industriebauten sind obige Wohnungen nach den für Wohngebäude überhaupt bestehenden Vorschriften zu erbauen.

Aborte.

§ 79. Bei allen Industriebauten muss für die Anbringung von gut ven-tilirten Aborten und Pissoirs in entsprechender Lage gesorgt sein, wobei als Grundsatz gilt, dass für je 30 Personen mindestens ein Abort angebracht werden muss.

Wasserbeschaffung und Feuerlöschrequisiten.

§ 80. Bei allen Industriebauten muss für Beschaffung von gesundem Trinkwasser (§ 62) und dafür Vorsorge getroffen werden, dass an geeigneten Orten sowohl die Behälter für die nöthigen Wasserquantitäten aufgestellt, als auch die von-Fall zu Fall von der Behörde vorzuschreibenden Feuerlöschrequisiten untergebracht werden können.

Bestimmung bezüglich der Betriebsanlagen.

§ 81. Die Bestimmungen der Gewerbegesetze über die Erfordernisse einer besonderen Genehmigung der Betriebsanlage bei einzelnen Gewerben bleiben durch diese Bauordnung unberührt.

Achter Abschnitt.

Von der Bestimmung einer besonderen Art der Verbauung und von Bauführungen unter erleichterten Bedingungen (mit Ausschluss der Industriebauten).

Von der Bestimmung einer besonderen Art der Verbauung.

§ 82. Dem Gemeinderathe bleibt es Vorbehalten, für einzelne abzugrenzende Gebietstheile die Art der Verbauung mit Wohnhäusern in der Weise zu bestimmen, dass dieselben in geschlossenen Fronten mit Vorgärten, oder einzeln stehend mit oder ohne Vorgärten, errichtet werden sollen, sowie auch hierbei die Breite der Vorgärten, den zwischen den einzelnen Gebäuden mindestens zu belassenden Zwischenraum, die geringste und grösste Höhe und die Geschosszahl der Häuser festzusetzen.

Zugestehung von Erleichterungen.

§ 83. Dem Gemeinderathe steht es auch zu, die in den nachfolgenden Paragraphen angeführten Erleichterungen von den Bestimmungen der Bauordnung ganz oder theilweise für einzelne genau abzugrenzende Gebietstheile für die Dauer von je zehn Jahren eintreten zu lassen.

Die Zugestehung von Erleichterungen kann jedoch innerhalb dieser Frist abgeändert oder wieder zurückgenommen und die Anwendung der allgemeinen Vorschriften der Bauordnung beschlossen werden.

Die gleichen Erleichterungen können auch über Einschreiten eines Bauwerbers von Fall zu Fall für einzelne Bauführungen vom Stadtrathe zugestanden werden, wenn die Lage des Baugrundes hierzu geeignet erkannt wird.

Das Ansuchen um die Gestattung, auf einem bestimmten Baugrunde von diesen Erleichterungen Gebrauch zu machen, ist entweder unter Einem mit der Bitte um die Baubewilligung, beziehungsweise um die Bewilligung zur Abtheilung eines Grundes auf Bauplätze, oder in einer gesonderten Eingabe vorzubringen.

Das Gesuch um die Baubewilligung unterliegt den allgemeinen Bestimmungen dieser Bauordnung (§§ 17, 18 19 und 20), sowie auch die in den Abschnitten I bis V enthaltenen Vorschriften insoweit Giltigkeit behalten, als nicht in den nachfolgenden Paragraphen dieses Abschnittes ausdrücklich andere Bestimmungen getroffen werden.

Bedingung für die Zugestehung von Bauerleichterungen.

§ 84. Gebäude, welche unter erleichterten Bedingungen ausgeführt werden, dürfen nicht mehr als zwei Stockwerke ausser dem Erdgeschosse erhalten; ihre Wohnräume müssen mindestens 2'öom im Lichten hoch sein und dürfen nicht horizontal untertheilt werden.

Stiegen.

§ 85. Stiegen können in der Breite von 1 m, und wenn sie an der unteren Seite verschalt und stuccaturt sind, von Holz ffèrgestellt werden, jedoch müssen selbe in der entsprechenden Anzahl vorhanden sein.

Mauerstärke.

§ 86. Unter Haftung des Bauherrn und des Bauführers für genügende Festigkeit des Baues gelten für Stärke und Materiale der Mauern folgende Bestimmungen:

1. Mauern von mindestens 45 cm Stärke können von Bruchsteinen oder aus gemischtem Mauerwerke aufgeführt werden und als Hauptmauern bis zu einer Zimmertiefe von 6*5 m in den zwei oberen Geschossen eine gleiche Dicke von 45 cm haben.

Im Erdgeschosse eines zweistöckigen Hauses muss eine aus Bruchsteinen oder gemischtem Mauerwerke hergestellte Hauptmauer mindestens 60 cm stark sein.

2. Mauern unter 45 cm Stärke sind stets aus gebrannten Ziegeln

aufzuführen.

3.    Umfassungsmauern ebenerdiger Häuser, sowie auch des obersten Stockwerkes höherer Gebäude können die Stärke von 30 cm erhalten, sobald sie aus gebrannten Ziegeln bestehen und die lichte Geschosshöhe von 3 m nicht überschritten wird.

4.    Die Anwendung von ausgemauerten Riegelwänden und Blockwänden ist sowohl nach aussen als im Innern gestattet.

5.    Abtheilungswände können aus beliebigem Materiale aufgeführt werden, wenn sie aber Wohnungen trennen, müssen sie entweder massiv in der Dicke von 15 cm oder aus gemauerten Riegelwänden hergestellt werden.

6.    In unmittelbarer Nähe einer Feuerung ist stets massives Mauerwerk anzuwenden, welches, wenn sich in demselben Rauchfänge befinden, eine Stärke von mindestens 45 cm zu erhalten hat.

7.    Zur Abschliessung eines jeden Hauses, dann bei Häusern von einer 25 m überschreitenden Tractlänge zur Abschliessung eines jeden 251» Länge messenden Tracttheiles müssen Stirn-, beziehungsweise Feuermauern aufgeführt und aus gebrannten Ziegeln mit mindestens 30 cm Stärke so hergestellt werden, dass sie das Dach an allen Stellen mindestens 25 cm hoch überragen; durch dieselben dürfen Holzbestandtheile nicht durchgeführt werden. Communicationen dürfen in diesen Mauern nur mit behördlicher Bewilligung und nur dann hergestellt werden, wenn für einen vollkommen feuersicheren Abschluss Vorsorge getroffen wird (§ 52).

Bei aneinanderstossenden Gebäuden sind gemeinschaftliche Feuermauern

gestattet.

8. Bei Einhaltung der für Ziegel- und Steinmauern bestimmten Mauerdicken kann auch Betonmauerwerk angewendet werden.

Dachboden, Dächer und Dachbodenwohnungen.

§ 87. Der Dachboden muss mit einer 8 cm hohen Schuttlage und darüber mit einem 4 cm dicken Lehmestrich oder einem Ziegelpflaster bedeckt sein.

Die Dächer müssen feuersicher eingedeckt werden.

Wohnräume in Dachböden sind nur bei Familienhäusern und Villen gestattet. Sie müssen jedoch hinreichenden Licht- und Luftzutritt erhalten, ferner in den mittleren Theilen mindestens 2*6 m, an den niedersten Stellen wenigstens 2’i m lichte Höhe haben, von Innen an den Wänden und Decken verschalt und stuccaturt sein, und einen derart gesicherten Zugang haben, dass es bei Feuersgefahr unter allen Umständen möglich ist, sich selbst daraus zu retten.

Bei Häusern aus Fachwerk (Riegelwänden) dürfen Dachbodenräume nur dann als Wohnräume hergestellt oder überhaupt bewohnt w'erden, wenn die Häuser nicht mehr als ein Stockwerk hoch sind.

Scheunen und Stallungen.

§ 88. Die Scheunen sind in der Regel ausserhalb der verbauten Gebiete in angemessenen Zwischenräumen voneinander auf solchen Plätzen aufzustellen, wo sie wegen ihrer Entfernung und bei den sonst obwaltenden Verhältnissen keinerlei Gefahr für andere Gebäude besorgen lassen.

Sie müssen wenigstens aus ausgemauerten Riegelwänden hergestellt und jedenfalls feuersicher gedeckt werden.

Die Aufstellung von Scheunen bei Wohn- und Wirthschaftsgebäuden kann nur dann gestattet werden, wenn sie aus vollkommen feuersicherem Materiale hergestellt, mit eisernen oder doch mit Eisenblech beschlagenen Thüren versehen und vqn den Wohn- und Wirthschaftsgebäuden durch Feuermauern getrennt werden.

An den Seitenumfangs-, beziehungsweise Stirnmauern der Scheunen sind Luftschlitze gegen die Grundstücke oder Hofräume der Nachbarn nicht gestattet.

Stallungen sind womöglich selbstständig und abseits von Wohngebäuden, jedenfalls aber aus feuersicherem Materiale und mit feuersicherer Eindachung herzustellen und ist für die vollständige Ableitung der Jauche Sorge zu tragen.

H o 1 z 1 a g e n.

§ 89. Die Holzlagen können in hölzernen Schupfen, welche jedoch mit feuersicherer Eindeckung zu versehen sind, untergebracht werden.

Aborte.

§ 90. Hölzerne und ausserhalb des Gebäudes im Haushofe zu errichtende Aborte sind nur bei ebenerdigen Häusern gestattet.

Für je zwei Wohnungen muss mindestens ein Abort vorhanden sein.

¹

Die Gemeinde Wien hat das Recht zur Einhebung von Gebühren für die Abgabe von Wasser aus der Hochquellenleitung (Gesetz v. J. 1891, L. G. Bl.)

Neunter Abschnitt.

Von den nach Vollendung des Baues zu beobachtenden Vorschriften.

Räumung des Strassengrundes von allem Materiale, Pflasterherstellung.

§ 91. Nach Vollendung des Baues hat der Bauherr, beziehungsweise dessen Rechtsnachfolger, die Ausfüllung und Planirung der Canalcunetten, sowie die Verschüttung aller nicht mehr benützten Canäle, aufgelassenen

Kellerräume und sonstigen Vertiefungen, die Wegräumung des Schuttes, Holzwerkes und überhaupt aller vom Baue herrührenden Gegenstände von der Strasse, die Beseitigung aller durch Erd- und Materialdeponirungen entstandenen Ueberhöhungen des Strassenkörpers, dann die ordentliche Herstellung des aufgerissenen Strassenpflasters, des vorschriftsmässigen Trottoirs (§ 61) und überhaupt alles dessen, was in der Umgebung des Baues durch die Bauführung eine Aenderung oder Beschädigung erlitten hat, auf seine Kosten sogleich zu veranlassen.

Bewohnungs- und Benützungsbewilligung.

§ 92. Neu hergestellte oder wesentlich umgestaltete Wohnungen, Geschäftslocalitäten, Stallungen, Fabriksanlagen und Werkstätten dürfen nicht früher benützt werden, bevor nicht die Behörde, nach gewonnener Ueberzeugung von der ordnungsmässigen Ausführung des Baues und von dem gehörig ausgetrockneten und gesundheitsunschädlichen Zustande desselben, die Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ertheilt hat.

Diese Bewilligung der Behörde kann jedoch nicht abhängig gemacht werden von der Vollendung innerer Einrichtungen und Decorationen, sondern hat sich nur auf den eigentlichen Bauzustand zu beziehen.

Der Localaugenschein ist innerhalb acht Tagen nach erstatteter Anzeige vorzunehmen, und innerhalb weiterer acht Tage nach vorgenommenem Augenscheine der Bescheid hierüber zu ertheilen.

Zehnter Abschnitt.

Von den TJebertretungen der Bauordnung und deren Bestrafung.

Uebertretungen, die unter das allgemeine Strafgesetz fallen.

§ 93. Uebertretungen der gegenwärtigen Bauordnung, welche unter das allgemeine Strafgesetz fallen, sind nach diesem zu bestrafen.

Andere Uebertretungen.

an

§ 94. Die Uebertretungen der §§ 26, 27 und 33 dieser Bauordnung sind mit einer Geldstrafe von 25 bis 1000 fl., die Uebertretungen der übrigen Bauvorschriften und der von den Baubehörden in ihrem Wirkungskreise erlassenen Anordnungen mit einer Geldstrafe von 5 bis 300 fl. dem Bauführer und an dem Bauherrn, insoweit einem oder beiden ein Verschulden zur Last fällt, zu bestrafen.

Im Falle der Zahlungsunvermögenheit sind diese Geldstrafen in eine entsprechende Arreststrafe umzuwandeln, welche jedoch die Dauer von drei Monaten nicht überschreiten darf.

Behebung der vorschriftswidrigen Bauführung.

§ 95. Die Strafe befreit übrigens nicht von der Verpflichtung, jede Abweichung von den Bauvorschriften und den speciellen Anordnungen der Baubehörden zu beheben und insoweit es diese für nothwendig erachten, den vorschriftswidrigen Bau zu beseitigen.

Elfter Abschnitt.

Von den zur Durchführung der Bauordnung berufenen Behörden.

Wirkungskreis des Magistrates.

1. Im Allgemeinen.

§ 96. Zur Handhabung der Bauordnung ist der Magistrat mit den magistratischen Bezirksämtern berufen. In welchen Fällen derselbe die Entscheidung des Gemeinderathes oder Stadtrathes einzuholen hat, bestimmt der § 105.

2. Insbesondere.

a) B a u b e w i 11 i g u n g.

§ 97. Der Magistrat ertheilt oder versagt bezüglich aller Privatbauten die Bewilligung. Bei Bauten aber, welche das Interesse der Gemeinde wegen ihres Eigenthumes (Gemeindegutes oder Gemeindevermögens) oder in Rücksicht auf den öffentlichen Verkehr besonders berühren, ist die Verhandlung vor Ausfertigung der Bewilligung dem Stadtrathe zur Bestätigung dieser Bewilligung vorzulegen.

Die Hinausgabe der Bewilligung erfolgt im Sinne des § 24 dieser Bauordnung.

b) Commissionelle Verhandlung.

§ 98. Der Magistrat nimmt für alle Bauten, zu welchen derselbe, der Gemeinderath oder der Stadtrath, die Bewilligung ertheilt, die im § 21 vorgeschriebene commissioneile Verhandlung vor, und zwar mit Zuziehung eines technischen Organes der Gemeinde, dann des Bezirksvorstehers oder eines zur Stellvertretung des letzteren bestimmten Mitgliedes des Bezirksausschusses.

Bei dieser commissionellen Verhandlung hat der Magistrat die Nachbarn und allfällige andere Betheiligte (§ 23) über ihre Einwendungen zu vernehmen und die gütliche Beilegung der letzteren zu versuchen.

Handelt es sich um Bauten, welche die Stadt Wien oder ein unter der Verwaltung der Gemeinde stehender Fonds führt, so legt der Magistrat das aus Anlass dieser Amtshandlung aufgenommene Protokoll mit seinem Gutachten dem Stadtrathe vor.

c) Sicherheits- und strassenpolizeiliche Vorkehrungen.

§ 99. Bei allen Bauten hat der Magistrat wegen allfälliger Anweisung eines Materiallagerplatzes und wegen der aus Anlass der Baueinleitung zu treffenden anderweitigen Sicherheits- und strassenpolizeilichen Vorkehrungen das Erforderliche zu verfügen (§ 35).

d) Beaufsichtigung der Bauführungen.

§ 100. Der Magistrat hat durch die technischen Organe der Gemeinde die Aufsicht zu pflegen:

I. Dass kein Bau vor Ertheilung der Bewilligung oder im Falle einer dagegen rechtzeitig ergriffenen Beschwerde vor Bestätigung der Baubewilligung von Seite der berufenen Behörde begonnen und geführt;

2.    dass die Bau- und Niveaulinie überall eingehalten;

3.    dass der genehmigte Bauplan genau befolgt;

4.    dass der Bau von keiner dazu nicht berechtigten Person geführt

werde.

Finden die Aufsichtsorgane, dass den Vorschriften unter 1, 2 und 3 entgegengehandelt, unqualitätsmässiges Baumateriale oder gutes Materiale unfachmässig verwendet wird, mangelhafte Constructionen oder Gerüstungen zur Ausführung gelangen, so haben sie unter gleichzeitiger Anzeige an den Magistrat die Fortsetzung der Arbeiten zu untersagen, und es kann diese erst dann gestattet werden, wenn die erhobenen Mängel beseitigt oder die Abweichungen nach Maassgabe der Zulässigkeit auf gesetzlichem Wege nachträglich bewilligt worden sind.

Dem unbefugten Bauführer ist die Fortsetzung des Baues zu ver

bieten.

Wer sich durch solche Verfügungen der Aufsichtsorgane beschwert erachtet, kann die Entscheidung des Magistrates einholen.

Wenn in der Baubewilligung zur Prüfung der Tragfähigkeit von Constructionen Belastungsproben vorgeschrieben wurden, so sind dieselben im Beisein eines technischen Beamten der Gemeinde vorzunehmen oder es ist die geschehene Erprobung durch Zeugnisse der betreffenden Fabrik entsprechend nachzuweisen.

Derlei Proben können aber auch von der Baubehörde angeordnet werden, wenn sich während des Baues oder nach Beendigung desselben die Nothwendigkeit hierzu herausstellt.

Die Kosten für die Vornahme der Belastungsproben hat der Bauherr zu bestreiten.

e) Bewohnungs- oder Benützungsbewilligung.

§ 101. Der Magistrat ertheilt für alle Privatbauten die Bewohnungsoder Benützungsbewilligung, nachdem er vorher unter Beiziehung eines technischen und Sanitätsorganes den Augenschein vorgenommen hat, und wenn die technischen Organe (§ 100) hierüber auf Grund der Ueber-prüfungen während der Bauausführungen und bei Vollendung des Rohbaues die Einhaltung des genehmigten Bauplanes und der Bauvorschriften bestätigen.

f) Aufsicht über den baulichen Zustand der Gebäude.

den bestehenden

§ 102. Der Magistrat führt die Aufsicht über den Bauzustand der bestehenden Gebäude und überwacht die genaue Einhaltung der den Haus-eigenthümern bezüglich der Erhaltung der Gebäude gesetzlich obliegenden Verpflichtungen, er verfügt die im öffentlichen Interesse oder aus sicherheitspolizeilichen Rücksichten nothwendige Beseitigung der an Gebäuden bemerkten Baugebrechen und ordnet erforderlichenfalls die Räumung und Demolirung von Gebäuden und Gebäudebestandtheilen an.

Anmerkung. Wenn es sich um ein Kunst- oder historisches Denkmal handelt, welches vor Vernichtung oder Verderbniss bewahrt werden soll, so ist mit der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung von Kunst- und historischen Denkmalen in Wien das Einvernehmen zu pflegen.

62

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

g) Evidenzhaltung des Generalbaulinienplanes der Stadt.

§ 103. Der Magistrat hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Bauten, sobald diese vollendet sind, zu Evidenzhaltung des Generalbaulinienplanes der Stadt in denselben eingetragen werden.

h) Untersuchung und Bestrafung der Uebertretungen der Bauvorschriften und der erlassenen Anordnungen.

§ 104. Dem Magistrate steht die Untersuchung und Bestrafung der Uebertretungen der Bauvorschriften und der auf Grund dieser Bauordnung erlassenen Anordnungen zu.

Wirkungskreis des Gemeinderathes und des Stadtrathes.

§ 105. Der Gemeinderath hat einen Generalregulirungsplan und auf Grund desselben den Generalbaulinienplan festzusetzen; ihm steht auch das Recht zu, wesentliche Abänderungen dieser Pläne zu beschliessen.

Gegen diese Festsetzungen und Beschlüsse findet ein Recurs nicht statt.

Dem Gemeinderathe sind Vorbehalten:

1.    Die Bezeichnung jener Gemeindegebietstheile, auf welchen eine Verbauung nur in bestimmter Art (§ 82) stattfinden darf;

2.    die Bezeichnung jener Gemeindegebietstheile, welche vorzugsweise für die Anlage von Industriebauten bestimmt werden, und jener Gebietstheile, auf welchen Bauführungen nach Abschnitt VIII dieser Bauordnung zulässig sind, und die Abänderung oder Zurücknahme dieses Zugeständnisses;

3.    die Bestimmungen über Baulinie und Niveau in den einzelnen Fällen, insolange und insoweit er den Generalbaulinienplan noch nicht festgesetzt hat;

4.    die Ertheilung der Baubewilligung für Bauten, welche die Stadt Wien oder ein unter der Verwaltung der Gemeinde stehender Fonds führt, soferne der Beschluss über die Ausführung eines solchen Baues nach dem Gemeindestatute nicht dem Stadtrathe überlassen ist, und bei solchen Bauten auch die Schlussfassung bezüglich der etwa in gütlichem Wege nicht behobenen Einwendungen der Nachbarn oder anderer Betheiligten nach Maassgabe des § 23 dieser Bauordnung, insoweit diese Einwendungen nicht im Civilrechtswege ausgetragen werden müssen.

Dem Stadtrathe hingegen kommt zu:

1.    Die Bestätigung oder Verwerfung des Antrages des Magistrates in den Fällen des § 97;

2.    die Bestimmung der Baulinie und des Niveau in den einzelnen Fällen, in welchen nicht eine wesentliche Abänderung des vom Gemeinderathe festgesetzten Generalbaulinienplanes eintritt;

3.    die Bewilligung zur Abtheilung eines Grundes auf Bauplätze;

4.    die Bewilligung zur Erbauung einer Gruppe von Gebäuden unter gemeinschaftlichem Abschlüsse ;

5.    die Zugestehung von Erleichterungen für einzelne Bauführungen von Fall zu Fall ;

6.    die Ertheilung der Baubewilligung für jene Bauten der Gemeinde oder eines unter ihrer Verwaltung stehenden Fonds, deren Ausführung anzuordnen nach dem Gemeindestatute dem Stadtrathe überlassen ist.

Besondere Bestimmungen für Hof-, Staats- und öffentliche

F ondsbauten.

§ ioó. Bei Bauten, welche der Staat oder ein unter der Verwaltung des Staates oder Landes stehender öffentlicher Fonds führt, bleibt die Prüfung und Genehmigung des Bauplanes, die Ertheilung des Bewohnungsund Benützungsconsenses, sowie die Vornahme der im § 21 bestimmten commissionellen Verhandlung der Statthalterei Vorbehalten, welche zu dieser commissionellen Verhandlung stets Vertreter der Gemeinde Wien und des Magistrates beizuziehen und eine Abschrift des Commissionsprotokolles,-sowie ein Pare des Bauplanes dem Magistrate zur Vorlage an den Stadtrath zu übermitteln hat.

Bei Bauten für den Allerhöchsten Hof ist bezüglich des Bauplanes Ÿon der Statthalterei, unter Zuziehung der berufenen k. und k. Hofbehörde, der Vertreter der Gemeinde Wien und des Magistrates, sowie der Anrainer eine Commission abzuhalten und hat die Statthalterei über allfällige bei dieser commissionellen Verhandlung sich ergebende, im gütlichen Wege nicht behobene Einwendungen im Sinne der Bauordnung zu entscheiden.

Die Ertheilung des Bewohnungs- und Benützungsconsenses steht der betreffenden k. und k. Hofbehörde zu.

Der Wirkungskreis der Gemeinde Wien rücksichtlich der Bestimmung der Baulinie und des Niveaus bleibt auch bei allen diesen Bauten aufrecht.

Beschwerde führung.

§ 107. Wer sich durch eine von dem Magistrate, dem Gemeinderathe oder Stadtrathe in Angelegenheiten dieser Bauordnung getroffene Entscheidung beschwert erachtet, hat binnen vierzehn Tagen, vom Tage der Zustellung derselben an gerechnet, bei dem Magistrate den Recurs an die Bauoberbehörde einzubringen.

Recurse gegen Straferkenntnisse des Magistrates in Bausachen gehen an die Statthalterei.

Bauoberbehörde.

§ 108. Zur Entscheidung über Recurse gegen Verfügungen der Gemeinde in Bauangelegenheiten, mit Ausnahme von Recursen gegen Straferkenntnisse des Magistrates, ist die Baudeputation für Wien berufen. Dieselbe hat zu bestehen:

1.    Aus dem k. k. niederösterreichischen Statthalter oder dessen Stellvertreter als Vorsitzenden;

3-

2.    aus zwei Mitgliedern des Landesausschusses; aus zwei höheren Beamten der k. k. niederösterreichischen Statt-

halterei ;

4.    aus einem von dem niederösterreichischen Landesausschusse;

5.    aus einem von der k. k. niederösterreichischen Statthalterei, und

6.    aus zwei von dem Wiener Gemeinderathe auf die Dauer eines Jahres gewählten, in Wien wohnhaften Bauverständigen;

7.    aus einem vom k. k. niederösterreichischen Statthalter gewählten Mitgliede des Landessanitätsrathes.

Kein Mitglied dieser Baudeputation darf gleichzeitig Mitglied des Wiener Gemeinderathes sein.

62*

Dieser Commission ist je ein Vertreter des Magistrates und des Stadtbauamtes mit berathender Stimme beizuziehen.

Zu jeder Sitzung sind sämmtliche Mitglieder unter Mittheilung der Tagesordnung besonders einzuladen. Zur gütigen Beschlussfassung ist die Anwesenheit von wenigstens fünf Mitgliedern, den Vorsitzenden nicht mitgerechnet, sowie die absolute Stimmenmehrheit der Anwesenden erforderlich.

Der Vorsitzende übt ein Stimmrecht nur bei gleich getheilten Stimmen der Mitglieder aus.

Oberste Instanz.

§ 109. Gegen zwei gleichlautende Entscheidungen ist ein weiterer Recurs nicht zulässig.

Sind die Entscheidungen nicht gleichlautend oder hat die k. k. Statthalterei in erster Instanz entschieden, so steht der Recurs an das k. k. Ministerium des Innern binnen vier Wochen offen.

Sistirung der Entscheidungen der Gemeinde in Bausachen.

§ 110. Wenn der Statthalter eine Verfügung der Gemeinde in Bauangelegenheiten wegen Verletzung der Gesetze zu sistiren findet, so steht der Gemeinde gegen die Entscheidung des Statthalters binnen vier Wochen der Recurs an das k. k. Ministerium des Innern offen.

Wird das Verbot von Seite des Ministeriums aufrecht erhalten, oder hat die Gemeinde gegen die Entscheidung des Statthalters den Recurs nicht ergriffen, so hat sie die allenfalls erforderliche neue Verfügung unverweilt zu treffen.

Tax-Tarif

für die Augenscheinsvornahme aus Anlass von Baulichkeiten und Bauveränderungen bei Privatgebäuden, dann wegen Benützung der zu verschiedenen speciellen Zwecken bestimmten Localitäten und auch für andere Amtshandlungen, welche in dem Wirkungskreise der Commune Wien gelegen sind.¹) (Stempelbeträge sind nicht eingerechnet.)

Post-

Nr.

Gegenstand

Betrag in Kronen

A. Für Bauliniebestimmung und Grundabtheilung.

1.    Für die Ausmittelung und Bestimmung derBaulinie und des Niveaus

2.10

bei Häusern im I. Bezirke, und zwar für jede Längenklafter der Gassenfronte 4 Kronen, d. i. pro I m........

2.    Für die Ausmittelung und Bestimmung der Baulinie und des Niveaus

I.06

bei Häusern in den übrigen Bezirken für jede Längenklafter der Gassenfronte 2 Kronen, d. i. pro 1 m........

Anmerkung. Der Bauwerber hat in Hinkunft beim Magistrate nur um die Bekanntgabe der Baulinie und des Niveaus einzuschreiten . und keine Situations- oder Niveaupläne mehr vorzulegen.

