IHö leucbtirkßif

der

> -

/-< Avrna^C'.,

Biblioteka Politechniki Krakowskie)

100000296083

.

.

%

'

i

\

-. V

,

' .

W

[:

Böl

1

!y

B

j| 1 '

«

s

m

ni

\fmSKrtbi 39.

I

[ W

| W

H

W

WZ

r

Die Feuchtigkeit

n

I

Hillj

der

I

1

WohngevKude,

E

gl

M

11

der

Mauerfcatz

W

II

UNd

WUVW

f

Koczscbrvcrmrn. Zweite Auflage.

ES

-5MM

'

i

W

MM-

M

,

M

B

B

W

J

t

I AM.....

r

i

LV

11

■

:!

'

y

.

SW

M-«

m

e

i

fJUiarÜeb en'^VerlctoM eu,Pe st,Le iiiziö .--Er

A. Kavtkeben's

Chemisch-technische Sibliothek.

ln zwanglosen Sonden. — Hit vielen Illustrationen. — Jeder Sand einzeln zn Katen.

In eleganten Ganzleinwandbänden, pro Band 45 Kreuzer — 80 Pf. Zuschlag.

I.    Band. Die Ausbrüche, Geete und Güdweine. Vollständige Anleitung zur Bereitung der Weines im Allgemeinen, zur Herstellung aller Gattungen Ausbrüche, Secte, spanischer, französischer, italienischer, griechischer, ungarischer, afrikanischer und asiatischer Weine und Ausbruchweine, nebst eirem Anhange, enthaltend die Bereitung der Strohweine, Rosinen-, Hefen-, Kunst-, Beeren- u. KernoLstweiae. Auf Grundlage langjähriger Erfahrungen ausführlich und leichtfaßlich geschildert vor. Karl Maier. Vierte, sehr verm. und Verb. Auflage. Mit 15 Abbild. 15 Bog. 8. EUg. geb. 1 ff. 20 kr. — 2 M. 25 Pf.

II.    Band. Der chemisch-technische Brennereileiter. Populäres Handbuch der Spiritus« und Pretzhefe-Fabrikatton. Vollständige Anleitung zur Erzeugung von Spiritus und Preß. Hefe aus Kartoffeln, Kukuruz, Korn, Gerste, Hafer und Melasse: mit besonderer Berücksichtigung der neuen Spiritus-Steuergesetze. Dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft und Praxis gemäß.und auf Grundlage vieljähr. Erfahrungen ausf. u. leichifazlich geschild. von Ed. E tdherr (früher von Alois Schönberg). Vierte, vollst, umg. Auff. Mit 91 Abbild. 20Bog. 8. Gleg. geh. 1 ff. 65 fr. --- 3 M.

III.    Band. Die Liqueur-Fabrikation. Vollständige Anleitung zur Herstellung aller Gattungen von Liqueuren, Crßmes, Huiles, gewöhnlicher Liqueure, Aquavite, Fruchtbranntweine (Ratafias), des StumS, ArracS, EognacS, der Punfch-Effenzen, der gebrannten Wässer auf warmem und kaltem Wege, sowie der zur Liqueur-Fabrikation verwendeten ätherischen Oele, Tincturen, Essenzen, aromatischer Wäffer, Farbstoffe und Früchten-Essenzen. Nebst einer großen Anzahl der besten Vorschriften zur Bereitung aller Gattungen von Liqueuren,Bitter-Liqueuren, der Chartreuse und des Benedictiner-Liqueurs, Aquaviten, RataftaS, Punsch-EffenzeN, Arrrc, Rum und Cognac. Von August Gaber. Mit 15 Abbild. Siebente, vermehrte und verbesserte Auff. 27 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 kr. — 4 M. 50 Pf.

IV.    B and. Die Parfümerie-Fabrikation. Vollständige Anleitung zur Darstellung aller Taschentuch-Parfums, Riechsalze, Riechpulver, Räucherwerke, aller Mittel zur Pflege der Haut, dcs Mundes und der Haare, der Schminken, Haarfärbemittel und aller in der Toilettekunst verwendeten Präparate, nebst einer ausführlichen Schilderung der Riechstoffe rc. rc. Von Dr. ehern. Georg William Askinson, Parfümerie-Fabrikant. Vierte, sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 85 Abbild. 26 Bog. 8. Gleg. geh. 2 ff. 50 kr. — 4 M. 50 Pf.

V.    Band. Die Geifen-Fabrikation. Handbuch für Praktiker. Enthaltend die vollständige Anleitung zur Darstellung aller Arten von Seifen im Kleinen wie im Fabriksbetriebe mit bes. Rücksichtnahme auf warme und kalte Verseifung und die Fabrikation von Luxus-u. medic. Seifen. Von Fried. Wiltner, Seifen-Fabrikant. Mit 37 erläut. Abbild. Fünfte Auff. 16 Bog. 8. Eleg. qeh.lff. 65kr. = 3M.

VI.    Band. Die Bierbrauerei und dte Malzextraet-Fabrikation. Eine Darstellung aller in d. verschied. Ländern üblichen Braumethoden z. Bereitung aller Biersorten, sowie der Fabrikation des MalzextracteS und der daraus herzust.Producte. VonHerm. Rü ding er, techn. Brauerei-Leiter. Zweite, verm. u. Verb. Auff. Mit 33 erläut. Abbild. 31 Bog. 8. Eleg. geb 3 ff. 80 kr. — 6 M.

VHI. Band

VH. Band. Die Zündwaaren-Fabrikation. Anleitung zur Fabrikation von Zündhölzchen, Zündkerzchen, Cigarren-Zünder und Zündlunten, der Fabrikation der Zündwaaren mit Hilfe oo« amorphem Phosphor und gänzlich phosvhorfreier Zündmassen, sowie der Fabrikation des Phosphor». Don Jos. Freitag. Zweite Auff. Mit 28 erläut. Abb. 11 Bog. 8. Eleg. geb. 1 ff. 35 kr. --- 4 M. 50 Pf.

. Die BeleuchtungSstoffe und deren Fabrikation. Eine Darstellung aller zur Beleuchtung verwendeten Materialien thierischen und vffanzlichen Ursprungs, des Petroleums, der Stearins, der Theeröle, des Paraffins und des Acetylens rc. Enthaltend die Schilderung ihrer Eigenschaften, ihrer R.i.ügung und praktischen Prüfung in Bezug auf ihre Reinheit und Leuchtkraft, nebst einem Anhange aber die Verwerthung der flüssigen Kohlenwasserstoffe zur Lampenbeleuchtung und Gasbeleuchtung im Hause, Fabriken und öffentlichen Localen. Von Eduard Perl, Chemiker. Zweite, sehr vermehrte Auslage. Mit 24 Abbild. 11 Boa. 8. Eleg. geh. 1 ff. 10 kr. — 2 M.

ix. Band. Dte Fabrikation der Boise, Firnisse, Buchdrucker-Firnisse und deS Siegel» lackeS. Handbuch für Praktiker. Enthaltend die ausführliche Beschreibuna zur Darstellurg aller ffü btigen (geistigen) und fetten Firnisse, Buchdrucker-Firnisse, Lacke, Resinatlacke, Asphaltlack und Siccative, des Dicköles, sowie die vollständige Anleitung ₆ix F wrikation oeS Siegellackes und SiegelwachseS von den feinsten bis zu den gewöhnlichen Sorten. Leichr faßlich geschildert von Erwin Andres, Lack-und Firniß-Fabrikant. Fünfte Auffage. Mit 33 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ff. 65 kr. = 3 Mark.

X.    Band. Dte Effig-Fabrikation. Eine Darstellung der Essigsabrikatwn nach den ältesten und neueren Verführung »weisen, der Schnell-Essigfabrikation, der Bereitung von Eisessig und reiner Effigsäure aus Holzessig, sowie der Fabrikation des Wein-, Trestern-, Malz-, Biereffigs und der aromatischen Gffigsorten, nebst der praktischen Prüfung des Essigs. Von Dr. Josef Bersch. Vierte erweiterte und verbesserte Auff. Mit 24 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geb. 1 ff. 65 kr. — 3 Mark.

XI.    Band. Die Feuerwerkerei oder die Fabrikation der Feuerwerkskörper. Eine Darstellung der gelammten Pyrotechnik, enthaltend die vorzüglichsten Vorschriften zur Anfertigung sämmtlicher Feuerwerksobjecte, als aller Arten von Leuchtfeuern, Sternen, Leuchtkugeln, Raketen, der Luft- und Wasser-Feuerwerke, sowie einen Abriß der für den Feuerwerker wichtigen Grundlehren der Chemie. Für Pyrotechniker und Dilettanten leichtfaßlich dargestellt von August Eschenbacher, Chemiker und Pyrotechniker. Dritte, sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 51 Abbild. 21 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

XII.    Band. Die Meerschaum- und Bernsteinwaaren-Fabrikation. Mit einem Anhange über die Erzeugung hölzerner Pfeifenköpfe. Enthaltend: Die Fabrikation der Pfeifen und Cigarrenspitzen; die Verwerthung der Meerschaum- und Bernstein-Abfälle, Erzeugung von Kunstmeerschaum (Masse oder Massa), künstlichem Elfenbein, künstlicher Schmucksteine auf chemischem Wege; der zweckmäßigsten und nöthigsten Werkzeuge, Geräthschaflen, Vorrichtungen und Hilfsstoffe. Ferner die Erzeugung der Oelköpse, geflammter, gesprengelter und Ruhlaer Waare. Endlich die Erzeugung der Holzpfeifen, hierzu dienliche Holzarten, deren Färben, Beizen, Poliren u. dgl. Von G. M. Rau fer. Mit 5 Tafeln Abbildungen. 10 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 kr. — 2 Mark.

XIII.    Band. Die Fabrikation der ätherischen Oele. Anleitung zur Darstellung der ätherischen Oele nach den Methoden der Pressung, Destillation, Extraction, Deplacirung, Maceration und Adsorption, nebst einer ausführlichen Beschreibung aller bekannten ätherischen Oele in Bezug auf ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften und technische Verwendung, sowie der besten Verfahrungs-arten zur Prüfung der ätherischen Oele auf ihre Reinheit. Von Dr. ehern. (George William Askins on. Dritte, sehr vermehrte und verbesserte Aufl. Mit 37 Abbild. 16 Bog. 8 Lieg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 Mark.

XIV.    Band. Die Photographie oder die Anfertigung von bildlichen Darstellungen auf künstlichem Wege. Als Lehr- u. Handb. v. prakt. Teile bearb. u. herausgegeben v. Jul. Krüger. Zweite Auflage. Gänzlich neu bearbeitet von Ph. C. Jaroslaw H usnik. Mit 59 Abbild. 33 Bog. 8. Eleg. geh. 4 fl. — 7 M. 20 Pf.

XV.    Band. Die Leim- und Gelatine-Fabrikation. Eine auf prakt. Erfahr, begründ, gemein» verständl. Darstell, dieses Jndustriezw. in s. ganz. Umfange. Von F. Dawido wsky. Dritte Aufl. Mit 27 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. = 3 Mark.

Eire

XVI.    Band. Die Stärke-Fabrikation und die Fabrikation des Traubenzuckers, populäre Darstellung der Fabrikation aller im Handel vorkommenden Stärkesorten, als der Kartoffel-, Weizen-, Mais-, Reis-, Arrow-root-@tärfe, der Tapioca u. s. w.; der Wasch-und Toiletteftärke und dcs künstlichen Sago, sowie der Verwerthung aller bei der Stärke-Fabrikation sich ergebenden Abfälle, nament» lich des Klebers und der Fabrikation des Dextrins, Stärkegummis, Traubenzuckers, Kartoffelmehles und der Zucker-Couleur. Ein Handbuch für Stärke- und Traubenzucker-Fabrikanten, sowie fürOekonouue-Besitzer und Branntweinbrenner. Von Felix Rehwald, Stärke-undTraubenzucker-Fabrikant. Dritte, sehr vermehrten, verbesserte Aufl. Mit 40 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 Mark.

XVII.    Band. Die Tinten-Fabrikation u. die Herstellung der Hektographen und Hektographir-tinten; die Fabrikation der Tusche, der Tintenstifte, der Stempeldruckfarben sowie d. Waschblaues. Aur-führl. Darstellung der Anfertigung aller Schreib-, Comptoir-, Copir-u. Hektographirtinten, aller farbigen und sympathetischen Tinten, d. chinesischen Tusche, lithographischen Stifte u. Tinten, unauslöschl. Tinten i. Zeichnen d. Wäsche, d. Hektographirmassen der Farben für Schreibmaschinen, sowie z. Ausführung von Schriften aus jedem beliebigen Materiale, b. Bereit, d. besten Waschblaues u. d. Stempeldruckfarben nebst e. Anleit. z. Lesbarmachen alter B(Driften. Nach eig. Erfahr, dargest. von Sigmund Lebner. Fünfte, sehr vermehrte und verbesserte Aufl. Mit 3 Abb. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 Mark.

XVIII. Band. Die Fabrikation der Schmiermittel, der Schuhwichse und Leber -schmiere. Darstellung aller bekannten Schmiermittel, als: Wagenschmiere, Maschinenschmiere, der Schmietöle f. Näh- u. andere Arbeitsmaschinen u. der Mineralschmieröle, Uhrmacheröle; ferner der Schuhwichse, Lederlacke, des Dägras u. Lederschmiere f. alle Gattungen von Leder. Von Rich. Brunner, tedn. Chem. Fünfte Aufl. Mit 10 erläuternden Abbild. 14 Bog. 8. Eleg. geh. l fl. 20 kr. = 2 M. 25 Pf.

XIX.    Band. Die Lohgerberei oder die Fabrikation des lohgaren Leders. Ein Handbuch für Leder-Fabrikanten. Enthaltend die ausführliche Darstellung der Fabrikation des lohgaren Leders nach dem gewöhnlichen und Schnellgerbe-Verfahren und der Metallsalz-Gerberei; nebst der Anleitung zur Herstellung aller Gattungen Maschinenriemen-Leder, des Juchten-, Saffian-, Corduan-, Chagrin- und Lackleders, sowie zur Verwerthung der Abfälle, welche sich in Lederfabriken ergeben. Von Ferdinand Wiener, Leder-Fabrikant. Zweite, sehr vermehrte und verbesserte Aufl. Mit 48 Abbild. 37 Bog. 8. Gleg. geh. 4 fl. -- 7 M. 20 Pf.

XX.    Band. Die Weihgerberei, Sämischgerberei und Pergament-Fabrikation.

Ein Handbuch für Leder-Fabrikamen. Enthaltend die ausführliche Darstellung der Fabrikation der weißgaren Leders nach allen Verfahrungsweifen, des Glac6leders, Seifenleders u. s. w.; der Sämischgerberei, der Fabrikation des Pergaments und der Lederfärberei, mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der Lederindustrie. Von Ferdinand Wiener, Leder-Fabrikant. Mit 20 Abbild. 27 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 kr. = 5 Mark.

XXI.    Band. Die chemische Bearbeitung der Schafwolle oderdas Ganze der Färberei vo» Wolle und wollenen Gespinnsten. Ein Hilfs- u. Lehrbuch für Färber, Färberei-Techniker, Tuch- u. Garn-Fabrikanten u. Solche, die es werden wollen. Dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft entsprechend u. auf Grund eigener langjähr. Erfahrungen im In- und Auslande vorzugsweise praktisch dargestellt. Von VictorJo cl6t, Färber u. Fabriks-Dirigent. Mit29 Abb. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl 75 kr. = 5 Mark.

XXII.    Band. Das Gesammtgebiet deS Lichtdrucks, die Emailphotographie, und anderweitige Vorschriften zur Umkehrung der negativen und positiven Glasbilder. Bearbeitet von I. Husnik, k. k. Professor in Prag. Vierte vermehrte Auflage. Mit 41 Abbild, u. 7 Tafeln. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. = 4 Mark.

XXIII. Band. Die Fabrikation derConferven und Canditen. Vollständige Darstellung aller Verfahrender Conservirung für Fleisch, Früchte, Gemüse, der Trockenfrüchte, der getrockneten Gemüse, Marmeladen, Fruchtsäfte u. s. w. und der Fabrikation aller Arten von Canditen, als: candirter Früchte, der verschiedenen Bonbons, der Rocks-Drops, der Dragees, Pralinäes rc. Von A. H ausner. Dritte, verbesserte und vermehrte Aufl. Mit 28 Abbild. 23 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 kr. -- 4 M. 50 Pf.

XXIV.    Band. Die Fabrikation des Surrogatkaffees und des Tafelsenfes. Enthaltend:

Die ausführliche Beschreibung der Zubereitung des Kaffees und seiner Bestandtheile: der Darstellung der Kaffee-Surrogate aus allen hierzu verwendeten Materialien und die Fabrikation aller Gattungen Tafelsenfs. VonK. Lehmann. 2. Ausl. Mit 21 Abbild. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 kr. — 2 Mark.

XXV.    Band. Die Kitte und Klebemittel. Ausführliche Anleitung zur Darstellung aller Urten von Kitten und Klebemitteln für Glas, Porzellan, Metalle, Leder, Eisen, Stein, Holz, Waffer-leitungs- und Dampfröhren, sowie der Oel- Harz-, Kautschuk-, Guttapercha-, Casein-, Leim-, Wasserglas-, Glycerin-, Kalk-, Gips-, Eisen-und Zinkkitte, des Marineleims, der Zahnkitte, Zeiodeliths und der »u speciellen Zwecken dienenden Kitte und Klebemittel. Von Sigmund Lehner. Fünfte, sehr verm. u. Verb. Aufl. 11 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. - 1 M. 80 Pf.

XXVI.    Band. Die Fabrikation der Knochenkohle und des ThieröleS. Eine Anleitung zur rationellen Darstellung der Knochenkohle oder des Spodiums und der plastischen Kohle, der Verwerthung aller sich hierbei ergebenden Nebenproducte und zur Wiederbelebung der gebrauchten Knochenkohle. Von Wilhelm Friedberg, technischer Chemiker. Mit 13 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geh. Ist. 65 kr. — 3 Mark.

XXVII. Band. DieVerwerthung der Weinrückstände. Praktische Anleitung zur rationellen Verwerthung von Weintrester, Weinhefe (Weinlager, Geläger und Weinstein). Mit einem Anhang: Die Erzeugung von Cognac und Weinsprit aus Wein.'Handbuch für Weinproducenten, Weinhändler, Brennerei-Techniker, Fabrikanten chemischer Producte u. Chemiker. Von Antonio dal Piaz, Oenotechniker. Dritte, vollständig umgearbeitete Aufl. Mit 30 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 kr. — 2 M. 50 Pf.

XXVIII. Band. Die Alkalien. Darstellung der Fabrikation der gebräuchlichsten Kali- und Natron-Verbindungen, der Soda, Potasche, des Salzes, Salpeters, Glaubersalzes, Wasserglases, Chromkalis, Blutlaugensalzes, Weinsteins, Laugensteins u. s. f., deren Anwendung und Prüfung. Von vr. S. Pick, Fabriksdirector. Zweite Verb. Aufl. Mit 57 Abb. 27 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 kr. --- 4 M. 50 Pf.

XXIX.    Band. Die Bronzewaaren-Fabrikation. Anleitung zur Fabrikation von Bronzewaaren aller Art, Darstellung ihres Gusses und Behandelns nach demselben, ihrer Färbung und Vergoldung, des Bronzirens überhaupt, noch den älteren sowie bis zu den neuesten Verfahrungsweisen. Von Ludwig Müller, Metallwaaren-Fabrikant. Mit 5 Abbild. 16Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr.— 3Mark.