Post-

Nr.

Gegenstand

3.    Für die Ausmittelung und Bestimmung der Baulinie in allen

Bezirken, mit Ausnahme des I. Bezirkes, bei neu entstehenden Bauplätzen und Errichtung neuer Strassen, mit Inbegriff der Grundabtheilung, für jede Längenklafter der Gassenfronte 1 Krone, d. i. pro I m....................

4.    Für Censurirung der Pläne und Bezeichnung von Grund

trennungen, bei welchen es sich um keine Abtheilung auf Baustellen handelt, für jede Quadratklafter des ganzen Grund-complexes 6 Heller, d. i. für jeden Quadratmeter.....

.    Anmerkung. Hier hat der Bauwerber die darauf Bezug

habenden Situations- und Niveaupläne vorschriftsmässig seinem Gesuche beizulegen.

B. Für Amtshandlungen über Gesuche um den Bauconsens und um die Bewilligung zu anderen Herstellungen.

5.    Für den Augenschein über ein Gesuch zum Bau eines neuen Hauses oder zur Führung eines neuen Zubaues sowohl im I. Bezirke als auch in den übrigen Bezirken für jeden Quadratmeter verbaute Grundfläche eines einzelnen Geschosses . .

Anmerkung. Die einzelnen Geschosse beginnen in ihrer Anzahl vom Keller an, exclusive desselben und des Dachbodens.

6.    Für den Augenschein über ein Gesuch zu Stockwerkaufsetzungen sowohl im I. Bezirke als auch in den übrigen Bezirken für jeden Quadratmeter verbaute Grundfläche eines einzigen Stockwerkes

Anmerkung. Sollten auf ein bestellendes Gebäude mehr Stockwerke aufgesetzt werden, so kommt für das erste neue Post 6, für das folgende Post 5 in Anwendung.

7.    Für den Augenschein über ein Ansuchen zu Adaptirungen oder

Umgestaltungen im Innern schon bestehender Gebäude im I. Bezirke....................

8.    Für den Augenschein über ein Ansuchen zu Adaptirungen oder

Umgestaltungen im Innern schon bestehender grosser Gebäude im I. Bezirke, wobei auch die Umgestaltungen in bedeutendem Umfange Vorkommen.................

9.    Für den Augenschein über ein Ansuchen zu Adaptirungen oder

Umgestaltung im Innern schon bestehender Gebäude in den übrigen Bezirken ..................

10. Für den Augenschein über ein Ansuchen zu Adaptirungen oder Umgestaltungen im Innern schon bestehender grosser Gebäude in den übrigen Bezirken, wobei die Adaptirungen in bedeutendem Umfange Vorkommen.................

Anmerkung. Für die Beurtheilung, ob ein Gebäude in Bezug auf die Posten Nr. 7, 8, 9 und 10 als ein grosses

bisher bestandenen Augenscheintaxen, Commissions- und Wagengebühren sein Abkommen.

Ges. vom 13. Februar 1886, Nr. 3 L. G. B.

I.04

—.02

—.02

— .06

IO.—

20.-

4- —

i6.—

Post-

Nr.

Gegenstand

oder ein kleineres anzusehen sei, wird das Ausmaass der verbauten Grundfläche und die Zahl der Geschosse als Basis dienen, und zwar in der Weise, dass das Flächenmaass mit der Zahl der Geschosse multiplicirt werde. Ergiebt sich daraus ein Flächenmaas über 1800 m³, so wird das Gebäude als ein grosses zu bezeichnen sein. Unter die Zahl der Geschosse werden Keller und Dachboden nicht gerechnet. Eine Ausnahme von diesem Grundsätze tritt dann ein, wenn die Adaptirung des Kellers oder des Dachbodens allein nachgesucht wird ; in diesem Falle werden beide als ein Geschoss behandelt.

11. Für den Augenschein über ein Gesuch um die Bewilligung zur Ausbrechung von Gassenladen oder Fenstern gegen die Gasse sowohl im I. Bezirke als auch in den übrigen Bezirken ohne Rücksicht auf die Zahl der Fenster oder Laden......

12.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Herstellung einer neuen Einfriedigungsmauer, für jeden Längenmeter der Gassenfronte

13.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Herstellung von Kellern oder Eisgruben in schon bestehenden Gebäuden . .

14.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Errichtung eines

Balkons oder Erkers auf die Gasse auf doppelte Fensterbreite und Stockwerkshöhe bei schon bestehenden Gebäuden, bei erlangter Bewilligung.................

15.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Errichtung eines

derlei Balkons oder Erkers bei schon bestehenden Gebäuden, bei Nichtbewilligung.................

16.    Für die Bewilligung zur Errichtung eines derlei Balkons oder

Erkers wie oben, wenn bei einem neuen Hausbau unter Einem die Bewilligung nachgesucht wird............

17.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Herstellung von

Communicationsgängen in den Höfen schon bestehender Gebäude für jeden Längenmeter des Ganges ....... . . . .

18.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Herstellung einer Attika oder Galerie über dem Hauptgesimse bei schon bestehenden Gebäuden für jeden Längenmeter derselben . . .

lg. Für den Augenschein über ein Gesuch zur Herstellung eines photographischen Salons für jeden Quadratmeter der Ausdehnung ........................

5-—

— .26

10. —

24.-

6.—

20. —

i-34

1.06

Anmerkung. Wenn beim Neubaue eines Hauses unter Einem die Herstellung eines derlei Salons nachgesucht wird, so gilt Post 5.

20.    hür den Augenschein über ein Gesuch zur Herstellung einer

hölzernen, eisernen öder steinernen sogenannten Lauf- oder \ erbindungsstiege zwischen zwei Geschossen in schon bestehenden Gebäuden.................

21.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Erneuerung eines

Gassenhauptmauerpfeilers...............

—.14

10.—

8.-

Post-

Nr.

Gegenstand

22.    Für die Bewilligungsertheilung zur Herstellung eines im Trottoir

oder in der Strasse anzubringenden Keller-, Licht- oder Einwurfloches, Canaldeckels oder Gitters, ohne Unterschied, ob selbe bei Neubauten unter Einem oder bei schon bestehenden Gebäuden separat nachgesucht wird...........

23.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Anbringung eines

Vor- oder Wetterschutzdaches ober dem Hauseingange, sowohl bei Neubauten als schon bestehenden Gebäuden .....

24.    Für einen derlei Augenschein bei Nichtbewilligung.....

25.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Anbringung eines

Aussichtsthurmes oder Terrasse am Dache bei bestehenden Gebäuden .......................

26.    Für einen derlei Augenschein bei Nichtbewilligung.....

27.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Errichtung einer

Schaubude, provisorischen Hütte oder sogenannten Schreiberhütte auf Holzplätzen.................

28.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Errichtung einer

Schaubude über 29 w³ Flächenraum gross........

29.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Herstellung einer

Gewölbedecoration (Portal) an der Aussenseite des Gebäudes für jeden Längenmeter der Ausdehnung.........

30.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Anbringung einer

separaten Sonnenschutzplache ohne Portal gegen die Gasse für jeden Längenmeter derselben............

31.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Anbringung einer

jeden Laterne an einem Hause oder Candelaber gegen die Gasse......;................

32.    Für den Augenschein über ein Gesuch um Einräumung eines Material-Lagerplatzes auf öffentlichem Strassengrunde . . . .

33.    Für den Augenschein über ein Gesuch zur Aufstellung von

Tischen auf öffentlichem Strassengrunde.........

10. —

20.—

10.—

20.—

IO.—•

6.—

12.—

2.10

I.58

4-—

10.—

10.—

C. Für Sanitätsaugenscheine und sonstige Amtshandlungen wegen Benützung von neu entstandenen oder adaptirten Objecten.

Für die Vornahme des Sanitätsaugenscheines in einem Neubau

im I. Bezirke bei grossen Gebäuden..........

Für die Vornahme des Sanitätsaugenscheines in einem Neubau im I. Bezirke bei Gebäuden von mittlerer Grösse.....

36.    Für die Vornahme des Sanitätsaugenscheines in einem Neubau im I. Bezirke bei Gebäuden von kleinerem Umfange oder Zubaue

37.    Für die Vornahme des Sanitätsaugenscheines in einem Neubau

in den übrigen Bezirken bei grossen Gebäuden......

38.    Für die Vornahme des Sanitätsaugenscheines in einem Neubau in den übrigen Bezirken bei Gebäuden von mittlerer Grösse .

34-

35-

30.—

20.—

16.—

28.—

Post-

Nr.

Gegenstand

39.    Für die Vornahme des Sanitätsaugenscheines in einem Neubau

in den übrigen Bezirken bei Gebäuden von kleinerem Umfange oder Zubaue ....................

Anmerkung. Für die Beurtheilung, ob ein Gebäude in Bezug auf die Posten 34 bis inclusive 39 als ein grosses, mittleres oder als ein kleines anzusehen ist, wird das Ausmaass der verbauten Grundfläche und die Zahl der Geschosse als Basis dienen, und zwar in der Weise, dass das Flächenmaass der verbauten Grundfläche mit der Zahl der Geschosse multi-plicirt werde. Bei dem hierauf sich ergebenden Ausmaasse von 720 777² und darunter ist ein Gebäude als ein kleines — von 720 bis 18007/7² als ein mittleres und über 1800 77p als ein grosses anzusehen.

40.    Für die Vornahme des Sanitätsaugenscheines in altbestehenden

Gebäuden bei Adaptirungen im Innern für hergestellte Keller oder Eisgruben, offene Schupfen oder Glashäuser und überhaupt bei solchen Umgestaltungen, welche einer Benützungsbewilligung bedürfen, sowohl im I. Bezirke als auch in den übrigen Bezirken...................

41.    Für die Wiederholung, des Augenscheines in den Fällen Post

34 bis 40    . . ...................

42.    Für die Augenscheinsvornahme wegen Benützung bestehender

Localitäten zum Holz- oder Kohlenverschleisse......

43.    Für die Vornahme der Erprobung neuer Constructionen oder

als feuersicher angegebener Materialien oder Gegenstände, jedoch ohne Beigabe des zum Versuche nothwendigen Brennstoffes .......................

44.    Für die Vornahme eines Augenscheines wegen Bewilligung einer

Betriebsanlage....................

45.    Für    die Vornahme    eines    derlei Augenscheines    bei Nichtbewilligung .....................

46.    Für den Augenschein wegen Errichtung einer Sand- oder

Schottergrube....................

47.    Für    die Vornahme    eines    derlei Augenscheines    bei Nichtbewilligung .....................

Anmerkung zu den Posten 5, 7, 8, 9, 10, 34 bis 39.

1.    Wenn bei Neubauten oder Adaptirungen unter Einem Souterrain

(sogenannte Halberdgeschosse) Vorkommen, so werden selbe als ein halbes

Geschoss zu berechnen sein.

2.    Wenn bei Neubauten oder Adaptirungen Planauswechselungen Vorkommen, so gelten hiefür die Posten für Adaptirungen.

I3*—

I3-

10.—

8.—

50. -

24.—

10.—

20.—

IO.—

Gesetz vom 19. Januar 1890, Nr. 9 L. G. u. V. B.,

wodurch das Recht der Gemeinde der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien zur Einhebung einer Canaleinmündungsgebühr geregelt wird.

Ueber Antrag des Landtages Meines Erzherzogthums Oesterreich unter der Enns finde Ich anzuordnen, wie folgt:

§ i. Die Gemeinde der k, k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien hat das Recht, von den Eigenthümern der Realitäten, bei welchen nach den Bestimmungen der Bauordnung für Wien die Verpflichtung zur Einmündung eines Canales oder mehrerer Canäle in den städtischen Unrathscanal eintritt, nach erfolgter Erbauung des letzteren eine Canaleinmündungsgebühr einzuheben.

§ 2. Die Canaleinmündungsgebühr wird mit dem Betrage von zwölf Gulden für jedes laufende Meter der Platz- oder Strassenfronten der Realität bemessen, ohne Unterschied, ob die Realität ganz oder zum Theile an ihrer Begrenzung gegen die Strasse oder hinter derselben verbaut ist.

Auch macht es keine» Unterschied, aus welchem Materiale und in welchen Dimensionen der betreffende städtische Unrathscanal oder der einmündende Hauscanal hergestellt ist und ob der städtische Unrathscanal längs der sämmtlichen Fronten der betreffenden Realität oder nur längs eines Theiles derselben besteht.

§ 3. Wenn eine Realität gegen zwei oder mehrere Strassen oder Plätze zusammenstossende Fronten hat, so sind drei Viertel der Gesammt-länge dieser Fronten der Bemessung zu Grunde zu legen.

Sollte es sich jedoch herausstellen, dass diese Bemessungslänge kürzer ist als die Gesammtlänge jener Fronten der Realität, die in die städtischen Unrathscanäle einmünden, so wird die Canaleinmündungsgebühr nach der Länge dieser Fronten bemessen.

aus

herausstellen sollten, als die Länge der grössten Front der Realität, so hat diese letztere Länge als Grundlage für die Bemessung der Canaleinmündungsgebühr zu dienen.

§ 4. Fronten von Realitäten, welche lediglich durch die Abstumpfung oder Abrundung einer von zwei Fronten gebildeten Ecke entstanden sind und daher nicht durch die Baulinie einer dritten Strasse gebildet werden, sind jeder der beiden anstossenden Fronten zur Hälfte ihrer Länge zuzurechnen.

Für den Fall endlich, als sich sowohl drei Viertheile der Gesammtlänge der Fronten, als auch die Summe der Länge jener Fronten der Realität, welchen Hauscanäle in den städtischen Unrathscanal einmünden, kürzer

§ 5. Bei Realitäten, welche zwei Fronten haben, die nicht zusammen-stossen (sogenannte durchgehende Realitäten), wird die Canaleinmündungsgebühr auch dann, wenn die Canaleinmündung nur aus einer Front erfolgt ist, nach der ganzen Länge beider P'ronten bemessen.

§ 6. Wird eine Realität nur zum Theile verbaut und der restliche Grund dagegen in seiner ganzen Fläche als Hof, Garten u. s. w. verwendet, so wird die Canaleinmündungsgebühr für den verbauten Theil der Realitäten nach den Bestimmungen des § 2 dieses Gesetzes, für jedes laufende' Meter der unverbauten Platz- oder Strassenfronten aber mit sechs Gulden bemessen. Sollte nachträglich eine theilweise oder gänzliche Verbauung des zur Zeit

der ursprünglich vorgenommenen Bemessung der Canaleinmündungsgebühr unverbaut gewesenen Grundes eintreten, so ist der Ergänzungsbetrag von sechs Gulden für jedes laufende Meter der Platz- oder Gassenfronten des nachträglich in die Verbauung einbezogenen Theiles der Realität nachzuzahlen.

§ 7. Bei Errichtung von Industrieanlagen mit grösseren freien Plätzen können von Eall zu Fall nach Maassgabe der localen Verhältnisse geringere als in den §§ 2 bis 6 bestimmte Gebühren über vorgängige Einholung eines-speciellen Gemeinderathsbeschlusses eingehoben werden.

§ 8. Wird eine Realität der Parcellirung oder Unterabtheilung unterzogen, so tritt für den Fall der Verbauung der einzelnen Baustellen und Herstellung der Canaleinmündung die Verpflichtung zur Errichtung der Canaleinmündungsgebühr auch dann ein, wenn die der Parcellirung oder Unterabtheilung unterzogene Realität bereits eine Canaleinmündung besessen hat.

§ 9. Wird ein mit einer Canaleinmündung versehenes Haus demolirt und umgebaut, so tritt die Verpflichtung zur Entrichtung der Canaleinmündungsgebühr dann nicht ein, wenn der Hauseigenthümer nachweist, dass seit der letzten Bemessung der Canaleinmündungsgebühr für dieses Haus noch nicht 25 Jahre verstrichen sind.

§ 10. Wird die Canaleinmündungsgebühr nicht binnen 14 Tagen nach Zustellung des Zahlungsauftrages berichtigt, so ist die Gemeinde berechtigt, von dem auf den Zustellungstag nachfolgenden Tage bis einschliesslich zum Zahlungstage jährlich fünf Procent Verzugszinsen einzuheben.

§ 11. Die Canaleinmündungsgebühr ist von dem Bauwerber vor Er-theilung des Bauconsenses für die Einmündung der Hauscanäle zu bezahlen und kann die Hinausgabe des Bauconsenses vor Erfüllung der Verpflichtung verweigert werden.

§ 12. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirk

samkeit.

§ 13. Mein Minister des Innern ist mit dem Vollzüge dieses Gesetzes

beauftragt.

Bauordnung für Niederösterreich mit Ausschluss von

Wien.

Gesetz vom 17. Januar 1883, Nr. 36 L. G. B.

L eber Antrag des Landtages Meines Erzherzogthums Oesterreich unter der Enns finde Ich zu verordnen, wie folgt:

Art. I. An die Stelle der Landesgesetze vom 28. März 1866 (L. G. B. Nr. 14) und vom 20. December 1869 (L. G. B. 1870, Nr. 1 und 2), enthaltend die Bauordnung für das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns, mit Ausschluss der Haupt- und Residenzstadt Wien, welche hiermit ausser Kraft gesetzt werden, hat die nachfolgende Bauordnung für das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns mit Ausschluss der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien zu treten.

Art. II. Mein Minister des Innern ist mit der Durchführung dieses Gesetzes beauftragt.

Erster Abschnitt.

Von der Baulinie und dem Niveau.

Bestimmung der Baulinie und des Niveaus.

§ i. Für jeden an einer öffentlichen Strasse oder Gasse zu führenden Zu- oder Umbau, sowie für jede gegen die Strasse oder Gasse

Neu

gerichtete Einfriedigung ist bei der Localcommission (§ 24) die Baulinie und das Niveau zu ermitteln.

Bei Ermittelung der Baulinie ist auf eine entsprechende Breite und möglichst gerade Richtung der Strasse, Gasse oder des Ortsplatzes hinzuwirken.

• Auch bei den nicht an einer öffentlichen Strasse vorzunehmenden Bauten ist bei dieser Commission in Erwägung zu nehmen, ob mit Rücksicht auf künftig entstehende Strassen und Communicationen nach Maassgabe der Localverhältnisse nicht schon dermalen das Niveau und die Baulinie zu "bestimmen seien.

Bei Ausmittelung des Strassenniveaus ist darauf zu achten, dass unter thunlichster Berücksichtigung der bestehenden Niveauverhältnisse die Strassen mit einem möglichst geringen und gleichförmigen Gefälle angelegt werden.

In Bezirken, welche der Ueberschwemmungsgefahr ausgesetzt sind, ist das Niveau mit Rücksicht auf die diesfalls bestehenden speciellen Verordnungen zu bestimmen und der Fussboden des Erdgeschosses mindestens 30 cm über den höchsten Wasserstand zu legen.

Breite der Strassen und Gassen.

§ 2. Hauptverkehrsstrassen müssen wenigstens eine Breite von 15 nt, die übrigen Strassen und Gassen eine geringste Breite von 12 ni erhalten. Abweichungen hiervon können nur mit Zustimmung der politischen Behörde stattfinden.

Aussteckung und Einhaltung der Baulinie und des Niveaus.

§ 3. Die ermittelte Baulinie und das Niveau sind in der Baubewilligung vorzuschreiben, vor Beginn des Baues auszustecken und von dem Bauführer genau einzuhalten.

Die Baulinien- und Niveaucoten sind in die Pläne einzuzeichnen und in der schriftlichen Erledigung (Baubewilligung) auf unverrückbare Punkte zu beziehen und genau zu beschreiben.

Zustimmung der politischen Behörde.

§ 4. Vor endgiltiger Bestimmung der Baulinie und des Niveaus haben alle jene Gemeinden, welche kein eigenes Gemeindestatut besitzen oder welchen nicht diesbezügliche Erleichterungen im Sinne des VIII. Abschnittes dieser Bauordnung zugestanden wurden, die Zustimmung der k. k. politischen Behörden einzuholen.

Zweiter Abschnitt.

Von der Verbauung grösserer Grundcomplexe und von der Abtheilung eines Grundes auf Bauplätze.

Vornahme grösserer Verbauungen.

§ 5. Bei Verbauung bisher freier Plätze, sowie bei der Wiederverbauung grösserer Brandstätten und bei der Regulirung der Strassen und Gassen eines Ortes oder einzelner Ortstheile ist die Gemeinde verpflichtet, einen Regulirungsplan mit entsprechender Berücksichtigung aller Verkehrs Sanitäts- und feuerpolizeilichen Anforderungen, sowie der Niveauverhältnisse zu Grunde zu legen.

Hier ist insbesondere auf Freilassung geräumiger Plätze im Innern der Ortschaften an geeigneten Punkten Bedacht zu nehmen.

Gemeinden, welche kein eigenes Gemeindestatut besitzen, haben diesen Regulirungsplan vor seiner Durchführung der k. k. politischen Behörde, Gemeinden im Wiener Polizeirayon dem Ministerium des Innern zur Er-theilung ihrer Zustimmung vorzulegen, und hat derselbe sodann bei den einzelnen Bauführungen als Richtschnur zu dienen.

Allfällige spätere Abänderungen des Regulirungsplanes bedürfen ebenfalls der Zustimmung der k. k. politischen Behörde rücksichtlich des k. k. Ministeriums des Innern.

Abtheilung eines Grundes auf Bauplätze.

§ 6. Zur Abtheilung eines Grundes auf Bauplätze oder zur Unterabtheilung eines bestehenden Bauplatzes muss, bevor um die Baubewilligung für die einzelnen Gebäude nachgesucht wird, die Zustimmung der politischen Behörde dann eingeholt werden, wenn die betreffende Gemeinde kein eigenes Gemeindestatut besitzt.

Erfordernisse zum Ansuchen.

§ 7. Gleichlautend mit Absatz 1 und 2, § 4 der Wiener Bauordnung. Nur sind statt fünf hier drei Parien des Planes vorzulegen.

Ausserdem ist auch ein genauer Niveauplan vorzulegen, falls nicht schon aus dem Situationsplane die Niveauverhältnisse vollständig zu entnehmen sind.

Prüfung des Abtheilungsentwurfes.

§ 8. Gleichlautend mit Absatz 1 und 2, § 5 der Wiener Bauordnung.

Ueberwachung der Einhaltung des Abtheilungsplanes.

§ 9. Die Gemeinde hat die genaue Einhaltung des genehmigten Abtheilungsplanes zu überwachen.

Erlöschung der Abtheilungsbewilligung.

§ 10. Gleichlautend mit § 7 der Wiener Bauordnung.

Einholung des Beschlusses des Gemeindeausschusses.

§ II. Bei Bestimmung der Baulinie und des Niveaus (§ 1), bei Verbauung bisher freier Plätze und Brandstätten (§ 5), dann bei Regulirung der

Strassen und Gassen eines Ortes oder eines Ortstheiles, sowie bei der Abtheilung eines Grundes auf Bauplätze (§§ 6 bis 8), hat der Gemeindevorsteher vor Er-theilung der Bewilligung vor Allem den Beschluss des Gemeindeausschusses einzuholen, an welchen Beschluss der Gemeindevorsteher gebunden ist. Verweigert der Gemeindeausschuss seine Genehmigung, so hat der Gemeindevorsteher die Parteien hiervon unter Angabe der Gründe zu verständigen. Diese Genehmigung kann jedoch nur aus gesetzlichen Gründen (§ 38) verweigert werden.

Ertheilt der Gemeindeausschuss seine Genehmigung, so hat der Gemeindevorsteher den ganzen Act sammt Plänen der politischen Behörde zur Zustimmung vorzulegen, insofern eine solche durch diese Bauordnung vorgeschrieben ist.

Ebenso hat auch der Gemeindeausschuss über die Anwendung der im § 45 normirten Ausnahmen für jeden einzelnen Fall zu beschliessen.

Die Bestimmungen wegen Inanspruchnahme von Erleichterungen bezüglich der Anwendung dieser Bauordnung für einzelne Gemeinden oder Theile derselben und wegen der diesbezüglichen Beschlussfassungen des Gemeindeausschusses sind im VIII. Abschnitte dieser Bauordnung enthalten.

In allen übrigen Fällen dieser Bauordnung hat der Gemeindevorsteher selbstständig zu verfügen, und können Verfügungen desselben nur im Wege des Recurses nach Vorschrift des XI. Abschnittes dieser Bauordnung abgeändert oder aufgehoben werden.

Dritter Abschnitt.

Von Grundabtretungen und Strassenherstellungen.

Schadloshaltung bei Aenderungen in der Baulinie.

§ 12. Gleichlautend mit Absatz 1, § g der Wiener Bauordnung.

Auch bei Anlage von Risaliten oder sonstigen Vorbauten ist ein gleicher Uebernahmspreis zu leisten.

Ermittelung d er Schadloshaltung und derhlöhe des Uebernahms-

preises.

§ 13. Behufs der Ermittelung dieser Schadloshaltung, wenn eine solche eintritt, und der Höhe des Uebernahmspreises wird von Seite der Gemeinde eine Erhebung über den Werth des abzutretenden Grundes vor

genommen.

Bei dieser Erhebung sind alle localen Verhältnisse zu berücksichtigen und ist insbesondere in Erwägung zu ziehen, ob aus der Zurückrückung in die festgesetzte Baulinie für den übrigbleibenden Grundtheil eine \ erän-derung seines Werthes unmittelbar erwächst.

Im Falle der Vorrückung in die festgesetzte Baulinie ist die der Baustelle zuwachsende Grundfläche bei ihrer Werthbestimmung als Baugrund zu

betrachten.

Der Schluss dieses Paragraphen enthält dieselben Bestimmungen wie § 11, § 12, Absatz 1, und § 13, Absatz 1 der Wiener Bauordnung.

Obliegenheiten des Abtheilungswerbers.

A. Bei Eröffnung neuer Strassen, Gassen oder Plätze.

§ 14. Sind bei der Abtheilung eines Grundes auf Bauplätze neue Strassen oder Gassen projectirt, so hat der Abtheilungswerber den zur Herstellung neuer Strassen oder Gassen bis zur Einmündung in die bereits bestehenden Strassen oder Gassen, sowie den zur Verbreiterung der bestehenden Strassen oder Gassen nach Maassgabe der bestimmten Baulinien erforderlichen Grund, insoweit dieser sein Eigenthum ist, in dem festgesetzten Niveau ohne Entgelt an die Gemeinde zu übergeben.

Wenn bei der Abtheilung eines Grundes auf Bauplätze eine neu anzulegende Strasse oder Gasse derart gegen die Grundgrenze rückt, dass dieselbe weder in der vollen, noch in der für den Wagenverkehr genügenden Breite durchzuführen ist, so kann wegen der mangelnden Breite solcher Strassen oder Gassen, oder wenn andere locale Verhältnisse es nothwendig machen, verfügt werden, dass die in dem engen Theile dieser .Strasse oder Gasse liegenden Baustellen bis zur Herstellung der bestimmten Breite (§ 2) unverbaut bleiben.

Die unentgeltliche Abtretung des Grundes für neu zu eröffnende oder für die Verbreiterung bestehender Strassen und Gassen erstreckt sich aber nur bis höchstens 23» Breite ausserhalb der bestimmten Baulinie.

Bei neu anzulegenden oder bei Verbreiterung von bestehenden Plätzen hat der Abtheilungswerber von der ihm eigenthümlichen Grundfläche nach dem ganzen Umfange des Platzes eine Breite bis zu 23 nt ausserhalb der Baulinie im festgesetzten Niveau ebenfalls ohne Entgelt an die Gemeinde abzutreten. Erhält jedoch der betreffende Grundbesitzer nur an einer Seite der Strasse oder Gasse Baustellen, so erstreckt sich seine Verbindlichkeit zur unentgeltlichen Abtretung des Grundes für die Strasse oder Gasse nicht über die Hälfte der künftigen Breite derselben.