XXX.    Band. Vollständiges Handbuch der Bleichkunst oder theoretische und praktische Anleitung zum Bleichen von Baumwolle, Flachs, Hanf, Wolle, Seide, Jute, Chinagras und Tuffarseide, sowie der daraus gesponnenen Garne und gewebten oder gewirkten Stoffe und Zeuge. Nebst einem Anhange über zweckmäßiges Bleichen von Schmuckfedern, Schweinsborsten, Thierfellen, Knochen, Elfenbein, Wachs und Talg, Hadern (Lumpen), Papier, Stroh, Badeschwämmen, Schellack und Guttapercha. Nach den neuesten Erfahrungen durchgängig prakt. bearb. von V. Joclöt, techn. Chem. Zweite, vollst, umgearb. Aufl. Mit 56 Abbild, und 1 Tatet. 24 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 kr. — 5 Mark.

xxxi. Band. Die Fabrikation von Kunstbutter, Sparbutter und Butterine. Eire Darstellung der Bereitung der Ersatzmittel der echten Butter nach den besten Methoden. Allgemein ver» stündlich geschildert von Victor Lang. Dritte Aufl. Mit 21 Abbild. 10 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. — 1 M. 80 Pf.

xxxii. Band. Die Natur der Ziegelthone und die Ziegel-Fabrikation der Gegenwart. Handbuch für Ziegeltechniker, technische Chemiker, Bau- und Maschinen-Jngenieure, Industrielle und Landwirthe. Von vr. Hermann Zwick. Mit 106 Abbild. Zweite sehr vermehrte Aufl. 63 Bog. 8. Eleg. geh. 4 fl. 60 kr. --- 8 M. 30 Pf.

XXXIII. Band. Die Fabrikation der Mineral- und Lackfarben. Enthaltend: Die Anleitung zur Darstellung aller künstl. Maler- u. Anstreicherfarben, der Email-, Ruß- u. Metallfarben. Ein Handbuch für Fabrikanten, Farbwaarenhändler, Maler und Anstreicher. Dem neuesten Stande der Wissenschaft entsprechend dargestellt von vr. Josef Bersch. Mit 43 Abbild. Zweite Auflage. 42 Bog. 8. Eleg. geb. 4 fl. 20 kr. -- 7 M. 60 Pf.

Dritte, verbesserte u. verm. Auflage. Mit 34 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 kr. --- 3 M. 25 Pf.

XXXV. Band. Dte Zinkogravure oder das Aetzen in Zink zur Herstellung von Druckplatten aller Art, nebst Anleitung zum Aetzen in Kupfer, Messing, Stahl und andere Metalle. Auf Grund eigener praktischer, vieljähriger Erfahrungen bearbeitet und herausgegeben von JuliusKrüger. Mit 11 Abbild.

XXXIV. Band. Die künstlichen Düngemittel. Darstellung der Fabrikation des Knochen-, Horn-, Blut-, Fleisch-Mehls, der Kalidünger, des schwefelsauren Ammoniaks, der verschiedenen Arten Superphosphate, der Thomasschlacke, der Poudrette u. s. f., sowie Beschreibung des natürlichen Vorkommens der concentrirten Düngemittel. Ein Handbuch für Fabrikanten künstlicher Düngemittel, Landwirthe, Zuckerfabrikanten, Gewerbetreibende und Kaufleute. Von Dr. S. Pick, Fabriksdirector.

und 7 Tafeln. Dritte Auflage. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 Mark.

XXXVI. Band. Medieinische Specialitäten. Eine Sammlung aller bis jetzt bekannten und untersuchten medicinischen Geheimmittel mit Angabe ihrer Zusammensetzung nach den bewährtestev Chemikern. Von C. F. Capaun-Karlowa, Apotheker. Dritte Auflage. Vollständig neu bearbeitet von Dr. pharm. Max v. Waldheim. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 kr. --- 3 M. 25 Pf.

XXXVII. Band. Die Colorie der Baumwolle auf Garne und Gewebe mit besonderer Berücksichtigung der Türkischroth-Färberei. Ein Lehr- und Handbuch für Interessenten dieser Branchen. Nach eigenen praktischen Erfahrungen zusammengestellt von CarlRomen, Director der Möllersdorfer Färberei 2c. Mit 6 Abbild. 24 Bog. 8. Eleg. geh. 8 fl. 20 kr. — 4 Mark.

XXXVIII. Band. Die Galvanoplastik. Ausführliches Lehrbuch der Galvanoplastik und Galvanostegie nach den neuest, theoret. Grundsätzen u. prakt. Erfahrungen bearbeitet. Von Julius Weiß. Vierte, völlig umgearb., verm. u. Verb. Aufl. von I. F. Bachmann, Ingenieur. Mit 61 Abbild. 27 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. = 4 Mark.

XXXIX. Band. Die Weinbereitung und Kellerwirthschaft. Populäres Handbuch für

Weinproducenten, Weinhändler und Kellermeister. Von Antonio dal Piaz. Vierte, neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 72 Abbild. 27 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

XL. Band. Die technische Verwerthung des GteinkohlentheerS. Nebst einem Anhange: Ueber die Darstellung des natürlichen Asphalttheers und Asphaltmastix aus den Asphaltsteinen und bituminösen Schiefern, sowie Verwerthung der Nebenproducte. Von Dr. Georg Thenius. Zweite, Verb. Aufl. Mit 31 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 kr. = 2 M. 50 Pf.

XLI. Band. Die Fabrikation der Erdfarben. Enthaltend: Die Beschreibung aller natürlich vorkommenden Erdfarben, deren Gewinnung und Zubereitung. Handbuch für Farben-Fabrikanten, Maler, Zimmermaler, Anstreicher und Farbwaaren-Händler. Von Dr. Jos. Bersch. Zweite Auflage. Mit 19 Abb. 16 Bog. 8. Elea. geh. 1 fl. 65 kr. = 3 Mark.

XLII. Band. Desinfectionsmittel oder Anleitung zur Anwendung der praktischesten und besten Desinfectionsmittel, um Wohnräume, Krankensäle, Stallungen, Transportmittel, Leichenkammern, Schlachtfelder u. f. w. zu desinficiren. Von Wilhelm Heckenast. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 kr. = 2 Mark.

XLIII. Band. Die Heliographie, oder: Eine Anleitung zur Herstellung druckbarer Metallplatten aller Art, sowohl für Halbtöne als auch für Strich- und Kornmanier, ferner die neuesten Fortschritte im Pigmentdruck und Woodbury-Verfahren (oder Reliefdruck), nebst anderweitigen Vorschriften. Bearbeitet von I. HuSnlk, k. k. Professor in Prag. Zweite, vollständig neu bearbeitete Auflagt. Mit 6 Illustrationen und 5 Tafeln. 14 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 fr. — 4 M. 50 Pf.

XLIV. Band. Die Fabrikation der Antlinfarbstofse und aller anderen aus dem Theer darstellbaren Farbstoffe (Phenyl-, Naphthalin-, Anthracen- und Resorcin-Farbstoffe) u. deren Anwendung in der Industrie. Bearbeitet von Dr. Josef Bersch. Mit 15 Abbild. 34 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 60 kr. = 6 M. 50 Pf.

XLV. Band. Chemisch-technische Specialitäten unb Geheimnisse, mit Angabe ihrer Zusammensetzung nach d. bewährt. Chemikern. Alphab. zusammengest. v. C. F.Capaun-Karlowa, Apoth. Dritte Aufl. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 kr. = M. 2.50.

XLvi. Band. Die Woll- und Seidendruckereiin ihrem ganzen Umfange. Ein prakl. Hand- und Lehrbuch für Druck-Fabrikanten, Färber u. techn. Chemiker. Enthaltend: das Drucken der Wollen-, Halbwollen- u. Halbseidenstoffe, der Wollengarne u. seidenen Zeuge. Unter Berücksichtigung d. neuesten Erfind, u. unter Zugrundelegung langj. prakt. Erfahrung. Bearb. v. Vict. Joclöt, techn. Chemiker. Mit 54. Abbild, u. 4 Taf. 37 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 60 kr. --- 6 M. 50 Pf.

XLVII. Band. Die Fabrikation des Rübenzuckers, enthaltend: Tie Erzeugung des Brot-zuckerS, des Rohzuckers, die Herstellung von Raffinad- und Candiszucker, nebst einem Anhange über die Verwerthung der Nachproducte und Abfälle rc. Zum Gebrauche als Lehr- und Handbuch leichtfaßlich dargestellt von Richard v. Regner, Chemiker. Mit 21 Abb. 14 Bog. 8. Eleg. geh.1 fl. 65 kr. — 3 Mark.

XLVni. Band. Farbenlehre. Für die praktische Anwendung in den verschied. Gewerben und in der Kunstindustrie, bearb. von Alwin v. Wouwermans. Zweite vermehrte Aufl. Mit 7 Abbildungen. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 20 kr. ---- 2 M. 25 Pf.

IL. Band. Vollständige Anleitung zum Formen und Gießen oder genaue Beschreibung aller in den Künsten und Gewerben dafür angewandten Materialien, als Gyps, Wachs, Schwefel, Leim, Harz, Guttapercha, Thon, Lehm, Sand und deren Behandlung behufs Darstellung von Gypsfiguren, Stuccatur-, Thon-, Cement- und Steingut-Waaren, sowie beim Guß von Statuen, Glocken und den in der Messing-, Zink-, Blei- und Eisengießerei vorkommenden Gegenständen. Von Eduard Uhlenhuth. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 17 Abbild. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 kr. = 2 Mark.

L. Band. Die Bereitung der Schaumweine, mir besonderer Berückfichtigung der französischen Champagner-Fabrikation. Von A. v. Regner. Zweite, gänzlich umgearbeitete Aufl. Mit 45 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 kr. = 5 Mark.

LI. Band. Kalk und Luftmörtel. Auftreten und Natur des Kalksteines, das Brennendesselben und seine Anwendung zu Luftmörtel. Nach dem gegenwärtigen Stande der Theorie und Prax s dargestellt von Dr. .Hermann ,stoicf. Mit 30 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. = 3Mark.

LIl.B and. Die Legirungen. Handb. f. Praktiker. Enth. die Darstell, sämmtlicher Legirungen, Amalgamen. Lothes, die Zwecke aller Metallarbeiter,insbes. f.Erzgießer, Glockengießer, Bronzearbeiter, Gürtler, Sporer, Klempner, Gold- u. Silberarb., Mechaniker, Zahntechniker u. s. w. Zweite, sehr erweit. Aufl. Von A. Krupp. Mit 15 Abbild. 26 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 kr. = 5 Mark.

Dill. Band. Unsere Lebensmittel. Eine Anleitung zur Kenntniß der vorzüglichsten Nahrungs- und Genußmittel, deren Vorkommen und Beschaffenheit in gutem und schlechtem Zustande, sowie ihre Verfälschungen und deren Erkennung. Von C. F. Capaun-Karlow a. 10 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 kr. --- 2 Mark.

LIV. Band. Die Photokeramik, das ist die Kunst, photogr. Bilder auf Porzellan, Email. Glas, Metall u. s. w., einzubrennen. Lehr- und Handbuch nach eigenen Erfahrungen u. mit Benützung der besten Quellen bearbeitet u. herausgegeben von Jul. Krüger. Nach dem Tode des Verfasser-neu bearbeitet von Jacob Husnik. Zweite, vermehrte Auflage. Mit 21 Abbild. 14 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 kr. -- 2 M. 50 Pf.

LV. Band. Die Harze und ihre Products. Deren Abstammung, Gewinnung und technische Verwerthung. Siebst einem Anhange: Ueber die Producte der trockenen Destillation des Harzes oder Kolophoniums: das Camphin, das schwere Harzöl, das Codöl u. die Bereitung von Wagenfett u. Maschinenölen rc. aus den schweren Harzölen, sowie die Verwendung derselben zur Leuchtgas-Erzeugung. Ein Handb. für Fabrikanten, Techniker, Chemiker, Droguisten, Apotheker, Wagenfett-Fabrikanten u. Brauer. Nach den neuest.'Forschungen u. aufGrundl. langj. Erfahr, zusammengest. von Dr. G. Theniu S. Chemiker in Wiener-Neustadt. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 47 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh.

1 fl. 80 kr. = 3 M. 25 Pf.

LVI. Band. Die Mineralsäuren. Nebst einem Anhange: Der Chlorkalk und die Ammoniak-Verbindungen. Darstellung der Fabrikation von schwefl. Säure, Schwefel-, Salz-, Salpeter-, Kohlen-, Arsen-, Bor-, Phosphor-, Blausäure, Chlorkalk und Ammoniaksalzen, deren Untersuchung und Anwendung. Ein Handbuch für Apotheker, Droguisten, Färber, Bleicher, Fabrikanten von Farben,Zucker, Papier, Düngemittel, chemischen Producten, für Glastechniker u. s. f. Von Dr. S. Pick, Fabriksdirector. Mit 27 Abbild. 26 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 kr. = 5 Mark.

LVII. Band. Wasser und Eis. Eine Darstellung der Eigenschaften, Anwendung und Reinigung des Wassers für industrielle und häusliche Zwecke und der Aufbewahrung, Benützung und künstlichen Darstellung des Eises. Für Praktiker bearbeitet von Friedri ch Ritter. Wit35 Abbild.21 Bog.8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

LViii. Band. Hydraulischer Kalk u. Portland-Cement nach Rohmaterialien, phystkali. schen u. chemischen Eigenschaften, Untersuchung, Fabrikation u. Werthstellung unter besonderer Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand der Cement-Industrie. Bearbeitet v. Dr. H. Zwick. Zweite Aufl. Mit 50 Abb. 82 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 kr. = 4 M. 50 Pf.

Lix. Band. Die Glasätzerei für Tafel- und Hohlglas, Hell- und Mattätzerei tu ihrem ganzen Umfange. Alle bisher bekannten und viele neue Verfahren enthaltend; mit besonderer Berücksichtigung der Monumental-Glasätzerei. Leichtfaßlich dargest. m. genauer Angabe aller erforderlichen Hilfsmittel v. I.B° Miller, Glastechn. Dritte Aufl. Mit 14 Abbild. 9 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl.---1M. 80 Pf.

LX. Band.Die explosiven Stoffe, ihre Geschichte, Fabrikat., Eigensch., Prüfung u. prakt. Anwendung in der Svrengtechn. Ein Handb. f. Fabrikanten u. Verschleißer explosiv. Stoffe, Chem. u. Techniker, Berg-, Eisenb.- u. Bau-Ingenieure, Steinbruch- u. Bergwerksbesitzer, Forst- u. Landwirthe, sowie für die Ingen.-Officiere des Landheeres u. der Marine u. zum Selbststudium. Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet von Dr. Fr. Böckmann, techn. Chemiker. Mit 67 Abbild. Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. 29 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 kr. = 5 Mark.

lxi. Band. Handbuch der rationellen Verwerthung, Wiedergewinnung «nd Verarbeitung von Abfallstoffen jeder Art. Vonvr. Theodor Koller. Zweite, vollständig umgearbeitete und verbesserte Auflage. Mit 22 Abbild. 22 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. = 4 Mark.

LXII. Band. Kautschuk und Guttapercha. Eme Darstellung der Eigenschaften und der Verarbeitung des Kautschuks und der Guttapercha auf fabriksmäßigem Wege, der Fabrikation der vulcanistrten und gehärteten Kautschuks, der Kautschuk- und Guttapercha-Compositionen, der wasserdichten Stoffe, elastischen Gewebe u. s. w. Für die Praxis bearbeitet von Raimund Ho ffer. Zweite, vermehrte und verbesserte Aufl. Mit 15 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 kr.-- 3 M. 25 Pf.

LXiii. Band. Die Kunst- und Feinwäscherei in ihrem ganzen Umfange. Enthaltend: Die chemische Wäsche, Fleckenreinigungskunst, Kunstwäscherei, Hauswäscherei, die Strohhut-Bleicherei und -Färberei, Handschuh-Wäscherei und -Färberei rc. Von Victor JoclSt. Dritte Auflage. Mit 28 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. -- 1 M. 80 Pf.

von

LXiv. Band. Grundzüge der Chemie in ihrer Anwendung auf daS praktische Leben. Für Gewerbetreibende und Industrielle im Allgemeinen, sowie für jeden Gebildeten. Bearbeitet Prof. Dr. Willibald Artus. Mit 24 Abbild. 34 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. = 6 Mark. lxv. Band. Die Fabrikation der Emaille und das Emailliren. Anleitung zur Darstellung aller Arten Emaille für technische und künstlerische Zwecke und zur Vornahme desEmaillirenS auf praktischem Wege. Für Emaillefabrikanten, Gold- und Metallarbeiter und Kunstindustrielle. Von Paul Randau, technischer Chemiker. Dritte Aufl. Mit 16 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 Mark.

LXVI. Band. Die GlaS-Fabrikation. Eine übersichtliche Darstellung der gesammten Glasindustrie mit vollständiger Anleitung zur Herstellung aller Sorten von Glas und Glaswaaren. Zum Gebrauche für Glasfabrikanten und Gewerbetreibende aller verwandten Branchen auf Grund praktischer Erfahrungen und der neuesten Fortschritte bearbeitet von Raimund Gerner. Glasfabrikant. Mit 65 Abb. Zweite, vollst, umg. u. verm. Aufl. 24Boa. 8. Eleg. geb. 2 fl. 50 kr. — 4M. 50 Vf.

LXVTI. Band. Das Holz und seine Destillations-Produete. Ueber die Abstammung und das Vorkommen der verschiedenen Hölzer. Ueber Holz, Holzschleifstoff, Holzcellulose, Holzimprägnirung u. Holzconservirung, Meiler- und Retorten-Verkohlung, Holzessig u. seine techn. Verarbeitung, Holztheer u. seineDestillationsproducte, Holztheerpech u. Holzkohlen nebst einem Anhange: Ueber Gaserzeugung aus Holz. Ein Handbuch f. Waldbesitzer, Forstbeamte, Lehrer, Chem., Techn. u. Ingenieure, nach den neuesten Erfahrungen praktisch u. wissensch. bearbeitet v. Dr. GeorgThenius, techn. Chemiker in Wiener-Neustadt. 2. Verb. u., verm. Aufl. Mit 42 Abbild. 23 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 kr. ---4M. 50 Pf.

LXVIII. Band. Die Marmorirkunst. Ein Lehr-, Hand- ».Musterbuch f. Buchbindereien. Buntpapierfabriken u. verwandte Geschäfte. Von I. Ph. Bo eck. Mit 44 Abbildungen. Zweite vollständig umgearbeitete und vermehrte Auflage. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. — 1 M. 80 Pf.

LXIX. Band. Die Fabrikation des Wachstuches, des amerikanischen Ledertuches, der WachS-TaffetS, der Maler- und Zeichen-Leinwand, sowie die Fabrikation des Theertuches, der Dachpappe und die Darstellung der unverbrennlichen und gegerbten Gewebe. Den Bedürfnissen der Praktiker tut» brechend. Von R. Eßlinger. Mit 11 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 kr. --- 2 M. b0 Pf.

LXX. Band. Das Celluloid, seine Rohmaterialien, Fabrikation, Eigenschaften und technische Verwendung. Für Celluloid- und Celluloidwaaren-Fabrikanten, für alle Celluloid verarbeitenden Gewerbe, Zahnärzte u. Zahntechniker. Von Dr. Fr. Böckmann, 2. gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit 45 Abbild. 10 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. - 1 M. 80 Pf.

LXXI. B an d. Das Ultramarin und feine Bereitung nach dem jetzigen Stande dieser Industrie. Von C. Fürstenau. Mit 25 Abbild. 7 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. --- 1 M. 80 Pf.

LXXII. Band. Petroleum und Erdwachs. Darstellung der Gewinnung von Erdöl und Erdwachs (Ceresin), deren Verarbeitung auf Leuchtöle und Paraffin, sowie aller anderen aus denselben zu gewinnenden Producte, mit einem Anhang, betreffend die Fabrikation von Photogen, Solaröl und Paraffin aus Braunkohlentheer. Mit besonderer Rücksichtnahme auf die aus Petroleum dargestellten Leucht-öle, deren Aufbewahrung und technische Prüfung. Von Arthur Burgmann, Chemiker. Mit 23 Abbild. Zweite verbesserte und erweiterte Auslage. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 kr. — 3 M. 25 Pf.

LXXIII. Band. Das Lothen und die Bearbeitung der Metalle. Eine Darstellung aller Arten von Loth, Löthmitteln und Löthapparaten, sowie der Behandlung der Metalle während der Bearbeitung. Handbuch für Praktiker. Nach eigenen Erfahrungen bearb. von Edmund Schlosser. Zweite, sehr verm. u. erweiterte Aufl. Mit 25 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. ---- 3 Mark.

LXXiv. Band. Die Gasbeleuchtung im Haus und die Selbsthilfe deS GaS-Cou-fumenten. Prakt. Anleitung z. Herstell, zweckmäßiger Gasbeleuchtungen, m. Angabe der Mittel, eine möglichst große Gasersparniß zu erzielen. Von A. Müller. Mit84Abbild. 11 Bog. 8. Eleg.geh. Ifl.lOkr.—2 Mark.

lxxv> Band. Die Untersuchung der im Handel und Gewerbe gebräuchlichste« Stoffe (einschließlich der Nahrungsmittel). Gemeinverständlich dargestellt von Dr. S. Pick. Ein Handbuch für Handel- und Gewerbetreibende jeder Art, für Apotheker, Photographen, Landwirthe, Medicinal-und Zollbeamte. Mit 16 Abbild. 14 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 kr. — 4 M. 50 Pf.

Lxxvi. Band. Das Verzinnen, Verzinken, Vernickeln, Verstählen und das Ueber-ziehen von Metallen mit anderen Metallen überhaupt. Eine Darstellung praktischer Methoden zur Anfertigung aller Metallüberzüge aus Zinn, Zink, Blei, Kupfer, Silber, Gold, Platin, Nickel, Kobalt und Stahl, sowie der Patina, der oxydirten Metalle und der Bronzirungen. Handbuch für Metallarbeiter und Kunstindustrielle. Von Friedrich Hartmann. Vierte verbesserte Aufl. Mit 3 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 Mark.

LXXVil.Band. Kurzgefaßte Chemie derRübenfaft-Reinigung. Zum Gebrauches.prakt. Zucker-Fabrikanten. Von W. Shkora und F. Schiller. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 8Okr. — 3 M. 25 Pf.

LXXVill. Band. Die Mineral-Malerei. Neues Verfahren zur Herstellung Witterung» ^eftänd. Wandgemälde. Techn.-wisiem'ch. Anleitung non A. Keim. 6 Bog. 8. Eleg. geh. t fl. — 1 M. 80 Pf.

LXXIX. Band. Die Chocolade-Fabrikation. Eine Darstellung der verschiedenen Verfahren zur Anfertigung aller Sorten Chocoladen, der hierbei in Anwendung kommenden Materialien ».Maschinen. Nach d. neuesten Stande der Techn. geschildert b. Ernst Saldau. Mit 34 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 kr. ---- 3 M. 25 Pf.

LXXX. Band. Die Briquette-Industrie und die Brennmaterialieu. Mit einem

Anhange: Die Anlage der Dampfkessel und Gasgeneratoren mit besonderer Berücksichtigung der rauchfreien Verbrennung. Von Dr. Friedrich Jünemann, technischer Chemiker. Mit 48 Abbild. 26 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 75 kr. = 5 Mark.

LXXXI. B and. Die Darstellung des Eisens u. der Eisenfabrikate. Handb. f. Hüttenleute ti. sonstige Eisenarbeiter, für Techniker, Händler mit Eisen und Metallwaaren, für Gewerbe- und Fachschulen 2c. Von Eduard Iaving. Mit 73 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 tr.= 3 M. 25 Pf.

LXXxil. Band. DieLederfärberei und die Fabrikation deS Lackleders. Ein Handbuch für Lederfärber und Lackirer. Anleitung zur Herstellung aller Arten von färbigem Glacöleder nach dem Anstreich- und Tauchverfahren, sowie mit Hilfe der Theerfarben, zum Färben von schwedischem, sämischgarem und lohgarem Leder, zur Saffian-, Corduan-, Chagrinfärberei 2c. und zur Fabrikation von schwarzem und färbigem Lackleder. Von Ferdinand Wiener, Leder-Fabrikant. Mit 16 Abbild. Zweite, sehr vermehrte und verbesserte Auflage. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. = 3 Mark.

LXXXIII. Band. Die Fette und Oele. Darstellung der Gewinnung und der Eigenschaften aler Fette, Oele und Wachsarten, der Fett- und Oelraffinerie und der Kerzen-Fabrikation. Nach dem neuesten Stande der Technik leichtfaßlich geschildert von Friedrich Thalmann. Zweite, sehr vermehrte und verbesserte Aufl. Mit 41 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark.

lxxxiv, Band. Die Fabrikation der mousfirenden Getränke. Praktische Anleitung zur Fabrikation aller mousfirenden Wässer, Limonaden. Weine 2c. und gründliche Beschreibung der hierzu nöthigen Apparate. Von Dr. E. Luhmann. Dritte Aufl. des in erster Aufl. von Oskar Meitz verfaßten Werkes. Mit 31 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 kr. = 2 Mark.

LXXXV.B and. Gold, Silberund Edelsteine.Handbuch für Gold-, Silber-, Bronzearbeiter und Juweliere. Vollständige Anleitung zur technischen Bearbeitung der Edelmetalle, enthaltend das Legiren, Gießen, Bearbeiten, Emailliren, Färben und Oxydiren, das Vergolden, Jncrustiren und Schmücken der Gold- und Silberwaaren mit Edelsteinen und die Fabrikation des Jmitationsschmuckes. von Alex. Wagner. 2. Aufl. Mit 14 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. Preis 1 fl. 80 kr. -- 3 M. 25 Pf.

LXXXVI. Band. Die Fabrikation der Aether und Grundeffenzen. Die Aether, Frucht-äther. Fruchteffenzen,Fruchtextracle,Fruchtshrupe,Tincturen z. Färben u.Klärungsmittel. Nach den neuesten Erfahrungen bearb. v. Dr. Th. Horatius. 2., vollst,    neu bearb. und erw. Auflage.    Von    August

Gab er. Mit 14 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 80    kr.    — 3 M. 25 Pf.

LXXXVII. Band. Die technischen Vollendungs-Arbeiten der Holz-Judustrie, das Schleifen, Beizen, Poliren, Lackiren, Anstreichen und Vergolden des Holzes, nebst der Darstellung der hierzu verwendbaren Materialien in ihren Hauptgrundzügen. Von    L. E. Andös. Dritte, vollständig    umgearbeitete und verbesserte Auflage. Mit 40 Abbild. 17 Bog.    8.    Eleg. geh. 1 fl. 35 kr. =    2 M.    50 Pf.

A. H rrtleben'S Verlag tu Wie«, Pest «ud Leipzig.

LXXXVIII. Band. Die Fabrikation von Albumin und Eiereonserven. Eine Darstellung der Eigenschaften der Eiweißkörper und der Fabrikation von Eier- und Blutalbumin, des Patent- und Naturalbumins, der Eier- und Dotter-Conserven und der zur Conservirung frischer Eier dienenden Verfahren. Von Karl Ruprecht. Mit 13 Abbild. 11 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 20fr. — 2 M. 25 Pf.

LXXXIX. Band. Die Feuchtigkeit der Wohngebäude, der Mauerfraß und Holzschwamm, nach Ursache, Wesen und Wirkung betrachtet und die Mittel zur Verhütung, sowie zur sicheren und nachhaltigen Beseitigung dieser Uebel unter besonderer Hervorhebung neuer und praktisch bewährter Verfahren zur Trockenlegung feuchter Wände und Wohnungen. Für Baumeister, Rautechniker, Gutsi-rwalter, Tüncher, Maler und Hausbesitzer. Von A. W. Keim, technischer Chemiker. Zweite vollständig umgearbeitete Auflage. Mit 23 Abbild. 11 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 kr. =*2 M. 50 Pf.

XO. Band. Die Verzierung der Gläser durch den Sandstrahl. Vollständige Unterweisung zur Mattverzierung von Tafel- und Hohlglas mit besonderer Berücksichtigung der Beleuchtungsartikel. Viele neue Verfahren: Das Lasiren der Gläser. Die Mattdecoration von Porzellan und Steingut. Das Mattiren und Verzierender Metalle. Nebst einem Anhange: Die Sandblas-Maschinen. von I. B. Miller, Glastechn. Mit8 Abbild. 11 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 kr. = 21. 50 Pf.

XCI. Band. Die Fabrikation des Alauns, der schwefelsauren und essigsauren Thonerde, des Bleiweißes und Bleizuckers. Von Friedrich I ünemann, technischer Chemiker. Mit 9 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 kr. --- 2 M. 50 Pf.

XCH. Band. Die Tapete, ihre ästhetische Bedeutung und technische Darstellung, sowie kurze Beschreibung der Buntpapier-Fabrikation. Zum Gebrauche für Musterzeichner, Tapeten- und Buntpapier-Fabrikanten. Von Th. Seemann. Mit 42 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

XCIII. Band. Die Glas-, Porzellan- und Email-Malerei in ihrem ganzen Umfange. Ausführliche Anleitung zur Anfertigung sämmtlicher bis jetzt zur Glas-, Porzellan-, Email-, Fayence und Steingut-Malerei gebräuchlichen Farben und Flüsse, nebst vollständiger Darstellung des Brennens dieser verschiedenen Stoffe. Unter Zugrundelegung der neuesten Erfindungen und auf Grund eigener in SövreS und anderen großen Malereien und Fabriken erworbenen Kenntnisse bearb. und herausg. von Felix Hermann. Zweite, sehr vermehrte Auflage. Mit 18Abbild. 23 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20kr. — 4Mark.

XCV. Band.

XOIV. Band. Die Conservirungsmittel. Ihre Anwendung in den GährungSgewerben und zur Aufbewahrung von Nahrungsstoffen. Eine Darstellung der Eigenschaften der Conservirungs-mittel und deren Anwendung in der Bierbrauerei, Weinbereitung, Essig- und Preßhefe-Fabrikation rc. »on Dr. Josef Bersch. Mit 8 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 kr. - 2 M. 50 Pf.

Die elektrische Beleuchtung und ihre Anwendung in der Praxis. Verfaßt von Dr. Alfred v.Urbanitzky. Zweite Aufl. Mit 169 Abbild. 20 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. —4 Mark.

XCVI. Band. Preßhefe, Kunsthefe und Backpulver. Ausführliche Anleitung zur Darstellung von Preßhefe nach allen benannten Methoden, zur Bereitung der Kunsthefe und der verschiedenen Arten vonBackpulver. Praktisch geschildert von Adolf Wilfert. ZweiteAufl. Mit18Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 10 tr. — 2 Mark.

XCVII. B and. Der praktische Eisen- und Eisenwaarenkenner. Kaufm.-techn. Etsen-waarenkunde. Ein Handb. f. Händler mit Eisen- u. Stahlwaaren, Fabrikanten, Ex- u. Importeure, Agenten f. Eisenbahn- u. Baubehörden, Handels- u. Gewerbeschulen rc. Von E. I a v i n g, dipl. Ingen, u. Redact., früher Eisenwerks-Director. Mit 98 Abbild. 37 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. — 6 Mark.

XOVin. B and. Die Keramik oder Die Fabrikation von Töpfer-Geschirr, Steingut, Fayence, Steinzeug, Terralith, sowie von französischem, englischem und Hartporzellan. Anleitung für Praktiker zur Darstellung aller Arten keramischer Waaren nach deutschem, französischem u. englischem Verfahren. Von Ludwig Wipvlinger. Mit 66 Abbild. Zweite, sehr vermehrte und verbesserte Aufl. 22 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 kr.--4 M. 50Pf.

16.Band. Das Glycerin. Seine Darst., seine Verb. u. Anw. in d. Gewerben, in d.Seifen-Fabrik., Parfümerie u. Sprengtechnik. Für Chem., Parfümeure, Seifen-Fabrik., Apoth., Sprengtechn. u. Industrielle gesch. von S. W. Kovpe. Mit 20 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. geb. , fl. 35 kr. = 2 M. 50 Vf.

0. B and. Handbuch der Chemigraphie, Hochätzung in Zink, Kupfer und anderen Metallen für Buchdruck mittelst Umdruckwon Autographien und Photogrammen, directer Copirung ob. Radirung d. Bildes a. d. Platte (Chromogummi- u. Chromalbuminverfahren, Asphalt- u. amerik. Emailproceß, Autotypie, Photochemigr. Chalcochemigr. u. Photochromotyp'e). Von W. F. Toifel. Zweite Aufl. Mil 14 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. Ifl. 80 kr. — 3 M. 25 Pf.

01. Band. Die Imitationen. Eine Anleitung zur Nachahmung von Natur-und Kunst-producten, als: Elfenbein, Schildpatt, Perlen und Perlmutter, Korallen, Bernstein, Horn, Hirschhorn, Kischbein, Alabaster rc., sowie zur Anfertigung von Kunst-Steinmassen, Nachbildungen von Holzschnitzereien» Gildh.-Arbeiten, Mosaiken,Intarsien, Leder, Seide u.s. w. FürGewerbetr. u. Künstler. Von Sigmund Lehn er. Zweite, sehr erweiterte Aufl. Mit 10 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 kr. -- 3 M. 25 Pf.

CH. Band. Die Fabrikation der Copal-, Terpentinöl- und Spiritus-Lacke. Von L. E. Andäs. 2. umgearb. Aufl. Mit 84 Abbild. 34 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. — 5 M. 40 Pf.

CHI. B and. Kupfer und Messing, sowie alle technisch wichtigen Kupferlegirungen, ihre Darstellungsmeth., Eigenschaften und Weiterverarbeitg. zu Handelswaaren. Von Ed. Jap ing. Mit 41 Abbild. 14Bog. 8. Eleg.geh.Ifl. 65 kr. — 3Mark.

CIV. Band. Die Bereitung der Brennerei-Kunsthefe. Auf Grundlage vieljähriger Erfahrungen geschildert von Josef Reis, Brennerei-Director. 4 Bog. 8. Eleg. geh. 80kr. —IM. 50Pf.

CV. Band. Die Verwerthung des Holzes auf chemischem Wege. Eine Darstellung der verfahren zur Gewinnung der Destillationsproducte des Holzes, der Essigsäure, des Holzgeister, bei Theeres und der Theeröle, des Kreosotes, des Rußes, des Röstholzes und der Kohlen. Die Fabrikation dott Oxalsäure, Alkohol und Cellulose, der Gerb- und Farbstoff-Extracte aus Rinden und Hölzern, bev ätherischen Oele und Harze. Für Praktiker geschildert von Dr. Josef Bersch. Zweite, sehr vermehrte Auflage. Mit 68 Abbild. 23 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 50 kr. -- 4 M. 50 Pf.

GVI. Band. Die Fabrikation der Dachpappe und der Anstrichmaffe für Pappdächer tu Verbindung mit der Theer-Destillation nebst Anfertigung aller Arten von Pappbedachungen und ASphaltirungen. Ein Handbuch für Dachpappe-Fabrikanten, Baubeamte, Bau-Techniker, Dachdecker »ab Chemiker. Von Dr. E. Luhmann, techn. Chemiker. Mit 47 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 kr. = 8M. 25 Pf.

cvn. Band. Anleitung zur chemischen Untersuchung und rationellen Beurtheilung der landwirthschastlich wichtigsten Stoffe. Ein den praktischen Bedürfnissen angepaßtes analytt-sches Handbuch für Landwirthe, Fabrikanten künstlicher Düngemittel, Chemiker, Lehrer der Agricultur-chemie und Studirende höherer landwirthschaftlicher Lehranstalten. Nach dem neuesten Stande bei Praxis verfaßt von RobertHeinze. Mit 15 Abbild. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80kr. — 3M. 25 Pf.

CVni. Band. Das Lichtpausverfahren in theoretischer u. praktischer Beziehung. Von H. Schub erth. Zweite Aufl. Mit 7 Abbild. 10 Bog. 8. Eleg. ged. 80 kr.----1 M.50Pf.

CIL Band. Zink, Zinn und Blei. Eine ausführliche Darstellung der Eigenschaften dieser Metalle, ihrer Legirungen unter einander und mit anderen Metallen, sowie ihrer Verarbeitung auf physikalischem Wege. Für Metallarbeiter und Kunst-Industrielle geschildert von Karl Richter. Mit 8 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 kr. -- 3 M. 25 Pf.

CX. Band. Die Verwerthung der Knochen aus chemischem Wege. Eine Darstellung der Verarbeitung von Knochen auf alle aus denselben gewinnbaren Producte, insbesondere von Fett, Leim, Düngemitteln und Phosphor. Von Wilhelm Friedberg. Mit 20 Abbild. 20 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. = 4 Mark.

6X1. Band. Die Fabrikation der wichtigsten Antimon-Präparate. Mit besonderer

Berücksichtigung des BrechWeinsteines und Goldschwefels. Von Julius Oehme. Mit 27 Abbild. 9 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 kr. — 2 Mark.

CXII. Band. Handbuch der Photographie der Neuzeit. Mit besonderer Berücksichtigung ies Bromsilber-Gelatine-Emulsions-Verfahrens. Von Julius Krüger. Mit 61 Abbild. 21 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. = 4 Mark.

Cxm. Band. Draht und Drahtwaaren. Praktisches Hilfs- und Handbuch für die gesammte Drahtindustrie, Eisen- und Metallwaarenhändler, Gewerbe- und Fachschulen. Mit besonderer Rücksicht auf die Anforderungen der Elektrotechnik. Von Eduard Japing, Ingenieur und Redacteur. Mit 119 Abbild. 29 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 60 kr. --- 6 M. 50 Pf.

6XIV. Band. Die Fabrikation der Toilette-Seifen. Praktische Anleitung zur Darstellung aller Arten von Toilette-Seifen auf kaltem und warmem Wege, der Glycerin-Seife, der Seifenkugeln, der Schaumseisen und der Seifen-Specialitäten. Mit Rücksicht auf die hierbei in Verwendung kommenden Maschinen und Apparate geschildert von Friedrich Wiltner, Seifenfabrikant. Mit 89 Abbild. 21 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

CXV. Band. Praktisches Handbuch für Anstreicher und Lackirer. Anleitung zur Ausführung aller Anstreicher-, Lackirer-, Vergolder- und Schristenmaler-Arbeiten, nebst eingehender Darstell, aller verwend. Rohstoffe u. Utensilien von L. E. And4s. Zweite, vollständig umgearbeitete Aufl. Mit 50 Abbild. 22 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 kr. --- 3 M. 25 Pf.

CXVI. Band: Die praktische Anwendung der Theersarben in der Industrie. Praktische Anleitung zur rationellen Darstellung der Anilin-, Phenyl-, Naphthalin- und Anthracen-Farben in der Färberei, Druckerei, Buntpapier-, Tinten- und Zündwaaren-Fabrikation. Praktisch dargestellt von E. I. H ö d l. Chemiker. Mit 20 Abbild. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 fr.= 2M. 50 Pf.

cxvn. Band. Die Verarbeitung des Hornes, Elfenbeins, Schildpatts, der Knochen und der Perlmutter. Abstammung und Eigenschaften dieser Rohstoffe, ihre Zubereitung, Färbung u. Verwendung in der Drechslerei, Kamm- und Knopffabrikaiion, sowie in anderen Gewerben. Ein Handbuch für Horn- u. Bein-Arbeiter, Kammacher, Knopffabrikanten, Drechsler, Spielwaaren« Fabrikanten rc. rc. Vcn Louis Edgar And4s. Mit 32 Abbild. 15Bog. 8. Geh. 1 fl. 65 kr.--3 Mark.

6XVIII. Band. Die Kartoffel-und Getreidebrennerei. Handbuch für Spirttusfabrikanten Brennereileiter, Landwirthe und Techniker. Enthaltend: Die praktische Anleitung zur Darstellung von Spiritus aus Kartoffeln, Getreide, Mais und Reis, nach den älteren Methoden und nach dem Hochdruckverfahren. Dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft und Praxis gemäß populär geschildert vo« Adolf Wildert. Mit 88 Abbild. 29 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. — 5 M. 40 Pf.