Der Gemeinde obliegen sohin die weiters erforderlichen Herstellungen. Zu diesen gehört auch die Herstellung des allfällig erforderlichen Haupt-canales, mit welchem der Bauwerber seine Bauanlage in gehörige Verbindung zu bringen hat.

B. Bei Nichteröffnung neuer Strassen} Gassen oder Plätze.

§ 15. Werden bei Abtheilung eines Grundes auf Bauplätze neue Strassen, Gassen und Plätze nicht eröffnet, so hat der Abtheilungswerber die zur Verbreiterung der bestehenden Strassen, Gassen und Plätze, nach Maassgabe der bestimmten Baulinien erforderliche Grundfläche, insoweit solche sein Eigenthum ist, im festgesetzten Niveau ohne Entgelt an die Gemeinde abzutreten, wenn der abzutheilende Grund nicht als Baugrund betrachtet werden kann, weil er nach seiner bisherigen Gestaltung nicht verbaut werden konnte, oder in den öffentlichen Büchern oder im Steuerkataster als Baugrund nicht eingetragen ist.

Hat der abzutretende Grund die oben bezeichnete Eigenschaft eines Baugrundes, so ist die Schadloshaltung von der Gemeinde nach § 12 zu leisten.

Hat der Abtheilungswerber in die Baulinie nicht zurückzutreten, sondern in dieselbe vorzurücken, so ist von ihm jedenfalls der im § 12 bestimmte Uebernahmspreis an die Gemeinde zu leisten.

Die Ermittelung des Betrages der Schadloshaltung, dann die Höhe des Uebernahmspreises und die Herstellung des festgesetzten Niveaus hat nach Vorschrift des § 13 zu geschehen.

Die Verpflichtung zur unentgeltlichen Grundabtretung an bestehenden Strassen, Gassen oder Plätzen erstreckt sich höchstens auf eine Breite von 23» ausserhalb der bestimmten Baulinien.

Vierter Abschnitt. Von der Baubewilligung.

Baulichkeiten, für welche eine Baubewilligung erforderlich ist.

§ 16. Zur Führung von Neu

Zu- und Umbauten, Herstellung von Einfriedigungen gegen die Strasse oder Gasse, sowie zur Vornahme wesentlicher Ausbesserungen und Abänderungen an bestehenden Gebäuden oder an bestehenden Einfriedigungen, sobald an diesen die constructiven Hauptbestandteile zur Auswechslung gelangen, ist mit Ausnahme der im § 29 dieser Bauordnung bestimmten Fälle die Bewilligung des Gemeindevorstehers erforderlich.

In welchen Fällen, vor Ertheilung der Baubewilligung durch den Gemeindevorsteher, die vorläufige Zustimmung der politischen oder anderer Behörden erforderlich ist, bestimmt dieses Gesetz.

Zu den wesentlichen Ausbesserungen oder Abänderungen werden diejenigen gerechnet, welche zur Erhaltung des Baustandes an dem ganzen Gebäude oder an den Hauptbestandtheilen desselben vorgenommen werden, oder wodurch in irgend einer Weise auf die Festigkeit und Feuersicherheit oder die sanitären Verhältnisse des Gebäudes, oder auf die Rechte der Nachbarn Einfluss geübt werden kann.

Dahin gehören insbesondere:

a)    Die Herstellung von Brunnen und Kellern;

b)    die Herstellung neuer und die Abänderung schon bestehender Düngerstätten, Senkgruben, Aborte, Jauchenb eh älter, dann Canäle und Rinnsale in Bezug auf Ausmaass, Richtung und Gefälle derselben;

c)    die Herstellung neuer oder Abänderung bestehender Feuerungsvorrichtungen und Rauchfänge;

d) die Umgestaltung von Wohnungen in Gewölbe, Schupfen, Presshäuser und andere Wirthschaftsgebäude, und umgekehrt von diesen in Wohnungen ;

e) jede Beseitigung und Aufführung von Zwischenmauern;

J) die Aufstellung von Blitzableitern;

g)    die Veränderung der äusseren Gassenfronte;

h)    das Ausbrechen von Thüren und Fenstern gegen die Gasse oder gegen die Nachbarhäuser;

i)    die Umgestaltung oder Erhöhung von Dachungen;

k) jede Veränderung an den Dippelbäumen, Tragbalken, Gurten und sonstigen tragenden Theilen.

Baulichkeiten, für welche eine Anzeige genügt.

§ 17. Ausbesserungen und Abänderungen geringerer Art sind vor Beginn derselben ohne Einholung einer Baubewilligung dem Gemeindevorsteher schriftlich anzuzeigen.

Diesem bleibt es jedoch Vorbehalten, erforderlichenfalls die Ausführung dieser Ausbesserungen und Abänderungen von der Vorlage und Genehmigung des Planes abhängig zu machen.

Baulichkeiten, für welche eine Anzeige nicht nothwendig ist.

§ 18. Gleichlautend mit § 16 der Wiener Bauordnung

Belege des Gesuches um Baubewilligung.

§ ig. Bei Neu-, Zu- und Umbauten, bei Einfriedigungen, sowie bei wesentlichen Ausbesserungen und Abänderungen (§ 16) hat der Bauwerber ein schriftliches Gesuch um Baubewilligung unter Nachweisung seines Eigenthumes oder Benutzungsrechtes auf den Baugrund, sowie den Bauplan zur Prüfung und Genehmigung dem Gemeindevorsteher vorzulegen. Gesuche um Baubewilligung, die im Namen dritter Personen überreicht werden, müssen mit der Vollmacht, und bezüglich der nicht eigenberechtigten Personen mit der Ermächtigung ihrer gesetzlichen Vertreter versehen sein.

Inhalt des Bauplanes.

§ 20. Der Anfang dieses Paragraphen gleichlautend mit § 18, 1, der Wiener Bauordnung. Nur ist der Bauplan in zwei Parien vorzulegen.

In dem Situationsplane ist auch das Niveau (Flächenhöhe) der Baustelle, der Strasse, Gasse oder des Platzes, an welchem die Baustelle gelegen ist, und die Lage der Hausthorschwellen aller in der Situation angegebenen Nachbargebäude, und falls es sich um einen Bau in der Nähe eines Flusses handelt, der bekannte höchste Wasserstand und die Entfernung des Gebäudes vom Ufer anzugeben.

2.    Die Grundrisse und den Durchschnitt aller Geschosse des Gebäudes sammt Keller und Dachboden, unter Ersichtlichmachung der Deckencon-struction aller Geschosse. In dem Kellerplane müssen die Hauscanäle und Wasserläufe, Senk- und Düngergruben, die Jauchenbehälter und der Brunnen, wo ein solcher beantragt wird, dann der in der Strasse oder Gasse vorbeiführende Hauptcanal, in welchen die Hauscanäle einmünden sollen, mit den bezüglichen Profilen gehörig dargestellt werden.

In dem Dachbodenplane ist das sämmtliche Dachbodenfeuerwerk, sowie das System der Bodenabtheilung ersichtlich zu machen.

3.    Die Façade des Gebäudes.

4.    Die Darstellung von Eisenconstructionen.

Besondere Constructionen sind jedoch im grösseren Maasstabe im Detail genau darzustellen, und ist die Berechnung über deren Tragfähigkeit beizusetzen.

Maasstab der Pläne.

§ 21. Die Situationspläne sind nach dem Maasstabe von 1:250 der natürlichen Grösse und die Niveaupläne bezüglich der Längen nach dem

oben angegebenen Maasstabe und bezüglich der Höhen nach dem Maassstabe von i : 50 anzufertigen. Bei den Grundrissen, Façaden und Durchschnitten ist der Maasstab von 1 : 100 anzunehmen.

Die Detail- oder Constructionspläne müssen in einem der möglichsten Deutlichkeit entsprechenden grösseren Maasstabe angefertigt werden.

Unterfertigung des Bauplanes.

§ 22. Gleichlautend mit § 20 der Wiener Bauordnung.

Ęrleichterung der Erfordernisse der §§ 18, 20 und 21.

§ 23. Bezüglich der im § 19 enthaltenen Erfordernisse zum Ansuchen um Baubewilligung bei Ausbesserungen und Abänderungen, dann bezüglich der Bestimmungen der §§ 20 und 21₁ wenn es sich um ganz einfache Bauten handelt, können beim Vorhandensein besonders berücksichtigungs-werther Localverhältnisse von Fall zu Fall unbeschadet der Wesenheit und vorbehaltlich der Ergebnisse des Localaugenscheines vom Gemeindevorsteher jene Erleichterungen zugestanden werden, welche im § 97 des VIII. Abschnittes dieser Bauordnung enthalten sind, und über erfolgte behördliche Bewilligung für einzelne Gemeinden oder Theile derselben oder auch für isolirte Bauten angewendet werden können.

Localaugenschein und Protokollaufnahme.

§ 24. Zur Erhebung der Localverhältnisse ist von dem Gemeindevorsteher vor der Ertheilung der Baubewilligung ein Augenschein im Beisein des Bauherrn oder dessen Bevollmächtigten und des Bauführers vorzunehmen, wozu auch zwei Mitglieder der Gemeindevertretung, ein bei dem Baue nicht betheiligter erprobter Bauverständiger, die Anrainer, sowie alle übrigen Betheiligten, so oft es sich um einen neuen Bau oder um eine ihre Rechte berührende Bauveränderung handelt, beizuziehen sind. Erforderlichenfalls ist auch ein Sanitätsorgan beizuziehen.

Bei Bauten auf Gründen, welche dem Bauwerber nicht eigenthümlich gehören, ist auch der Grundeigenthümer zur Commission einzuladen.

Bei diesem commissionellen Augenscheine sind die Baupläne einer sorgfältigen Prüfung mit Rücksicht auf die Bestimmungen dieser Bauordnung zu unterziehen, wobei auch darauf Rücksicht zu nehmen ist, dass kein Bau gestattet werde, welcher die Strasse, die Gasse oder den Platz, wo er geführt wird, offenbar verunzieren würde.

Ueber diesen Localbefund ist ein Protokoll zu verfassen, in welchem auch die gegen die Bauführung etwa vorgebrachten Einwendungen, beziehungsweise der hierüber eventuell erzielte Vergleich und sonstige etwa vereinbarte Bedingungen bezüglich der Zulässigkeit des Baues aufzunehmen sind.

§ 25. Gleichlautend mit § 23 der Wiener Bauordnung.

Verständigung von der Erledigung des Baugesuches.

§ 26. Der Gemeindevorsteher hat die Erledigung des Baugesuches längstens innerhalb vierzehn Tagen dem Bauwerber schriftlich zu ertheilen, und auch die vernommenen Interessenten, falls sie es verlangen oder Einwendungen erhoben haben, davon in Kenntniss zu setzen.

63

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

Baubewilligung zu Betriebsanlagen.

§ 27. Wenn es sich bei einer Bauführung zugleich um eine Betriebsanlage im Sinne der Gewerbegesetze handelt, darf der Gemeindevorsteher die Baubewilligung nicht früher ertheilen, als bis die Betriebsanlage von der politischen Behörde bewilligt ist, und hat sich derselbe bei der Baubewilligung bezüglich der Betriebsanlage genau an die von der politischen Behörde gestellten Bedingungen zu halten (§ 90).

Der Localaugenschein ist womöglich zugleich mit der Erhebung über die Zulässigkeit der Betriebsanlage vorzunehmen.

Durchführung der Baulinie.

§ 28. Rückt durch die neue Baulinie die längs einer Strasse oder Gasse früher bestandene Flucht zurück, so ist diese Baulinie (auch im Falle einer nur theilweisen Verbauung des Baugrundes an der Strassen- oder Gassenseite) in der Regel längs des ganzen Bauplatzes durchzuführen, vorausgesetzt, dass hierdurch nicht die Demolirung von Baulichkeiten, worunter aber in diesem speciellen Falle die Einfriedigungen nicht gerechnet werden, nothwendig wird (§§ 12 und 13).

Verfahren bei Hof-, Staats- und öffentlichen Fondsbauten, dann bei Bauten von Gemeindevorstandsmitgliedern.

§ 29. Bei Bauten zum Zwecke des öffentlichen Gottesdienstes, sowie bei Bauten, welche der Staat oder ein unter der Verwaltung des Staates oder Landes stehender öffentlicher Fonds führt, bleibt die Prüfung und Genehmigung des Bauplanes, die Ertheilung des Bewohnungs- und Be-nützungsconsenses, sowie die Vornahme der in den §§ 24 und 25 bestimmten .commissioneilen Verhandlung der k. k. Statthalterei Vorbehalten.

Bei den Bauten für den Allerhöchsten Hof ist bezüglich des Bauplanes von der k. k. Statthalterei, unter Zuziehung der berufenen k. undk. Hofbehörde, der Vertreter der Gemeinde, sowie der Anrainer eine Commission abzuhalten und hat die k. k. Statthalterei über allfällige bei dieser commissioneilen Verhandlung sich ergebende, im gütlichen Wege nicht behobene Einwendungen im Sinne der Bauordnung zu entscheiden.

Die Ertheilung des Bewohnungs- und Benützungsconsenses steht der betreffenden k. und k. Hofbehörde zu.

Bei Bauten, welche die Gemeinde oder ein Mitglied des Gemeindevorstandes führt, hat die politische Behörde erster Instanz, und in Städten mit eigenen Statuten die von der Statthalterei zu delegirende politische Behörde die bezeichneten Amtshandlungen (§§ 24, 25) zu pflegen. Dem Gemeindevorsteher, welcher die Local- und Feuerpolizei handzuhaben hat, ist eine Protokollsabschrift nebst einem Planpare zu übergeben. Derselbe hat auch bei diesen letztbenannten Bauten den Bewohnungs- und Benützungs-consens zu ertheilen.

Der Wirkungskreis der Gemeinde rücksichtlich der Bestimmung der Baulinie und des Niveau bleibt auch bei den in diesem Paragraphe bezeichneten Bauten aufrecht.

Verbot, zu bauen vor Rechtskraft der Baubewilligung.

§ 30. Vor Ertheilung der Baubewilligung oder im Falle eines dagegen rechtzeitig ergriffenen Recurses, vor Bestätigung der Baubewilligung von Seite der zur Entscheidung des Recurses competenten Behörde darf mit dem Baue nicht begonnen werden.

Verbot, von dem genehmigten Bauplane abzuweichen.

§ 31. Von dem genehmigten Bauplane darf ohne Bewilligung nur in dem Falle abgegangen werden, wenn die Abweichungen solche Aenderungen betreffen, zu deren Vornahme auch bei schon bestehenden Gebäuden nach § 17 die blosse Anzeige genügt.

Es muss aber auch in diesem Falle die schriftliche Anzeige gemacht werden und ist der Gemeindevorsteher berechtigt, die Vorlage eines Theil-planes über die Aenderung zu verlangen, welcher auf dem ursprünglichen Plane zu beruhen hat und bei diesem aufzubewahren ist.

Wenn Abänderungen des genehmigten Bauplanes im grösseren Umfange beabsichtigt werden, oder wenn solche Abänderungen auf die sanitären Zustände des Gebäudes oder auf die Rechte der Nachbarn einen Einfluss haben, ist vor deren Inangriffnahme unter Vorlage von neuen Plänen um die Genehmigung anzusuchen.

Bauten in der Nähe eines k. k. Schlosses oder Gartens.

§ 32. Bei Bauten wie auch bei Grundabtheilungen in der Umgebung eines k. k. Schlosses oder Gartens ist vor Ertheilung des Bauconsenses die Zustimmung des betreffenden k. und k. Hofamtes einzuholen.

Beachtung des Rayons befestigter Plätze.

§ 33. Bei allen Bauführungen innerhalb des Rayons befestigter Plätze sind die bestehenden Directiven maassgebend und es hat der Bauherr die Baupläne dreifach vorzulegen.

Von allen Baucommissionen, welche aus Anlass solcher Bauführungen stattfinden, ist die k. und k. Militärbaudirection in Kenntniss zu setzen und wird die Bewilligung der k. und k. Militärbehörde in der Art erfordert, dass erst nach Einlangung der Zustimmung derselben auf Grundlage des erhaltenen Bauconsenses mit dem Baue selbst begonnen werden darf.

Bauten an öffentlichen Strassen.

§ 34. An Reichsstrassen, sowie an Landes-, Bezirks- und Gemeindestrassen ist bei Bauführungen in den Durchfahrtsstrecken durch Ortschaften die betreffende Baulinie einzuhalten ; ausserhalb der Ortschaften aber ist nach Maassgabe der Localverhältnisse die Baulinie so auszumitteln, dass dieselbe an Reichsstrassen mindestens 4 m, an Landes-, Bezirks- und Gemeindestrassen 2 m vom äusseren Rande des Strassengrabens oder der Strass enmulde entfernt ist.

Zu- und Umbauten, Einfriedigungsmauern und Einzäunungen, sowie Ergänzungen und Reconstructionen bestehender Einfriedigungen in ihren xonstructiven Hauptbestandteilen auszuführen.

Nach der diesfalls bestimmten Baulinie sind die Neu

63*

Ausnahmen hiervon können bei Reichs-, Landes- oder Bezirksstrassen in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen nur nach eingeholter Zustimmung der k. k. politischen Behörde und der mit der Strassenadministration betrauten Organe bewilligt werden, welch letztere bei derlei Herstellungen zu der Localaugenscheinscommission beizuziehen sind.

Bauten auf Eisenbahngrundstücken und an Eisenbahnen.

§ 35. Gleichlautend mit § 31 d der Wiener Bauordnung.

Bauten in der Nähe von Flüssen und Bächen.

§ 36. Die Erbauung neuer Wohn-, Wirthschafts- oder anderer Gebäude in der Nähe von Flüssen und Bächen ist nur in einer angemessenen, entweder durch die bestehenden Flusspolizeivorschriften schon bestimmten oder nach den örtlichen Verhältnissen zur Beseitigung von Gefahren und Beirrungen in der Wasserbenützung nothwendig erscheinenden Entfernung von den Ufern gestattet.

Bei Bauten an der Donau oder an dem Donaucanale und überhaupt an Reichsflüssen ist die k. k. Strompolizeibehörde, bei Bauten an sonstigen öffentlichen Gewässern sind die betreffenden Aufsichtsorgane zu dem Localaugenscheine beizuziehen.

Einholung der Zustimmung der politischen und anderen Behörden.

§ 37. In allen jenen Fällen, wo nach dieser Bauordnung die vorläufige Zustimmung der politischen oder anderer Behörden erfordert wird, ist vor Ertheilung der Bewilligung diese Zustimmung einzuholen und sind im Falle der Verweigerung die Parteien hiervon in Kenntniss zu setzen.

Oeffentliche Rücksichten im Allgemeinen.

§ 38. Im Allgemeinen ist die Bewilligung zur Erbauung neuer Wohngebäude dort zu versagen, wo die isolirte Lage, Feuersicherheits-, Sanitätsoder andere öffentliche Rücksichten dagegen gegründete Bedenken erregen.

Die Nähe der Kellerhäuser und anderer Wirthschaftsgebäude hebt den Begriff eines alleinstehenden Wohnhauses nicht auf.

Giltigkeitsdauer der Baubewilligung.

§ 39. Gleichlautend mit § 32 der Wiener Bauordnung.

¹

Diese Gebühren sind an die Wiener städtische Casse zu entrichten. Durch diesen Tarif erhält es für die in demselben angeführten Amtshandlungen von allen

Fünfter Abschnitt.

Von den auf die Führung des Baues bezugnehmenden Vorschriften.

Bauausführung durch hierzu berechtigte Personen. Anzeige von Aenderungen in der Wahl des Bauführers.

§ 40. Die Bauwerber haben sich bei ihren Bauten nur der nach den Gewerbegesetzen hierzu berechtigten Personen zu bedienen und jede Aen-derung in der Wahl des Bauführers dem Gemeindevorsteher anzuzeigen.

Sicherheits- und strassenpolizeiliche Anordnungen.

§ 41. Der Bauführer hat den Beginn der Bauführung dem Gemeindevorsteher rechtzeitig schriftlich anzuzeigen, damit in Ansehung des öffentlichen Verkehres das Nöthige verfügt und die sonst nothwendige sicherheits- und strassenpolizeiliche Anordnung getroffen werde.

Bei neuen Bauten und bei Reparaturen auf einer gegen einen öffentlichen Weg gekehrten Seite des Gebäudes hat der Bauführer jedesmal die vorgeschriebenen Warnungszeichen, und in allen Fällen, wo über Nacht Baumaterialien oder Requisiten im Freien gelassen werden müssen, nach vorläufiger Anzeige an den Gemeindevorsteher beleuchtete Laternen nach Bedarf und unter Aufsicht aufzustellen.

Bei Grabungen an einem öffentlichen Wege ist für eine vollkommene Versicherung der Gruben Sorge zu tragen.

Bei Einplankung des Bauplatzes gegen öffentliche Wege ist für die Vorrückung vor die Baulinie das Maass von 2 m als Entfernung von letzterer einzuhalten.

Dem Gemeindevorsteher bleibt es Vorbehalten, nach Umständen ein anderes Maass zu bestimmen.

Für die allenfalls nöthige Hinterlegung des Baumateriales ausserhalb des Baugrundes muss wegen Anweisung eines Materialplatzes bei dem Gemeindevorsteher besonders nachgesucht werden.

Ebenso kann das Sandwerfen, Kalkablöschen und Mörtelmachen auf freier Gasse nur über erhaltene Bewilligung des Gemeindevorstehers vorgenommen werden.

Haftung des Bauführers.

§ 42. Der Bauführer (§ 40) trägt die volle Verantwortung für die Verwendung von vollkommen geeigneten Baumaterialien und für die Beobachtung der Bestimmungen dieser Bauordnung bei Ausführung des Baues, namentlich auch für die solide Ausführung des Baues. Hierdurch wird aber die Verantwortung anderer, an der Bauausführung betheiligter Personen, soweit dieselben ein Verschulden trifft, nicht ausgeschlossen.

Ziegelmaass.

§ 43. Gleichlautend mit § 36 der Wiener Bauordnung.

Gutes Mauerwerk, feuersichere Dächer und Stiegen.

§ 44. In der Regel darf kein Wohn- und Wirthschaftsgebäude anders als:

a)    Mit einem aus gut gebrannten Ziegeln, aus Steinen, aus Beton oder einem anderen als entsprechend anerkannten Materiale bestehenden Mauerwerke ;

b)    mit einem Dache, dessen Gebälke mit einem feuersicheren Materiale gedeckt und von den anstossenden Gebäuden in feuersicherer V eise getrennt wird ;

c)    mit solchen Stiegen, die bis zu dem Dachboden aus Stein oder einem feuersicheren Materiale bestehen, erbaut werden.

zwar

Uebrigens werden auch solche Stiegen als feuerfeste anerkannt, welche hölzerne, jedoch auf gemauerten Wölbungen ruhende Stufen besitzen

und mit einer eisernen Thüre in eisernem Rahmen oder steinernem Gewände vom Dachbodenraume abgeschlossen sind.

Ausnahmen.

§ 45. Falls in Betreff der Anwendung der Bestimmungen dieser Bauordnung die im VIII. Abschnitte der letzteren aufgeführten, für einzelne Gemeinden oder Theile derselben geltenden Erleichterungen wegen Ermangelung der im § 93 vorgeschriebenen Zugestehung derselben, anlässlich eines einzelnen Baues nicht eintreten können, ist es gestattet, beim Vorhandensein besonders berücksichtigungswerther Localverhältnisse, jedoch nur auf Grund eines für jeden einzelnen Fall speciell zu fassenden Gemeindeausschussbeschlusses von den im § 44 enthaltenen Vorschriften derart abzugehen, dass nachstehende, im VIII. Abschnitte enthaltene Erleichterungen unter den daselbst angegebenen Bedingungen auch für einzelne nicht isolirte Bauten platzgreifen dürfen, und zwar :

a)    Die im § 98, unter Post 4 und 5 zugestandene Herstellung von Riegelund Holzwänden, jedoch nur unter der im § 98, Post 6, enthaltenen Bedingung ;

b)    die im § 98, Post 10, bedingungsweise zugestandene Erbauung von ebenerdigen Häusern aus ungebrannten Lehmziegeln ;

c)    die im § 99 mit Vorbehalt als zulässig bezeichnete Anwendung von Schindel- und Bretterdächern auch bei Bauten in geschlossenen Orten, dann von Strohdächern bei Bauten in mehr oder weniger isolirter Lage.

Zur Anwendung von Strohdächern überhaupt und von Schindeldächern in geschlossenen Orten muss aber bei Ermangelung der Zugestehung von Erleichterungen (VIII. Abschnitt) vom Gemeindevorsteher die Zustimmung der politischen Behörde eingeholt werden; d) die im § 102 zugestandene Herstellung von hölzernen Stiegen.

Bei Bauten zu Zwecken des öffentlichen Gottesdienstes und bei solchen

Gebäuden, welche vermöge des in demselben ausgeübten Gewerbes der Feuersgefahr besonders ausgesetzt sind, finden die vorerwähnten Ausnahmsfälle nicht statt.

Thürme.

§ 46. Thürme, wenn sie neu gebaut werden, sind mit Blitzableitern zu versehen.

Schupfen, Stallungen und Futterkammern.

§ 47. Die bei den Wohngebäuden zu erbauenden Schupfen, Stallungen und Futterkammern müssen in der Regel dieselbe Bauart haben wie die Wohngebäude, doch können von allen Seiten offen bleibende Schupfen auch bei anderen als aus Holz oder Riegelwänden gebauten Häusern auf hölzerne Säulen gestützt werden — nur müssen dann die Wohn- und Wirthschafts-gebäude an der gegen die Schupfe gekehrten Seite durch entsprechende Feuermauern geschützt sein.

Scheunen.

§ 48. Die Scheunen sind, wenn sie nicht auf die im § 44 vorgeschriebene Art erbaut und mit eisernen oder mit Eisenblech beschlagenen Thüren versehen werden, insbesondere wenn sie mit Schindeln oder Stroh gedeckt werden sollen, ausserhalb der Ortschaften in angemessenen Entfernungen voneinander auf einem solchen Platze aufzustellen, wo sie nach Maass ihrer Entfernung und der obwaltenden Verhältnisse für andere Gebäude keine Gefahr besorgen lassen.

Luftschlitze an den Seitenumfangs-, respective Stirnmauern der Scheunen sind gegen die Nachbarsgebäude oder deren Hofräume nicht zu gestatten.

Dörrhäuser, Brechstuben, Ziegel- und Kalköfen.

§ 49. Dörrhäuser, Brechstuben, Ziegel- und Kalköfen sind in angemessener Entfernung von Wohn- und Wirthschaftsgebäuden herzustellen

•    Mauerstärke.

§ 5°* Jedes neu zu erbauende Haus muss seine eigenen selbstständigen? hinreichend starken Umfangsmauern besitzen.

Bei dem Baue von Häusern mit Stockwerken muss die Dicke der Hauptmauer im obersten Stockwerke, falls die Zimmertiefe in diesem Stockwerke 6*5 nt nicht überschreitet, wenigstens 45 cm betragen; falls aber die Zimmertiefe in diesem Stockwerke 6’5 nt überschreitet, muss die Dicke auf 60 cm erhöht werden.

Uebrigens kann die competente Behörde nach der örtlichen Beschaffenheit des Materiales eine etwaige stärkere Mauerdicke bestimmen.

Die Mauerstärke der unteren Stockwerke ist abhängig von der Beschaffenheit des Materiales, von der Belastung der Mauern, der Höhe der Stockwerke und von der Construction der Decken.

Die Keller- und Fundamentmauern sind in jedem Falle um 15 cm stärker als die Mauern zu ebener Erde anzulegen.