0XIX. Band. DieReProductions-PhotograPhie sowohl für Halbton als Strichmanier nebst den bewährtesten Copirprocessen zuc Ueberrragung photographischer Glasbilder aller Art auf Zink und Stein. Von I. Husnik, k. k. Prof, am I. Staats-Realgymn. in Prag, Ehrenmitglied der Photogr. vereine zu Prag und Berlin 2C, Zweite, bedeutend erw. u. besonders f. d. Autotypie u. d. achromatische« Verfahren umgearb. Aufl. Mit 40 Abbild, u. 5 Tafeln. 17 Bog. 8, Eleg. geb. 1 fl. 80 kr. — 3 M. 25 Pf.

6XX. Band, Die Beizen, ihre Darstellung, Prüfung und Anwendung. Für den prakt. Färber und Zeugdrucker bearb. von H. Wolff, Lehrer der Chemie am Zürcherischen Technikum in Winterthur. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. ----- 3 Mark.

Cxxi. Band. Die Fabrikation des Aluminiums und der Alkalimetalle« Vw Dr. Stanislaus Mierzinski. Mit 27 Abbild. 9 Bog. 8. Eleg. geh. i fl.lOkr. = 2 Mark.

CXXH. Band. Die Technik der Reproduktion von Militär-Karten und Pläne« nebst ihrer Vervielfältigung, mit besonderer Berücksichtigung jener Verfahren, welche im k. k. militärgeographischen Institute zu Wien ausgeübt werden. Von Ottomar Volkmer, k. k. Oberstlieutenant der Artillerie und Vorstand der technischen Gruppe im k. k. militär-geographischen Institute. Mit 57 Abbild, im Texte und einer Tafel. 21 Bog. 8. (Sieg. geh. 2 fl. 50 kr. ---4M. 50 Pf.

CXXin. Band. Die Kohlensäure. Eine ausführliche Darstellung der Eigenschaften, der Vorkommens, der Herstellung und technischen Verwendung dieser Substanz. Ein Handbuch für Chemiker, ^votheker, Fabrikanten künstlicher Mineralwässer, Bierbrauerund Gastwirthe. Von Dr. E. Luhmann, Chemiker. Mit 47 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

CXXIV. Band. Die Fabrikation der Siegel-und Flaschenlacke. Enthaltend die Anleitung zur Erzeugung von Siegel- und Flaschenlacken, die eingehende Darstellung der Rohmaterialien, Utensilien und maschinellen Vorrichtungen. Mit einem Anhange: Die Fabrikat, d. Brauer-, Wachs-, Schuhmacher-u. Bürstenveckes. Von Louis EdgarAndäs. Mit 21 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. = 3 Mark.

CXXV. Band. Die Teigwaaren-Fabrikation. Mit einem Anhange: Die Panier- und Mmschelmehl-Fabrikation. Eine auf praktische Erfahrung begründete, gemeinverständliche Darstellung der Fabrikation aller Arten Teigwaaren, sowie des Panier- und Mutschelmehles mittelst Maschinenbetriebes, nebst einer Schilderung sämmtlicher Maschinen und der verschiedenen Rohproducte. Mit Beschreibung und Plan einer Teigwaaren-Fabrik. Leichtfaßlich geschildert von Friedr. Oertel, Trig-waaren-Fabrikant (Jury-Mitglied der bay. Landesausstellung 1882, Gruppe Nahrungsmittel) Nitarbeiter der allg. Bäcker-u. Cond.-Ztg. in Stuttaart. Mit43Abb. 11 Boa. 8 »leg.geh. Ist. 35 kr. — 2 M. 50 Pf.

GXXVI. Band. Praktische Anleitung zur Schriftmalerei mit besonderer Berücksichtigung k<r Construction und Berechnung von Schriften für bestimmte Flächen, sowie der Herstellung von GlaS-Glanzvergoldung und Versilberung für Glasstrmentafeln rc. Nach eigenen praktischen Erfahrungen bearbeitet von Robert Hagen. Zweite, gänzlich umgearbeitete, vermehrte Auflage. Mit 29 Abbild. 10 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. = 1 M. 80 Pf.

cxxvii. Band. Die Meiler- und Retorten-Verkohlung. Die liegenden und stehenden Meller. Die gemauerten Holzverkohlungs - Oefen und die Retorten-Verkohlung. Ueber Kiefer-, Kien-und Buchenholztheer-Erzeugung, sowie Birkentheer-Gewinnung. Die technisch-chemische Bearbeitung der Nebenproducte der Holzverkohlung, wie Holzessig, Holzgeist und Holztheer. Die Rothsalz-Fabrikation, dar schwarze und graue Rothsalz. Die Holzgeist-Erzeugung und die Verarbeitung des Holztheers auf leichte und schwere Holztheeröle, sowie die Erzeugung des Holztheerparaffins und Verwerthung des Holztheer -leches. Nebst einem Anhang: Ueber die Rußfabrikation aus harz. Hölzern, Harzen, harz. Abfällen und Hrlztheerölen. Ein Handbuch f. Herrschaftsbesitzer, Forstbeamte, Fabrikanten, Chemiker, Techniker u. Praktikanten. Nach den neuest. Erfahrung, prakt. u. wissenschaftl. bearb. von Dr. Georg TheniuS, Ch:miker u. Techniker in Wr.-Neustadt Mit 80 Abbild. 22 Bog. 8. Eleg. geb. 2 fl. 50 kr. — 4 M. 50 Pf.

CXXVIII. Band. Die Schleif-, Polir- und Putzmittel für Metalle aller Art, Glas, Holz, Edelsteine, Horn, Schildpatt, Perlmutter, Steine rc., ihr Vorkommen, ihre Eigenschaften, Herstell, u. Vwwend., nebst Darstell, d. gebräuchlichsten Schleifvorrichtung. Ein Handbuch für techn. u. gewerbl. Schulen, Eisenwerke, Maschinenfabriken, Glas-, Metall- u. Holz-Industrielle, Gewerbetreibende u. Kaufleute. Von Vict. Wahlburg. Zweite, vollständig umgearb. Auflage. Mit 97 Abbild. 25 Bog. 8, Eleg. geh. 2 fl. 50 kr. = 4 M. 50 Pf.

0XXIX. Band. Lehrbuch der Verarbeitung der Naphtha oder des Erdöles auf Leucht-und Schmieröle. Von F. A. Ro ßmäßl er. Mit 25 Abbild. 8 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 kr. = 2 Mark.

und

CXXX. Band. Die Zinkätzung (Chemigraphie, Zinkotypie). Eine faßliche Anleit, nach b, neuesten Fortschritten alle mit d. bekanmen Manieren auf Zink o. ein anderes Metall übertrag. Bilder hoch zu ätzen u.f.d. typograph. Presse geeig. Druckplatten herzustellen. Von I. Husnik, k. k. Prof, am i. St.-Realgvmn. in Prag. Mit 26 Abb. u. 4 Taf. 2. Aufl. 13 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 65 kr. = 3Mark, cxxxi. Band. Die Fabrikation der Kautschuk- und Leimmaffe-Typen, Stempel Druckplatten, sowie die Verarbeitung des Korkes und der Korkabfälle. Darstellung der Fabrikation von Kautschuk- und Leimmasse-Typen und Stempeln, der Celluloid-Stampiglien, der hiezu gehörigen Apparate, Vorrichtungen, der erforderlichen Stempelfarben, der Buch- und Steindruckwalzen, ^laderdruckplatten, elastischen Formen für Stein-und Gypsguß; ferner der Gewinnung, Eigenschaften un) Verarbeitung des Korkes zu Pfropfen, der hierbei resultirenden Abfälle zu künstlichen Pfropfen, K^rksteinen, Pappen, Jsolirmassen und Teppichen. Von August Stefan. Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage. Mil 114 Abbild. 21 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

0XXXH. Band. Das WachS und feine technische Verwendung. Darstellung der natürlichen animalischen und vegetabilischen Wachsarten, des Mineralwachses (Ceresin), ihrer Gewinnung, Reinigung, Verfälschung und Anwendung in der Kerzenfabrikation, zu Wachsblumen u. Wachsfiguren, Wachspapier, Salben u. Pasten, Pomaden, Farben, Lederschmieren, Fußbodenwichsen u. vielen anderen techn. Zwecken. Von LudwigSedna. Mit 33 Abbild. 10 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 kr. — 2 M. 50 Pf.

0XXXIII. Band. Asbest und Feuerschutz. Enthaltend: Vorkommen, Verarbeitung und Anwendung des Asbestes, sowie den Feuerschutz in Theatern, öffentlichen Gebäuden u. s. w., durch Anwendung von Asbestpräparaten, Jmprägnirungen und sonstigen bewährten Vorkehrungen. Von Wolfgang Venerand. Mit 47 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 80 kr. — 3 M. 25 Pf.

6XXXIV. Band. Die Appreturmittel und ihre Verwendung. Darstellung aller in der Arpretur verwendeten Hilfsstoffe, ihrer spec. Eigenschaften, d. Zubereitung zu Appreturmassen u. ihrer Vrrwend. z.Appretiren v. leinenen, baumwollenen, seidenen u. wollenen Geweben; feuersichere u. Wasser-chte Appreturen n. d. hauptsächl. maschinellen Vorrichtungen. Ein Hand- u. Hilfsb. f. Appreteure, Drucker, Färber, Bleicher, Wäschereien und Textil-Lehranstalten. Von F. Polleyn. Mit 63 Abb. Zweite, voll ständig umgearbeitete Auflage. 31 Bg. 8. Eleg. geb.2fl.50kr.-4M.50Pf.

OXXXV. Band. Die Fabrikation von Rum, Arrak und Cognac and allen Arten von Obstund Früchtenbranntweinen, sowie die Darstellung der besten Nachahmungen von Rum, Arrak, Cognac, Pflaumenbranntwein (Slibowitz), Kirschwasser u. s. w. Nach eigenen Erfahrungen geschild. von August G a ber, gepr. Chemiker u. prakt. Destillateur. Zweite sehr verbesserte und vermehrte Auslage. Mit 52 Abbild. 23 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl.50kr.--4 M.50Bf.

CXXXVI. Band. Handbuch d. Prakt. Seifen-Fabrikat. In 2 Bänden. Bon Alwin Engelhardt. I. Band. Die in der Seifen-Fabrikat. angewend. Rohmaterialien, Maschinen u. Geräthschaften. Zweite Auflage. Mit 110 Abbild. 28 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. — 6 Mark.

GXXXVII. Band. Handbuchd.Prakt. Seifen-Fabrikat.In2Bänden. Von Alwin Engel-Hardt, n. Band. Die gesammte Seifen-Fabrikation nach dem neuesten Standpunkte der Praxis und Wissenschaft. Zweite Auflage. Mit 23 Abbild. 30 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. = 6 Mark.

CXXXVIII. Band. Handbuch der praktischen Papter-Fabrikation. VonDr. Stanislaus Mierzinski. Erster Band: Die Herstellung des Papiers aus Hadern auf der Papiermaschine. Mit 166 Abb. u. mehr. Tafeln. 30 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. —6 Mark. (Siehe auch die Bände 141 u. 142.)

CXXXIX. Band. Die Filter für Haus und Gewerbe. Eine Beschreibung der wichtigster Sand-, Gewebe-, Papier-, Kohle-, Eisen-, Stein-, Schwamm- u. s. w. Filter u. der Filterpressen. Mit besond. Berücksichtigung d. verschied. Verfahren zur Untersuchung, Klärung u. Reinigung d. Wassers u.d. Wasierversorgung von Städten. Für Behörden, Fabrikanten, Chemiker, Techniker, Haushaltungenu. s. w. bearbeitet von Richard Krüger. Ingenieur, Lehrer an den techn. Fachschulender Stadt Buxtehude bei Hamburg. Mit 72 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 kr. = 3 M. 25 Pf.

CXL. Band. Blech und Blechwaaren. Prakt. Handb.f.die ges.Blechindustrie, f. Hüttenwerke. Constructions-Werkstätten, Maschinen- u. Metallwaaren-Fabriken, sowie f. d. Unterr. teckn. u. Fachschulen, Bon Eduard Jap ing, Ingenieur u. Reoact. Mit 125 Abb. 28 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. — 5 M. 40 Pf.

CXLI. Band. Handbuch der praktischen Papier-Fabrikation. Von Dr. Stanislaus MierzinSki. Zweiter Band. Die Ersatzmittel der Hadern. Mit 114 Abbild. 21 Bog. 8. Eleg. geh. 8 fl. 20 kr. — 4 Mark. (Siehe auch die Bände 138 und 142.)

CXLH. Band. Handbuch der praktischen Papierfabrikation. Von Dr. Stanislaus Mierzinski. Dritter Band. Anleitung zur Untersuchung der in der Papier-Fabrikation vorkommenden Rohproducte. Mit 28 Abb. 15 Bog. 8. Eleg. geh. Ifl 80 kr. — 3 M. 25 Pf. (S. au* Bd. 138 u. 141.)

CXLIii. Band. Wasserglas und Infusorienerde, deren Natur und Bedeutung für Industrie, Technik und die Gewerbe. Von Hermann Krätzer. Mit 32 Abbild. 13 Bog. 8. »leg. geh. 1 fl. 65 kr. = 3 Mark.

CXLiv. Band. Die Verwerthung der Holzabfälle. Eingehende Darstellung der rationellen Verarbeitung aller Holzabfälle, namentlich der Sägespäne, ausgenützten Farbhölzer und Gerberrinden als Heizungsmaterialien, zu chemischen Producten, zu künstlichen Holzmassen, Explosivstoffen, in der Landwirthschaft als Düngemittel und zu vielen anderen technischen Zwecken. Ein Handbuch für Waldbesitzer. Holzindustrielle, Landwirthe rc. rc. Von Ernst Hubbard. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 50 Abbl d. 11 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 Mark.

CXLV. Band. Die Malz-Fabrikation. Eine Darstellung oer Bereitung von Grün-, Luft- u. Darrmalz nach den gewöhnl. u. d. verschiedenen mechan. Verfahren. Von Karl Weber. Mit 77 Abbild. 22 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 kr. — 4 M. 50 Pf.

CXLvi. Band. Chemisch-technisches Reeeptbuch für die gesammte Metall-Industrie, »ine Sammlung ausgewählter Vorschriften für die Bearbeirung aller Metalle, Decoralion u. Verschönerurg daraus gefertigter Arbeiten, sowie deren Conservirung. Ein unentbehrl. Hilfs-u. Handbuch für alle Meiall verarbeitenden Gewerbe. Von Heinrich Bergmann. 18 Bog. 8. Eleg. geh. >: st. 20 kr. — 4 Mark.

CXL VH. Band. Die Gerb- und Farbftoff-Extracte. Von vr. Stanislaus Mierzinski. Mit 59 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 kr. --- 3 M. 25 Pf.

CXLVIII. Band. Die Dampf-Brauerei. Eine Darstellung des gelammten Brauwesens nach dem neuesten Stande des Gewerbes. Mit besond. Berücksichtigung der Dickmaisch- (DecoctionS-) Brauerei »ach bayrischer, wiener und böhmischer Braumethode und des Dampfbetriebes. Für Praktiker geschildert von Franz Cassian, Brauereileiter. Mit 55 Abbild. 24 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 kr. — 5 Mark.

Von Alwin Engelhardt.

CXLIX. Band. Praktisches Handbuch für Korbflechter. Enthaltend die Zurichtung der Flechtweiden und Verarbeitung derselben zu Flechtwaaren, die Verarbeitung des spanischen Rohres, des Strohes, die Herstellung von Sparteriewaaren, Strohmatten und Rohrdecken, das Bleichen, Färben, Lackiren und Vergolden der Flechtarbeiten, das Bleichen und Färben des Strohes u. s. w. Von Louis Edgar Andös. Mit 82 Abbild. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 kr. — 3 M. 25 Pf.

CL. Band. Handbuch der praktischen Kerzen-Fabrikation.

Mit 58 Abbild. 27 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. — 6 Mark.

CLL Band. Die Fabrikation künstlicher plastischer Masten, sowie der künstlicher Steine, Kunststeine, Stein- und Cementgüsse. Eine ausführliche Anleitung zur Herstellung aller Arten künstlicher plastischer Massen aus Papier, Papier-und Holzstoff, Cellulose, Holzabfällen, Gyps, Kreide, Leim, Schwefel, Chlorzink und vielen anderen, bis nun wenig verwendeten Stoffen, sowie des Stein-und Cementgusses unter Berücksichtigung der Fortschritte bis auf die jüngste Zeit. Von Johannes H ö fer. Zweite, vollst, umgearb. u. verm. Aufl. Mit 54 Abb. 21 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

CLH. Band. Die Färberei ä Bessert und das Färben der Schmuckfedern. Leicht-faßliche Anleitung, gewebte Stoffe aller Art neu zu färben oder umzufärben und Schmuckfedern zu appretiren und zu färben. Von Alfred Brauner. Mit 13 Abbild. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. —3 Mark.

CLIH. Band. Die Brillen, das dioptrische Fernrohr und Mikroskop. Ein Handbuch für praktische Optiker von Dr. Carl Neumann. Nebst einem Anhange, enthaltend die Burow'sche vrillen-Scala und das Wichtigste aus dem Productions- und Preisverzeichnisse der Glasschmelzerei für optische Zwecke von Schott & Gen in Jena. Mit 95 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

OLIV. Band. Die Fabrikation der Silber- und Quecksilber-Spiegel oder das Belegen der Spiegel auf chemischem und mechanischem Wege. Von Ferdinand Erem er. Mit 37 Abbild. 12 Bog. 8. »leg. geh. 1 fl. 65 kr. = 3 Mark.

OLV. Band. Die Technik der Radirung. Eine Anl. z. Radiren u. Netzen auf Kupfer. Bon Z. Roller, k. k. Professor. 11 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. -3 Mark.

OLVI. Band. Die Herstellung der Abziebbilder (Metachromatypie, Decalcomanie) der Blech- und Transparentdrucke nebst der Lehre der Uebertragungs-, Um- u. Ueberdruckverfahren. Lo« Wilhelm Langer. Mit 8 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 Mark.

CLVH. Band. Das Trocknen, Bleichen, Färben, Bronziren und Berg olden natürlicher Blumen und Gräser sowie sonstiger Pflanzentheile und ihre Verwendung zu Bouquets, Kränzen und Dekorationen. Ein Handbuch für praktische Gärtner, Industrielle, Blumen- und Bouquetsfabrikanten Auf Grund langjähriger praktischer Erfahrungen zusammengestellt von W. Braunsdorf. Mt 4 Abbild. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. = 3 Mark.

CLVili. Band. Die Fabrikation der deutschen, französischen und englischen Wagen-

Fette. Leichtfaßlich geschildert für Wag-nfett-Fabrikanten, Seifen-Fabrikanten, für Interessenten der Fett- und Oelbranche. Von Hermann Krätzer. Mit 24 Abbild. l3Bog. 8. Eleg. g eh. 1 fl. 65 kr. —3 Mark.

CLix. Band. Haus-Specialitäten. Von Adolf Vomüöka. Mit 12 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. = 3 Mark.

CLX. Band. Betrieb der Galvanoplastik mit dynamo-elektrischen Maschinen zu Zwecken der graphischen Künste von Ottomar Volkmer. Mit 47 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. i fl. 20 kr. — 4 Mark.

GLXI. Band. Die Rübenbrennerei. Dargestellt nach den praktischen Erfahrungen der Neuzeit vonHermannBriem. Mit 14 Abbild, und einem Situationsplane. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 M r .

CLXii. Band. Das Aetzen der Metalle für kunstgewerbliche Zwecke. Nebst einer Zusammenstellung der wichtigsten Verfahren zur Verschönerung geätzter Gegenstände. Nach eigenen Erfahrungen unter Benützung der besten Hilfsmittel bearbeitet von H. Schuberth. Mit 24 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 kr. -- 3 M. 25 Pf.

CLXin. Band. Handbuch der praktischen Toiletteseisen - Fabrikation. Praktisch, Anleitung zur Darstellung aller Sorten von deutschen, englischen und französischen Toiletteseifen, sowie der medicinischen Seifen, Glycerinseifen und der Seifenspecialitäten. Unter Berücksichtigung der hierzu tu Verwendung kommenden Rohmaterialien, Maschinen und Apparate. Von Alwin Engelhardt. Mit 107 Abbildungen. 31 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. — 6 Mark.

CLXiv. Band. Praktische Herstellung von Lösungen. Ein Handbuch zum raschen und ficheren Auffinden der Lösungsmittel aller technisch und industriell wichtigen festen Körper, sowie zur Herstellung von Lösungen solcher Stoffe für Techniker und Industrielle. Von Dr. Theodor Koller. Mit 16 Abbild. 23 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 kr. ^ 4 M. 50 Pf.

OLXV. Band. Der Gold- und Farbendruck auf Calico, Leder, Leinwand, Papier, Sammet, Seide und andere Stoffe. Ein Lehrbuch des Hand- und Preßvergoldens, sowie des Farben-und Bronzedruckes. Nebst Anhang: Grundriß der Farbenlehre und Ornamentik. Zum Gebrauche für Buchbinder, Hand-und Preßvergolder, Lederarbeiter und Buntpapierdrucker mit Berücksichtigung der neuesten Fortschritte und Erfahrungen bearbeitet von Eduard Grosse. Mit 102 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. = 4 Mark.

CLXVI. Band. Die künstlerische Photographie. Nebft einem Anhange über die Beurtheilung und technische Behandlung der Negative photographischer Porträte und Landschaften, sowie kber die chemische und artistische Retouche, Momentaufnahmen und Magnesiumblitzbilder. Von L. Schien dl. Mit 38 Abb. und einer Lichtdrucktafel. 22 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 kr. -- 4 M. 50 Pf.

0LXVII. Band. Die Fabrikation der nichttrübenden ätherischen Essenzen und Extrakte. Vollst. Anleit. z. Darstell d. sog. extrastarken, in 50°/₀tgem Sprit löslichen ätherischen Oele, sowie der Mischungs-Essenzen, Extract-Essenzen, Frucht-Essenzen und der Fruchtäther. Nebst einem Anhange: Die Erzeug, d. in der Liqueur-Fabrik. z. Anwend, kommenden Farbtincturen. Ein Handb. ,ür Fabrikanten, Materialwaarenhändler und Kaufleute. Auf Grundlage eigener Erfahrungen praktisch bearbeitet von Heinrich Povver. Mit 15 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 kr. --- 3 M. 25 Pf.

CLXVm. Band. Das Photographiren. EinRalhgeber für Amateure und Fachphologravheu bei Erlernung und Ausübung dieser Kunst. Mit Berücksichtigung der neuesten Erfindungen und 33er» befferungen auf diesem Gebiete. Herausgegeben von I. F. Schmid. Mit 54 Abbild, und einer Farbendruck-Beilage. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

OLXIX. Band. Oel- und Buchdruckfarben. Praktisches Handbuch für Firniß- und Farben-fabrikanten enthaltend das Reinigen und Bleichen des Leinöles nach verschiedenen Methoden, Nachweisung der Verfälschungen desselben sowie der Leinölfirnisse und der zu Farben verwendeten Körper, ferner die Fabrikation der Leinölfirnisse, der Oel- und Firnißfarben für Anstriche jeder Art, der Kunstölfarben (Malerfarben), der Buchdruckfiruisse, der Flamm- und Lampenruße, der Buchdruckschwärze!: und bunten Druckfarben, nebst eingehender Beschreibung aller maschinellen Vorrichtungen. Unter Zugrundelegung langjähriger eigener Erfahrungen und mit Benützung aller seitherigen Neuerungen und Erfindungen leichtfaßlich dargestellt von Louis Edgar And äs, Lack- und Firnißfabrikant. Mi.t 58 Abbild. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

OLXX. Band. Chemie für Gewerbetreibende. Darstell, d. Grundlehren d.chem. Wisiensch. u. deren Anw. in b. Gewerben. Von Dr. F. Rottn er. Mit70 Abb. 33 Bog. 8. Eleg. geh. 3fl. 30kr.—6 Mark.

OLXXI. Sanb. Theoretisch - Praktisches Handbuch der Gas-Installation. Bon D. Loglievina, Ingenieur. Mit 70 Abbild. 23 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 kr. —4M. 50 Pf.

CLXXII. Band. Die Fabrikation und Rasstnirung des Glases. Genaue, überstchl-liche Beschreibung der gesummten Glasindustrie, wichtig für den Fabrikanten, Raffineur, als auch für dar vetriebsaufsichtspersonal, mit Berücksichtigung der neuesten Errungenschaften auf diesem Gebiete und auf Grund eigener, vielseitiger, praktischer Erfahrungen bearbeitet von Wilhelm Mertens. Mit 86 Abbild. 27 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. — 5 M. 40 Pf.

GLXxni. Band. Die internationale Wurst- u. Fleischwaaren-Fabrikation. Nach den «euesten Erfahrungen bearb. von N. MergeS. Mit 29 Abb. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 Mark.

OLXXIV. Band. Die natürlichen Gesteine, ihre chemisch-mineralogische Zusammensetzung, Gewinnung, Prüfüng, Bearbeitung und Eonservirung. Für Architekten, Bau- und Bergingenieure, Baugewerks- und Steinmetzmeister, sowie für Steinbruchbesitzer, Baubehörden u. s. w. Von Richard Krüger, Bauingenieur. Erster Band. Mit 7 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

GLXXV. Band. Die natürlichen Gesteine u. s. w. Von Richard Krüger. Zweiter Banb. Mit 109 Abbild. 2O Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mark.

OLXXVI. Band. Das Buch des Conditors oder Anleitung zur praktischen Erzeugung der verschiedensten Artikel aus dem Conditoreifache. Buch für Conditore, Hotels, große Küchen und für das Haus, enthält 589 der vorzüglichsten Recepte von allen in das Conditoreifach einschlagenden Artikeln. Von Fr. Urban, Eonditor. Mit 37 Tafeln. 30 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. — 6 Mark.

OLXXVII. Band. Die Blumenvinderei in ihrem ganzen Umfange. Die Herstellung sämmtlicher Bindereiartikel und Decorationen, wie Kränze, Bouquets, Guirlanden 2c. Ein Handbuch für praktische Gärtner, Industrielle. Blumen- und Bouquetsfabrikanten. Auf wissenschaftlichen und praktischen Grundlagen bearbeitet von W. Brauns dort. Mit 61 Abb. 20 Sog. 8. Eleg. geb. 2 fl. 20 kr. —4 Mark.

CLXXVHI. Band. Chemische Präpararenkunde. Handbuch der Darstellung und Gewinnung der am häufigsten vorkommenden chemischen Körper. Für Techniker, Gewerbetreibende und Industrielle. Bon Dr. Theodor Koller. Mit 20 Abbild. 25 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. ---- 4 Mark.

CLXXIX. Band. Das Gesammtgebiet der Vergolderei. nach den neuesten Fortschritten und Verbesserungen. Die Herstellung von Decorationsgegenständen aus Holz, Steinpapve, Gußmasie; ferner die Anleitung zur echten und unechten Glanz- und Mattvergoldung von Holz, Eisen, Marmor, Sandstein, Glas u. s. w., sowie zum Versilbern, Bronziren und Faßmalen und der Herstellung von Holz-, Cuivre poli-, Porzellan- und Majolika-Imitation. Die Fabrikation und Verarbeitung der Leisten. Von Otto Rentzsch. Vergolder. Mit 70 Abb. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. = 4 Mark.

CLXXX. Band. Praktischer Unterricht in der heutigen Putzfedernfärberei, Lappen-färberei mit Küpenführung und chemische und Naßwäscherei. Von Louis Lau, praktischer Färbermeister. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 Mark.

CLXXXI. Band. Taschenbuch bestbewährter Vorschriften für die gangbarsten Handverkaufsartikel der Apotheken und Drogenhandlnngen. Unter Mitarbeiterschaft Th. Kindermanns verfaßt von PH. Mr. Adolf Vomaöka. Zweite verbesserte Aufl. 10 Bg. 8. Eleg. geh. 80 kr. --- 1 M. 50 Pf.

OLXXXII. Band. Die Herstellung künstlicher Blumen und Pflanzen aus Stoffund

Papier. 1. Band. Die Herstellung der einzelnen Pflanzentheile, wie: Laub-, Blumen- und Kelchblätter, Staubfäden und Pistille. Ein Handbuch für Blumenarbeiterinnen, Modistinnen, Blumen- und Bouquetfabrikanten. Unter Berücksichtigung der neuesten Fortschritte auf diesem Gebiete bearbeitet von W. Brau ns darf. Mit 110 Abbild. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. = 4 Mark.

CLXXXIII. Band. Die Herstellung künstlicher Blumen und Pflanzen aus Stoff und Papier. 2. Band. Die Herstellung künstlicher Blumen, Gräser, Palmen, Farrenkrauter. Blattpflanzen und Früchte. Ein Handbuch für Blumenarbeiterinnen, Modistinnen, Blumen- und Bouquetfabrikanten. Unter Berücksichtigung der neuesten Fortschritte auf diesem Gebiete bearbeitet von W. Braunsdorf. Mit 50 Abbild. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. = 4 Mark.

CLXXXIV. Band. Die Praxis der Anilin-Färberei und Druckerei auf Baumwoll-Waaren. Enthaltend die in neuerer und neuester Zeit in der Praxis in Aufnahme gekommenen Herstellungsmethoden: Echtfärberei mit Anilinfarben, das Anilinschwarz und andere auf der Faser selbst zu entwickelnde Farben. Anwendung der Anilinfarben zum Zeugdruck. Von V. H. Soxhlet, Färberei« Chemiker. Mit 13 Abbild. 26 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. = 6 Mark.

OLXXXV. Band. Die Untersuchung v. Feuerungs-Anlagen. Eine Anleit, zur Anstellung von Heizversuchen von H. Freih. Jüptner v. Jonstorff, Correspond, der k. geolog. Reichsanstalt, Chemiker der Oest. alpin. Montangesellsch. rc. Mit 49 Abb. 34 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. — 6 M.

CLXXXVI. B and. Die Cognac- u. Weinsprit-Fabrikation, sowie die Trester- u. Hefe-branntwein-Brennerei. Von Ant. dal Piaz. Mit 37 Abb. 12 Bog. 8.Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 Mark.

CLXXXVII. Band. Das Sandstrahl-Gebläse im Dienste der Glasfabrikation. Genaue übersichtliche Beschreibung des Mattirens und Verzierens der Hohl- und Tafelgläser mittelst des Sandstrahles, unter Zuhilfenahme von verschiedenartigen Schablonen u. Umdruckverfahren m. genauer Skizzirung aller neuesten Apparate und auf Grund eigener, vielseitiger und praktischer Erfahrungen verfaßt von W i l b. Mertens. Mit 27 Abb. 7 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 kr. — 2 Mark.

OLXXXVIIL Band. Die Steingntfabrikation. Für die Praxis bearbeitet von Gustav Steinbrecht. Mit 86 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. = 4 Mark.

CLXXXIX. Band. Die Fabrikation der Leuchtgase n. d. neuest.Forsch. Ueber Stein- u. Braunkohlen-, Torf-, Holz-, Harz-, Oel-, Petroleum-, Schiefer-, Knochen-, Walkfett- u. d. neuest. Waffer-u. carbonisirten Leuchtgasen. Verwerth, d. Nebenproducte, wie alle Leuchtgastheere, Leuchtgastheeröle, Ammoniakwässer, Coke u. Retortenrückstände. Nebst einem Anhange: Ueber die Untersuchung der Leuchtgase nach den neuesten Methoden. Ein Handbuch f. Gasanstalten, Ingenieure, Chemiker u. Fabrikanten. Von Dr. Georg Thenins in Wr.-Neustadt. Mit 155 Abb. 40 Bog. 8. Eleg. geh. 4fl. 40 kr. — 8 Mark.

CIjXXXX. Band. Anleitung zur Bestimmung des wirksamen Gerbstoffes in den Naturgerbstoffen rc. Von Carl Scherk. 6 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 kr. — 2 Mark.

GLXXXXI. Band. Die Farben zur Dekoration von Steingut, Fayence und Majolika. Eine kurze Anleitung zur Bereitung der farbigen Glasuren auf Hartsteingut, Fayence und auf ordinärem Steingut, Majolika, der Farbflüsse, der Farbkörper, Unterglasurfarben, Aufglasurfarben, für feingelbe Fayencen, sog. Steingutscharffeuer-Farben, Majolikafarben rc., sowie kurze Behandl. sämmtl. zur Bereit, nöthigen Rohmaterialien. Bearbeitet von C. B. Swo boda. 9 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 Mark.

CLXXXXII. Band. Das Ganze der Kürschnerei. Gründli

darauf mittelst Schwellen die Parquetten befestige

I. Die Ursache liegt in der ungenügenden Austrockn

w 'v:

Dvaiüs des Vauweisters.

CLXXXXII. Band. Das Ganze der Kürschnerei. Gründliches Lehrbuch alles Wissens-werthen über Waarenkunde, Zurichterei, Färberei und Bearbeitung der Pelzfelle. Von PaulCubaeuS, praktischer Kürschnermeister. Mit 72 Abbild. 28 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. — 6 Mark.

CLXXXXiii. Band. Die Champagner-Fabrikation und Erzeugung tmprägnirter Schaumweine. Von Ant. dal Piaz. Oenotechn. Mit 63 Abb. 18 Bog.8. Eleg. geh. 2fl. 20 kr. —4M.

GLXXXXIv. Band. Die Negativ-Retouche nach Kunst- und Naturgesellen. Mit besonderer Berücksichtigung der Operation: (Beleuchtung, Entwicklung, Exposition) und des Photograph. Publikums. Ein Lehrbuch der künstlerischen Retouche für Berufsphotographen und Retoucheure. Von Hans Arnold, Photograph. Mit52 Abb. 34 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. SO kr. — 6 M.

CLXXXXV. Band. Die Bervielfältigungs- und Copir-Versahren nebst den dazu-gehörigen Apparaten und Utensilien. Nach praktischen Erfahrungen und Ergebnissen dargestellt von Dr. Theodor Koller. Mit 23 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. = 3 Mark.

GLXXXXVI. Band. Die Kunst der Glasmasse-Verarbeitung. Genaue übersichtliche Beschreibung der Herstellung aller Glasgegenständr, nebst Skizzirung der wichtigsten Stadien, welche die einzelnen Gläser bei ihrer Erzeugung durchzumachen haben. Nack eigener, langjähriger Praxis beschrieben und illustrirt von Franz Fischer. Mit 277 Abbild. 11 Bogen. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. = 4 Mark.

CLXXXXVII. Band. Die Kattun-Druckerei. Ein prakt. Handbuch d. Bleicherei, Färberei, Druckerei u. Appretur d. Baumwollgewebe. Unter Berücksicht, d. neuesten Erfind, u. eigenen, langj. Erfahrung von B. F. Wharton, Colorist u. B. H. Soxhlet, Chemiker. Mit 30 gedruckten Kattunproben, deren genaue Herstellung im Texte des Buckes enth. ist, und 39 Abb. d. neuesten Masckinen, welche heute in der Kattun-Druckerei Verwendung finden. 25 Bog. 8. Eleg. geh. 4 fl. — 7 M. 20 Pf.

OLXXXXVlll. Band. Die Herstellung künstlicher Blumen aus Blech, Wolle, Bano, Wachs, Leder, Federn, Chenille, Haaren, Perlen, Fischschuppen, Muscheln, Moos und anderen Stoffen. Praktisches Lehr- und Handbuch für Modistinnen, Blumenarbeiterinnen und Fabrikanten. Mit Benützung der neuesten und bewährtesten Hilfsmittel und unter Berücksichtigung aller Anforderungen der Gegenwart geschildert von W. Brauns darf. Mit 30 Abb. 14 Bog. 8 Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 M.

CLXXXXIX. Band. Praktischer Unterricht in der heutigen Wollensärberei. Enthaltend Wäscherei und Carbonisirung, Alizarin-, Holz-, Säure-, Anilin- und Waidküpen-Färberei für lose Wolle, Garne und Stücke. Von Louis Lau und Alwin Hampe, praktische Färbermeister. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 kr. -- 2 M. 50 Pf.

CG. Bano. Die Fabrikation der Stiefelwichse und der Ledereonservirungsmittel. Praktische Anleitung zur Herstellung von Stiefel- und Schuhwichsen, Lederappreturen, Lederlacken, Lederschwärzen, Ledersalben, Lederfetten, Oberleder- und Sohlenconservirungsmitteln u. s. w., u. s. w. Für Fußbekleidungen, Riemenzeug, Pferdegeschirre, Lederwerk und Wagen, Militär-Ausrüstungsgegenstände u. s. w. Von L. E. And es. Mit 19 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

CGI. Band. Fabrikation, Berechnung und Visiren der Fässer, Bottiche u. anderer Gefaste. Hand- u. Hilfsbuch f. Böttcher, Binder u. Faßfabrikanten, Büttner, Schäffler, Küfer, Küper u. A. Von Otto Voigt. Mit 104 Abbild, u. vielen Tabellen. 22 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. — 6 Mark.

CCll. Band. Die Technik der Bildhauerei oder Theoret.-prakt. Anleitung zur Hervorbringung plastischer Kunstwerke. Zur Selbstbelehrung, sowie zur Benützung in Kunst- u. Gewerbeschulen. Von Eduard Uhlenhuth, Bildhauer des Friedrich-Denkmals in Bromberg rc. rc. Mit 33 Abbild. 11 Bog. 8 Eleg. geh. 1 fl. 35 kr. ---- 2 M. 50 Pf.

CCIII. Band. Das Gesammtgebiet der Photokeramik oder sämmtliche photographische Verfahren zur praktischen Darstellung keramischer Decorationen auf Porzellan, Fayence. Steingut und «las. Von I. Kißling. Mit 12 Abbild. 8 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl- 10 kr. = 2 Mark.

CCIV. Band. Die Fabrikation des Rübenzuckers. Ein Hilfs- und Handbuch für die Praxis und den Selbstunterricht, umfassend: die Darstellung von Roh- und Consumzucker, Raffinade und Candis. Die Entzuckerungsverfahren der Melasse, sowie die Verwerthung der Abfallsproducte der Zuckerfabrikation. Unter besond. Berücksicht, der neuest. Fortschritte auf dem Gebiete der Zuckertechnik verf. von Dr. Ernst Steydn, techn. Chemiker. Mit 90 Abb. 22 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 kr. — 5 Mark.

GCV. Band. Vegetabilische und Mineral-Maschinenöle (Schmiermittel) deren Fabrikation, Raffinirung, Entsäuerung, Eigenschaften und Verwendung. Ein Handbuch für Fabrikanten und Consumenten von Schmierölen. Nach dem neuesten Stande dieses höchst wichtigenJndustriezweigeS von Louis Edgar Andäs. Mit 61 Abbild. 26 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. = 6 Mark.

GGVI. Band. Die Untersuchung des Zuckers und zuckerhaltiger Stoffe, sowie der Hilfsmaterialien der Zuckerindustrie. Dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft entsprechend dargestellt von Dr. Ernst Steydn, techn. Chemiker. Mit93Abb. 27 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. = 6 Mark.

CGVII. Band. Die Technik der Verbandstoff-Fabrikatton. Ein Handbuch der Herstellung und Fabrikation der Verbandstoffe, sowie der Antiseplica und Desinfectionsmittel auf neuester wiffenschaftlicher Grundlage für Techniker, Industrielle und Fabrikanten. Von Dr. Theodor Koller. Mit 17 Abbild. 25 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. — 6 Mark.