Die nach der Ausdehnung und Beschaffenheit des Baues erforderliche Mauerstärke ist in den Bauentwürfen in Antrag zu bringen, zu cotiren und bei dem amtlichen Bauaugenscheine strenge zu prüfen.

Bei Dippelböden muss zwischen den beiderseitigen Auflagern auf den Mittelmauern ein Zwischenraum von wenigstens 30 cm sein.

Abtheilungsmauern im Innern des Gebäudes, welche nicht die Fortsetzung der Mauer des unteren Geschosses bilden, müssen feuersichere und genügend standhaltige Tragconstructionen erhalten.

Bei dem Baue von ebenerdigen Häusern muss die Dicke der Hauptmauer, wenn sie aus gebrannten Ziegeln besteht, wenigstens 45 cm, in allen anderen Fällen wenigstens 60 cm betragen; das Keller- und Grundmauerwerk ist aber um 15 cm stärker zu halten.

Cotirung und Berechnung der Mauerstärken.

§ 51. Die Mauerstärke wird nach Abstufungen von halben Ziegellängen

u. s. w.

berechnet, wonach Mauern in der Stärke von Y₂, 1, 1 x/v 2 Mauerziegeln zur Ausführung kommen, bei welchen in Cotirung und Berechnung mit Rücksicht auf das im § 43 normirte Ziegelmaass und auf die Vorschrift, dass bei Angabe und Cotirung der Mauerstärke der Anwurf und Verputz der Mauern stets ausser Betracht zu bleiben hat, folgende Abrundungen zu gelten haben, als:

tu.

C:

co

2.

-J.

<D

A'

o>

J-

g-

NS

.-j

OJ Gj KJ NJ

ï!

IsS

auf 15 cm 30 cm

n 45cm

60 cm

n 75cm 90 cm „    1050»

Y!

Gänge.

§ 52. Freie (an den äusseren Wänden der Gebäudemauern gelegene) Gänge müssen, wenn sie die einzige Verbindung der Wohnungen mit den Hauptstiegen vermitteln, aus durchaus feuersicherem Materiale und zum mindesten in einer lichten Breite von i'ioi» hergestellt werden. Dieselben sind mit feuersicheren, wenigstens 1 m hohen Geländern oder mit verglasten Holzwänden zu versehen. Offene Gänge haben im letzten Geschosse eine von dem Dache des Gebäudes isolirte, feuersichere Bedachung zu erhalten.

Decke nconstructionen.

§ 53. Für Souterrain- und Kellerräume dürfen keine hölzernen Decken angewendet werden.

Docalitäten, in welchen Backöfen angebracht oder feuergefährliche Gegenstände aufbewahrt werden, dann Stallungen in solchen Gebäuden, auf welche die Bestimmungen des § 44 dieser Bauordnung Anwendung haben, und ausserdem dann, wenn sich über den Stallungen Wohnbestandtheile befinden, müssen vollständig feuersichere, d. i. gewölbte oder eiserne Decken erhalten.

Im Uebrigen bleibt die Anwendung von Tram-, Sturz- und Dippelböden, sowie von Böden, die auf Eisenconstruction beruhen, der freien Wahl des Bauwerbers überlassen. Nur in dem obersten Stockwerke und wo ebenerdige Docalitäten nicht gewölbt werden, auch über dem Erdgeschosse, sind der Feuersicherheit wegen massive Decken einzulegen.

Als massive Decken werden ausser den Dippelböden und Eisen-constructionen auch Tram- und Sturzböden betrachtet; diese dürfen jedoch nur unter der Bedingung in Anwendung gebracht werden, dass dieselben von den Polstern durch eine Schuttauflage vollkommen isolirt und im obersten Stockwerke nicht nur feuersicher belegt (§ 59), sondern auch um dem möglichen Einsturze der Dachung bei einem Feuer Widerstand zu leisten, in entsprechender Stärke hergestellt werden.

Es ist verboten, die Bundträme der Dachstühle zur Deckenconstruction zu benützen, und muss letztere immer vom Dachwerksatze vollkommen isolirt und feuersicher belegt sein.

Ausnahmen von diesem Verbote können bei dem öffentlichen Gottesdienste gewidmeten Gebäuden und sonstigen aussergeAvöhnlichen Bauten von der politischen Behörde gestattet werden.

Zahl der Stockwerke, Höhe der Wohnhäuser und der einzelnen

Localitäten.

§ 54. Die Wohnhäuser dürfen in der Regel ausser dem Erdgeschosse nicht mehr als drei Stockwerke enthalten, wobei auch ein allfälliges Mezzanin

als Stockwerk zu rechnen ist. Eine Ausnahme hiervon kann nur in besonders rücksichtswürdigen Fällen nach vorläufig eingeholter Zustimmung der politischen Behörde bewilligt werden.

Sämmtliche Localitäten müssen bei geraden Decken im Lichten wenigstens 2'à m hoch sein, und ist bei xaicht geraden Decken diese Höhe nach dem verglichenen Maasse zu berechnen.

Hof- und Wohnungsräume.

§ 55. Die Haushöfe und die Wohnungsbestandtheile bei neuen Hausbauten müssen mit Rücksicht auf die Höhe des Hauses und die Umgebung des Hofraumes zureichend geräumig hergestellt werden.

.    Lichthöfe.

§ 56. Lichthöfe, durch welche Wohnräume oder Küchen erhellt werden, müssen mindestens 12 m² Grundfläche erhalten.

Dienen aber solche bloss zur Beleuchtung von Corridoren, Aborten oder sonstigen unbewohnten Räumen, so genügt für selbe eine Fläche von mindestens 6 m².

Höhe der Fenster und Thüren.

§ 57. Bei Neubauten müssen die Fenster der Wohnungsräume mindestens I m hoch und 60 cm breit, die Eingangsthüren derselben aber mindestens l’90 m hoch und 95 cm breit angelegt werden.

Dachstühle.

§    58. Mit welchem Materiale die Dachstühle der Wohn- und

Wirthschaftsgebäude einzudecken seien, bestimmen die §§ 44 und 45. Die Mauerbänke des Dachstuhles müssen wenigstens 8 cm über das Dachbodenpflaster gelegt werden.

Eiserne Dachstühle müssen auf Mauerwerk oder Eisen ruhen.

Dachboden, Dachbodenraum, Brandmauern und Dachkammern.

§ 59. Der Dachboden muss feuersicher belegt und die Abschlussthür des Bodenraumes feuersicher hergestellt werden (§§ 44 und 45).

Dachlängen von mehr als 30 ni müssen in der ganzen Breite des Dachbodens mittelst Brandmauern, welche 22 cm über die Dachflächen reichen, abgetheilt werden. Verbindungsthüren in diesen Brandmauern sind feuersicher, von selbst zufallend und von beiden Seiten mit Drückern zum Oeffnen herzustellen.

Dachkammern als Wohnungsräume sind nur dann gestattet, wenn dieselben vom Dache und vom Dachboden feuersicher abgeschlossen und durch eine feuersichere, unmittelbar zur Dachwohnung führende Stiege zugänglich sind.

Dachrinnen.

§ 60. Alle neuen Häuser sind gegen die Strasse oder Gasse mit feuersicheren Dachrinnen von entsprechender Breite zu versehen, welche so anzubringen sind, dass die Dachtraufe, dann das Herabfallen des Schnees und Deckmateriales thunlichst vermieden wird.

An den Dachrinnen sind Abflussrohren von entsprechender Dimension anzubringen, durch welche das Regenwasser angemessen abzuleiten ist.

Riegel- und Holzwände.

§ 61. Die Herstellung von Bauobjecten aus ausgemauerten oder mit Lehm ausgefüllten Riegel- oder Holzwänden ist nur über besondere Bewilligung der Baubehörden gestattet.

Dagegen können zur Trennung einzelner Bestandtheile einer Wohnung derlei Riegelwände oder Wände aus Holz, welche aber an beiden Seiten mit einem Mörtelverputze versehen sein müssen, angewendet werden.

In unmittelbarer Nähe einer Feuerung ist massives Mauerwerk herzu

stellen.

Erdgeschosse und Souterrainlocalitäten.

§ 62. Die Erdgeschosse aller neu aufzuführenden Wohngebäude müssen zur Verhinderung der dem Gesundheits- und Bauzustande nachtheiligen Feuchtigkeit so angelegt werden, dass deren Fussböden, wenn nicht besondere Rücksichten, z. B. bei einem im Ueberschwemmungsrayon liegenden Objecte, eine noch grössere Erhöhung fordern, mindestens 30 cm über das ermittelte Niveau der Strasse zu liegen kommen.

Localitäten unter diesem Niveau sind zur Verwendung als Werkstätten und Stallungen nur dann zulässig, wenn die innere Deckenhöhe mindestens 60 cm über das ermittelte Strassenniveau erhöht und für die gehörige Trockenheit, für Ventilation und für den Lichtzutritt entsprechend vorgesorgt ist.

Die Verwendung von derlei Localitäten zu Wohnungen und Schlafräumen ist nur in Gebäuden, welche nicht der Ueberschwemmungsgefahr ausgesetzt sind, und und zwar:

nur

unter nachstehenden Bedingungen gestattet,

1.    Müssen solche Wohnbestandtheile gegen die aufsteigende Erdfeuchtigkeit entsprechend versichert werden und mindestens die im § 54 normirte lichte Höhe erhalten;

2.    müssen dieselben mindestens mit ihrer halben lichten Profilhöhe über das ermittelte Strassen- oder Hofniveau hervorragen;

3.    darf der Fussböden solcher Localitäten, wenn sie über 4 m lichte Höhe besitzen, auf keinen Fall mehr als 2 m unter dem ermittelten Strassen-und Hofniveau liegen, und muss daher die übrige Profilhöhe über dieses Niveau herausragen;

4.    wird aber die Freihaltung der halben Profilhöhe nicht erreicht oder aber die Ueberschreitung der im Punkte 3 vorgeschriebenen tiefsten Fussbodenlage absolut nothwendig, dann müssen derlei Wohnungen mit einem 2 m breiten, bis auf den Fussböden des Souterraingeschosses reichenden, nach Anordnung der Baubehörde abzuschliessenden Lichtgraben versehen werden;

5.    andere, zum Aufenthalte, aber nicht zu Schlafstätten von Menschen bestimmte Räumlichkeiten müssen so hergestellt werden, dass sie mit Rücksicht auf ihre beabsichtigte Verwendung den sanitären Anforderungen vollkommen entsprechen.

Die Anbringung von Küchen und Waschräumen im Keller ist stattet, jedoch ist für Licht und für den entsprechenden Abzug des Dunstes Vorsorge zu treffen.

ge-

Keller- und Lichteinfallsöffnungen.

§ 63. Keller- und Lichteinfalls- oder Ventilationsöffnungen dürfen ausserhalb des Gebäudes auf der öffentlichen Strasse nur mit besonderer behördlicher Bewilligung und mit Zustimmung des Grundeigenthümers hergestellt, und müssen mit steinernen oder eisernen Deckeln in steinerner Einfassung geschlossen werden, die Lichteinfalls- und Ventilationsöffnungen aber eine Eindeckung mit tragfähigen Glasplatten oder Eisengittern erhalten.

Aborte.

§ 64. Bei Anlegung der Aborte ist auf Beobachtung der Sanitäts-vorschriften und des öffentlichen Anstandes Rücksicht zu nehmen, sie müssen derart angebracht werden, dass sie einen gehörigen Zutritt von Licht und Luft erlangen, und sind mit Dunstschläuchen, die bis über das Dach reichen, zu versehen.

In keinem Falle dürfen sie unmittelbar an die Strasse oder Gasse gelegt werden und sind in möglichster Entfernung von den eigenen und Nachbarsbrunnen anzubringen.

Mist-, Dünger- und Jauchegruben.

^ 65. Die Mist- oder Düngergruben, dann Jauchebehälter sind in möglichster Entfernung von den eigenen und Nachbarsbrunnen so anzulegen und zu verwahren, dass für die Nachbarschaft aus denselben keine Belästigung erwächst.

In jenen Fällen, wo es die Baubehörde für nothwendig findet, müssen dieselben mit wasserdichten Wänden und Böden und festen, gut schliessenden Deckeln versehen sein.

Canäle, Senkgruben.

§ 66. In Orten, wo zur Ableitung des Unrathes eigene Hauptcanäle bestehen, ist bei neuen Bauführungen und bei Herstellungen, die einem neuen Baue gleichgehalten sind, ein steinerner oder aus gebrannten Ziegeln gemauerter oder aus Beton hergestellter Hauscanal anzubringen, wenn derselbe ohne besonders erhebliche Anstände mit dem Hauptcanale in entsprechende Verbindung gebracht werden kann. Auch sonst ist auf die Herstellung von Canälen, wo es die Verhältnisse zulassen, möglichst hinzuwirken. Diese Canäle müssen in der Regel schliefbar, d. h. nicht unter 0’5 m² im Querschnitte und 60 cm breit und mit möglichst grösstem Gefälle hergestellt werden. Alle Canaldeckel sind in der Regel von Stein oder Eisen herzustellen.

aus hart

Anstatt der Canäle können auch Rohrleitungen hergestellt werden. Diese sind ebenfalls unter zweckmässigster Gefällsausnützung gebranntem, glasirten Thon (Steinzeug), aus Beton oder aus einem anderen als zulässig anerkannten Materiale vollkommen wasserdicht herzustellen. Die

Rohre der Zweigleitungen müssen mindestens 18 cm im Lichten weit sein, welche Dimension nach der Vereinigung mehrerer Zweigleitungen entsprechend zu vergrössern ist. Zur Hintanhaltung von Verstopfungen sind geeignete Vorrichtungen anzubringen.

In denjenigen Ortschaften, wo sich noch kein Hauptcanal befindet, oder wo wegen der örtlichen Verhältnisse die Anlegung eines Hauptcanales oder einer Rohrleitung nicht möglich ist, sind Senkgruben anzulegen und hierbei die Bestimmungen des § 65 zu beobachten.

Canäle und Senkgruben sind wasserdicht mit hydraulischem Kalkmörtel gemauert und möglichst entfernt von den eigenen und Nachbarsbrunnen herzustellen.

Zur Beseitigung des Unrathes kann auch ein Unrathsabfuhr-(Tonnen-) System angewendet werden.

Die Ableitung des Unrathes und der Jauche auf die Gasse ist

untersagt.

Brunnen.

§ 67. Bei Neu- und Umbauten soll thunlichst für den Bedarf an gesundem Trinkwasser mittelst Anbringung eines eigenen Brunnens gesorgt werden.

Gasmesser.

§ 68. Gleichlautend mit § 63 der Wiener Bauordnung.

Vorbauten, Balcone, Wetterdächer.

§ 69. Bauten, welche die Strassenbreite beeinträchtigen, sind in der Regel nicht gestattet.

Es ist daher untersagt, über die Baulinie einen Vorsprung, einen Vorbau mit Säulen oder Pfeilern, Barrieren, Vorlegstufen oder Freitreppen ohne besondere Bewilligung anzubringen.

Offene Balcone oder Galerien auf Consolen (Tragnons von Stein oder Eisen) sind gestattet, dürfen aber nicht mehr als 1*25 ni über die Façade vorspringen.

Geschlossene Balcone oder Erker dürfen nur auf Plätzen und in Gassen von mindestens 12 m Breite angebracht werden; sie müssen wenigstens 3 m vom Nachbarhause entfernt sein und dürfen, sowie offene Balcone, nicht über 1*25 m vorspringen. Wetterdächer, Galerien, Balcone oder Erker müssen in solcher Höhe angebracht werden, dass der Verkehr auf der Strasse und dem Trottoir nicht beeinträchtigt wird.

Thore und Thüren zu ebener Erde oder im Souterrain dürfen nur dann nach aussen aufgehend eingerichtet werden, wenn hierdurch der öffentliche Verkehr nicht gehindert oder gefährdet wird.

T rottoir.

§ 70. Gleichlautend mit § 61 der Wiener Bauordnung. Statt „Baubehörde” hier ,,Gemeindeausschuss” und „Gemeindevorstand”. Die Trottoirbreite ist auf höchstens 4 m festgesetzt.

Feuerungsanlagen.

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 71. Die Rauchfänge müssen mindestens 1 m über die Dachfläche hinausragen und so gebaut sein, dass durch deren Benützung die Nachbarschaft derselben nicht belästigt wird.

Für alle Rauchfänge ohne Unterschied gilt die Bestimmung, dass zwischen dem Holzwerke und der lichten Oeffnung des Rauchschlotes mindestens eine Mauerziegelbreite und ein stehender Dachziegel angebracht sein müssen, und zwar in der Weise, dass der letztere die Lager und Stossfugen der Mauerziegel deckt. Das Mauerwerk der Rauchfänge muss auf dem Dachboden auch an der Aussenseite verputzt sein oder verbrannte Mörtelfugen erhalten.

§ 72. Bei Neubauten ist es durchaus verboten, Rauchrohren gegen die Gasse, gegen den Hof oder überhaupt ins Freie auszumünden.

Auf die Gasse ausmündende Rauchrohren, wo sie etwa noch bestehen, sind binnen eines von dem Gemeindevorsteher festzustellenden Termines zu beseitigen.

Der Fortbestand von auf den Hof ausmündenden Rauchrohren kann,

wenn keine Bedenken wegen Feuersgefahr oder aus Gesundheitsrücksichten obwalten, gestattet werden.

II. Besondere Bestimmungen.

A. Ofen- und Herdfeuerungen, Rauchmäntel, Küchenfussböden.

§ 73. Die Rauchfänge sind so anzulegen, dass in der Regel jeder bewohnbare Raum geheizt werden kann. Die Einmündung von Feuerungen aus verschiedenen Geschossen in einen und denselben Rauchfang ist nicht zulässig.

In der Regel hat jede Heizgruppe einer Wohnung einen eigenen Rauchfang zu erhalten.

Die Anbringung von sogenannten Verschlussklappen ist bei Zimmeröfen jeder Art untersagt.

Bei Küchen mit offenen Feuerherden und bei sonstigen Feuerstellen, welche sich in ungewölbten Räumlichkeiten befinden, sind gewölbte oder eiserne Rauchmäntel anzubringen.

Die Fussböden in den Küchen müssen mindestens 60 cm vor der

Herdseite, wo sich die Feuerung befindet, feuersicher belegt sein.

B. Schornsteine.

a) Enge Rauchfänge.

§ 74. Nur in den Gebäuden, welche nach den Bestimmungen des § 44 erbaut sind, und in deren nächster Umgebung sich keine Strohdächer befinden, ist der Bau und die Benützung der engen (russischen) Rauchfänge gestattet.

Hiefür gelten folgende Vorschriften: Gleichlautend mit §66 a der Wiener Bauordnung.

b) Sćhliefbare Rauchfäng'e.

Schliefbare Rauchfänge müssen im lichten Querschnitte mindestens 45 cm breit und 48 cm lang sein.

Die Zusammenziehung mehrerer schliefbarer Rauchfänge, sowie die Einmündung der Rauchrohre in die anstossende Küche einer zweiten Wohn-partei ist nicht gestattet.

c) Grosse Schornsteine. Gleichlautend mit § 66 c der Wiener Bauordnung.

C. Dampfkesselanlagen.

Grosse Kessel.

§ 75. Gleichlautend mit § 67 der Wiener Bauordnung.

Kleine Kessel.

§ 76. Gleichlautend mit § 68 der Wiener Bauordnung, statt „Baubehörde” hier „Gemeindevorstand”.

Gaskraftmaschinen und Heissluftmaschinen.

§ 77. Gleichlautend mit § 69 der Wiener Bauordnung.

Sechster Abschnitt.

Bauten, welche für grössere Ansammlungen von Menschen bestimmt sind.

§ 78. Gleichlautend mit § 70 der Wiener Bauordnung.

Siebenter Abschnitt.

Von den Industriebauten.

Baulichkeiten, welche als Industriebauten betrachtet werden.

§ 79. Unter Industriebauten werden alle Fabriken, Werkstättengebäude und Lagerräume, im Gegensätze zu Wohngebäuden, verstanden.

Die Industriebauten werden nach ihrer Lage

a)    in isolirt stehende, und

b)    in nicht isolirt stehende eingetheilt.

Industriegebäude in isolirter Lage.

§ 80. In isolirter Lage befindet sich ein Industriegebäude oder ein Complex von Industriegebäuden, wenn jeder Punkt desselben von anderen Gebäuden und von den Nachbargrenzen mindestens 20 m entfernt ist.

Fabriksanlagen, welche unmittelbar an gleichartige Fabriksanlagen grenzen und zwischen welchen ein Isolirungsraum von 10 m besteht, gehören ebenfalls in diese Kategorie.

In beiden Fällen muss der Isolirungsraum unverbaut sein und bleiben. Der Grund von öffentlichen Strassen, sowie das Bett von Flüssen oder sonstigen öffentlichen Gewässern wird hierbei mit eingerechnet.

Allgemeine Bestimmungen für isolirte Industriebauten.

§ 8l. Bei isolirten Industriebauten genügt die Belegung des Baugesuches mit dem Situationsplane, auf welchem die Grundform der ganzen Anlage, der dazu gehörigen einzelnen Gebäude, mit Bezeichnung ihrer Bestimmung, die Katastralparcellen mit ihren Nummern, die Nachbargrenzen, die nächsten Gebäude und deren Besitzer, sowie die nöthigenfalls projectirte Canalführung zur Ableitung der Abfälle und Flüssigkeiten darzustellen sind.

Alle übrigen Bestimmungen des ersten, zweiten und dritten Abschnittes dieser Bauordnung, soweit sie nicht durch die folgenden Bestimmungen abgeändert werden, erhalten ihre sinngemässe Anwendung.

Besondere Bestimmungen für isolirte Industriebauten.

§ 82. Bei Industriebauten der Kategorie a § 79, d. i. bei isolirt stehenden, bleiben Baumateriale und Construction der Wahl des Bauherrn überlassen.

Es haftet jedoch derselbe, und zwar ohne Beschränkung in Bezug auf die Zeitdauer, für genügende Festigkeit des Baues. Die Haftungspflicht des Bauführers in dieser Beziehung erlischt mit der Vornahme der amtlichen Beschau. Für die Beobachtung der folgenden Vorsichtsmaassregeln sind sowohl der Bauherr als auch der Bauführer unbedingt verantwortlich:

a)    Gleichlautend mit § 74, I, der Wiener Bauordnung.

b)    Die Ableitung von unreinen und übelriechenden Flüssigkeiten muss so geschehen, dass die Umgebung nicht darunter leidet, das Brunnenwasser nicht verunreinigt und das Erdreich nicht infiltrirt wird.

Die Benützung der öffentlichen Canäle zu dieser Ableitung kann untersagt werden, wenn sich durch diese Benützung Uebelstände ergeben.

Die Canalisirung richtet sich nach den bestehenden allgemeinen Vorschriften.

c)    Fabriksräumlichkeiten müssen mit entsprechender Ventilation für die Zuleitung von frischer und Ableitung der verdorbenen Luft versehen sein.

d)    Bezüglich der Herstellung der Rauchfänge und Schornsteine, dann bezüglich der Feuerungs- und Dampfkesselanlagen haben die in den §§71 bis inclusive 77 dieser Bauordnung enthaltenen diesfälligen Bestimmungen auch für isolirte Industriebauten sinngemässe Anwendung zu finden.

e)    Wenn mit der Ausleitung des Ueberdampfes, insbesondere beim Ablassen desselben, für die Nachbarschaft Belästigungen verbunden wären.

„ und wenn diese Ablassung aus sanitären Gründen nicht in die Unrathscanäle geschehen kann, so hat dieselbe auf andere entsprechende Weise stattzufinden.

Abänderungen, Zu- und Umbauten.

§ 83. Zu Abänderungen im Bauzustande, sowie für Zubauten innerhalb des Isolirungsraumes, wenn derselbe dadurch nicht geschmälert wird, ist eine Baubewilligung nicht nothwendig. Die Vorschriften des § 82 müssen jedoch auch bei Zu- und Umbauten beobachtet werden. Nach vollendeter Herstellung ist hiervon eine schriftliche Anzeige an den Gemeindevorsteher zu erstatten.

Industriegebäude in nicht isolirter Lage.

§ 84. Wenn ein Industriebau nicht in seinem ganzen Umfange die isolirte Lage besitzt, so bleibt es der den Bauconsens ertheilenden Behörde überlassen, mit Berücksichtigung der Entfernung der Nachbarsgrenze, der nächsten Gebäude und deren baulicher Beschaffenheit, der Art und der Ausdehnung des Industriezweiges und der örtlichen Verhältnisse überhaupt zu erkennen, ob und unter welchen Bedingungen eine Ermässigung der baupolizeilichen Vorsichten bei der Ausführung des Baues zu gestatten sei.

Allgemeine Bestimmungen für nicht isolirte Industriebauten.

§ 85. Bei nicht isolirten Industriebauten gelten die allgemeinen Bestimmungen dieses Baugesetzes (I., IL, III., IV. und V. Abschnitt), jedoch mit folgenden Ausnahmen:

ä) Alle Wände, mit Ausnahme jener, in deren Nähe sich Feuerungen befinden, dann jener, welche an ein nachbarliches Eigenthum angrenzen, können aus Riegelwänden hergestellt sein; b) die Bestimmung der Mauerdicke, sowie der Stärke aller Constructions-theile wird dem Bauherrn und dem ausführenden Bauführer gegen ihre Haftung für die volle Sicherheit überlassen.

Die Behörde ist jedoch berechtigt, einen Nachweis über die gehörige Festigkeit und Stabilität zu fordern.

Besondere Bestimmungen für nicht isolirte Industriebauten.

§ 86. Bei diesen Bauten ist gestattet:

a)    Die Anbringung hölzerner Zwischenwände, mit Ausnahme von jenen Localen, wo feuergefährliche Arbeiten verrichtet oder feuergefährliche Vorräthe aufbewahrt werden;

b)    die Herstellung von Tramböden und einfachen Bretterfussböden ohne Schuttlage und ohne Stuccaturung, dann die Benützung der Bundträme des Dachstuhles zur Deckenconstruction ;

c)    eine beliebige Anzahl von Stockwerken, wobei jedoch Räumlichkeiten, in welchen Arbeiter durch längere Zeit beschäftigt sind, nicht unter 2*85 m Höhe hergestellt werden dürfen, und die Gesammthöhe des Gebäudes 25m nicht übersteigen darf;

d)    die Herstellung hölzerner Schupfen und provisorischer Bauten im Innern der Hofräume.

Wohngebäude bei Industriebauten.

§ 87. Gleichlautend mit § 68 der Wiener Bauordnung, statt „massive” Feuermauern hier „mindestens 300« Dicke”.

Wasserbeschaffung, Wasserbehälter und Feuerlöschrequisiten.

Unterbringung der nöthigen Feuerlösch-

zur

§ 88. Bei allen Industriebauten muss für Beschaffung von gesundem Trinkwasser und dafür gesorgt werden, dass die Behälter für die nöthigen Wasserquantitäten an geeigneten Orten aufgestellt werden können, ebenso müssen die Räumlichkeiten requisiten vorhanden sein. Bei grösseren Werken kann die Anschaffung von

Aborte.

Feuerspritzen, nebst Wasserwägen und die Aufstellung einer Feuerwache angeordnet werden.

§ 8g. Bei allen Industriebauten müssen für je 30 Personen gut ventilirte Aborte und ausserdem die nöthigen Pissoirs angebracht werden.

Bestimmung bezüglich der Betriebsanlagen.

§ 90. Die Gewerbegesetze bleiben in ihren Bestimmungen über die Erfordernisse einer besonderen Genehmigung der Betriebsanlage bei einzelnen Gewerben durch die Bestimmungen dieser Bauordnung unberührt. (§ 27.)