CCVIII. Band Das Conserviren der Nahrungs- und Genustmittel. Fabrikation von Fleisch-, Fisch-, Gemüse-, Obst- rc. Conserven. Praktisches Handbuch für Conservefabriken, Landwirthe, Gutsverwaltungen, Eßwaarenhändler, Haushaltungen u. s. w. Von Louis Edgar Andös. Mit 89 Abbild. 29 Bog. 8. Eleg. geb. 3 fl. 30 kr. = 6 Mark.

CCIX. Band. Das Conserviren von Thierbälgen (Ausstopfen von Thieren aller Art) von Pflanzen und allen Natur- und Kunstproducten mit Ausschluß der Nahrungs- und Genußmittel. Praktische Anleitung zum Ausstopfen, Präpariren, Conserviren, Skelettisiren von Thieren aller Arten, Präpariren und Conserviren von Pflanzen und zur Conservirung aller wie immer benannten Gebrauchsgegenstände. Von Louis Edgar Andös. Mit44Abb. 21 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 kr. — 5 Mark.

OCX. B and. Die Müllerei. Ein Handbuch des Mühlenbetriebes. Umfassend: Die Rohmaterialien, Maschinen und Geräthe der Flach-, Halbhoch- und Hochmüllerei, sowie die Anlage und Einrichtung moderner Mühlenetablissements und der Rollgerstefabriken. Zeitgemäß dargestellt von Richard Th aler, Ingenieur.Mit XVII Tafeln (167 Abb.). 30 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. ^ 6 Mark.

CCXI. Band. Die Obstweinbereitung nebst Obst-u. Beeren-Branntwetnbrennerei. von Antonio dal Piaz. Mit 51 Abbild. 23 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 kr. -- 4 M. 50 Pf.

CCxn. Band. Das Conserviren des HolzeS. Von Louis Edgar Andös. Mit 54 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geb. 2 fl. 20 kr. = 4 Mark.

GGXIII. Band. Die Walkecht-Färberei d. ungesponn. Baumwolle. Enth. die bewährtesten älteren, sowie d. neuesten Färbemeth. über diesen wichtigen Industriezweig, d. genaue Anwend, echter, natürl. u. künstl. Farbstoffe, Oxydations- u. Diazotir-Verf. Von Eduard Herzinger, Färbereirechn. Mitarbeiter verschiedener Fachzeitschriften. Mit 2 Abbild. 6 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 kr. — 2 Mark.

ccxiv. Band. Das Raffiniren des Weinsteines und die Darstellung der Wein-steinfäure. Mit Angabe der Prüfungsmethoden der Rohweinsteine auf ihren Handelswerth. Für Großindust. sow. f. Weinbauer bearb.v.Dr.H. C. Stiefel Mit8Abb. 7Bog.8. Eleg. geb. 1 fl. 10kr. — 2M.

CCXV. Band. Grundrist der Thonwaaren-Jndustrie oder Keramik. Von Carl B. Lwoboda. Mit 36 Abbild. 14 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. = 3 Mark.

CCXVI. B and. Die Brotbereitung. Umfassend: Die Theorie des Bäckergewerbes, die Beschreibung der Rohmaterialien, Geräthe und Apparate zur rationellen Brotbereitung, sowie die Methoden zur Untersuchung und Beurtheilung von Mehl, Hefe u. Brot. Nebst einem Anhange: Die Einrichtung von Brotfabriken und kleineren Bäckereien. Unter Berücksichtigung der neuesten Erfahrungen u. Fortschritte gesch. von Dr. Wilhelm Bersch. Mit 102Abb.27Bog. 8. Eleg.geh. 3 fl. 30 kr. = 6 Mark.

OCXVII. Band. Milch und Molkeretproduete. Ein Handvucy des Molkereibetriebes. Umfassend: Die Gewinnung und Conservirung der Milch, die Bereitung von Butter und Käse, Kefir und Kumys und der Nebenproducte des Molkereibetriebes, sowie die Untersuchung von Milch und Butter. Dem neuesten Standpunkte entsprechend dargestellt von Ferdinand Baumei st er. Mit 143 Abbild, und 10 Tabellen. 28 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. — 6 Mark.

CCXVIII. Band. Die lichtempfindlichen Papiere der Photographie. Ein Leitfaden für Berufs- und Amateur-Photographen. Von Dr. H. C. Stiefel. Mit 21 Abbildungen. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. = 3 Mark.

CCXIX. Band. Die Jmprägnirungs-Technik. Handbuch der Darstellung aller fäulniß-widerstehenden, wasserdichten u. feuersicheren Stoffe. Für Techniker, Fabrikanten u. Industrielle. Von Dr. Th. Koller. Mit 45 Abbild. 30 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. — 6 Mark.

ccxx.

Band. Gummi arabicum und dessen Surrogate in festem und fiüsfigem Zustande. Darstellung der Sorten u. Eigenschaften des arabischen Gummi, seiner Verfälschungen, Fabrikation des Dextrins u. anderer Stärkeproducte, sowie der Surrogate für Gummi aus Dextrin u. anderen Materialien. Ein Hand- u. Hilfsb. f. alle Consumenten von Gummi u. d. Ersatzmitteln u. für Fabrikant, v. Klebemitteln. VonL. E. Anoös. Mit 42 Abb. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. —3 Mark.

GGXXI. Band. Tüomasschlacke und natürliche Phosphate. Ein Handbuch für Eisenwerksbesitzer, Eisemechniker, Düngerfabrikanten, Düngerhändler und Landwirthe. Umfassend: Die Gewinnung und Eigenschaften der Thomasschlacke, die Verarbeitung derselben für Düngungszwecke und die Anwendung des Thomasschlackenmehles in der Landwirthschaft; ferner die Eigenschaften der natürlichen Phosphate, deren Verwendung und Verarbeitung, sowie die Bewerthung von Thomasschlacke und anderen phosphorsäurehaltigen Düngemitteln. Den modernen Anschauungen entsprechend dargestellt von August Wiesner. Mit 28 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. ----- 4 Mark

GGXXII. Band. Feuersicher-, Geruchlos- und Wasserdlchtmachen aller Materialien, die zu technischen und sonstigen Zwecken verwendet werden, mit einem Anhang: Die Fabrikation des Linoleums. Von Louis E. Andös. Mit 44 Abb. 20 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 kr. - 4 M. 50 Pf.

GGXXI1I. Band. Papier-Specialitäten. Praktische Anleitung zur Herstellung von den verschiedensten Zwecken dienenden Papierfabrikaten, wie Pergamentpapiere, Abziehpapiere, Conservirungs-papiere, Fladerpapiere, Feuersichere und Sicherheitspapiere, Schleifpapiere, Paus- und Copierpapiere, Kreide- und Umdruckpapiere, Lederpapiere, leuchtende Papiere, Schildpatt- und Elfenbeinpapiere, Metallpapiere, der bunten Papiere u. s. w., u. s. w. und Gegenständen aus Papier. Von Louis Edgar Andös. Mit 48 Abbildungen. 20 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

CCXXIV. Band. Die Cyan-Verbindungen. Ein Handbuch für Fabrikanten, Chemiker, Aerzte, Apotheker, Droguisten, Galvaniseure, Photographen u. s. w. Umfassend: Die Darstellung von Cyankalium, gelbem und rothem Blutlaugensalz, Berliner- und Turnbullblau und allen anderen technisch wichtigen Cyanverbindungen, sowie deren Anwendung in der Technik. Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet von Dr. Friedrich Feuerbach, technischer Chemiker. Mit 25 Abbildungen. 27 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. — 6 Mark.

CCXXV. Band. Vegetabilische Fette und Oele, ihre praktische Darstellung. Reinigung, Verwerthung zu den verschiedensten Zwecken, ihre Eigenschaften, Verfälschungen und Untersuchung. Gin Handbuch für Oelfabrikanten, Raffineure, Kerzen-, Seifen- und Schmierölfabrikanten und die gef. Oel-u. Fettindustrie. Von Louis Ed. An des. Mit 94 Abb. 24 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 fr. = 5 M.

CCXXVI. Band. Die Kälte-Industrie. Handbuch der prakt. Verwerrhung der Kälte in der Technik u. Industrie. Von Dr. Th. Koller. Mit 55 Abb. 29 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 kr. = 6 Mark.

CCXXVII. Band. Handbuch der Maß-Analyse. Umfassend das gesammteGebiet der Titrir-Methoden: zum Gebrauche für Fabriks- und Hüttenchemiker, Techniker. Aerzte und Droguisten, sowie für den chemisch-analytischen Unterricht. Von Dr. Wilhelm Bersch. Assistent an der k. k. landwirth-schaftlichen chemischen Versuchsstation in Wien. Mit 69 Abb. 36 Bog. 8. Eleg. geh. 4 fl. --- 7 M. 20 Vf.

CCXXVill. Band. Animalische Fette und Oele, ihre praktische Darstellung, Reinigung, Verwendung zu den verschiedensten Zwecken, ihre Eigenschaften, Verfälschungen und Untersuchung. Ein Handbuch für Oel- und Fettwaarenfabrikanten, Seifen- und Kerzenindustrielle, Landwirrhe, Gerbereien u. s. w. Von Louis Edgar And äs. Mit 62 Abb. 18. Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. —4 M.

CCXXIX. u. CCXXX. Band. Handbuch der Farben-Fabrikation. Praxis u. Theorie. Von Dr. Stanisl. Mierzinski. Jn2Bänden. Mit 162Abb. 73 Bg. 8. Eleg. geh. 7 fl. 50 kr. — 13M. 50Pf.

CCXXXI. Band. Die Chemie und Technik im Fleischergewerbe. Von Georg Wenger. Mit 38 Abbildungen. 12 Vogen 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 Mark.

ccxxxii Band. Die Verarbeitung des Strohes zu Geflechten und Strohhüten, Matten, Flaschenhülsen, Seilen, in der Papierfabrikation und zu vielen anderen Zwecken. Ein Hand- u. Hilfsbuch für Strohflechtereien, Flechtschulen, Strohhutfabrikanten, Landwirthschaften u. s. w. Von Louis Edgar An dos. Mit 107 Abbild. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

CCXXXIII Band. Die Torf-Industrie. Handbuch der Gewinnung, Verarbeitung des Torfes im kleinen und großen Betriebe, sowie Darstellung verschiedener Producte aus Torf. Von Dr. Theodor Koller. Mit 28 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. — 4 Mark.

CCXXXIV. Band. Der Eisenrost, seine Bildung, Gefahren». Verhütung unter besond. Berücksichtigung der Verwendung des Eisens als Bau- und Constructionsmaterial. Ein Handb. für die ges. Eisenindustrie, für Eisenbahnen, Eisenconstructionswerkstätten, Staats-, Communalver-waltungen, Ingenieure u. s. w. Von L. Edg. An d o s. Mit 62 Abb. 21 Bg. 8 Eleg. geh. 2 fl. 75 kr. — 5 M.

CCXXXV. Band. Die technische Verwerthung von thierischen Cadavern, Cadaver-thetlen, Schlachtabfällen it. s. w. Von Dr. H. Haefcke, Agricullurchemiker. Mit 27 Abbild. 20 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. = 4 Mark.

ccxxxvi. Band. Die Kunst des Färbens und Beizens von Marmor, künstlichen Steinen, von Knochen, Horn und Elfenbein und das Färben und Jmitiren von allen Holzsorten. Ein praktisches Handbuch zum Gebrauche der Tischler, Drechsler, Galauterie-, Stock- und Schirmfabrikanten, Kammmacher rc. Von V. H. Soxhlet, tecbn. Chemiker. 17 Bg. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 kr. — 3 Mark.

CCXXXVIT. Band. Die Dampfwäscherei. Ihre Einrichtung und Betrieb. Enthaltend Beschreibung der dabei benützten Maschinen, Waschprocessen und Chemikalien, nebst Anleitung zur Herstellung von Bleichflüssigkeiten, Waschpulver und Seifen, Stärkeglanzpräparate u. s. w. Von Dr. H. C. Stiefel, technischer Chemiker. Mit 28 Abb. 11 Bg. 8. Eleg. geh. 1 fl. 20 kr. — 2 M. 25 Pf.

CCXXXVIII. Band. Die vegetabilischen Faserstoffe. Eiu Hilfs- und Handbuch für die Praxis, umfassend Vorkommen, Gewinnung, Eigenschaften und technische Verwerthung, sowie Bleichen und Färben pflanzlicher Faserstoffe. Von Max Bottler. Mit 21 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. --4M.

CCXXXIX. Band. Die Fabrikation der Papiermache- und Papierffoff-Waaren.

Von Louis Edgar An des. Mit 125 Abbild. 25 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 kr. = 5t

CCXL. Band. DieHerstellung großer Glaskörper vis zu den neuesten Fortschritten. Von Carl Wetzet, Civil-Jngenieur. Mit 104 Abbild. 14 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 kr. = 4 M.

CCXLI. Der rationelle Betrieb der Essig-Fabrikation und die Controle derselben. Eine Darstellung der Essig-Fabrikation mit Erzielung der höchsten Ausbeuten, der zweckmäßigsten Einrichtung der Fabriken und des Betriebes unter Vermeidung von Störungen und der Controle derselben. Ferner der Einrichtung des selbstthätigen ununterbrochenen Betriebes und der Essig-• Fabrikation mit rein gezüchtetem Fermente. Nach eigenen Erfahrungen veröffentlicht bort Dr. Josef Bersch. Mit 68 Abbild. 22 Bg. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 fr. = 6 M.

CCXLII. Die Fabrikation von Stärkezncker, Dextrin, Maltosepräparaten, Zucker-couleur und Invertzucker. Ein Handbuch für Stärke-, Stäckezucker- und Invertzucker-Fabrikanten. Von Dr. Wilhelm Bersch. Mit 58 Abbild. 27 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30. -- 6 M.

Jeder Band ist einzeln zu haben. In eleganten Ganzleinwandbänden, Zuschlag pro Band 45 Kr. = 80 Pf. zu den oben bemerkten Preisen.

Die

Teticbtigkeii der Wohngebäude

der liiauerfrass und l|olzscbwamm nach Ursache, Wesen und Wirkung betrachtet und die mittel zur Uerbütung, sowie zur sicheren und nachhaltigen Beseitigung dieser Uebel, unter besonderer Hervorhebung neuer und praktisch bewährter Uerfabren zur Trockenlegung feuchter (Bände und (Bohnungen.

5ür Baumeister, Bautechniker, Sutsverwalter, Cüncber, Maler und Hausbesitzer.

Uon

Adolk Mild, iketm technischer Chemiker.

mit 23 Abbildungen.

Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage.

Ulkn. Pest. Leipzig.

fl. I) artleben's U e r 1 a g.

1901.

(Elle Rechte vorbehalten.)

X'

«c

J 30/5^5

^puörr*^

cP

KRAKÖW

Chn\c*&

K. u. k. Hofbuchdruckerei Carl Fromme in Wien.

Akc. Nr,

TOV,

-,5o

h-j

h-i

(Vorwort zur zweiten Aufsage.

Auf Wunsch des Verlages wurde diese zweite Auflage einer eingehenden Revision unterzogen und der Inhalt auf Grund der neueren und neuesten Fortschritte entsprechend erweitert. Die älteren Daten sind, so weit sie von thatsächlichem Werth oder von informatorischer und historischer Bedeutung sind, absichtlich unverändert beibehalten worden.

Die in der Richtung dieser Arbeit liegende Praxis hat in den letzten 20 Jahren so bedeutende Fortschritte gemacht, daß die Probleme der rationellen Austrocknung der Neubauten, der Trockenlegung feuchter Wände und Wohnungen und der Bekämpfung des Holzschwammes mehrfach in vollkommen und zweckentsprechendster Weise gelöst sind.

Auch haben die zur principielle» Aufklärung über die Wirkung der einzelnen Verfahren nothwendigen Theorien entsprechende Berücksichtigung gefunden, so daß der Fachmann wie der Laie sich in dem Buche jede für ihre Zwecke nothwendige Information und Anleitung holen können. ■

Aer Verfasser.

(Vorwort zur ersten Aussage.

Die vorliegende Schrift soll aus der sehr umfangreichen Literatur über Mauerfeuchtigkeit, Mauerfraß und Hausschwamm, sowie über die bisherigen Entfeuchtungs-methodcn und Schwammvertilgungsmittel nur daserfahrungs-

Die Mangelhaftigkeit der bisher auf diesem Gebiete erschienenen Literatur 'ist hauptsächlich darin zu finden, daß sie, wenigstens so weit sie die Trockenlegung feuchter, alter Wohngebäude betrifft, entweder nur Mittel zur Bekämpfung der Erscheinung der Feuchtigkeit ohne gleichzeitige Beseitigung der Ursachen, oder auch nur einzelne Mittel, welche sich nur immer für einen bestimmten Fall eignen, angiebt. Jeder Praktiker wird ferner zugeben, daß wir gewiß keinen Uebersluß an klar und kurz abgefaßten Abhandlungen über das vorwürfigc Thema haben, welche zugleich für alle Fälle sicher Abhilfe schaffende Mittel enthalten und auch deren richtige Anwendung lehren.

gemäß Bewährte vorführen und besprechen; sie soll ferner den Bauleuten und Hausbesitzern u. s. w. Gelegenheit geben, in jedem besonderen Falle sich ein Urtheil bezüglich der jeweiligen Ursache des Uebels, wie auch über Bedeutung, Wirkung und Wahl der anzuwendenden Gegenmittel zu bilden und diese mit zweckentsprechendem Erfolge zu gebrauchen.

Der Verfasser hat es sich daher zur besonderen Aufgabe gemacht, in möglichst eng begrenztem Rahmen das Wesen und die Ursachen der Feuchtigkeit tute des Hausschwammes auf Grund von Erfahrung und Wissenschaft zu erläutern, die vorbeugenden, hauptsächlich aber die abhelfenden Mittel und Verfahrungsarbeiten zu besprechen und ihre geeignete Anwendung für die verschiedenen Fälle der Praxis zu zeigen. Er hat daher ohne Rückhalt und ohne Sonderinteresse die Resultate seiner mehrjährigen und vielseitigen Erfahrungen in dieser' Richtung, wie bezüglich eines neuen, von ihm bisher angewendeten und bewährten Verfahrens in der vorliegenden Arbeit niedergelegt, und würde es demselben zur Befriedigung gereichen, hiermit eine Lücke in unserer technischen Literatur in genügender Weise ausgefüllt zu haben.

Der Verfasser.

Inhaltsverzeichnis.

Vorwort zur II. Auflage Vorwort zur I. Auflage.

BEI

Erster Abschnitt.

I.    Von den verschiedenen Ursachen der Feuchtigkeit und des Mauer

fraßes in den Gebäuden und den baulichen und gesundheitlichen Nachtheilen derselben...............

Einleitung 1. — Die Ursachen der Feuchtigkeit und des Mauer-fraßes 1. — Grundfeuchtigkeit 1. — Capillarattraction 1. — Wirkungen des Schlagregens, des Regen- und Schneewassers 2. — Wirkungen des Wassers auf die Bauwerke 2. — Geologische Thätigkeit des Wassers 3. — Bildung des Mauerfraßes 4. — Das Hydratwasser des Kalkes 4. — Nachtheile zu früher Bewohnung von Neubauten 4. — Niederschlagsfeuchtigkeit 4. — Oertliche Ursachen der Feuchtigkeit 5. — Wirkungen der Feuchtigkeit auf die Wohnungen und die Gesundheit der Menschen 5. — Schmölke über die Bedeutung gesunder Wohnungen 6. — Pettenkofer über den Einfluß kalter Wohnungen auf die Gesundheit 6. — Die Bildung organischer Producte in nassen Wohnungen 7. — Dr. Hüllmann über die gesundheitsschädigenden Momente bei Neubauten 7. — Der Zerfall des Mauerwerkes durch Feuchtigkeit 7. —Der Salpeter-, beziehungsweise Mauerfraß 8. — Auswitterungsbestandtheile der Mauernd. — Wirkungen des Eises in nassem Mauerwerk 10.

II.    Die Vorbeugungsmittel gegen die Feuchtigkeit und den Mauerfraß beim Baue.................

Vorbeugung der Feuchtigkeit bei Neubauten 11. — Wahl des Grundes zum Bauen, derHimmelsrichtung und des Materiales 12. — Die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf die Wohngebäude 12. — Untersuchung der Beschaffenheit des Erdreiches 14. — Abzugsgräben 15. — Portlandcement zum Grunde 15. — Das Baumaterial 15. — Luftmörtel 15. —

Seite

Stegenkolb'sches

Sandmaterial 16. — Das Wasser zum Bauen 16. — Die Grundmauern 17. — Anbringung wasserdichter Massen zur Jsolirung der Grundmauern 18. — Kieselguhr (Infusorienerde) als Füllmaterial 19. — Constructive Vorbeugungsmittel gegen die Feuchtigkeit bei Neubauten 19. — Ueber Abtrittanlagen 19. — Vorschläge, um das Aufsteigen der Grundfeuchtigkeit zu verhindern, von Klenze 20. — Tölken 20. — Vaudoyer 21. — Schmölke 22. — Nöthling 22. — Fischer 22. — Russischer Anstrich 23. — Mechanischer Verbindungskitt 23. — Eisencement von Dufour-Mantel 23.

Ventilationsrohr 24. — Aufsteigende, isolirende Luftschichten 24.

— Schluß 25.

25

III.    Die bisherigen Mittel zur Abhilfe der Feuchtigkeit und des

Mauerfraßes in alten, schon inficirten Gebäuden......

Trockenlegungs-

Wasserdichte Anstrichmassen, isolirte Wände mit oder ohne Luft zügen und Luftcirculationsanlagen 25 und 26. — Vorschläge und Anschauungen über die Mittel zur Vertilgung der Feuchtig feit von Vaudoyer 26. — Demich 29. — Verfahren von d'Arcet & Thenard 30. — Schneidens Anschauungen über die Mittel zur Trockenlegung 34. — Verfahren nach der ungarischen Bauzeitung 35. — Trockenlegung feuchter Kellermauern nach Schmölke 35. — Kalkpulver als Entfeuchtungsmittel 36. — Verschiedene wasserdichte Anstrichmassen 37 bis 39. — Cement und Wasserglas als Entfeuchtungsmittel 39. — Lign^s Trockenlegungsverfahren 39. verfahren nach Leberts Patent 40. — Verfahren von Schwat-low 42. — Tölken's Mittel, die Stubenluft im Winter zu verbessern 43.

IV.    Ueber die künstliche Austrocknung von Neubauten, sowie alten

40

feuchten Wohnungen und die Theorie der Erhärtung des Luftmörtels ...............,.......

Austrocknung von Wandmalereien 45. — Pierre & Dehaitre, Ueber künstliche Trocknung im Allgemeinen 45. — Feuchtigkeitsbestimmungen durch Dr. Erk 46. — Ueber künstliche Trockenlegung der Neubauten von Novelly 48. — Ligny's Verfahren 48. — Kosinski's Verfahren 50. — Schmidts Preß-holzkohlen-Trocken-Briquetts 51. — Nöthling's Verfahren zuin Austrocknen bereits bemalter und tapezierter Räume 51. — Seemannes Verfahren zur Austrocknung von Neubauten und alter feuchter Gebäude 52. — Wassergehalt der Wände und seine Bestimmung 57. — Zu rasches Austrocknen der Neubauten 57. — Theorie der Erhärtung des Luftmörtels 59.

V.    Neue, sicher und nachhaltig wirkende und erprobte Verfahren

zur Trockenlegung alter feuchter Wände und Wohnungen...    63

Aufsuchen der Ursachen der Feuchtigkeit 63. — Austrocknung, beziehungsweise Ausheizung 64. — Diffusionsfähigkeit der Mauern 65. — Jsolirschicht von porösen Thonplatten 66. — Hohlziegelisolirung 66. — Mauerverputz 67. — Jnfnsorien-erbe als Füllmaterial 67. — Absorptionsfähigkeit der Jn-fuforienerbe 68. — Maßregeln zur Abhaltung des Wasser zuzuges in das Mauerwerk 70. — Arbeiten gegen das Aufsteigen der Grundfeuchtigkeit im Inneren des Gebäudes 71. — an der Außenseite 73. —Wirkung des Verfahrens 75. — Wirkung wasserdichter Jsolirungen 75. — Porenventilation des Mauerwerkes 76. — Jsolirschichten mit Luftcirculationsanlagen 76. — Keines Verfahren zum Schutze von Wandgemälden gegen die Mauerfeuchtigkeit 77. — Röhm's Terracottahohltafeln als Jsolirung 79. — Moniert Jsolir- und Zwischenwände 79. — Rabitz-Jsolirwände und Rabitzputz 80. — Keim'scher Jsolir-mastix 81. — Trockenputz 81. — Thonplattenisolirung mit Jsolirmastix 82. — Trockenputzzusammensetzung und Verarbeitung 82. — Jsolirmastixmischung 83. — Falzbaupappe Kosmos 83. — Uebersicht über die einzelnen Ursachen der Feuchtigkeit und die speciellen Abhilfemittel hiefür 86. — Die Principien und speciellen Wirkungen der alten und neuen Trockenlegeverfahren und Mittel 87.

Seite

Zweiter Abschnitt.

I. Ueber Ursache und Entstehung des Holzschwammes, seine Nachtheile für die menschliche Gesundheit, die destruirenden Wirkungen desselben auf die Gebäude und seine erfolgreiche Bekämpfung . . 91

Botaniker

Allgemeines über den Hausschwamm 91.

Göppert über den Hausschwamm 92. — Ausscheidungen des Schwammes und seine Nachtheile für die Gesundheit 95.

II.    Die Vorbeugungsmittel gegen den Hausschwamm beim Baue 95

Behandlung des Bauholzes 96.    — Verschiedene Präser

vativs 96.— Hasselmann's Holzimprägnirnngsverfahren 96. — Holzimprägnirung nach Charitschkoff 98. — Holzimprägnirung nach Büchner 98. — Jmprägnirungsverfahren nach Gautsch 98.

III.    Die älteren Schwammmittel, deren Eigenschaften und Wirkung 99 Bühler über die Mittel zur Bekämpfung des Hausschwammes 99.

— Bestandtheile des Holzes 99. — Fällungszeit des Holzes 100 und 101. — Bühler über die Entstehung des Schwammes 101.

— Bekämpfung des Schwammes 102. — Bleichrodt's Maßregeln gegen den Schwamm 102. — Girbig und Schulz über die Schwammbekämpfung 106. — Schacht, Wasserdampf zum Todten der Pilze 106. — Eintheilung der Schwammmittel 106.

— Kochsalz 106. —1. Schädliche Schwammmittel, u) Giftige: Quecksilbersublimat, Arsenik 107. — b) Für das Holz- und Mauerwerk nachtheilige Schwammmittel: Mineralsäuren 108.— Salze 108. — c) Feuergefährliche Schwammmittel: Aetherische Oele 108. — Gasolin 108. — 2. Unschädlichere Schwammmittel: Sodakalk 108. — Müllers Verfahren 109. — Kupfervitriol 110. — Kästners Mittel 110. — Wasserglas als Schwammmittel 110. — Kochsalz 111. — Metallbekleidungen als Schwammschutzmittel 111. — Kochsalz und Thran 111. —

Seite

Schwedischer Anstrich 112. — Das Paynisiren 112. — Boucherie's Verfahren 112. — Raulin über die Wirkungen von Eisen- und Zinkverbindungen 112. — Weyrach's Verfahren 112. — Schweflige Säure in Gasform 113. — Der doppelschwefligsaure Kalk 113. — Reisenbichler's Verfahren 113. — Klippel's House preservatory (carbolsaures Natron) 113. — Dr. Winkelmann's Verfahren 113. — Verfahren mit schwefelsaurem Kalium und Steinkohlentheer 114.

. . 114

IV. Die neueren bewährteren Schwammmittel . .

Professor Sorokin's Versuche über die Vernichtung des Hausschwammes 114. — Borsäure, Salicylsäure und essigsaure Thonerde 115. — Prof. Tarsky's Erfahrungen mit Salicylsäure 115. — Eisenoxydhydrat 116. — Theerpappe zur Umkleidung der Hölzer 117. — Mycothanaton 117. — Dr. H. Zerener's Antimerulion 119. —Antinonin 126. — Carbolineum Avenarius 126. — Das Seemann'sche Verfahren zur Bekämpfung des Hausschwammes 130. — Schluß 131.

133

Alphabetisches Autoren- und Sachregister.........

Uon den verschiedenen Ursachen der Feuchtigkeit und des tHauerfrasses in den Gebäuden und den baulichen und gesundheitlichen Nachtheilen derselben.

Die Feuchtigkeit, welche sich so Häufig in vielen unserer Wohngebäude zeigt, rührt keineswegs, wie von Vielen noch geglaubt wird, in jedem Falle von einer und derselben Ursache her, sondern kann in den verschiedenartigsten Verhältnissen und Zufälligkeiten, von denen wieder mehrere gleichzeitig zusammenwirken können, ihre Begründung finden.

Die die Feuchtigkeit bedingenden Ursachen lassen sich kurz in folgenden Punkten zusammenfassen:

1. Vielfach finden wir, und zwar in den meisten Fällen, die Ursache unserer feuchten Wände in der Grundfeuchtigkeit, d. i. diejenige Feuchtigkeit, welche von dem Mauerwerke aus dem feuchten Grund und Boden durch die Capillarattraetion¹) aufgesaugt, sich dann meistens in den unteren Gelassen der Gebäude bemerklich macht und besonders von den vier Außenwänden dem Boden entnommen wird. In denjenigen Häusern, in denen keine Keller vorhanden sind, stehen diese Außenwände von drei Seiten, nämlich von der Grundfläche und den inneren und äußeren Wänden aus mit dem Erdreiche in Berührung; sind Keller im Hause, so findet dieses nur von zwei Seiten, nämlich von der Grund- und Außenfläche, statt. Die Theilungswände stehen bei Kellern nur mit einer Fläche, sind keine Keller da, ebenfalls mit drei Flächen mit dem Erdboden in Contact. Nach den Gesetzen der Physik durchdringt nun die Feuchtigkeit des Bodens infolge der Capillarität (Haarröhrchenkraft) alle porösen mit ihr in Berührung getretenen Körper, Bausteine, Holzwerk (Grundmauern), nach allen Richtungen hin und eine nothwendige Folge davon ist die Feuchtigkeit schlechter, poröser Grundmauern, von denen aus sich dieselbe oft mehrere Meter hoch, bis über die Erdoberfläche hin, an den oberen Theilen des Mauerwerkes erstreckt.

Am besten können wir dieses an den Gebäuden ganzer Ortschaften, welche sich auf sumpfigem Terrain befinden, sehen, in denen wir oft im ganzen Orte nicht eine vollkommen trockene Außenwand zu Gesicht bekommen können, oder auch in solchen Gegenden, in denen man nur sehr poröses oder hygroskopisches Material zum Bauen überhaupt und sogar auch zu den Grundmauern verwendet.

Außer dieser dem Boden direct entsteigenden Feuchtigkeit sind die vier Außenwände eines Gebäudes auch noch den atmosphärischen Einwirkungen des Schlagregens, welchen der Wind in südlicher, südwestlicher, westlicher und nordwestlicher Richtung an dieselben treibt, sowie an ihren unteren Theilen des Regen- und Schnee-wassers ausgesetzt. Regen- und Schneewasser wirken besonders mächtig an den unteren Regionen der Außenwände (auch an Vorsprüngen und Gesimsen, wenn nicht durch eine entsprechende Neigung derselben oder Abdeckung auf Abfluß des Wassers Rücksicht genommen ist), da sie, wenn nicht durch eine entsprechende Umpflasterung des Hauses dagegen gesorgt ist, in unmittelbarer Nähe desselben als Sickerwasser in den Boden und die Grundmauern eindringen können. Das herabfallende Regenwasser aber wirkt beim Auffallen auf den Boden noch dadurch, daß es oft mehrere Fuß hoch an der Umgebung des Hauses an die Wand gespritzt wird (Spritzwasser), den Luftmörtel und zuletzt auch die Steine selbst angreift und mt Zusammenhange mit anderen Kräften rasch zerstört.²)

Körper. Wir kennen dasselbe in drei Aggregatzuständen, fest als Eis, tropfbarflüssig als gewöhnliches Wasser und in Gasform als Wasserdampf. Das Wasser dehnt sich beim Erstarren, beim Ueber-gang von der flüssigen in die feste Form, aus und hat deshalb als Eis ein geringeres specifisches Gewicht (0-94) als das flüssige Wasser bei Null Grad. Es hat das Wasser seine größte Dichtigkeit bei + 4 Grad. Bei Erwärmen über, wie heim Erkalten unter dieser Temperatur dehnt es sich aus. Diese Ausdehnung beim Erstarren ist zwar nur eine verhältnismäßig geringe (Vio), jedoch die Ursache großer Wirkungen. Das gefrierende Wasser ist im Stande, die dicksten damit gefüllten eisernen Hohlkngeln zu zersprengen. Die Gesteine, in deren Spalten oder Riffe Wasser eindringt, werden daher, wenn das eingedrungene Wasser im Winter gefriert, durch die damit verbundene Volumvergrößerung des letzteren zertrümmert und zersprengt.

Wegen seines bedeutenden Lösungsvermögens findet sich das Wasser nie ganz rein in der Natur, indem es die löslichen Substanzen, mit denen es in Berührung kommt, in sich aufnimmt, so z. B. Gips, schwefelsaure Magnesia, Kochsalz; wenn es Kohlensäure enthält, löst es auch verschiedene Carhonate, welche Salze dann ebenfalls ihre Wirkungen äußern und dem Wasser die Fähigkeit, chemische Umbildungen zu bewirken, in noch höherem Grade verleihen.

Dr. H. Gredner, „Elemente der Geologie", Leipzig 1878, sagt bezüglich der geologischen Thätigkeit des Wassers, daß man überrascht war, nachdem man vorher glaubte, aus großartigen Wirkungen auch ans großartige Kraftäußerungen (Vulcanismus) schließen zu müssen, in dem alles durchdringenden Waffertropfen das Element zu erblicken^ dessen stille, aber nimmer stillstehende Thätigkeit die Hauptursache der heutigen Oberflächengestaltung der Erde ist. Der Größe und der Schwierigkeit der Aufgabe des Wassers entspricht die Vielfältigkeit der Mittel, welche ihm zur Erfüllung derselben zu Gebote gestellt sind. Reicht seine mechanische Kraft zur Zertrümmerung und zur Transportirung der Gesteinsmassen, welche sich ihm in den Weg stellen, nicht aus, dann kommt ihm seine Fähigkeit zu Hilfe, gewisse Bestandtheile der Gesteine chemisch aufzulösen, zu zersetzen und auszulaugen und dadurch den Fels in seinem innersten Gefüge zu lockern, und sind beide zur Bewältigung der Hindernisse zu schwach, so gesellt sich ihnen der Frost zu. Dann nimmt das Wasser seine feste Form an und dehnt sich bei dieser Gestaltveränderung mit so unwiderstehlicher Gewalt aus, daß es in Felsspalten eingeschlossen das Gestein zertrümmert. — Vor der andauernden chemischen und physikalischen Thätigkeit der mikroskopisch kleinen Wasser-tröpfchen verschwinden ausgedehnte Gesteinsmassen 2C. Die in die Gesteine der Erdkruste einsickernden Wasser, welche Kohlensäure, Sauerstoff und organische Substanzen mit sich führen, leiten, wie nun leicht begreiflich, die verschiedensten chemischen und hydrochemischen Processe ein, indem z. B. ganz abgesehen von einer Reihe

1*

Die Theilungswände sind in der Regel gegen die letztbezeich-neten Einwirkungen vollständig geschützt.*)

2.    Eine zweite Ursache der Feuchtigkeit des Mauerwerkes kann in den durch das Baumaterial (Steine, Sand, Kalk, Quell- oder Brunnenwasser, besonders gipshaltigen Mörtel) in die Mauern gebrachten hygroskopischen, aus der feuchten Umgebung das Wasser anziehenden Salzen, welche auch den Mauerfraß bilden, liegen.

3.    Die Feuchtigkeit kann weiters durch zu rasches und unvorsichtiges Bauen, wenn z. B. sehr rasch gebaut und der Verputz zu früh auf das noch gar nicht ausgetrocknete Mauerwerk angebracht wird, verursacht werden, da hierdurch das in den Wänden theils chemisch, theils noch mechanisch gebundene Wasser sehr schwer austrocknet, respeetive die Einwirkung der in der Luft enthaltenen Kohlensäure auf das Kalkhydrat (auf welchem Processe auch die Erhärtung unseres Luftmörtels beruht) und das damit verbundene Entweichen des Hydratwassers sehr in die Länge gezogen wird. Derartige Bauten bedürften nach ihrer Fertigstellung, respeetive nach der Erhärtung des Mörtels einer sehr sorgfältigen Lüftung und Austrocknung. Werden nun aber solche Bauten gar noch sofort nach ihrer äußerlichen Fertigstellung, ohne daß sie gründlich ausgetrocknet, respeetive ausgeheizt wurden, von Familien bewohnt, welche in den Zimmern kochen, waschen und putzen 2c., und nie oder nur selten Thüren und Fenster öffnen, so werden dieselben in kurzer Zeit völlig durchfeuchtet und Mauerfraß und Fäulnis des Holzes u. s. w. erzeugt werden.

4.    Man findet auch noch öfters die Feuchtigkeit der Wände durch Niederschläge von Wasserdämpfen in Küchen, Wohnzimmern, Kirchen 2C. erzeugt, woselbst sie sich dann immer an den schwächeren, sehr leicht löslicher, in der Natur aus diesem Grunde selten und nur an ganz geschützten Punkten vorkommenden Salze (Eisenvitriol, Kupfervitriol, Alaun, Salpeter u. s. w.) es namentlich vier Gesteinsarten sind, auf welche die atmosphärischen Wasser direct lösend und wegführend wirken, als Gips, Steinsalz, Kalkstein und Dolomit. Noch mehr als wie durch dieses müssen wir die Wirkungen des Wassers taxiren lernen, wenn wir wissen, daß eine vollkommene Undurchdringlichkeit irgend eines Gesteines ebenso wenig als eine vollkommene Unzersetzbarkeit und Unauflöslichkeit desselben (durch Wasser) existirt. Daß feinkörnige wie grobkörnige Gesteine durchdringlich sind, wird in der vollständigen Zersetzung mancher Basalte zu Wacken, in der Kaolinisirung mancher Granite offenbar, und daß Flüssigkeiten ihren Weg selbst in anscheinend vollkommen homogene Mineralmassen finden, ergiebt sich aus der künstlichen Färbung der Chalcedone und Achate, kurz keine einzige Gesteinsart setzt dem einsickernden Wasser einen absoluten Widerstand entgegen.

*) Siehe Professor L. Tetmajer's Abhandlung „Zur Frage der Conservirung der natürlichen Bausteine". Technische Mittheilungen für Malerei, Jahrg. IV (1887), S. 67.

kälteren Theilen der Wände zuerst absetzt, da letztere sich nicht gleichzeitig und gleichheitlich mit den stärkeren Theilen erwärmen und auch früher abkühlen.

5. Schließlich ist die Feuchtigkeit der Wände und Zimmerdecken sehr oft nur von örtlichen Ursachen, als schadhaften Dachungen, Dachrinnen, Rinnsteinen, lleberschwemmungen, durch ungenügende Lüftung der Wohn- und Schlafzimmer, überhaupt durch schlechte Pflege der Wohnungsräume von Seiten ihrer Bewohner selbst, verursacht. In solchen Fällen verschwindet, wenn das Uebel nicht schon zu weit vorgeschritten ist, die Erscheinung bei Beseitigung der Ursache in kurzer Zeit von selbst.