Achter Abschnitt.

Von den Bauführungen unter erleichterten Bedingungen.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 91. Denjenigen Gemeinden, welche:

a)    wegen zerstreuter Lage der Häuser;

b)    wegen der entfernten Lage von Hauptverkehrsadern, und

c)    wegen sonstigen, in den wirthschaftlichen Verhältnissen begründeten wichtigen Momenten, Erleichterungen von den in den vorstehenden Abschnitten der Bauordnung enthaltenen Bestimmungen in Anspruch nehmen,

können die in den §§ 96 bis 108 enthaltenen Erleichterungen zugestanden werden.

Inanspruchnahme der Erleichterungen.

§ 92. Die Inanspruchnahme der im vorstehenden Paragraphe aufgezählten Erleichterungen bei Bauführungen erfolgt:

1.    durch den Gemeindeausschuss:

a)    für die ganze Gemeinde oder

b)    für einzelne bestimmt begrenzte Theile derselben, oder

2.    durch den Bauwerber von Fall zu Fall für einzelne in vollkommen isolirter Lage herzustellende Baulichkeiten, auf welche nicht die Bestimmungen des VII. Abschnittes über isolirte Industriebauten Anwendung finden.

Als isolirte Lage ist diejenige zu betrachten, bei welcher jeder Punkt eines solchen Gebäudes oder eines Complexes solcher Gebäude von den Nachbargrenzen mindestens 20 m entfernt ist, wobei der Isolirraum, in welchem öffentliche Strassen, sowie das Bett von Flüssen oder sonstigen öffentlichen Gewässern eingerechnet wird, unverbaut sein und bleiben muss.

Zugestehung der Erleichterungen für die ganze Gemeinde oder

Theile derselben.

§ 93. Die im § 91 sub c bezeichneten Erleichterungen für die ganze Gemeinde oder für einzelne bestimmt begrenzte Theile derselben werden über Gutachten der politischen Behörde I. Instanz von der Statthalterei im Einvernehmen mit dem Landesausschusse zugestanden.

Abel, Allgemeiner Baurathgeber.

Der Beschluss des Gemeindeausschusses um Erleichterungen hat in der Gemeinde vorerst öffentlich mit dem Beifügen kundgemacht zu werden, dass es den Gemeindemitgliedern freistehe, innerhalb einer Präclusivfrist von 30 Tagen ihre allfälligen Einwendungen geltend zu machen. Die abgegebenen Erinnerungen sind bei der Begutachtung der politischen Behörde I. Instanz und der Entscheidung der Statthalterei und des Landesausschusses in Erwägung zu nehmen.

Giltigkeitsdauer des Zugeständnisses von Erleichterungen.

§ 94. Ein Zugeständnis von Erleichterungen im Sinne des § 93 hat für die nächstfolgenden zehn Jahre Giltigkeit, worauf ein neuer Ausschussbeschluss einzuholen und darüber in der im vorigen Paragraphe bestimmten Weise neuerdings zu entscheiden ist.

Es steht jedoch innerhalb dieser Periode dem Gemeindeausschusse jederzeit frei, durch Verzichtleistung auf dieses Zugeständniss von Erleichterungen die ausnahmslose Anwendung der Bestimmungen der Bauordnung auf die Gemeinde, beziehungsweise die einzelnen Theile derselben zu beschliessen, in welchem Falle die Anzeige an die politische Behörde I. Instanz zu erstatten ist.

Zugestehung der Erleichterungen für einzelne isolirte Bauten.

§ 95. Die im § 91 sub c bezeichneten, vom einzelnen Bauwerber beanspruchten Erleichterungen werden durch Beschluss des Gemeindeausschusses zugestanden, welcher hierbei vor Allem die öffentlichen Rücksichten nach § 38 dieser Bauordnung wahrzunehmen und dieses Zugeständniss zu verweigern hat, wenn nicht die isolirte Lage (§ 92, Punkt 2) constatirt ist, oder wenn der zu führende Bau innerhalb eines genehmigten Regulirungsplanes projectirt ist. Im letzteren Falle können Erleichterungen überhaupt nur stattfinden, wenn das Zugestehungsverfahren nach §§ 92 und 93 stattgefunden hat.

Jeder Beschluss des Gemeindeausschusses, mit welchem eine Erleichterung in Betreff der Anwendung der Bauordnung für einen einzelnen Bau zugestanden wird, ist der politischen Behörde I. Instanz sofort mit-zutheilen.

Erleichterungen bezüglich der Baulinie und des Niveaus.

§ 96. Die ermittelte Baulinie und das Niveau (§ 3) sind in dem Protokolle über den Localaugenschein zu beschreiben, vor Beginn des Baues auszustecken und vom Bauführer genau einzuhalten. Die vorläufige Zustimmung der k. k. politischen Behörde (§ 4) ist nicht erforderlich.

Erleichterungen in den Erfordernissen zum Ansuchen um Baubewilligung.

§ 97. Das Ansuchen um Bewilligung kann mündlich protokollarisch beim Geineindevorstande angebracht werden, doch müssen die im § 19 vorgeschriebenen Nachweisungen mittelst schriftlicher Documente erbracht werden. Aus dem in zwei Parien beizubringenden Bauplane (§ 20),' bei welchen von den Bestimmungen des §21 Umgang genommen werden kann,

muss die Situation des Baues nach allen Seiten, das Niveau der Baustelle und der anliegenden Strasse oder Gasse, die Façade des Gebäudes, sowie dessen ganze innere Eintheilung und Dimensionen mit aller Genauigkeit zu entnehmen sein.

Mauerwerk und Mauerstärke.

§ 98. Unter Haftung des Bauherrn und Bauführers für genügende Festigkeit des Baues gelten für Stärke und Materiale der Mauern folgende Bestimmungen :

2., 3. Gleichlautend mit § 86, I., 2., 3. der Wiener Bauordnung.

4. Die Anwendung von ausgemauerten oder mit Lehm ausgefüllten Riegel- oder Holzwänden ist sowohl nach aussen als im Innern gestattet.

5., 6. Gleichlautend mit § 86, 5., 6. der Wiener Bauordnung.

7. Zur Abschliessung eines jeden Hauses, dann bei Häusern von einer 25 nt überschreitenden Tractlänge zur Abschliessung eines jeden, 25 m Länge messenden Tracttheiles, müssen Feuermauern aufgeführt und aus gebrannten Ziegeln inclusive der Pfeiler mit mindestens 30 cm Stärke so hergestellt werden, dass sie das Dach an allen Stellen mindestens 25 cm hoch überragen; durch dieselben dürfen weder Holzbestandtheile noch Communicationen geführt und ohne besondere Bewilligung darin keine Oeff-nungen gegen die Nachbarsgrenzen angebracht werden.

Bei aneinanderstossenden Gebäuden sind gemeinschaftliche Feuermauern gestattet.

8.    Bei Einhaltung der für Ziegel- und Steinmauern bestimmten Mauerdicken kann auch Mauerwerk aus Beton oder einem anderen als entsprechend anerkannten Materiale angewendet werden.

9.    Diese Erleichterungen bezüglich des Mauerwerkes und der Mauerstärke finden auf Wohngebäude, welche ausser dem Erdgeschosse mehr als zwei Stockwerke (einschliesslich eines allfälligen Mezzanins) besitzen, keine Anwendung.

10.    Ebenerdige Gebäude, welche keiner Ueberschwemmungsgefahr ausgesetzt sind, können auch mit ungebrannten Ziegeln hergestellt werden ; ■doch müssen in diesem Falle wenigstens die Grundmauern auf eine Höhe bis 60 cm über den Strassengrund, dann die Eckpfeiler nebst den nöthigen Zwischenpfeilern bis zum Dachgebälke aus Steinen oder gebrannten Ziegeln errichtet werden.

Dächer und Dachrinnen.

§ 99. Wenn die Localverhältnisse es gestatten und die Nachbarn keine begründeten Einwendungen erheben, ist die Anwendung von Schindel-oder Bretterdächern, jedoch nur unter der Bedingung zulässig, dass die Gebäude im Uebrigen feuersicher (§ 44) hergestellt, dass in denselben kein feuergefährliches Gewerbe ausgeübt werde, und dass die Dächer von dem unmittelbar darunter befindlichen Geschosse durch feuersicheren Estrich und Bodenverschluss vollkommen abgesondert und von aussen durch Feuermauern, welche dieselben wenigstens um 30 cm überragen, von den anstossenden Gebäuden getrennt werden. Strohdächer sind nur dann zulässig, wenn die Anrainer und Nachbarn keine begründeten Einwendungen -erheben.

Ueberhängende Dächer ohne Dachrinnen sind gestattet.

Dachboden.

§ ioo. Gleichlautend mit § 87, Absatz 1 der Wiener Bauordnung.

Dachbodenwohnungen.

zur

Fachwerk (Riegelwänden) sind Dachbodenwohnungen nur wenn solche Häuser nicht mehr als einen Stock hoch sind.

§ 101. Dachbodenwohnungen sind gestattet; sie müssen jedoch in den mittleren Theilen mindestens 2*25 m und an den niedersten Punkten mindestens 1*5 m lichte Höhe haben, sowohl vom Dache als auch vom Dachboden feuersicher abgeschlossen und durch eine feuersichere, unmittelbar Dachbodenwohnung führende Stiege zugänglich sein. Bei Häusern aus.

dann zulässig,.

Sti egen.

§ 102. Stiegen können in der Breite von 1 m, und wenn sie unterwölbt oder an der unteren Seite mindestens verschalt und stuccaturt sind,, von Holz hergestellt werden.

Hölzerne Stiegen ohne Einwölbung und feuerfesten Abschluss können nur bei ebenerdigen Gebäuden gestattet werden. Als feuerfester Stiegenabschluss am Dachboden sind ausnahmsweise auch hölzerne, jedoch auf beiden Seiten mit Eisenblech beschlagene und mit eisernem Rahmen oder steinernem Gewände versehene Bodenthüren gestattet.

Höhe der Wohnräume und der Fenster.

§ 103. Die einzelnen Wohnräume müssen bei geraden Decken mindestens 2*50 m im Lichten hoch sein, und dürfen keine horizontale Unter-theilung erhalten.

Bei nicht geraden Decken ist die Höhe nach dem verglichenen Maasse zu berechnen.

Die Fenster der Wohnräume müssen mindestens 75 cm hoch und 50 cm breit sein.

H o 1 z 1 a g e n.

§ 104. Die Holzlagen können in hölzernen Schupfen untergebracht

werden.

Aborte.

§ 105. Hölzerne und ausserhalb des Gebäudes im Haushofe zu errichtende Aborte sind gestattet.

Für je vier Wohnungen muss mindestens ein Abort vorhanden sein-

Scheunen.

§ 106. Die Scheunen sind von den Wohn- und sonstigen Wirthschafts-gebäuden möglichst entfernt aufzustellen und, wenn dies nicht möglich ist,, von diesen Gebäuden durch Brandmauern zu trennen.

Canäle und Trottoir.

§ 107. Die Bestimmungen bezüglich der Canäle (§ 66) und des 1 rottoirs (§ 70) finden auf jene Gemeinden und bestimmt begrenzten Theile

von Gemeinden keine Anwendung', welchen Bauführungen unter erleichternden Bedingungen zugestanden wurden.

Holzbauten.

§ 108. Bauten aus Holz können bei Eintritt besonderer Verhältnisse gestattet werden.

Die Baubehörde hat die Zulässigkeit derselben und die Bedingungen für ihre Errichtung festzusetzen und der politischen Behörde vor Beginn des Baues hiervon die Anzeige zu erstatten.

Neunter Abschnitt.

Von der Ueberwachung der Bauführung und von den nach Vollendung des Baues zu beobachtenden Vorschriften.

Ueberwachung der Bauführung durch den Gemeindevorsteher.

§ 109. Der Gemeindevorsteher hat bei allen Privatbauführungen darüber zu wachen:

a)    Dass kein Bau vor rechtskräftig gewordener Baubewilligung geführt;

b)    dass die Bau- und Niveaulinie überall eingehalten;

c)    dass der genehmigte Bauplan genau befolgt;

d)    dass die Bauführung an keine dazu nicht berechtigte Person übertragen, und

e)    dass zum Bau nur gutes, dauerhaftes Materiale verwendet werde.

Nimmt der Gemeindevorsteher in diesen Beziehungen Abweichungen

wahr, so hat er in den Fällen zu a, b, c die Fortsetzung der Arbeiten zu untersagen, in dem Falle zu d den nicht berechtigten Personen die Fortführung des Baues zu verbieten und der Gewerbebehörde die Anzeige zu erstatten, und in dem Falle zu e nöthigenfalls die Wegschaffung des nicht qualitätmässig befundenen Materiales vom Bauplatze zu verfügen.

Falls die Baubewilligung zur Prüfung der Tragfähigkeit grösserer oder besonderer Constructionen Belastungsproben vorgeschrieben hat, sind solche von einem unparteiischen Sachverständigen in Gegenwart des Gemeindevorstehers vorzunehmen.

Solche Belastungsproben können auch vorgenommen werden, wenn sich aus Anlass der Nachsichtspflege während des Baues oder nach Beendigung desselben die Nothwendigkeit dazu ergiebt.

Die Kosten für die Vornahme der Belastungsproben hat der Bauwerber zu bestreiten.

Räumung des Strassengrundes von allem Materiale.

§ 110. Nach Vollendung des Baues hat der Bauherr die Wegräumung alles Schuttes, Holzwerkes und überhaupt aller den Verkehr hindernden Gegenstände von der Strasse, sowie die Herstellung alles desjenigen, was in der Umgebung des Baues durch die Bauführung eine Aenderung oder Beschädigung erlitten hat, auf seine Kosten sogleich zu veranlassen.

Untersuchung des Baustandes und Ertheilung des Benützungs-oder Wohnungsconsenses.

§ iii. Neu erbaute oder wesentlich umgestaltete Wohnungen, Geschäfts-localitäten und Stallungen, Fabriksanlagen und Werkstätten dürfen nicht früher benützt oder bezogen werden, als bis bei Privatbauten der Gemeindevorsteher sich durch einen unter Beiziehung eines unparteiischen Sachverständigen und eines Sanitätsorganes vorgenommenen Localaugenschein von der genauen Einhaltung des Bauplanes und der Baubedingungen, von der ordnungsmässigen Ausführung des Baues und von dem gehörig ausgetrockneten und nicht gesundheitsschädlichen Zustande desselben überzeugt und auf Grundlage dieses Localaugenscheines die Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ertheilt hat.

Der Localaugenschein ist innerhalb acht Tagen nach erhaltener Anzeige vorzunehmen und innerhalb weiterer acht Tage nach vorgenommenem Augenscheine der Bescheid hierüber zu ertheilen.

Untersuchung des Baustandes von Industriebauten.

§ 112. Nach Vollendung von Bauten für Zwecke der Industrie ist die Baubehörde verpflichtet, sich zu überzeugen, ob die im fünften Abschnitte dieses Gesetzes vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt worden sind.

Aufsicht über den baulichen Zustand bestehender Gebäude.

§ 113. Der Gemeindevorsteher führt die Aufsicht über den baulichen Zustand der bestehenden Gebäude und überwacht die genaue Einhaltung der dem Hauseigenthiimer bezüglich der Erhaltung der Gebäude gesetzlich obliegenden Verpflichtungen, verfügt die im öffentlichen Interesse nothwendige Beseitigung der an denselben bemerkten Baugebrechen und ordnet erforderlichenfalls die Räumung oder Demolirung von Gebäuden und Gebäude-theilen an.

Zehnter Abschnitt.

Von den Strafbestimmungen.

§ 114. Gleichlautend mit § 93 der Wiener Bauordnung.

§ 115. Die Uebertretung der §§ 3, 30 und 40 dieser Bauordnung ist mit einer Geldstrafe von 20 bis 300 Kronen, oder im Falle der Zahlungsunfähigkeit mit Arrest von zwei Tagen bis zu zwei Monaten, alle übrigen Uebertretungen dieser Bauordnung sind mit einer Geldstrafe von 10 bis 200 Kronen oder im Falle der Zahlungsunfähigkeit mit Arrest von 1 bis 20 Tagen an dem Bauführer und an dem Bauwerber, insoweit Einem oder Beiden ein Verschulden zur Last fällt, zu bestrafen, wobei als Grundsatz gilt, dass für je zehn Kronen Geldstrafe ein Tag Arrest zu berechnen ist.

Die Strafe enthebt nicht von der Verpflichtung, wenn und insoweit es die Baubehörde für nothwendig erachtet, einen vorschriftswidrigen Bau zu beseitigen und jede Abweichung von den Bauvorschriften und den speciellen Anordnungen zu beheben.

Nöthigenfalls kann sich der Gemeindevorsteher um die Durchführung der Execution an die politische Behörde wenden.

Ausübung des Strafrechtes.

§ ii6. Rücksichtlich der im § 115 erwähnten Uebertretungen steht dem Gemeindevorsteher in Gemeinschaft mit zwei Gemeinderäthen das Strafrecht im übertragenen Wirkungskreise zu.

Das Erkenntniss ist nach Stimmenmehrheit zu schöpfen, und ist hierüber ein Register zu führen (§ 57 der Gemeindeordnung).

§ 117. Der Vollzug der rechtskräftigen Straferkenntnisse steht dem Gemeindevorsteher zu.

Die Geldstrafen haben in die Armencasse der Gemeinde zu fliessen.

§ 118. Recurse gegen Straferkenntnisse wegen Uebertretungen der Bauvorschriften (§ 115) sind binnen 14 Tagen von der Kundmachung des Straferkenntnisses bei dem Gemeindevorsteher einzubringen, welcher dieselben binnen 8 Tagen der politischen Behörde vorzulegen hat.

Gegen gleichlautende Erkenntnisse der politischen Behörde erster Instanz und der k. k. Statthalterei ist eine weitere Berufung nicht zulässig.

Elfter Abschnitt.

Von den zur Durchführung der Bauordnung berufenen Organen und Behörden.

Handhabung der Bauordnung.

§ lig. Der Gemeindevorsteher handhabt die Bestimmungen dieser Bauordnung und hat in allen Bauangelegenheiten, mit Ausnahme jener Fälle, welche ausdrücklich der Competenz anderer Behörden Vorbehalten sind, in erster Instanz zu entscheiden.

Recursin stanzen.

a) Landesausschuss.

§ 120. Ueber Beschwerden gegen Beschlüsse des Gemeindeausschusses oder gegen auf Grund solcher Beschlüsse getroffene Verfügungen des Gemeindevorstehers entscheidet der Landesausschuss.

In gleicher Weise entscheidet der Landesausschuss über solche Beschlüsse des Gemeindeausschusses, zu welchen nach § 37 auch die vorläufige Zustimmung der politischen Behörde oder anderer Behörden einzuholen war, und dieselbe erfolgt ist.

hj Politische Behörde.

§ 121. Ueber Beschwerden gegen die Verfügungen des Gemeindevorstehers, durch welche diese Bauordnung verletzt oder fehlerhaft angewendet wurde, entscheidet die politische Behörde erster Instanz und im weiteren Instanzenzuge die k. k. Statthalterei (§ 97 der Gemeindeordnung) und das k. k. Ministerium des Innern.

c) Politische und andere Behörden.

§ 122. Ueber Beschwerden gegen die Verweigerung der vorläufigen.

wo.

Zustimmung der politischen oder anderer Behörden in jenen Fällen, dieselbe nebst einem Beschlüsse des Gemeindeausschusses erforderlich war

(§§ 4> ii und 37)5

ferner über Beschwerden gegen die erfolgte oder verweigerte vorläufige Zustimmung der politischen und anderer Behörden in allen Fällen, wo kein Beschluss des Gemeindeausschusses erforderlich war ;

endlich über Beschwerden gegen baubehördliche Entscheidungen der politischen Behörden entscheiden die nach den bestehenden Gesetzen com-petenten höheren Instanzen jener Behörden, welche die vorläufige Zustimmung zu ertheilen oder in Gemässheit dieser Bauordnung zu entscheiden hatten.

Recursfrist.

§ 123. Recurse in Bauangelegenheiten müssen binnen 14 Tagen von der Zustellung der Entscheidung bei der ersten Instanz eingebracht werden.

Aufsichtsrecht des Staates.

§ 124. Die politischen Behörden üben das Aufsichtsrecht des Staates nach Vorschrift des siebenten Hauptstückes der Gemeindeordnung.

Gesetze, Verordnungen etc.

Für Wien.

Magistratsverordnung vom 3. Januar 1864, Z. 118041, betreffend Hintanhaltung der Staubentwickelung bei Demolirungsarbeiten.

Magistratsverordnung vom 3. Januar 1865, Z. 104791, betreffend Umbauten im Ueberschwemmungsrayon.

Magistratsverordnung vom 3. Januar 1883, Z 126822, betreffend die Aussteckung der Baulinie.

Magistrats Verordnung vom 16. August 1884, Z. 163353, betreffend Lötharbeiten in Wohnräumen, auf Dachböden etc.

Magistratsverordnung vom 9. September 1884, Z. 274411, betreffend Hängegerüste.

Kundmachung des Magistrates vom 14. Juni 1890, Z. 37702, betreffend die Verhütung von Unglücksfällen durch Einathmen schädlicher Gase beim Ausheizen neu gebauter Häuser etc.

Gemeinderathsbeschluss vom 13. Februar 1883, betreffend die Bereithaltung von Verbandmateriale für Unglücksfälle am Baue.

G em einderathsb es chluss vom 8. März 1889, betreffend die Anlegung von Luftcirculationsschlitzen (§ 46, Punkt 5 der Wiener Bauordnung) auf städtischem Strassengrund.

Für Niederösterreich.

Gesetz vom 15. December 1882, L. G. B. Nr. 68, betreffend die Bauanlage bei neuen Theatern.

Für das Reich.

Regulativ vom 2. Mai 1875, R. G. B. Nr. 76, betreffend die Ausführung von Gasrohrleitungen und Beleuchtungsanlagen.

\ olkszählungsgesetz vom 29, März 1869, R. G. B. Nr. 67, betreffend die Numerirung der Wohngebäude (§§ 1 bis 8). Hofkanzleidecret vom 28. December 1843.

Erlass des Ministeriums des Innern vom 19. December 1877, Z. 4699, betreffend Bauten auf und bei Eisenbahnen im Feuerrayon derselben.

Erlass des Ministeriums des Innern vom 30. November 1878, Z. 13167, betreffend Bauten auf und bei Eisenbahnen im Feuerrayon derselben.

Erlass des Ministeriums des Innern vom 30. December 1879, Z. 13763, betreffend Bauten auf und bei Eisenbahnen im Feuerrayon derselben.

Verordnung des Handelsministeriums vom 25. Januar 1879, R. G. B. Nr. 19, betreffend Bauten auf und bei Eisenbahnen im Feuerrayon derselben.

Verzeichniss der übrigen Bauordnungen.

I. Bauordnungen für Städte.

Bauordnung für    Lemberg, Statthaltereikundmachung vom 10. Januar 1855.

n    » U- Juli i854-

Gesetz vom 23. Februar 1867, L. G. B. Nr. 13. „    „    17. November 1864, L. G. B.

„    „    Triest,

n    »    Graz,

„    „    Innsbruck,

Nr. 64.

„ 9. Februar 1872, L. G. B. Nr. 6. „ 28. Januar 1873, L. G. B. Nr. 9.

Bauordnung für Carlsbad, Gesetz vom 1. November 1874, L. G. B Nr. 71. „    „    Klagenfurt,    „

n    »    Salzburg,    „

„    „    Linz, Steyer    und    Wels,    Gesetz    vom 13.    März 1875,

L. G. B. Nr. 14. und 3. Juni 1875, L. G. B. Nr. 22.

Bauordnung für Czernowitz, Gesetz vom 7. December 1869, L. G. B. Nr. 1. „    „ Krakau (provisorisch), Gesetz vom Jahre 1850.

,,    „    Laibach, Gubernialverordnung    vom    23 April    1847.

II. Landesbauordnungen.

Bauordnung für Böhmen inclusive Prag, Gesetz vom 11. Mai 1864, L. G. B. Nr. 20.

Bauordnung für Mähren inclusive Brünn, Gesetz vom 20. December 1869, L. G. B. Nr. 1.

Gesetz vom 23. März 1867, L. G. B. Nr. 16.

„    13. März 1875, L. G. B. Nr. 15.

Bauordnung für Schlesien,

„    „    Oberösterreich,    „

„    „ vSteiermark, Statthaltereikundmachung vom 9. Februar

1857, L. G. B. Nr 5, abgeändert 31. August 1864, L. G. B. Nr. 2,

12.    März 1866, L. G. B. Nr. 6, 22. Januar 1872, L. G. B. Nr. 6,

13.    November 1875, L. G B. Nr. 44.

Gesetz vom 13. März 1866, L. G. B. Nr. 12. „    „ 25. October 1875,0. G. B. Nr. 26

„    „ 18. März 1874, L. G. B. Nr. 6.

Bauordnung für Kärnten,

„    „    Krain,

„    „    Istrien,

„    „ Dalmatien, Gubernialverordnung vom 30. October 1828,

,,    7. Juli 1879, L G._ B. Nr. 15.

vom 27. December 1843 und Statthaltereikundmachung vom 21. April 1854, L. G. B. Nr. 17 und 25. November 1854, L. G. B. Nr. 46. Bauordnung für Vorarlberg, Gesetz vom 27. Februar 1874, L. G. B. Nr. 17. ,,    „    Salzburg,

III. Auszug aus der „Budapester Bauordnung” (épitési

rendszabâlyok) *).

Erster Abschnitt.

Agenden vor Beginn des Baues.

§ I. Zu jedem Neu- oder Zubau, zu jeder baulichen Umgestaltung oder Erneuerung auf dem Gebiete der Hauptstadt ist eine Concession vom hauptstädtischen Magistrate nöthig. Eine einfache, schriftliche Anmeldung mit Vorweisung der Planzeichnungen genügt, wenn im Inneren eines in oder innerhalb der Regulirungslinie stehenden Baues Aenderungen vorgenommen werden. Wenn gegen solche von keiner Concession abhängige Arbeiten innerhalb acht Tagen nach der Anmeldung von Seiten des Magistrates keine Einwendung erhoben wird, können dieselben durchgeführt werden. ThoröfFnungen oder Schliessungen zählen nicht zu solchen inneren Arbeiten und ist hierzu eine Concession nöthig. Interne Arbeiten, die auf die Gestaltung des Baues keinen Einfluss haben und einfache innere Reparaturen sind, wie auch Mörtelüberkleidung und Tünchen der Wände, brauchen gar nicht angemeldet zu werden.

zu

§ 2. Das Gesuch um Bauconcession ist vom Bauherrn oder dessen Bevollmächtigten eigenhändig unterschrieben an den hauptstädtischen Magistrat zu richten. In dem Gesuche sind sämmtliche auf den Baugrund bezügliche Zahlen und Nummern genau anzugeben, der Bau zu beschreiben, dessen Zweck zu bestimmen, der Verfasser der Pläne und der Baumeister zu nennen, die Nachbarn und deren Adresse anzugeben und bemerken, falls in Folge der Regulirung ein Theil des Baugrundes entfällt, wie viel Entschädigung gefordert wird. Wenn es sich um einen Zu- oder Aufbau handelt, ist ein Localplan in zwei Exemplaren (bei Bauten innerhalb des Blocksberg-Fortifications-gürtels in drei Exemplaren) beizulegen, aus welchem der alte und der neue Bau, die Nachbargründe und Bauten und die Namen der Eigenthümer derselben ersichtlich sind. Auch Gassennamen und alte und neue Hausnummern sind anzugeben. Die nöthigen Daten liefert auf Verlangen gegen Erlag der Gebühren das hauptstädtische Ingenieuramt. Nebst dem Localplane ist eine genaue fachmännische Schilderung des umzugestaltenden Baues beizulegen.

§ 3. Der Alaasstab der Localpläne ist 1 : '/20, der Höhenprofile 1 : 50. Grundrisse und Frontzeichnungen sind nach der Verhältnisszahl I : 100 anzufertigen, die Detail-zeichnuugen mindestens I : 50. Sämmtliche Zeichnungen sind mit gehörigen Auf- und Inschriften zu versehen. Die eingereichten Pläne muss der mit der Ausführung betraute Baumeister, respective der Verfertiger derselben unterschreiben.

§ 4. Die formell in Ordnung befundenen Pläne werden unter Vornahme des Localaugenscheines technisch geprüft. Kleinere Mängel können im kurzen Wege auf Aufforderung des Ingenieuramtes richtiggestellt werden. Entsprechen die Pläne der Bauordnung, so werden sie sammt dem Gutachten des Ingenieuramtes der Baucommission unterbreitet, auf deren Befürwortung der Magistrat die Concession ertheilt. Strittige Fälle werden vom hauptstädtischen Baurathe meritorisch erledigt. Von der Ausfolgung jeder Baulicenz ist der Baurath im Verlaufe von acht Tagen vom Magistrate zu verständigen.

§ 5. Giltigkeit der Bauconcession. Die Bauconcession tritt im Momente der Ausfolgung an den Gesuchsteller in Kraft. — Wenn der Bau ein Jahr, vom Tage der Ausfolgung an gerechnet, nicht begonnen wird oder begonnen und dann ein Jahr ruht, erlischt die Concession.

Zweiter Abschnitt.

Demolirung vorhandener Bauten.

§ 6. Die Demolirung eines jeden Baues ist durch den Eigenthümer oder dessen Bevollmächtigten dem Magistrate schriftlich anzumelden, ein für die Demolirung verantwortliches Individuum zu nennen, selbst in dem Falle, wenn die Demolirung auf

*) Diese Bauordnung stammt aus dem Jahre 1886 und erhielt kürzlich die Genehmigung des königlichen ungarischen Ministeriums des Innern.

behördliche Anordnung erfolgt. Der Magistrat verfügt innerhalb zehn Tagen die eventuell nöthige Sicherung der Nachbarbauten, entscheidet über den Ablagerungsort des Schuttes und verständigt hiervon den Eigenthümer oder den bevollmächtigten Unternehmer. Früher darf die Demolirung nicht in Angriff genommen werden.

§ 7. Massregeln bei der Demolirung: a) Wände und Schutt sind zur Hintanhaltung der Staubentwickelung fortwährend zu bespritzen; b) der Schutt darf nur in geschlossenen Röhren auf die Erde hinabgelassen werden und muss c) in die Ver-streuung hindernden, geschlossenen Wagen nach dem behördlich bestimmten Orte geschafft werden,

§ 8. Bei Demolirung einer an das Nachbargebäude stossenden Wand ist zu achten, dass dieses nicht beschädigt werde. Ist die Wand eine gemeinsame oder bei der Demolirung eine Gefahr zu befürchten, so ist dies anzumelden, und die Baucommission nimmt einen Localaugenschein vor. Wenn keine andere grundbücherliche oder contractliche Bestimmung vorhanden ist, gilt die Mittellinie der gemeinsamen Mauer als Grenze des Besitzes. Diesfällige Streitfälle gehören zur Competenz des ordentlichen Gerichtes.

Dritter Abschnitt.

Allgemeine Regeln bei Ausführung der Bauten.

§ 9. aj Der Bau darf nicht früher begonnen werden, als bis die Aussteckung des Niveaus von Seite des hauptstädtischen Ingenieuramtes erfolgt ist; b) um die Aussteckung des Niveaus hat der Bauleiter beim hauptstädtischen Ingenieuramte (mittelst einfachen Schreibens) anzusuchen und hat das Ingenieuramt diesem Ansuchen innerhalb drei Tagen zu entsprechen; c) der Fussboden ist im Parterre bei Gewölben um 015, bei Wohnungen um 0-30 m höher als das Niveau des definitiven Trottoirs (in keinem Falle aber um I m höher) anzulegen; d) das Niveau des Hofes muss das des Trottoirs um 0 08 m überragen.

§ IO. Wenn im Falle von Strassenregulirungen ein Theil der Baugründe in die Regulirungslinie fällt, gebührt dem Grundeigenthümer tür die Losreissung des betreffenden Theiles eine EntschädiguDg, hingegen hat der Grundeigenthümer die ihm zufallenden Grundtheile von der Hauptstadt abzukaufen. Die Preise dieser Grundtheile sind durch die Behörde, eventuell durch eine Commission festzustellen.

§ 11. ö) Die Inanspruchnahme eines öffentlichen Platzes, eines Strassen- oder Gassentheiles zur Aufstellung eines Baugerüstes oder zur Ablagerung von Baumaterialen darf nur nach eingeholter behördlicher Bewilligung erfolgen; b) die Aufstellung der Gerüste muss in einer Weise geschehen, dass die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet und die Passage nicht gehemmt werde; c) das Maass der Inanspruchnahme hauptstädtischen Territoriums behufs Aufstellung der Gerüste und Ablagerung des Materiales wird seitens des Baurathes schon bei Ertheilung der Bau- oder Demolirungslicenz festgestellt.

§ 12. a) Bei der Reparatur oder beim Uebertünchen der Gebäude sind die benachbarten Gebäude, ferner die öffentlichen Bauobjecte, als: Monumente, öffentliche Brunnen, Strassenlaternen, Telegraphensäulen, lebende Bäume vor Schaden zu bewahren ; b) im Falle der Beschädigung öffentlichen oder Privateigenthums ist der Hauseigen-thümer gehalten, die Reparaturen auf eigene Kosten sofort zu bewerkstelligen.

§ 13. Wenn bei Demolirung eines Gebäudes oder bei Grundaushebung für ein

ist hiervon

neues Gebäude Gegenstände von archäologischem Werthe gefunden werden, dem hauptstädtischen Magistrate sofort Anzeige zu erstatten, welcher die Funde dem Nationalmuseum zur Kenntniss bringt.

§ 14. Der thatsächliche Beginn eines Baues ist 24 Stunden vorher dem Ingenieuramte mündlich oder schriftlich anzugeben.

§ 15. Der genehmigte Bauplan hat im Originale oder in einer vom Ingenieuramte beglaubigten Copie an der Baustelle jederzeit zur eventuellen Einsicht seitens der com-petenten Behörden aufzuliegen.

§ 16. Vom genehmigten Bauplane darf ohne Bewilligung der competenten Behörde in keinem Falle abgegangen werden.

§ 17. Jeder an eine Licenz gebundene Bau kann, wenn derselbe ohne Genehmigung oder abweichend von der Licenz ausgeführt wird, im Nothfalle unter Anwendung

von Brachialgewalt verhindert werden. Dasselbe ist der Fall, wenn die Anmeldung des Baues verabsäumt wird.

§ 18. Jeder Bau darf nur unter Leitung und Verantwortung eines Fachmannes ausgeführt werden. Unter Fachleuten werden verstanden: I. Architekten; 2. vom Ministerium für Ackerbau, Handel und Gewerbe als befähigt erklärte a) Baumeister; b) Maurermeister (für alle Erd- und Maurerarbeiten ; c) Steinmetze (für die in dieses Fach schlagenden Arbeiten); d) Zimmerleute; 3. ferner auch solche, die als Baumeister auch bisher praktisch und selbstständig thätig waren.

§ 19. Die Verantwortung der Fachleute der Behörde gegenüber umfasst die pünktliche Einhaltung des Bauplanes, der Bauvorschriften und der in der Baulicenz festgestellten Bestimmungen, sowie die Bewerkstelligung einer sorgsamen, fachgemässen und soliden Arbeit. Diese Verantwortung der Behörde gegenüber erstreckt sich auf die Dauer von drei Jahren und bleibt diese Verantwortung selbst in dem Falle aufrecht, wenn der Grundeigenthiimer für die Abweichung vom Bauplane der Behörde gegenüber die Verantwortung zu übernehmen bereit ist.

Vierter Abschnitt.

Die Wahrung- der Interessen der Nachbarn.

§20 a) Jeder Bau darf sich bloss zur eigenen Grenzlinie erstrecken und muss in der Weise ausgeführt wmrden, dass durch denselben das anrainende Gebäude oder Grundstück nicht occupirt, respective beschädigt wird; b) lebende Hecken dürfen nur in einer Entfernung von 25 cm gesetzt, Senkgrubeu nur in einer solchen von 2 m von der Grenzlinie errichtet werden

§ 21. a) Im Falle der Bau anderweitig rationell nicht ausgeführt werden kann, muss der Eigenthiimer des anrainenden Grundes die Aufstellung von Gerüsten auf demselben gestatten, doch ist der. Bauführer für die auf fremdem Territorium verursachten Schäden ersatzpflichtig, b) In dringenden Fällen kann das Ingenieuramt diesbezüglich, eventuell unter Assistenz der Polizei, unter eigener Verantwortung verfügen.

ein mit einem Satteldach

§ 22 Im Falle ein Grund, innerhalb dessen Grenzen der Anrainer auf Grund eines (wenn auch grundbücherlich gesicherten) Traufrechtes versehenes Haus besitzt, verbaut wird, erlischt das Traufrecht und das Dach, für das es gesichert wurde, muss entsprechend umgestaltet werden. Zu dieser Umgestaltung, welche vom Bauführer bewerkstelligt werden muss, hat der Eigenthümer für das Baumateriale Sorge zu tragen.

§ 23 Wenn eine Partei die zwischen zwei Gründen behördlich festgesetzte Grenzlinie anzuerkennen sich weigert und behufs Austragung der Streitfrage die Gerichte in Anspruch nimmt, kann der Bau bis zur gerichtlichen Entscheidung im Ganzen oder theilweise eingestellt werden.

dieses Gebäudes zum Baue das erforderliche

mer

§ 24. Wenn eine gemeinsame Wand oder die auf den Grund des Bauführers hinüberragende Schlussmauer genug stark und fest ist, kann der auf dem Grunde des Bauführers befindliche Mauertheil entsprechend gestützt, eventuell auch in einer Stärke von 15 cm untermauert werden. Diese Untermauerung ist unerlässlich, wenn das Fundament des neuen Gebäudes tiefer als das des benachbarten Hauses gebaut wird. Ist jedoch der Fortbestand der ausserhalb des Gebäudes des Bauführers fallenden Mauer auf diese Weise nicht gesichert, muss die ganze Mauer demolirt werden, und ist der Bauführer verpflichtet, zum benachbarten Gebäude eine neue Schlussmauer aufzuführen. In diesem Falle hat der Eigenthü Materiale beizutragen. Ergiebt sich bei Aufführung der Schlussmauer die Nothwendigkeit einer Delogirung des benachbarten Hauses, so verfügt hierüber die Behörde. Gegen den diesfalligen Beschluss kann bloss extra dominium appellirt werden.

§ 25. Auf der Grenze zweier Gründe befindliche Brunnen, Canäle und Senkgruben müssen, wenn der eine Nachbar unmittelbar an der Grenze baut, entfernt werden.

§ 26 Wird ein Haus höher als das angrenzende gebaut, so müssen die in einer Entfernung von 1 m von der Grenze befindlichen Rauchfänge entsprechend erhöht werden (50 cm über die eigene Feuermauer).

§ 27. a) Licht-, Weg- und andere Servituten unterliegen, wenn sie den Gegenstand von Streitfragen bilden, der Entscheidung der Verwaltungsbehörde, werden jedoch

gezogen, wenn sie grundbücherlich eingetragen sind, b) Wer auf einem Nachbargrunde eine Wasserableitungsservitut besitzt, kann dieselbe bloss zur Ableitung von reinem Brunnen- oder Regenwasser in Anspruch nehmen.

nur dann in Betracht

Fünfter Abschnitt.

Agenden nach Vollendung des Baues.

§ 28. Ist die Façade eines Gebäudes fertig, so müssen die Gerüste sofort entfernt werden. Die Entfernung der Gerüstbäume darf nur des Nachts zwischen ix und 3 Uhr geschehen. Nach Vollendung des Baues müssen alle an öffentlichen Objecten verursachten Schäden nach den Anordnungen des Ingenieüramtes hergestellt werden

§ 29. a) Die neuen Gebäude oder die in alten Gebäuden durch Adaptirung hergestellten neuen Localitäten dürfen erst nach Einholung der behördlichen Erlaubniss benützt werden, b) Die Ertheilung der Wohnungslicenz muss 15 Tage vor dem Zeitpunkte der beabsichtigten Benützung beim hauptstädtischen Magistrate schriftlich angesucht werden. Die entfallenden Gebühren sind im Vorhinein zu erlegen, c) Dieses Gesuch muss binnen acht Tagen erledigt werden, d) Die Wohnungslicenz wird nur dann ertheilt, wenn das Gebäude vollkommen fertig und trocken ist, und weder vom sanitären noch vom Standpunkte der Feuer- und Lebenssicherheit ein Bedenken obwaltet.

Sechster Abschnitt.

Baurayons der Hauptstadt.

Dieser Abschnitt setzt die Eintheilung der Stadt in vier Baurayons fest; im ersten Baurayon darf nur in geschlossener Reihe aus festem Materiale und mit feuersicherem Dache gebaut werden. Der Bau von ebenerdigen Häusern ist ausnahmsweise gestattet, wenn dieselben die Höhe zweistöckiger Häuser (10 m) besitzen. Die Wohnhäuser müssen unterkellert sein, es wäre denn, dass die auf die Gasse führenden Räumlichkeiten zur Aufbewahrung schwerer Gegenstände dienen sollen.

Im zweiten Baurayon muss ebenfalls in geschlossener Reihe aus festem Materiale gebaut werden. Der Bau von ebenerdigen Häusern ist gestattet. Keller brauchen nicht gebaut zu werden.

Im dritten Baurayon dürfen nur villenartige Gebäude in einer Entfernung von 5 m voneinander und 3 m von der Strassenlinie aufgeführt werden.

zum

Im vierten Baurayon darf beliebig, nur unter Beobachtung der allgemeinen Bauvorschriften gebaut werden. Für einige Strassenzüge besteht die Verpflichtung Anlegen von Vorgärten. Besondere Bestimmungen gelten für die Andrassystrasse, die mit drei bis vier Stock hohen Häusern in geschlossener Reihe beginnt und in eine Villenstrasse ausläuft.

Höher als vier Stockwerke (25 m) darf nicht gebaut werden, Mezzanin wird als ein Stockwerk gerechnet.

Die Wohnräume im ersten und zweiten Baurayon müssen auf der Strassenseite mindestens 5 m tief und 3 m breit, im Hoftract 4 m tief und 3 m breit sein. Besteht eine Wohnung nur aus einem Zimmer, so muss dieses mindestens 15 tn² Flächeninhalt haben. Die Minimalhöhe der Wohnräume beträgt im ersten Rayon 3 im zweiten 2 8 m, im dritten und vierten 2 6 m.

Jedes Gebäude muss als selbstständiger Bau vom Nachbargebäude durch eine gehörig fundirte Grenzlinie und Feuermauer getrennt sein.

Mindestens 15 Procent eines jeden Baugrundes müssen unverbaut bleiben. Der freie Raum ist hauptsächlich als Hof zu benützen und muss mindestens 6 m breit sein. Die Lichthöfe sollen 15 m² Flächeninhalt haben. Wenn sie bloss zur Beleuchtung unbewohnter Räumlichkeiten dienen, dann genügen 6 m². Im ersten und zweiten Rayon muss zwar in geschlossener Reihe gebaut werden, jedoch ist ein Vorhof oder Garten gestattet, wenn derselbe zu beiden Seiten durch vorspringende, an die Nachbargebäude anschliessende Flügelbauten flankirt ist.

Siebenter Abschnitt

normirt im Detail die Beschaffenheit des Baumateriales.

Achter Abschnitt

trifft Detailbestimmungen über einzelne Räumlichkeiten — mit Ausnahme der Wohnräume — als: Keller, Thoreinfahrten, Treppen, Cor ri dore, Rauchfänge, Aborte, Stallungen etc. etc.

Neunter Abschnitt

behandelt die über die Baulinie vorspringenden Bautheile.

Zehnter Abschnitt.

Fabriken und industrielle Unternehmungen.

Zu solchen wird laut § 70 nur gegen Vorweisung eines von der competenten Gewerbehörde ausgestellten Niederlassungscertificates die Baulicenz ertheilt.

§ 71. Etablissements, die ungesunde Gerüche verbreiten, dürfen nur auf dem hierzu bestimmten Territorium gebaut werden.

§ 72. Dampfmaschinen dürfen im Villenrayon überhaupt nicht errichtet •werden. Für die übrigen Rayons sind die Dimensionen der gestatteten Dampfmaschinen je nach Stadttheilen und Strassen festgesetzt.

§ 73. Bei isolirten Fabriken, d h. solchen, die mindestens iO m von der Strasse und mindestens 20 m von den Nachbargründen entfernt stehen, kann die Behörde von den allgemeinen Bestimmungen fallweise Abweichungen gestatten.

Elfter Abschnitt.

Beschaffenheit der Baustellen.

Im ersten und zweiten Rayon müssen Gassenfront und mittlere Breite mindestens je 6 Klafter, die Tiefe mindestens 10 Klafter betragen. Bei Eckgründen muss eine Front wenigstens 12, die andere 10 Klafter lang sein. Im Villenrayon muss jeder Grund 12 Klafter Frontseite, in Ofen überdies einen Minimalflächeninhalt von 1000, in Pest von 600 Quadratklafter haben. Im vierten Rayon müssen die Gründe bei einer Frontlänge von io Klaftern mindestens 300 Quadratklafter enthalten.

Zwölfter Abschnitt.

Durchführung dieser Bauordnung.

§ 76. Hinsichtlich der Durchführung dieser Bauordnung sind folgende Behörden

competent :

an

In erster Instanz der hauptstädtische Magistrat, in zweiter Instanz der hauptstädtische Baurath, in dritter Instanz das königl. ungarische Ministerium des Innern. Gegen gleichlautende Entscheidungen der beiden ersten Instanzen kann nicht weiter recurirt werden. Der Recurs ist 15 Tage, vom Tage der Zustellung des Bescheides gerechnet, in der Registratur des hauptstädtischen Magistrates einzureichen. Nach Ablauf dieser Frist werden Recurse von amtswegen zurückgewiesen. Ist ein Aufschub des Vollzuges einer Entscheidung mit Gefahr verbunden, so wohnt dem Recurse keine aufschiebende Wirkung inne.

§ 77. Diese Bauordnung gilt nicht für a) die von Sr. Majestät dem Könige und dem Allerhöchsten Hofe bewohnten Bauten und Nebengebäude, b) für Fortificationswerke.

REGISTER.

Anstrich von Dacharbeiten 269. Ausmittelung des Bedarfes an Dachfalzziegel 39.

Antinonnin (zur Vernichtung des Hausschwammes) 884.

; Anzahl der Geschosse 805.

Anzügel und Schliessen 215.

Arbeiten aus Granit 206.

I — mit verzinktem Eisenblech 269 { — bei der Gasrohrlegung 372.

—    mit Schwarzblech 261. aus Weissblech 260.

—    aus Zinkblech 261.

Arbeiterwohnungen 776. Arbeitsverhältnisse b. Zimmermannsarbeiten

A.

Ab- und Durchbrechen von Mauerwerk 174. I Abbinden von Dachhölzern 247.

Abkürzungen der Maasse und Gewichte bei Rechnungen 726.

Aborte 809.

Abortröhren aus Steinzeug 363.

Abortschläuche, gusseiserne 75.

Abdeckung, wasserdichte 126.

Abfallrohrständer 74.

Abhobeln der Hölzer 244.

Abrechnungen 766.

Abrechnungsverfahren bei Bauten 767 Abschätzung von Gebäuden 856.

244.

Architekten, deren Eigenschaften 910, 915. Arithmetische Reihen 466.

Art der Bestellung 637.

Arten, verschiedene, der Dächer 220. Asche, Tourne’sche 123,

Asphalt 124.

Abschätzungen 852.

Absolute Festigkeit 493.

Absolutes Gewicht von Baumaterialien 585.

Abtheilung, administrative 630.

— technische 631.

Abtheilungswände 293.

Abtragen von Mauerwerk 174.

Abtragungsarbeiten des Zimmermannes 250.    — comprimé 345.

Abwägen der Gewichtsgegenstände 642 Asphaltbelegung 344.

Acrosterien aus Zink 263.    Asphaltarbeiten, deren Ausführung 693

Administrative Abtheilung 630.    Asphaltirerarbeiten 344.

Aesthetik der Baukunst 23.    Aufbrechungen 175.

Altes Materiale 643.

Amortisationsbetrag 856. Amortisationsbeträge der verschiedenen Gebäude 858.

Anerbietungsverfahren, schriftliches 635. Angaben über Bau- und Unterhaltungskosten von Gebäuden 858.

Angaben bei Neubauten 873.

Anlagen zur Hausentwässerung 61. Anordnung der Decken, praktische Regeln dafür 541.

Anstreicherarbeit nach Stück 335. Anstreicherarbeiten 333.

— deren Ausführung 685.

Anstrich für Hölzer 68.

Alleebäume 8.    Auflösung rechtwinkeliger Dreiecke 471.

—    schiefwinkeliger Dreiecke 472. Aufreissen von Pflaster 353 Aufstellung der statistischen Berechnung

von Trägern und Stützen 755.

Auftrag des Bauherrn 21.

Aufzüge 824.

Ausbessern von Ziegeldächern 272.

I Ausbesserungen an Schieferdächern 279 Ausbesserung schadhafter Steinstiegen 902 Ausbrechüngen 175.

! Ausführung von Anstreicherarbeiten 685.

—    von Asphaltirerarbeiten 693.

—    von Bautischlerarbeiten 678.

—    von Brunnenmeisterarbeiten 708.

—    von Erd- und Maurerarbeiten 647.

Ausführung von Glaserarbeiten 688.

—    von Hafnerarbeiten 690.

—    von Holzjalousien 698.

—    von Malerarbeiten 696.

—    von Maschinistenarbeiten 724.

—    von Pflasterungsarbeiten 698.

—    von Reparaturen 892.

—    von Schieferdeckerarbeiten 675.

—    von Schlosserarbeiten 682.

—    von Spänglerarbeiten 671.

—    von Steinmetzarbeiten 661.

—    von Stuccaturarbeiten 660.

—    von Tapezirei arbeiten 697.

—    von Zimmermannsarbeiten 664. Ausführungen von Wasser- und Gasleitungen

709.

Ausheben der Baugrube 135. Aushubmateriale 138.

Ausmauerung der Brunnen 368. Ausnahmen bei der Gebäudesteuer 941. Auszug der Budapester Bauordnung 1018.

B.

Backöfen 794.

Badeanstalten 775.

Badewannen 81X.

Badezimmer 811.

Baggerung 137.

Balconplatten 200.

Balken der grössten Tragkraft 602. Baluster 204.

Balustersockel 199.

Bänder und Kegel 323.

Barrierestöcke 241.

Bauanlagen, deren Grössenverhältnisse 770. Bauarbeiten der Spängler 260.

—    deren Reihenfolge 874.

Bauausführung 625.

Baubedingnisse 625.

Bauführung 625.

—    mit fremden Materiale 932 Baugesetze 930.

Baugrube 135.

Bauherr 626.

—    dessen Auftrag 21.

Bauherren, deren Eigenschaften 910. Bauholz 66.

—    dessen Fällungszeit 67.

—    dessen Handelsformate 593.

—    dessen Krankheiten 68. Bauinventarisation 767.

Baujournal 764.

Baukanzlei 630

Baukunst, deren Aesthetik 23.

Bauleitung, specielle 627, 632. Baumaterialien 24.

— deren absolutes Gewicht 585. Baumechanik 520.

Bäume, deren Zeichnung 6.

Bauoberleitung 626.

Bauordnung für Budapest 1018.

—    für Niederösterreich 986.

—    für Wien 943.

Bauplan, dessen Inhalt 18.

Baupläne 1.

Bauplatz 873.

Baurechnungen 625.

Baurechnungslegung 766.

Baurecht 930.

Bausteine, deren Widerstand gegen Zerdrücken 488.

—    ungebrannte 64.

Bausumme, nach Cubikmeter umbautem Raum berechnet 858.

—    nach Quadratmeter verbauter Fläche berechnet 858.

Bauten auf Spéculation 845.

Bautheile, deren Belastung 591. Bautischlerarbeiten 282.

—    deren Ausführung 678.

—    Preise 400.

Bauübergabe 766.

Bauverträge 934.

Bauwerth, dessen Ermittelung 844. Bauwerthe, deren Ansätze 858. Bauzeichnungen 16.

—    für Hochbauten 14.

Bauzeit, richtige 876.

Bearbeitung von Quadern 26.

—    der Sandsteine 195.

Bedingungen für die Bewerbung um Bauarbeiten 636.

—    der Abgabe vom elektrischen Strome 836.

—    unter welchen die Honorarberechnung eines Architekten erfolgt 923.

Beendigung des Rohbaues 875.

Beginn eines Baues 876.

Beispiel eines Kostenanschlages für einen Garten 761.

—    eines Kostenüberschlages 737.

Belastung der Brücken 561.

—    der Zwischendecken 591.

Belegplatten, gusseiserne, durchbrochen 75. Beleuchtung 828.

elektrische 831.

Bemerkungen über die Grössenverhältnisse der Gebäudetheile 799.

Benützung von Masseneinheitspreisen 734.

—    eines Neubaues 878.

Berechnung der Dreiecke 467.

—    der Erdarbeiten bei Strassen 795.

—    der Heizoberfläche des Ofens 60.

—    der Körperinhalte 484.

—    der Stützen und Säulen 549.

—    statistische, der Träger 546.

—    der Vierecke 467.

Berechnungen der Ellipse 468.

—    des Kreises 468.

Beschaffung der Baupläne am Wege der Concurrenz 925.

c*

Beschotterung von Strassen 798. Beschlägarbeiten 317. Beschlägebestandtheile, diverse 324. Beschläge für Fenster, Spalettläden und Jalousien 325.

—    für Thore, Thüren und Windfänge 317. Besitzrecht 931.

Besitzstörung 930 Bestandtbeile von Fenstern 300.

—    von Wasserleitungen 370.

Bestellung von Arbeiten 641.

Bestimmung des Schwerpunktes 523. Bestimmungen bei der Vergebung der Bau-

arbeiten 634.

—    gesetzliche, über das Schätzungsverfahren 855.

Beton 116, 142.

Betonmauerwerk, Preis 389. Betonmischungen 116.

Bezahlung der Bauconten 645. Bildhauersteine 32.

Billigkeit 849.

Bindemittel, hydraulische 117.

Blechnieten 383.

Blei 101.

Bleiplatten 101.

Bleiröhren 101 Blindboden 307.

Blitzableiter 842.

Blockholz 69.

Bodenstiege, gehobelte 243. Böschungswinkel 5¹¹-Brecharbeiten 174.

Brennholz, Hacken und Schneiden 243. Brettelboden 310.

Bretter (Laden) 216.

—    oder Dielen 71.

Bretterverschalung 250.

Bruchsteine 25

—    deren Erzeugung 25. Bruchsteinmauerwerk 151.

Brücken, deren Belastung 561.

—    aus Holz 242.

Brückengeländer, gehobelt, an Arbeitslohn 249.

Brunnenbohiungen 368.

Brunnenbüchsen 368.

Brunnengrabung 368. Brunnenmeisterarbeiten 367.

—    deren Ausführung 708.

—    Preise 405.

Buche 73.

c.

Ganäle aus Beton 188. Canalbauten, fertige 184. Canaleinmündungsgebühr 985. Canalherstellung 172. Canalmauerwerk, Preis 39O. Canalpflasterung 173. Canalröhren aus Steinzeug 363.

I Cemente 122.

Cementar beiten mit eingelegten Eisen -Stäben 119.

Cementsteine 65.

Centimeter in Zoll 419.

Centralheizungen 813.

Chablonenschiefer 275.

Chamotte 367.

Chamotteziegel 43.

Chamotteziegel, deren Formate 43. Charakterisirung d. Oberflächenbedeckung 3. Charnierbänder 323.

Classificirung der Kachelöfen 56. Concertsäle 774.

Construction der Holzcementdächer 129. Constructionshölzer, deren Stärke bei verschiedenen Tracttiefen 802. Cubikcentimeter in Cubikzoll 426. Cubikfuss in Cubikmeter 4x8.

Cubikinhalte der Gewölbe 486. Cubikinhalt von Kantholz 592. Cubikklafter in Cubikmeter 418. Cubiklinien in Cubikmillimeter 417. Cubikmgter in Cubikfuss 426.

— in Cubikklafter 427.

Cubikmillimeter in Cubiklinien 425. Cubikzoll in Cubikcentimeter 417.

D.

Dach, verschiedene Arten desselben 220. Dächer aus Holz und Eisen 231. Dacharbeiten, Anstrich derselben 269. Dachausmittelung 222.

Dachbleche 86.

Dachbodenrinne, Zimmermannsarbeit 238. Dacheindeckung mit Kupfer 280.

—    mit Schiefer 277.

—    mit Weissblecb 260.

—    mit verzinktem Wellenblech 269.

—    mit Ziegel 271.

Dacheinlattung 237.

—    Arbeitslohn 247.

Dacheinschalung 237.

Dacherker 238.

—    an Zimmermannsarbeit 251. Dachfalzziegel 37.

Dachfenster, Zimmermannsarbeit 251.

—    aus Zinkblech 263.

—    Zimmermannsarbeit 238.

Dachgehölz, altes, wieder abbinden 250. Dachneigung für Falzziegel 38. Dachpappe 125, 346.

Dachreparaturen 902.

Dachrinnen reinigen 273.

Dachsaumrinne aus Weissblech 260. Dachschiefer, dessen Handelsformate 29. Dachstuhl, liegender 227.

—    alten, abtragen 238.

—    stehender 225.

Dachstühle 223.

Dachziegel 36.

Dampfheizung 821.

Dampfkessel 872.

Dampfmaschinen 872. Dampfniederdruckheizung 821. Darstellung von Gartenanlagen 9.

—    der Gebäude 9.

—    der Getreidefelder 5.

—    der Grenzen 3.

—    der Oberflächen 2.

—    von Rohrleitungen 15. Darstellungsweisen, conventionelle 2. Deckenconstructionen 217.

—    deren Stärke bei verschiedenen Tract-tiefen 801.

—    erforderliches Materiale dazu 252.

—    Taglohn des Zimmermannes 251. Deckplatten 200.

—    für Schornsteine 63.

Deckzargen 198.

Deichgräberarbeiten 134.

Delicte gegen die Sicherheit 935. Detailzeichnungen 18.

Diagonaldeckung mit Schiefer 278. Dienstbarkeiten 932.

Dippelboden 804.

—    abtragen 219.

—    aus alten Bäumen anfertigen 219.

—    bloss Arbeit 245.

Dippelböden 218.

—    an Materiale und Arbeit 255.

—    Preise 397.

Doppelkabel für elektrische Beleuchtung 833. Doppelthüren 283, 286.

Doppelthürriegel 322.

Dörren 795.

Dosisches Thiirschloss 318.

Drahtlehren 94.

Drahtnägel 95.

Drainageröhren 62, 365.

Dreieckberechnung 467.

Dreiecke, schiefwinkelige, deren Auflösung 472.

Dungstätten 795

Durchzüge zur Verstärkung 515.

E.

Ebene Trigonometrie 469.

Eiche 71.

Eigengewichte der Dächer 591.

—    der Decken sammt Belastung 590.

—    hölzerner Zwischendecken 590. Eigenschaften eines Architekten 910, 915.

—    der Bauherren 910.

Eindeckung der Gesimse 261, 263.

—    von Ichsen, Zwischen- und Attikarinnen 269.

—    mit Zinkblech 262.

Einfriedigungen aus Holz 240.

—    deren Kosten und Bauwerth 869.

Einheitspreise, summarische 385. Einlaufstutzen aus Zink 262.

Einrammung der Piloten 212. Einreichungspläne 18.

Einrichtung, innere, deren Werth und Kosten 871.

Einstemmschloss 318.

Eintheilung der metrischen Hohlmaasse 428,

—    der Titel bei Kostenüberschläge 729. Eisen 73.

Eisenbahnbrücken 561. Eisenbahnhochbauten, deren Werthbemessung 863.

Eisenbahnschienen, alte 563.

—    deren Gewicht 563.

—    im Vergleich mit gewalzten Trägern 564. Eisenbleche 84.

—    verzinkt 87.

Eisenconstructionen, deren Lieferungsnormen 716.

—    deren Theorie 537.

Eisendraht 91.

Eisendrahtstifte 380.

Eisengegenstände versetzen, Preis, 391. Eisenkrippen 788.

Eisenpreise 313.

Eisenwaaren 379.

—    deren Lieferung 714.

Eishäuser 793.

Eiskeller 793.

Elektrische Beleuchtung 831. Elektricitätsmesser 838.

Elementarschulen 771.

Elle in Meter 412.

Ellipse 468.

End- und Vorlegbäume 214.

Entstehung der Feuchtigkeit in den Wohnhäusern 878.

Entwässerungsanlagen 61. Entwurfszeichnungen IO.

Erdanschüttungen 140.

Erdarbeiten, deren Massenberechnungen

134-

— Preise 386.

—    deren Ausführung 647.

—    bei Strassenanlagen 795.

Erdabgrabungen 134.

Erdarbeiten bei Strassen 352.

Erde, aufgelockerte, der Böschung 510. Erddruck 507.

Erd Verführung 138.

Erläuterungs- und Motivenbericht 21.

Erle 72.

Ermittelung des Bauwerthes 844.

—    der Herstellungskosten 850.

—    des Schadens durch Brand 853. Erneuerung von Balken etc. 894.

Ernteertrag 778

Erzeugung von Bruchsteinen 25

—    von Schotter 28.

I Expropriation 933.

«*

F.

Fabriksgebäude, deren Kosten und Bauwerth 865.

Fachwerk, dessen Theorie 542.

Fällungszeit des Bauholzes 67.

Falzen der Hölzer 244.

Falzverkleidungen 282.

Falzziegel 37.

Farben, gebräuchliche bei Zeichnungen IO. Färbelung 167.

Fäulniss des Holzes 67.

Fechsung 778.

Fehlträme, rauh gezimmert, an Arbeitslohn 249.

Fehl- und Sturzboden 803.

Feldsteine 27.

Fenster 300.

Fensterbalken 304.

Fensterbretter aus Marmor 209. Fensterflügelbestandtheile 301. Fenstergrösse 801.

Fensterhölzer 215*

Fensterreibstange 327.

Fensterreparaturen 907.

Fensterschubriegel 327.

Fertigstellung des Rohbaues 875.

Feste Rolle 528.

Festigkeit, absolute 493.

—    relative 497.

—    rückwirkende 488.

—    Torsions- 502.

—    deren Theorie 488.

Feuchtigkeit, Entstehung derselben in Wohnhäusern 878.

—    in dem Sockel 901.

—    deren Verhütung 878.

Feuersgefahr, Sicherheit dagegen 888. Feuerfeste Fabrikate 367.

—    Ziegel 43.

Fichte 71.

Figurensteine 202.

Firstgitter 75.

Fläch enmaasse 410.

Flecke an den Decken 897.

—    in den Wänden 897.

Flusslinien 8.

Formate der Chamotteziegel 43.

—    der Kehlheimerplatten 28.

—    der Mauerziegel 34.

—    der Pflaster platten 51.

Formeln der Algebra 464.

—    der Geometrie 467.

—    der ebenen Trigonometrie 469.

—    der Stereometrie 484.

Formstücke von Steinzeug 362*

Formular zur Massenberechnung 736. Fortbildungsschulen 772.

Friedhöfe 775.

Friesboden 310.

Fristüberschreitung 644.

Füllmauerwerk 153.

Functionen, trigonometrische 470. Fund verborgener Gegenstände 931. Fundamente 141. Fundamentausgrabung 135. Fundamentmauerwerk 145.

—    Preis 386.

Fundirungen 140.

Fuss in Meter 411.

Fussboden, weicher 309.

Fussböden 307.

—    neue vollständige 309.

—    schadhafte, ausbessern 907. Fussbodenbelag mit Mosaikplatten 47. Fussbodenbestandtheile 307. Fussbodenlegung 239. Fussbodenreparaturen 3x1.

FussbodeD, Zimmermannsarbeit 246. Futterbarren aus Steinzeug 64. Futterkammer 785.

Füttermauern, deren Theorie 507. FuttervorrichtuDgen 782.

G.

Gangbreite in Kuhstallungen 787.

—    in Pferdestallungen 781. Ganzgut-Pflaster 358.

Gartenanlagen, deren Darstellung 9. Gartenanlage, deren Kosten 756. Gasbeleuchtung 829. Gasbeleuchtungsgegenstände 375. Gasbrenner 376.

Gaseinrichtungsgegenstände 371. Gasleitungen, deren Ausführung 709. Gasleitungsrohre 373.

Gasrohrlegung 372. Gasrohrleitungsgegenstände 371.

Gebäude zur Aufbewahrung der Feldfrüchte

778.

—    deren Darstellung 9.

—    zur Unterbringung der Nutzthiere 781. Gebäudereparaturen 873.

Gebäudesteuer 940.

Gebäudetheile, deren Grössenverhältnisse 770.

Gebrannte Thonarbeiten 46.

Gegenstände zur Gasbeleuchtung 375. Gefahrdrohende Risse 896.

Gefängnisse, deren Kosten und Bauwerth 861.

Gefängnisshäuser 775.

Geflügelställe 790.

Gehstege 561.

Gehwege 354.

Geländerplatten 201.

Genietete Träger 616.

Geometrische Reihen 466.

Gerüst zum Pilotenschlagen 212. Gerüstherstellungen 178. Gesellschaftshäuser 774.

Geschosse, deren Anzahl und Höhe 805. Gesetze, Verordnungen für Wien und die Provinzen 1016.

Gesimse, Preis 388.

Gesimseindeckung 261, 263. Gesimsmauerwerk 158.

Gesimsziegel 34.

Getreidefelder, deren Darstellung 5. Getreideschüttböden 780.

Gewächshäuser 792.

Gewalzte Träger 609.

Gewerbeordnung 939.

Gewerbliche Gebäude, deren Kosten und Bauwerth 864.

Gewicht, absolutes 585.

—    der Falzziegel 36.

—    der Klinkerplatten 45.

Gewichte 410.

Gewichtstabelle zur Berechnung der Fuhren 139-

—    von Bleiplatten 101.

—    der Bleirohre

I03-

—    für Eisenbahnschienen 565.

—    für Flach- und Breiteisen 80.

—    der

240.

Gitter aus Schmiedeeisen 314. Glas 109.

Glasanstrich 335.

Glaserarbeiten 336.

—    deren Ausführung 688.

—    Preise 404.

Gleichgewicht der Gewölbe 513.

—    der Kreuzgewölbe 518. Gleichungen 465.

Glockenstühle 236.

Glockenzüge 332.

Glühlampen 834.

Granitarbeiten 206.

Granit industrie 32.

Granit o 194.

Granitpflaster, ordinäres 359. Granitwürfelpflaster 355.

Gusseisenrohre für Gasleitungen 373.

—    der Kupferbleche 99.

—    von Metallblechen 603.

für Rund- und Quadrateisen 79.

—    für Wellenbleche 89.

—    von Zinkblech 261.

—    der Zinkbleche 100.

Gewände aus Stein 198.

Gewölbe, deren Gleichgewicht 513.

deren Oberflächen und Cubikinhalte 486.

—    deren Theorie 512.

Gewölbemauerwerk 154.

Gewölbestärken 155, 800.

Gewölbeziegel 34.

Gips 120.

Gipsbedarf 121.

Gipsdielen 120, 804.

Gipsdielendecken 804.

Gipsmörtel 119.

Gitter aus Holz

Grenzen, deren Darstellung 3.

Grenzsteine 205.

Grösse der Fenster 801.

—    der Tliüren 801.

Grössenbestimmung der Kachelöfen 59. Grössenverhältnisse der Bauanlagen und

einzelner Gebäudetheile 770.

—    einzelner Gebäudetheile 799. Grundfeuchtigkeit 880.

Grundriss 11.

Grundstücke abzuschätzen 854. Gusseisenbestandtheile 74.

Gusseisenrohre 77.

Gusseiserne Säulen, deren Tragfähigkeit 554. Gusseiserne Tragsäulen 314.

H.

Hafnerarbeiten 339.

—    deren Ausführung 690.

— Preise 404.

Halbgutpflaster 358.

Handelsformate von Schiefer 29.

—    von Bauholz 593.

Hängeplatten 201.

Hängerinnen 269.

Hängewerke 229.

Hauptcanäle aus Ziegel 184. Hauptgesimsherstellung aus Zinkblech 263. Hauscanal aus Ziegel 186. Hauseingangsthüren 290.

Hausschwamm 883.

Hausteine 26.

Hausthore 282.

—    ohne Stock 292.

Hebel, der 523.

Heisswasserheizung 820.

Heizoberfläche eines Ofens 60.

Heizungen, die zweckmässigsten 816. Hektare in Joch 425.

Hektoliter in Eimer 440.

—    in Metzen 439.

Helmdach 221.

Helmstangen 233.

Herdbestandtheile 315, 379.

Herde 807.

Herdkacheln 344.

Herdmauerwerk 153.

Herstellung des Daches 220.

—    gemauerter Gesimse 158.

Herstellungen bei Holzbrücken 242.

—    im Keller 241.

—    bei Wasserleitungen 242.

Hilfstabellen 566.

Hochdruckheizung 820.

Hochschulen 773.

Hofeinfahrtsthor 258.

Höhe der Geschosse 805.

Hohlmaasse und Gewichte nach metrischem

System 428.

Holz, dessen Fäulniss 67.

«•

917.

Hopfentrockenräume 781. Hotels

Holz- und Kohlenlager 792.

Hölzer, Abhobeln und Falzen 244. Holzanstrich 334, 335. Holzberechnungstabellen 592.

Holzbrücken 242.

Holzcement 125.

Holzcementplateaudach 127. Holzconstructionen, deren Theorie 537. Holzdecken zwischen Traversen 219. Holzgegenstände versetzen, Preis 391. Holzgeländer 240

Holzgitter mit gedrehten Stäben 312. Holzjalousien 348.

— deren Ausführung 698.

Holzlieferungen 2II.

Holzröhren 257.

Holzschrauben 381.

Holzstöckel 216.

Holzstöckelpflaster 3C0.

Holztabelle 70.

Honorar für die Arbeiten des Architekten

774-

Hydraulischer Kalk 115. — Mörtel 115.

I.

Ichseneindeckung mit verzinktem Eisenblech . 69.

Imprägniren des Holzes 68. Industrieschulen 772.

Innenpolmaschinen 832.

Isolirplatten 126, 346.

Isolirung der Fundamentmauern 126.

J.

Jalousien 305.

Joch in Hektare 416.

K.

Kacheln, deren Classificirung 56.

—    deren Grösse 56.

Kachelöfen 54.

—    deren Grössenbestimmung 59. Kalk iii.

Kalklöschen 112. Kalkpisé-Mauerwerk 65. Kaminaufsätze 364. Kappengewölbe 154.

Kegel und Bänder 32?. Kehlbalkendach, einfaches 2 25. Kehlheimerplatten 28. Kehlheimerplattenpflaster 170. Keil, der 528. Kellerabtheilungswand 241. Kellermauerwerk 47.

—    Preis 387.

Kellerthüren 241. Kellerthürenbeschläge 323.

Kiefer 71.

Kilometer in Meilen 422.

Kinderschulen 771.

Kirchen 770.

—    Bemessung des Bauwerthes 859.

Kitte 123.

Klafter in Meter 413.

Klinker, feine 362

—    ordinäre 362.

Klinkerplatten 45.

—    deren Gewicht 45.

Klinkerziegel 44.

Kohlen- und Holzlager 792.

Korksteine 63.

Körper, deren absolutes Gewicht 587. Körperinhalte, deren Berechnung 484. Körpermaasse 410.

Kostenanschlag für eine Gartenanlage 756. Kostenberechnung, deren Methoden 73 3. Kostenüberschlag 625.

—    ein Beispiel nach österr. Normen 737.

—    für einen Neubau 732. Kostenüberschläge 726. Kräftenparallelogramm 520.

Krankenhäuser 775.

—    deren Kosten und Bauwerth 860. Krankheiten des Holzes 68.

Kreis, Berechnung desselben 468. Kreisflächen 567.

Kreisumfänge 567.

Kreuzbänder 323.

Kreuzthüren (einflügelige Thüren) 283. Kreuzgewölbe 154.

—    deren Gleichgewicht 518.

Krippen 787.

Krüppelwalmdach 220.

Küchen 806.

Kunstausdrücke, technische 23. Kunstbehelfe, Allgemeines über I. Künstliche Quader 64.

—    Steine 33.

Kupfer 97.

Kupferbleche, deren Gewichte 99. Kupferschmiedearbeiten 280 Kupelgewölbe, deren Verstärkung 518.

Ł.

Laden (Bretter) 216.

Lagepläne 2.

Landhäuser 777.

Landwirtschaftliche Bauten 778.

—    Gebäude, deren Kosten und Bauwerth 867.

—    Nebengebäude 792.

Länge der Balken, freitragende 213. Längenmaasse 410.

Lärchenbaum 71.

Laternensäule 243.

Latten 71, 216.

Lattenverschalung 247.

mit

Lattenzaun, Arbeitslohn 248. Laubholz 71.

Legen von Mosaikplatten 48. Lehmpatzen 33.

Leiterholz 215. Licitationsverfahren 635. Lieferung von Eisenwaaren 714. Linien in Millimeter 41X. Logarithmen 465. Lohnsatztabelle 623.

Lose Rolle 529.

Luftbedarf eines Menschen 775. Luftheizung 814, 817.

Luftziegel 33.

M.

Maasse verschiedener Länder 445. Maasstab der Einreichungspläne 19. Maasstäbe 2.

Maass- und Gewichtsverhältnisse 407. Majoliken 46. v Maisbehälter 780.

Malerarbeiten, deren Ausführung 696. Mansarddachstuhl, Abbinden 247. Mansardedach 221.

Marmorarbeiten 207.

Marmorarten 30.

Maschinennägel 95.

Maschinelle Anlagen, deren Kosten 872. Maschinistenarbeiten, deren Ausführung 724.

Massenberechnung, Formular dazu 736.

—    der Erdarbeiten 134. Masseneinheitspreise 734 Materiale, altes 643.

Materialerfordernisse 134.

Materialpreise für Anstreicherarbeiten 333.

—    von Kupfers hmiedearbeiten 280

—    für Maurerarbeiten 385.

—    für Pflasterungsarbeiten 351.

*— für Schieferbedachung 273.

—    für Schlosserarbeiten 312.

—    für Spenglerarbeiten 259.

—    für Stuccaturarbeiten 192.

—    für Ziegelbedachung 270.

—    für Zimmermannsarbeiten 212. Mathematische Formeln 464.

Mauer- und Steinanstrich 333.

Mauerstärken 799.

Mauerverputz 165.

Mauerwerk, ebenerdiges 150.

—    dessen Reparatur 894.

—    ebenerdiges, Preis 387.

—    gerades 142.

Hohlziegel 152.

—    aus Kalkpisé 65.

Mauerziegel, gewöhnliche 34. Mauerziegelformate 34.

Maurerarbeiten. Preise 385.

—    deren Ausführung 647.

I Maximum des Widerstandes 505.

Meilen in Kilometer 414.

Menschenlast pro Quadratmeter 561. Messing 107.

Messingbleche 107.

Messingdraht 108.

Metallanstrich 334, 335.

Metallbleche, deren Gewicht 603. Metalldächer, deren Reparatur 904.

Meter in Elle 421.

—    in Fuss 420.

—    in Klafter 421.

Methoden der Kostenberechnung 733. Metrische Maass, das 407. Mettlacher-Platten 362.

Milchhäuser 494.

Millimeter in Linien 4x9.

Mittelschulen 772.

Möbeltischlerarbeiten, deren Ausführung

725-

Modelle der Falzziegel 40 Mörtel in.

—    hydraulischer 115.

Mörtelmateriale 115.

Mörtelmischungen 116.

Mörtelverbrauch 113. Mosaikfussbödenbelegplatten 46. Mosaikplatten zum Fussbodenbelag 47.

—    deren Legen 48

Motiven- und Erläuterungsbericht 21. Münztabelle der verschiedenen Staaten 461. Münzverhältnisse 448.

Musterstall 782.

N.

Nadelholz 71.

Nägel 95, 379.

—    Preise derselben 217.

Naturasphalt 125, 345.

Neubauten, deren Kostenberechnung 732. Neuherstellungen mit Asphalt comprimé 345-

Nieten (Blech-) 383.

Niveaupläne 2.

Normalprofile von Façoneisen 604.

Normen für Bauzeichnungen 16.

—    der Berechnung des Honorars für Arbeiten des Architekten 917.

—    für Eisenconstructionen 716

—    für hydraulische Bindemittel 117.

o.

Oberflächengestaltung, deren Darstellung 3 . Oberflächen der Gewölbe 486. Ofenbestandtheile 340.

Ofenfabrikate 53.

Ofengrösse 60.

Ofensetzen 58.

Oefen, eiserne 379.

— schwedische 53.

deren Auf-

791.

Rentabilität 850.

Rentenrechnung 467.

Reparaturen, deren Ausführung 892.

—    an Bänder und Kegel 331.

—    an Beschlägarbeiten 330.

—    an Dächern 903.

—    an Fenster und Thüren 906.

—    an Fensterbeschlägen 332.

—    an Fenstern 302.

—    an Fussböden 311.

—    deren Kostenberechnung 732.

—    an Mauerwerk 894.

—    an Oefen 340.

Oeffentliche Concurrenzen zur Beschaffung von Bauplänen 925.

— Gebäude 770.

Offertverhandlung 637.

Originalskizzen 12.

Originalpläne 20.

P.

Pappel, italienische 73.

Parquettenboden 311.

Patentgipsdielen 120.

Peresien 348.

Perronsteine I99.

Personenaufzug 825.

Pfeiler, freistehende 203.

Pfeilerstücke 203.

Pferdebahntransport 797.

Pferdekrippen aus Marmor 209. Pferdemuscheln aus Steinzeug 64. Pferdestallungen 781.

Pferdestandgrössen 781.

Pflasterplatten 199.

—    aus Marmor 209.

—    deren Formate 51.

Pflasterungen 169

—    Preis 389.

Pflasterungsarbeiten 350.

—    Preise 405.

—    deren Ausführung 698.

Pflasterziegel 34.

Pfosten 215

—    und Bretter 71.

Pilaster aus Marmor 210.

Piloten 211.

Pilotenschuhe 217.

Planskizzen 20.

Pläne und Zeichnungen 2

—    für Zu- und Umbauten 12.

Planken 240.

Plattentrottoire 357.

Polsterhölzer 215, 307.

Polygone, regelmässige 469.

Porphyr 32.

Portlandcement II5.

Porzellanplatten zur Wandbekleidung 52. Potenzen 567.

Poterien 366.

Preisanalysen 134.

Preise der schwedischen und Kachelöfen

339-

Prachtbausteine 29.

Privatrecht 930.

Projecte für Hochbauten, specielle 2. Pultdach 220.

Pultdächer 231.

Pumpenbrunnen, hölzerne 369.

Puzzolana 122.

Q.

Quader, künstliche 64. Quadersteine 26.

Quadratcentimeter in Quadratzoll 423. Quadratfuss in Quadratmeter 415. Quadratklafter in Quadratmeter 416. Quadratlinien in Quadratmillimeter 414. Quadratmeter in Quadratklafter 424.

— in Quadratfuss 423. Quadratmillimeter in Quadratlinien 422. Quadratschiefer 273.

Quadratzoll in Quadratcentimeter 414. Qualification der Schatzmeister 855. Querschubriegel 322.

R.

Rad an der Welle 529.

Rathgeber bei Neubauten 873.

Rathhäuser 773.

Rauch- und Selchkammern 795. Rauchfangaufsätze 63.

Rechtwinkelige Dreiecke, lösung 471.

Reciproke Werthe 567. Reductionstabellen verschieden. Maasse 410. Reductionsverhältnisse 12.

Regelmässige Polygone 469.

Regeln, praktische, für die Anordnung der Decken 541.

Regulativ für Anstreicherarbeiten 686.

—    für Asphaltarbeiten 695

—    für Bautischlerarbeiten 680.

—    für Erd- und Maurerarbeiten 649.

—    für Gasrohrleitungen 7II.

—    für Glaserarbeiten 689.

—    für Hafnerarbeiten 692.

—    für Malerarbeiten 696.

—    für Pflasterungsarbeiten 699.

—    für Schieferdeckerarbeiten 6; 6.

—    für Schlosserarbeiten 684.

—    für Spenglerarbeiten 672.

—    für Steinmetzarbeiten 662.

—    für Steinzeugwaaren 707.

—    für Zimmermannsarbeiten 665. Reibungscoëfficienten 533. Reibungswiderstände 532.

Reihenfolge der Bauarbeiten 874. Reitbahnen, deren Kosten u. Bauwerth 868. Relative Festigkeit 497.

Remisen

Reparaturen an Riegel u. sonstigen Bestandteilen 331.

—    an Sandsteinarbeiten 902.

—    an Schieferdächern 279.

—    an Schlössern 330.

—    von Steinmetzarbeiten 205.

—    an Thüren und Thoren 297.

—    an Ziegeldächern 272.

Restaurationen 774.

Riegelschloss 319.

Riegelwand-Ausmauerung 153. Rindviehstallungen 787.

Rinnen aus Stein 198.

Rinnenbleche verzinkt 89.

Risse in Gebäuden 896.

—    in Gewölben 894.

—    im Mauerwerk 894.

Röhren, hölzerne 257.

—    aus Steinzeug 60.

Röhrengräben 138.

Rohrleitungen, deren Darstellung 15. Rollbalken, eiserne 840.

—    hölzerne 841.

Rolle, die feste 528.

—    die lose 529.

Romancement 115.

Röste, gesprengte 215.

Rückwirkende Festigkeit 488.

Ruheplätze 200.

Ruheplatzplatten aus Marmor 208. Rundholz 69.

Rüster (Ulme) 73.

Rustica-Yerputz 166.

S.

Sägeblöcke 71.

Sand 113.

Sandurinerde 123.

Sandwerfen 140.

Satteldach 220.

Säugpumpen, eiserne 369.

Säulen aus Gusseisen 74.

—    — deren Berechnung 551. Säulenkapitäle 204.

Säulenschäfte 204.

—    aus Marmor 210.

—    und Stützen, deren Berechnung 549. Saumseligkeit 644.

Schachtdeckel 242.

Schacbtstock 241.

Schadenermittelung 853.

Schadhaftigkeit des Verputzes 900. Schafstallungen 789.

Schatzmeister, deren Qualification 855. Schätzungsverfahren 844.

Scheunen 779.

—    und Schupfen, deren Kosten und Bauwerth 867.

Scheunenthore, Herstellung 258.

Schiefer, belgischer 276.

Schiefer, englischer 274.

—    französischer 277.

—    rheinischer 275.

Schieferdeckerarbeiten 273.

—    deren Ausführung 675.

— Preise 398.

Schiefersteine, mährisch-schlesische 273. Schiffboden 3x0.

Schindeleindeckung 237. Schindeleindeckung, bloss an Arbeit 246. Schindeln 216.

Schlachträume 794.

Schliessen, Preis derselben 312.

—    und Anzügel 215.

Schlosserarbeiten 312.

—    deren Ausführung 682.

—    Preise 402.

Schlösser 317.

Schlüssel 321.

Schmiedeeisenbestandtheile 79. Schmiedeeisengitter 314. Schmiedeeisenrohre, gezogene 373. Schmiedeeiserne Tragsäulen 559. Schmuckanlagen, deren Kosten 870. Schneedruck 591.

Schneerechen 269.

Schotter, dessen Erzeugung 28. Schotterstrassen mit Grundbau 353.

—    ohne Grundbau 354.

Schranken 240.

Schraube, die 528.

Schrauben 97.

Schubriegel 321.

Schulen 771.

—    deren Kosten und Bauwerth 860. Schuppensteine 273.

Schuttabräumung 138.

Schwarzblechaibeiten 261.

Schwarzbleche 85.

Schwarzföhre 71.

Schwarzpappel 73.

Schweineställe 790.

Schwemmsteine 65.

Schwerpunkt, der 523 Serpentin 32.

Sesselleiste (Sockel) 308.

Sicherheit gegen Feuersgefahr 888.

Sima aus Zinkblech 263.

Skizzen I.

Sockelfeuchtigkeit 901.

Sockelplatten 199.

Spalettkästen 304.

Spalierthiiren 284.

Spaltsteine 28.

Spänglerarbeiten 259.

—    deren Ausführung 671.

—    Materialpreise 259.

—    Preise 399.

Sparrendach, einfaches 223.

Specielle Baugesetze 943.

Specifische Gewichte 587.

123.

Steinmetzarbeiten 195.

—    deren Ausführung 661.

—    Preis 391.

Steinpappe 126.

Steinpfeiler 203.

Steinsäulen 203. Steinpostamente 202. Steinwurf 153, 361. Steinzeugfabrikate 363.

—    diverse, deren Preis 364. Steinzeugröhren 60. Steinzeugwaaren 60.

—    deren Lieferung 707. Steinrinnen 198. Stereometrie 484.

Stiegen 812.

Stiegenausbesserungen 902. Stiegenstufen 813.

—    aus Marmor 208.

Speculationsbauten 845.

Speicher, deren Kosten und Bauwerth 864. Speisekammern 809.

Speisenaufzug 827.

Spielthiirenschloss 3x8. Sprengwerksconstruction 228.

Sprünge an der Decke 899.

—    in den Mauern 898.

Spundwände 211.

Stabilität fester Körper 529 Staffeln 215.

Stalleinrichtung aus Holz 239. Stallrollbalken, geräuschlose 840 Stalldecken 785.

Stalleinrichtungen 76

—    Taglohn der Zimmermannsarbeiten 249. Stallfenster 782.

Stallgrössen 781.

Stallungen, deren Kosten und Bauwerth 867. Stallfussboden 783.

Stallthüren 789.

Standabtheilung in Pferdeställen 782. Ständige Contrahenten 636.

Stärke der Constructionshölzer bei verschiedenen Tracttiefen 802.

Stein- und Maueranstrich 333.

Steine nach Cubikmaass 202.

—    — Preis 293.

—    nach Currentmaass 197.

—    — Preis 392.

—    künstliche 33

—    natürliche 24.

—    nach Quadratmaass 199.

Steine nach Quadratmaass, Preis 393. Steingegenstände, versetzen, Preis 390. Steingesimse 196.

Steingewände 198 Steinkitte

—    aus Stein 197.

—    steinerne 197. Stockflecke 897. Strafrecht 935

Strassen 795.

—    deren Zeichnung 4.

Strassenbauarbeiten 352. Strassenbeschotterung 798.

Strassenbreite 795.

Strassenbrücken 561.

Strassenerhaltung 797.

Strassenherstellung 797.

Stuccaturarbeiten 19O.

—    deren Ausführung 660.

—    Preise 394.

Stuccolustro 193.

Stuckmarmor 193.

Stufen, deren Verhältnisse 813. Sturzboden, bloss an Arbeit 246. Sturzböden an Material und Arbeit 253. Sturzträme, gehobelte, an Arbeitslohn 249. System „Monier” 119.

T.

Tabakscheunen 781.

Tabelle der jährlichen Amortisationsbeträge 858.

—    der Balken von der grössten Tragkraft 602.

—    für den Bedarf an Gips 121.

—    über den Bedarf an Rundholz zu Bretter 601.

—    zur Berechnung der Blechnieten 383.

—    zur Berechnung der Bretteranzahl aus einem Sägeblock 72.

—    zur Berechnung der Hölzer aus einem Rundstamm 70.

—    zur Berechnung der Polygone 469.

—    zur Ermittelung des Bauwerthes 858,

—    von gusseisernen Flanschen- und Muffenrohren 77.

—    der freitragenden Länge der Balken 213.

—    der Gewichte von Eisenbahnschienen 565.

—    der Gewichte von Flach- und Breiteisen 80.

—    der Gewichte von Rund- und Quadrateisen 79.

—    der gebräuchlichsten Glühlampen 834.

—    über die zweckmässigsten Heizanlagen 816.

—    für    die Holzberechnung 592.

—    der    Holzschrauben 381.

—    der    trigonometrischen Linien    474.

—    bei    einem bestimmten Lohnsätze    623.

—    der Münzverhältnisse aller Staaten 460.

—    der Normalprofile von Façoneisen 604.

—    der Preise von Eisendrahtstiften 380.

—    der Preise kantiger Hölzer 212.

—    zur Réduction der Maasse verschiedener Länder 410

—    der rollenden Reibung auf Strassen 535.

—    der Reibungscoëfficienten 533.

—    über aus Rundholz zu schneidende Breiter etc. 598.

Tabelle über das aus Rundholz zu fertigende Kantholz 594.

—    der Tragfähigkeit genieteter Träger 616.

—    der Tragfähigkeit gusseiserner Säulen 554-

—    der Tragfähigkeit gewalzter Träger 609

—    der Schraubenscala 97.

—    der specifischen Gewichte 587.

—    für Yerschalungsbretter 600.

—    für das Vorausmaass von Werksteinen

27.

Tagebuch 765.

Taglohnarbeiten 642.

Taglohntabelle 624.

Taluspflasterung 361.

Tanne 71.

Tapetenthüren 284.

Tapezirerarbeiten, deren Ausführung 697. Taxtarif für Amtshandlungen über Baugesuche 981.

—    für die Augenscheinsvornahme 980.

—    für Sanitätsaugenscheine 983. Technische Abtheilung 631.

—    Kunstausdrücke 23.

Terracotten 46.

Terrazzo 194.

Theater 773.

—    der Kosten- und Bauwerth 862. Theerpappe 126.

Theorie der Eisenconstructionen 537.

—    des Erddruckes 507.

—    des Fachwerkes 542.

—    der Festigkeit 488.

—    der Gewölbe 512.

—    der Holzconstructionen 537. Thonfabrikate, unglasirte 365.

Thonplatten und Fliesen 51.

Thonschläuche für Heizung und Ventilation

366.

Thore 282

—    Zimmermannsarbeit 258. -Thürbekrönungen 283.

Thürdrücker 319.

Thüren 282.

—    ein- und zweiflügelige 282.

—    Zimmermannsarbeit 258.

—    Thürenausbesserung 906.

—    Thürfusstritte, gehobelte 282.

Thürfutter 282

Thürgrösse 801.

Thürknöpfe 320.

Thurmdächer 233.

Thürschloss für Kreuzthüren 318.

Thürstöcke 282.

Thürverkleidungen 282.

Titel bei Kostenüberschlägen 729, Tonnengewölbe 154.

—    zu verstärken 515.

Torsionsfestigkeit 502.

Tourne’sche Asche 123.

Tracttiefen (Stärke der Hölzer) 802.

Träger, deren statische Berechnung 546 Träger und Stützen, deren statische Berechnung 755.

Trägerformen eines Fachwerkes 543. Trägerwellenbleche 89.

Tragfähigkeit genieteter Träger 616.

—    gewalzter Träger 609

Tragrost, verzahnt und gesprengt, bloss Arbeit 256.

Tragsäulen, schmiedeiserne 559.

Tragsteine 204.

Tramboden 218, 801.

—    an Material und Arbeit 251.

—    Preise 397.

Tramholz, bloss bearbeiten 256. Transportverhältnisse bei Erdarbeiten 796. Trass 115

—    (holländische) 122.

Traversendecken 804,

Trigonometrie in der Ebene 469. Trigonometrische Berechnungen 471. Trottoirplatten 357.

Turnsäle 774.

u.

Uebersichtspläne 3.

Uebertretung gegen die Sicherheit des Lebens 935.

Umbauten, deren Kostenberechnung 732. Umdeckungsarbeiten der Ziegelbedachung 271.

Umpflasterungen 360.

Unbewegliche Sachen 930. Unterhaltungskosten von Bauwerken 858. •

V.

Vadium, Caution 638.

Ventilationen 822.

Verbindungen mit n 566. Verbindungsmittel III.

Verfassung von Kostenüberschlägen 625. Verglasung nach Quadratmaass 336.

—    nach einzelnen Tafeln 337.

Vergleich zwischen Riegelwand- uüd massivem Ziegelbau 887.

Verhältniss, rechtliches, zwischen Bauherren und Contrahenten 639.

Verhütung der Feuchtigkeit in Wohnhäusern 878.

—    des Hausschwammes 884. Verkleidungsplatten 35.

Verpflichtungen eines Contrahenten 640. Verputzarbeiten 165.

Verputzherstellungen, Preis 388. Verschalung, Arbeitslohn 248. Verschalungen 239.

Verschalungsbretter 600.

Versetzarbeiten 180.

—: Preis 390.

Versicherungswesen 852.

Vertilgung des Hausschwammes 884. Verstärkung der Gewölbe 515 Vertragswidrige Leistungen 644. Verwaltungsgebäude, deren Kosten und Bauwerth 861.

Verzeichniss der Bauordnungen 1617. Verzinktes Eisenblech 87. Vierecksberechnung 467.

Villen 777.

Vorausmaass 730.

Vorkehrungen gegen Feuersgefahr 888.

W.

Wagenschupfen 791 Walmdach 220.

Wandbekleidung mit Porzellanplatten 52 Wandverkleidungen aus Marmor 209. Warmwasserheizung 818. Warnungstafelsäule 243.

Waschräume 794.

Wasser 113.

Wasserbedarf eines Menschen 775. Wasserdichte Abdeckung 126.

Wasserläufe aus Ziegel 186. Wasserleitungen, deren Ausführung 709.

—    Zimmermannsarbeiten dabei 242. Wasserleitungsgegenstände 383. Wasserleitungsröhren aus Steinzeug 363 Wasserspeier 263.

Water-closets 809.

Wege 795.

—    deren Zeichnung 4.

Wegherstellung 354.

Weidenholz 73.

Weissblecharbeiten 260.

Weissbleche 87.

Weissblech-Eindeckung 260.

Weisserie 73.

Weisspappel 73.

Weissung 167.

Wellenbleche 89.

Werksteine 26.

Werksteinplattenpflaster 171.

Werkstücke, verschiedene 199.

Werth der inneren Einrichtung 871.

—    eines Grundstückes 854.

—    eines Massivbaues gegenüber einem Holzbau 849.

—    eines Privatgebäudes 847.

—    von Zinshäusern 844 Widerstand gegen die Biegung 497.

—    gegen den Bruch 498.

—    eines Körpers gegen Zerdrehen 502.

—    der Materialien gegen eine Kraft, welche sie zerreissen will 493.

—    der Materialien gegen Zerdrücken 488.

—    dessen Maximum 505.

—    der Ziegel gegen Zerdrücken 488.

Wiener Maasse, alte 408.

Wiener Pfund in Kilogramm 432.

Wiesen- und Rasenflächen, deren Darstellung 4.

Winddruck 591.

Windfänge 282, 293.

Winke bei der Ausführung von Reparaturen 892.

Winkeleisen 605.

Winkelfunctionen 470.

Wohngebäude 776,

— deren Werthbemessung 858.

Wohnhaus für eine Familie 777.

Wurzeln 567.

z.

Zahnleiste herstellen 197.

Zargenstücke 198.

Zeichnung der Bäume 6.

—    der Wege 4.

Zeichnungen und Pläne 2.

Zeltdach 221.

Ziegel, deren Widerstand gegen Zerdrücken 488.

—    feuerfeste 43.

—    gebrannte 33.

—    ungebrannte 33.

Ziegelbedachüng, neue und Umdeckungsarbeiten 271.

Ziegeldeckerarbeiten 270.

—    Preise 397.

Ziegelgewölbemauerwerk 387.

Ziegelmehl I 3.

Ziegelpflaster 169.

Ziegelrohbau, dessen Herstellung 35. Zierladen aus Zink 263.

Zierverkleidungen 282.

Zierverputz 166.

Zimmermalerarbeiten 347.

—    deren specielle Arbeitsverhältnisse 244.

—    deren Ausführung 664.

—    Einheitspreise 395.

—    Preise 405, 211.

Zimmerthüren 283.

Zink 99.

Zinkblecharbeiten 261. Zinkblecheindeckung 262.

Zinkbleche, deren Gewichte 100 Zinn 108.

Zinshäuser 777.

—    deren Werth 844.

Zinseszinsrechnung 466.

Zinsrechnung, gewöhnliche 466.

Zoll in Centimeter 411.

Zubau 893.

Zu- und Umbauten, deren Pläne 12. Zweckmässigkeit eines Gebäudes 847. Zwischendecken, deren Belastung 591.

—    hölzerne, deren Eigengewicht 590.

ivuü

> au am

(SaoïetC

^ïa^eî

1.

Q^{eiùz^uJi @Cnitćfca4AA/

-13-55

PI Épi

es

«PB

igfisii»«

7/

■7

65*

Êfi

pi ■• p:

J JL

!.

I"

i»0-8M

28

29

l« r'20 >

4-

331

— 3 80

[b

t£ •■ :pc i

(4—i-J-

s

L7_

28

BS R

^ 1375 ' j , 27S^ 1275 * Hâ"! îî/t * 1275 * tü

:o [20    l20    [20    [20

1_;26

[te

3*10 5

i es » *. *

4-80

àî*

s ÎT

:    *4-

3 ■

roê > roi7rQ6

22 fc«

28

\ 20

2»

ty-elzoÙAAMfc

!«• -

< 65

385

—c.

»oso t

03

«0 90 * 0*0 '0»>

Ö25 - W2V |

u il m

M-.

25

1 65,

\Tp|

100 > « 50 4 ■• I

îiï

__-ł o» Ę U

HT 1« f r.

II!

ilir

rm^Tm - > “fiS- ftÇ-T

! 35

[22

[22 L

il9

[«

[?2 [22

isiî

TT£T1 a-226

rtît^

4' 15 r>

2 00

il

[»    [20

*\

fi

ę ^tciewâféwei««» ;

o :îf "'

wmk

r.

!!

50 h

:

1 1,1 Æ;;- +—---fcs—ri

ve» s I 5« :    24    a''

^.........22 i,J"-f 1. 4

5 2 55 sj§p S fyÇl »    °}-V

?    ^ ’,,s ^W/ ’

: «taL*g( * jf

•.....T&---

Sj

’l'OOiTjjfTOO-’

îiï h.

?!

20

feo fc»

rÿ;4>'-^

§|

ig

1-4«

ii

I 5v

V«3

’ lie g

-t»

"ï

' 1-235

SSS.I*

t'00*

m.

î\

r»

«7

i C cfyieioe «

>•100

21 fi

OCou»fen«C&* f

ho

1»

JM

1ÏÏ5

108 T09S

10»

1.08

285

èf:

65 j t;

V35

< lj20-

IHfM

1 llJOi

< T20 <

10 a»

S^uixitL /xom    .QyC.

InS

oêcitciA

■

F-

Qi

-Q

♦ TO

VJO

4 10

SO’j

300-t-tt

■t JO—

str

1 SO

%m«wt

il

-'OOf

t*0

jr

US

N*

1 aa™

HIIIIIMfee

i//

st

«

•i

»j

-2 60

•= cc

<D

zu

li

Oll—*

i0? , •>«» <30

©l

21S0 -1

004

ï.

. t^vnvnKi g

---—

rdBBi

S« 1>3-

Ml«

? °v r *b

• 50

4 00 -

cd

131

9 00 —

5 00

P¹

y/Æc

< — H 84® Ł

IW*»«»* r

»07t«    380

*n>~

ne -

=^=Ü#i

— i«--TV's' '

» jo

2-25

/*? :

É

i.

*10-

s»

i«

12

üü

Co

*>

»*

4*

*’v

(SbXew

tot

...

■1

i ‘ j'

-    S2i

ÆI 1L

%«M«a

NI

a /■

I JOO

"H

-    4 SO

8 14

r 14

irnma

-V-

.......I..I..J¹

J so--- in

r¹

i^LLür

«!*<►-

!c

- T00-

M 00-

/?

ö^a^e'i g

I 'fßcxJt&cj*:: '•u | \Va.vit^iVjuH

~ 4* --- ;

Ł- -1. J s

.--♦so-J-

♦ st-

ik*m

1    3 SO jS

*oo

156t

lllili

Graben

51

' i.

TSö

co

■ g~

S-00-

3C

Ü1S

SSO

Wß

yoo

5«

i/Ni

»Ofl-

- H-fO

dr

<n

V-^I'D io

%w»wi

50

400

< Ol l

t'50

-350

-2-

i 1 »■»

«0--i—ł-5 00 —M5 - *

--V JO

. L0O

ZJS-

1

i

■ • V

ù

..

*

i

'

%uß.

><XU XiMtt

(SaoZetC QXs.^yXs.

3.

^fCaMùOJuLe iiticl^cWtêücieav.

W.

WTa

il

ÎT

fs iX

JS 14 .

BU; s

.....

15

Sj-ouAmwa,piez,

L.

7.

CËJ

<S.<

16 -

SA

16

X;

/A

SA

L---

I!

69,M

A;

X>

---S6Pj

X_

S.

/A

7*

T"

^ 30    ,y* \ I

(A

~_l

_.ô._ •..

SA

X;

//

•A

SA

//>

'i

NS

V,

KflIJ

gg=y-.:__

-■r ¹

17 y

t;

S @4

18

.— ii'Atmei

^aolxmvmex

i

:

[fi

sa

auîa

IL

.4'

,x

L-f-

Oberiichj __g

2 50

501*    - 6 00 -

\<

:=ir-VTO

-=u

------- 9 00 -

SA

35

i

K’.___

V- #    ........

-------------f' I

\N

■ 4

\_

(&clU^vu/ww

⁺ SA

V'

J Sg

00 -

•r-----

GXcivwvfct

/VU/ /VI/

k-------

tm

___

-W;b^—mm.

■ÜBÿ---------

XL

_____LL

'A

/Wt

—S—

SA

: W

î-----

59

S-

6 CO --

800

y

s*

10 »

X._.L______

LOTHAR. ABEL AP.CHITEKT

&

.

aii

*

iME i.

ÏÂufcou xtun iâxotet/f⁷

fri

'-ï*

>>

Qicivii/vtt X

11

ît>

Ig

.....?

fl

s;

S3

m—M'

Eh

- 2 00------

443-

Kq-

-&50

00?

Wi

■ 2-20

-- 4'65~

i⁷⁻

frfl-

Qi

W":

"''I

an I

-^VVr r

ri

■=

TT

fi

ft=)i q im j

l—gs- /

ana

oo.v

3'7,0

la

rmun

3yi

0'60

SC

I

,rat ttn&r'

0'80j

ï I

0‘20

rri—^

*

V,

/

\

t^Cuêaw xmti

(§abXz££

^44H>łźta^Ł

Ci

<S>

Cl

c^M^Śtc*Łem,

0 45

cLet ÇftCxntya.r<£c

WW

TCO

r*

ii

i.

4 S5

ii

fy-mvÀ'u&vÀixii' *tv. 7*30

‘DCoc&nazlezxe

-----*- f---*---* ■

K-

T?"

c0'50 J i l0'50>

S'è&n&uL:    jf

£5ë«^<vi/iv

2-10--

QVMEJnnRffHI

mm

I UJiUXMV

3-20

00.4-

28b-

-3

k—

r-g—-;-

o-ao \

/"£•• '

| oGulctiain

-s

L*

*0SO>

~£

læry

‘0-50>'050> 030

4 95

4 050

- - -4"50---------

-2*5-

050

|"\L_______

- JüSww^^ww

«tarwF¹...................

.......2/50

y⁰⁵⁰1

’llsgrS^

y«fc

;A\

■À "

Qf/C$l\AAÀÀs

o X.

/L.

'iXocilfVa.tte'tc -cî«^i-toJ «n.-

_5T

-Ç-’v

■V00

"4^255.....••••I

2?S

i\

/i

---1 -27V-■/■(

* * '

f-----MO-

i-

i.

s.....

v*'"

f'H

⁷Ą)

V.

TL

?_

?..

• 3-70* •

4 00

fl

..h

+90-

--0M

l'iggqi n Serrai

00f — -

wm .

^VJ

V-

tl-H

3-

41Û

ił

’f'-.-OOt--'

----- 3-50--

<2iôtvtc xnaÂ iv HÎî^^ê^dL^w/

è-

...J

W^®S8SK55^äS^BGS«eS5®5i!äS«iW7^3S3!®555je!553'5S£5i?!'*v&

.

X

•au xum

®rt.6K.

f;

fûF

6.

façade

- ... T-rj

5M:

{uu«u4)l

fi®

Cÿ

Ir

irij

[i

fi i ii

oT

Il

lEL_ZjnL"

T3

[ii

Pli

!Z

Qî

g]

rt

U], J

•r.

il

'□É¹ C

i»¹

liüli

wm

il¹

if • •

.

——

.ja

lii

V

'

'

ćAuSzui

zum

(êaoietC ^C.^yC.

tyacaâe

Cxfef 7.

4>

*

-O-

m

r

:v

H

iüh

i

ii

a

m

I

i

b

Y

I

■

!

ïttfÎNïsMI

I

i

f

SE

:

\Æ

#£

m

1

1

I

#

r

-

V

r

r

bfe#

S

ë

¥

iri

*r

i

n

m

•--

ni

5

T!

sa

7

u

J

V

f

FT

i

7111 I

m

\

\L

1

‘•M

Mk

Mmà>~

«

\

II;

/

■i

i»ią

i

fêfe.

il^f

»

-

‘«f

f

\

/

⁷ illli

'V

h,

!,i

"iU

Y l‘ \

\

1

r

fegi

ü!i

sr

HH

1

mm

fl

P7\l

;

II"

u

f

M

;

»

n

-'!

;

1

O

1

2

3

‘t

5 m

.

JCuGau xum (Sa:>lc tl ⁽?^C. ^'t.

<£fafcf 8.

i façade

3rIB_

N#

n

J

r~r&

n

SL

ly

\i

\ %

\

'O-

'»

•I

y

/J.

Iaj

U

,

•i

TZZ.

(#<•>,

Ałf

djfZ

~~^Sa

%

.V

«<

mi

$

i

-,>

¥

k

: *

IJ

LJ

r<

IWMfllHlUl!

IlIllIlMIWIIWiflMBMWMilMWlfinif

*yr»ąM 1

t •    ;i. um-i- . JHrtttr irtJf»

<0

4

3

......

r

%

7jk

d y

•* '

.

s

jr\

-Y

ET A

T-

J B - -

%

sa-

H^i—i—î—L

%

6 *

LOTHAR ABEL ARCHITEKT

>

I

\

y \

--

*

■ .U-f » ■ ■ ŁŁ-

fi S %

> -

O

s- O- g

\\ *

KJi

»««MtHKuéau;^

•    -    iii-i—

■a.'■..»*

*

iPCiifiau au/in    ^C. ty*C.

^1 ri ¹

o

cc

^ !

‘i^äcadc 0) und

-

14/ /t?

V

R

to?

L

liii

'

3

-- SU •

\

\:

\

L

h

to:-.

mm

; ;

te

oV \b

îZ

Li

N

•3-20-

rV:-

f

-----

•Ä.

■

II

$

£

L

*

=5

il

g

;

, ;

üi

\00

upe

.. ._

I

I

T

t.

<^>$3

(s-,

V

’Vw

<

1

C

S

ff

fl

pf,

Qi

ss.?-

;

Ti

ÎV

m

1

RR

u

L3Ç

v>r;

msssszm*

E

^i0a

DIB

T

V65-

4'20

09.Z-

- - 2 Z0 -

i

5

■ar

- O'90 ->

• dl

A\V3,/

r#,

065-

:

Bf

P

0 60

1

0

1

2

~ł

3

5 m

10m

jQj

»v

.........

3 05-

l**1 h,i

h-■—

%

■ fr

h

i

i

*

i

oïïâ}*

KRAKÓ ^

A. »

©

#

s

<st

m

&w

SC

ü*

s

M

fevg

• .Z*

s*

m f

y2i\

sy

O

**

* *

1*5

g

“O

S

V

•\*

@

»■

.tv

V, f\

«

|iOî v

P

«

fi

jjsis

m

fcS*

w;

K

®*.?î

<

f?

<c

m

®

*

.<?

>1

.0

*•

. ■

r

mt

?

kSi

a

vi«i

Si'

g!»

fssSm

m

S

vsa&

mM

,

5'

3?

•fr

S

1J

8

/

V-.

Â;

' i ite

sss

ÜSf

$M f'I

> \V

is

m

W®'<

l3

.96'

.vê

à

y-e*

»

■s

%

KÏmî

Éé

0

mi

l|i|

«» :

IIêSÉ®

lü!

$>

llïÇî

5sL*w

as

S

fe%p

?

K-

Fß

i

*•

‘<î

ggfëë

pkjfy®.

V

#

* ')

3

\

i

SI

i«« :

hy

«ur*

: lî W

00

N«

'•kJ

\-.-

•*jjj» B,^

■ -•m

■ ■'

$§#■

»fc

Ä

<5y

Ïv\v2

$

Ä

«

s

*?

Sli

-

U)

;•

^ÏS

.

*1

>3-a fl

rsx

fl

s*'

<eu.~

"T

m

ste

'

• .

«>

jm

x T TM

#C8

Ht- ':>

äSErfS

Ą,«*? ^ .r ^

-r<j %c

M-J ; ^

-

fe aJ

• :

«%•'

« - .

\

|^î

!

m.

,

«s

9

o.

pt® «j

■ .<a

P&

&

*

SÄ*

■-- I Â'M

r

Î^Â

*gs

sN

lifiM

ta SA

- ■ ■

M

Q

m

iW&

SK

TO

W

•:4iJ

- * ?^,-nau

fM#

%

«*

■9 *

M

S

-

»

?®a

• ax?

æ»

■

&*■

k

sî

*x-

I?

fc

y.

■:

■æ

jc*r

/&*

rÔC

W 1/ Wji jf f\

Mm

^0 ,

u*t

;^SC<

%<V;

SglB

•v ë ilps

f»%

ra

£^TS

M

yrf

■r>^

1MÄ. ^

1«

%ÿ

•( .5$g|

lÂSI

mmmÈ

lÉgr

PllÉÉ&ë

%\A

y -n

mm

}mmm,

Biblioteka Politechniki Krakow«ki«j

11-6369

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000299280