Gleichwie eine gesunde Seele nur in einem gesunden Körper dauernd gesund erhalten werden kann, so ist unter anderem die Bedingung eines gesunden Körpers eine gesunde Wohnung, welche trocken und warm, dem Lichte und der frischen Luft zugänglich sein muß. Eine solche Wohnung befördert das Wohlbefinden des ganzen Menschen, die Gesundheit des Leibes, des Geistes und des Gemüthes.

Die äußerst schädlichen Wirkungen der Feuchtigkeit der Wohnungen auf die Gesundheit des Menschen und die großen Nachtheile, welche sie für die Dauer der Gebäude mit sich führt, sind so hinreichend erkannt, daß man deshalb gar nicht glauben sollte, wie viel von den meisten Menschen in dieser Richtung noch gefehlt und unterlassen wird, indem noch viel zu wenig (besonders auf dem Lande) für den Bau gesunder Wohnhäuser und die Erhaltung und Pflege der Wohnungen selbst gethan wird. Tausende von Krankheitsfällen lassen sich einzig und allein auf feuchte, ungesunde, mit fauligen Dünsten geschwängerte Wohnungsräume zurückführen, welche nur schlecht oder gar nie gelüftet lverden, und die Aerzte können nicht genug auf die hieraus entspringenden unheilvollen Folgen aufmerksam machen. Wir wissen eine Anzahl von Fällen, daß Personen in feuchten Wohnungen erkrankten, daß die Krankheit Monate und Jahre lang der ärztlichen Heilkunde und ihren Anstrengungen spottete, daß aber der Wechsel der Wohnung mit einer trockenen, dem Lichte und der frischen Luft zugänglichen, genügte, um in kurzem die Genesung rasch und aufs günstigste anzubahnen und zum Abschlüsse zu bringen.

I. S chmö lke³) bemerkt aber, und dieses leider mit nur zu gutem Rechte, „daß die Bedeutung schwamm- und moder-sreier, warmer Wohnungen vom Gesichtspunkte der Hygiene bisher noch zu wenig gewürdigt worden sei. Es würde dieser Gesichtspunkt noch sehr viel vernachlässigt und in der Regel könne man annehmen, daß manche Wohnung, in der Kinder aufgewachsen, so beschaffen ist, daß jeder Besitzende Anstand nehmen würde, dieselbe als Pferdewohnung zu benützen. In dieser werde mehr auf Ventilation gesehen. Und dennoch habe die Eigenschaft der Wohnung auf den Gesundheitszustand und die körperliche und intellektuelle Entwickelung eines Volkes, einer Gesellschaftsclasse, einer Familie, sowie auch des einzelnen Individuums, den größten Einfluß".

Wir werden nun stets finden, daß feuchte Wohnungen auch immer kalte Wohnungen sind, da die Luft in denselben stets kalt und feucht ist. Solche Wohnungen sind deshalb so ungesund, weil sie unserem Körper einen großen Theil der ihm nöthigen Wärme entziehen; daher kommt oft die auffällige Blässe, die kalten Füße, darum werden Personen, die in denselben leben, stets von Katarrh, Rheumatismus, Schwindsucht rc. befallen und haben fortwährend mit derartigen Leiden zu kämpfen. Je kälter die Gegenstände in unserer Nähe sind, desto größer ist das Ausgleichungsbedürfnis, derselben und desto me r strahlt unser Körper Wärme aus.

Geheimrath Professor Max von Pettenkofer in München sagt in seinen populären Vortrügen über die Beziehung der Luft zu Kleidung und Boden:⁴) „Die gesammte Lebensthütigkeit ist an chemische Processe gebunden, welche in unserem Inneren vor sich gehen, welche Processe wir durch Einnahme von fester und flüssiger Nahrung und von Sauerstoff aus der Luft unterhalten. Der regelrechte Vorgang dieser Processe ist unter anderen Bedingungen auch

**) Braunschweig, Vieweg & Sohn.

Auch nach Dr. Hüllmann in Halle a. S. sind die Gesundheit schädigenden Momente der Neubauten lediglich in dem hohen Wassergehalte der Mauern zu suchen. Durch ihn werden die Wände undurchlässig für die Luft, verhindern die Porenventilation, begünstigen die Pilzbildung, sixiren die Krankheitscontagien, erhalten die Wände kalt und bewirken dadurch die intensive Abkühlung der Zimmerluft.

an eine bestimmte Temperatur gebunden, über und unter welcher die Processe zwar nicht stille stehen, aber anders verlaufen, so daß sie den Zweck des normalen Lebens nicht mehr erreichen und Krankheit oder Tod zur Folge haben.

Feuchte Wohnungen leisten ferner einer der Gesundheit gleichfalls äußerst schädlichen Bildung und Wiedcrzersetzung organischer Producte Vorschub, da sie den sich in denselben festsetzenden Keimsporen der Luft die günstigsten Bedinggungen zu ihrer Entwickelung bieten.

Leim, Kleister, Tapeten, Holzwerk und Möbel werden zersetzt, beginnen zu faulen, ihre Zersetzungsproducte verpesten förmlich die Luft und im letzten Stadium zeigt sich sehr oft der gefährliche und mit Recht so gefürchtete Hausschwamm.

Das Mauerwerk selbst geht infolge der immerwährenden Nüsse ebenfalls zugrunde; das Steinwerk und der Mörtel werden angegriffen und erleiden Umwandlungen, welche die Dauer des Gebäudes sehr beeinträchtigen. Es zeigen sich Ausscheidungen von Salzen, der Putz fällt ab, wodurch das Mauerwerk immer noch mehr befähigt wird, Wasser, und zwar in immer größerem Maße, zu absorbiren, welches beim Eintritte von Frost und Kälte Stein und Fugen sprengt und zertrümmert, bis sie in der Folge durch die abwechselnden Wirkungen des Frostes und der Wärme, der Feuchtigkeit und Trockenheit, sich ganz zersetzen und zu Staub zerfallen. Pflanzen- und Jnsectenbildungen helfen dann in der warmen Jahreszeit getreulich zu diesem Werke der Zerstörung, indem sie in die Verbindungsstellen der Mauerfugen und des Putzes eindringen und im Zusammenflüsse mit den oben angeführten Ursachen den sicheren Ruin des Hauses vom Fundamente aus bewirken.

Insbesondere ist es dann der Regen, welcher die Fugen des in unmittelbarer Nähe des Bodens besindlichen Gemäuers fast' ganz oder wenigstens stellenweise auswäscht, den Mörtel fortspült, so daß, wie sehr oft gefunden wird, das Wasser bei Wohnungen, in denen der Boden unter dem Niveau des Straßenpflasters liegt, in die Zimmer eindringt, oder wenn die Wände im Inneren mit wasserdichtem Verputze versehen sind, zwischen dem Verputze und in den Steinen nach aufwärts geleitet wird. Wie bereits int Eingänge gesagt wurde, so kann auch der sogenannte Mauerfraß eine Ursache der Feuchtigkeit sein; unter Umständen kann aber auch umgekehrt derselbe durch fortwährende Feuchtigkeit erst erzeugt werden. Derselbe ist in seinen Wirkungen dem Gemäuer ebenso nachtheilig, als es der Holzschwamm dem Holzwerke ist.

Der Salpeter- oder Mauerfraß, welcher sich hauptsächlich an feuchten, dumpfen Orten, an denen stickstoffhaltige organische Verbindungen, animalische und vegetabilische Stoffe, in Gegenwart von Kalk oder anderen starker Basen verwesen, zeigt, beruht auf der Bildung salpetersaurer Salze, hauptsächlich des salpetersauren Kalkes. Es finden sich jedoch am Mauerwerke und wo die eben genannten Bedingungen völlig mangeln, auch Auswitterungen anderer Wasser anziehender und leicht in Wasser löslicher Salze, welche dann schon mit dem Materiale in die Mauer gebracht wurden. Diese Ausscheidungen (Efflorescenzen) trifft man immer an solchen Plätzen, denen es an der freien und trocknenden Luft fehlt. Beide dieser Salzausscheidungen dürften unter dem allgemeinen Namen „Mauerfraß" verstanden werden, aber nur die erstere Art derselben kann man als Salpeterfraß bezeichnen, welche indessen auch die schädlichsten Wirkungen auf das Mauerwerk hat.

Der Mauerfraß zeigt sich zuerst dadurch an, daß sich an den Wänden fleckweise nasse Stellen zeigen, die sich dann mit einem feinen weißen Anflug bedecken und endlich deutlich wahrnehmbare Krystallbildungen zeigen. Es hebt sich dann der Anstrich von der Mauer und nach und nach sogar der ganze Verputz ab;' die Wände werden nicht mehr trocken und bald besindet sich das ganze Mauerwerk in einer fortwährenden Auflösung und Verwitterung begriffen, es wird mürbe, man kann sogar mit dem Finger ganze Stücke Steine losbröckeln und zerreiben.

Der sich aus einem solchen Mauerwerke abscheidende Kalk hat einen kühlen, salzigen Geschmack und efflorescirt mit anderen Salzen als ein Weißes, wollartiges Gespinst. Diese Efflorescenzen zeigen sich aber nach einiger Zeit nicht mehr allein auf der Oberfläche des Putzes, sondern auch unter dem Verputze, zwischen dem Bewürfe und den Fugen der Mauersteine. Die ausgeschiedenen Salzmassen können enthalten salpetersauren Kalk, Gips, schwefelsaure Magnesia, schwefelsaures und kohlensaures Natron, Chlorcalcium rc. Sie enthalten ferner zuweilen Kochsalz, geringe Mengen von Chlorkalium. Bleichrodt⁵ ⁶) sagt ganz richtig, daß nur diese zerfließlichen Salze das wirkende Agens des Mauerfraßes sind und daß sie die allmähliche Zersetzung des Putzes, respective die Umsetzung des Kalkes herbeiführen?⁵)

Die vorher benannten, meistens sehr hygroskopischen Salze, respective Auswitterungen, nehmen bei einem großen

Natron . . Kali . . . Magnesia . Kalk . . . Chlor. . . Kohlensäure Schwefelsäure Unlösliches

, impmg:

niren

CA Q

un sättigen bann mit ihren Lösungen den Putz und die Steine, sprengen beide im Sommer und bei Trockenheit durch die Wirkung der Kraft der Krystallisation. Sie zeigen nämlich bald ein krystallinisches Aussehen, bald ein mehliges, infolge Aufnahme und Abgabe von Krystallwasser. Bei genügender Feuchtigkeit, z. B. bei Regenwetter, wenn diese Salze vom Regen befeuchtet werden, sind sie gar nicht sichtbar, da sie vom Regenwasser in Lösung gebracht, von der Mauer aufgesaugt werden, um beim Austrocknen des Mauerwerkes wieder auszukrystallisiren. Diese Salze, mit Ausnahme der salpetersauren, stammen hauptsächlich aus dem Baumaterial, in welches sie ganz besonders oft erst durch die beim Brennen des Kalkes und der Backsteine verwendete Braun- oder Steinkohle gebracht werden. Im Winter kommt auch noch die Kraft des sich in den Poren bildenden Eises dazu und deshalb geht der Mauerfraß, wenn er einmal einen gewissen Grad erreicht hat, progressiv in seinem Zerstörungswerke vorwärts.

Außer den geschilderten gesundheitlichen und materiellen Schäden, der Feuchtigkeit und des Manerfraßes, glaubt Vaudoyer⁷) auch noch bemerken zu müssen, daß durch dieselben und durch das damit verbundene Verwittern des Mörtels und der Steine noch eine für das Auge höchst widerwärtige Wirkung sich äußert, nämlich die Zerstörung der Einheit der Formen in der Architektur.

Die Uorbeugungsmittel gegen die Feuchtigkeit und den Mauerkrass beim Baue.

Gleichwie manche Epidemie durch entsprechende und consequent durchgeführte Vorsichtsmaßregeln leichter zu verhüten, als wie nachdem sie schon aufgetreten, zu beseitigen ist, so ist auch bei Anlage der Gebäude und beim Baue derselben der Feuchtigkeit und dem Mauerfraße leichter und ohne große Kosten und Mühe mit mehr Sicherheit vorzubeugen, als man sie später, wenn sie einmal in dem fertigen Gebäude eingewurzelt sind, vertreiben kann. Es stehen immer die Vorbeugungsmaßregeln auch bezüglich der Kosten in gar keinem Verhältnisse zu den späte Abhilfe schaffenden Mitteln oder Verfahren; außerdem werden wir auch noch sehen, daß eine bedeutend größere Anzahl wahrhaft erprobter und einfacher prophylaktischer Mittel (Vorsichtsmaßregeln) zu Gebote steht, als wir bewährte Mittel zum Vertilgen der Feuchtigkeit in schon fertigen Gebäuden haben.

Vaudoyer stellt am angeführten Orte folgende allgemeine Grundsätze bezüglich der Feuchtigkeit, welche auf die Bauten einwirkt, wie auch bezüglich der Mittel zu ihrer Bekämpfung, auf:

„1. Die Feuchtigkeit ist eine der größten Geißeln, welche unsere Gebäude zu befürchten haben; man muß sie verhindern und zurückhalten, bevor sie diejenigen Theile erreichen kann, wo sie nachtheilig zu werden vermag.

2. Die einzigen wirklichen Hemmnisse, welche man ihr entgegensetzen kann, sind das Blei, die Ueberzüge, welche aus fettigen, pechigen oder harzigen Körpern bestehen, und einige Mörtel, welche in dieser Hinsicht empfohlen sind (wir sind weit entfernt, die verschiedenen wasserfesten Ueberzüge herabsetzen zu wollen, welche man täglich mit mehr oder minder Erfolg anwenden sieht; allein man wird begreifen, daß wir uns der Empfehlung irgend eines besonderen jener Ueberzüge enthalten mußten, während es jedem überlassen bleiben muß, nach seiner eigenen Erfahrung diejenigen zu wählen, welche in irgend einem gegebenen Falle mit Nutzen angewandt werden können).

3.    Die Jsolirung und die Eirculation der Luft sind die besten Mittel, das Eindringen der Feuchtigkeit in irgend einen Körper zu verhindern.

4.    Wenn man die Gebäude durch die gewöhnlichen Mittel nicht schützen kann, so muß man diejenigen Materialien anwenden, welche am wenigsten hygroskopisch sind, und sie so weit als möglich von dem Erdboden entfernen.

5.    Es wird stets am Vortheilhaftesten bleiben, daß man die Wirkung der Feuchtigkeit während des Baues eines Hauses vermeidet; denn sehr schwierig ist es, sie zu bekämpfen und aufzuheben, wenn sie bereits in bestehende Gebäude eingedrungen ist.

6.    Bevor man einen Bau beginnt, wird man zu prüfen haben, auf welchen Wegen die Feuchtigkeit in denselben eindringen könnte, zunächst die Natur der Hemmnisse festsetzen, welche man ihr entgegenstellen will, dann aber die Punkte bestimmen, wo man diese Hemmnisse anbringen muß, indem man dabei auf die verschiedenen eigenthümlichen Verhältnisse der Bauten Rücksicht nimmt."

Ich ziehe im Nachfolgenden einige bewährtere der vorbeugenden Mittel in das Bereich dieser Betrachtungen und reichen die hier angeführten für jedes Material, ob Back- oder Sandstein, ob Keller oder keine Keller re. vorhanden, vollkommen aus.

Die erste Vorsicht beim Baue hat sich selbstverständlich der Wahl des Grund und Bodens, auf welchen derselbe zu stehen kommen soll, dann der Himmelsrichtung⁸) für

die Fronte des Gebäudes und, wo verschiedenartiges Baumaterial zu Gebote steht, der Wahl des Materials selbst zuzuwenden.

kommenden Regen zu befürchten haben, dennoch weit mehr von den Veränderungen der Atmosphäre leiden; diese Beobachtungen deuten hauptsächlich auf die Einwirkungen der Sonne, denn der Einfluß, welchen der Nordwind oder der Nordostwind auf jene Außenwände haben kann, scheint uns ein sehr geringer. In Italien regnet es zwar weniger oft als bei uns, aber es fällt dort gewiß eine ebenso große Menge Wasser nieder; dennoch haben die Gebäude weniger von der Feuchtigkeit zu leiden, weil dieselbe durch die Wärme der Sonne fast aufgehoben wird. Es ist besonders die Beständigkeit der Feuchtigkeit, welche nachtheilig wird. In Paris reicht es hin, die nördlichen Wände der Häuser zu prüfen und sie mit denen der südlich gelegenen Gebäude zu vergleichen, um sich von dem bemerkens-werthen Unterschiede zu überzeugen, welcher zwischen beiden stattfindet.

In Frankreich sind die ungünstigsten Bedingungen mit einer westlichen Lage verbunden, denn gegen die westlich gelegenen Wände wird der Regen unmittelbar getrieben, und die Sonne erreicht dieselben erst dann, wenn sie sich so weit dem Horizonte nähert, daß sie ihre Kraft verliert. Die Vorderseiten dagegen, welche eine östliche Lage haben, befinden sich unter den Vortheilhaftesten Bedingungen; denn sie sind vollkommen gegen den Regen geschützt und werden den größten Theil des Tages hindurch von den Sonnenstrahlen getrocknet. (Dasselbe ist hier bei uns in München der Fall. Anm. d. Verf.)

Wenn wir auch zugeben, daß die südliche Lage noch günstigere Bedingungen darbietet, so müssen wir doch auch auf die Veränderungen Rücksicht nehmen, welche südlich gelegene Wände infolge der schlechten Anwendung oder der geringen Güte der Baustoffe erleiden können. Als Beispiel können wir hier verschiedene Theile der Galerie des Louvre anführen, an der manche Steine völlig zersetzt sind, während sich die benachbarten Theile in einem sehr befriedigenden Zustande der Erhaltung befinden. Dieses Gebäude ist überdies in den nachtyeiligsten Bedingungen geblieben, indem der Boden, welcher an die Grundmauern stößt, nicht einmal gepflastert ist.

Was die Vorderseiten der Gebäude betrifft, besonders die nach Norden gelegenen, so giebt es außer den bezeichneten nachtheiligen Einflüssen noch einen anderen, den man jetzt hinreichend anerkennt, gegen welchen man aber noch kein Mittel gefunden hat; dieser Einfluß rührt von einer Spinnenart her, welche sich in den Vertiefungen zwischen den Steinen ansiedelt und um diese Vertiefungen herum ein flaches Gespinst ausspannt, welches nicht weniger als 15 bis 20 (Zentimeter Umfang hat; diese Gespinste vermehren sich an gewissen Steinen außerordentlich, der Staub bleibt in ihnen hängen und sie bilden ebenso viele schwarze Schmutz-

Man vermeide so viel als möglich ein sumpfiges, von Lachen, still stehendem Wasser umgebenes, tief liegendes Terrain, wähle vielmehr stets eine erhöhte, freie und luftige Lage dafür aus.

Demich*) will den Bauplatz, auf welchem das Gebäude zu stehen kommen soll, stets wie folgt untersucht wissen:

„Um die Beschaffenheit des Erdreiches auszumitteln, lasse man erstens einige 1 Meter tiefe und ebenso lange und breite Löcher auf dem zum Hause bestimmten Platze ausgraben, und nachdem es geschehen ist, gieße man Wasser hinein. Wenn dieses einige Zeit ruhig steht, so beobachte man, ob nach einiger Zeit Luftbläschen darin emporsteigen; ist dieses der Fall, so kann man versichert sein, daß dieser Platz vormals ein Sumpf gewesen ist, welcher durch einen Zufall verschüttet wurde. Die Bläschen, welche betritt aufsteigen, sind sogenanntes Kohlenwasserstoffgas, welches, wenn es mit der cttmosphärischen Luft in Berührung kommt, durch Anzünden brennt, sich auch wohl selbst entzündet und auf sumpfigen Wiesen die Irrlichter erzeugt. Zweitens, wenn die ausgegrabene Erde, mit warmem Wasser übergössen, nach einigen Stunden einen Geruch wie faulender Urin von sich giebt, so ist betritt Ammoniak gebunden, woraus nach und

flecken, welche die unangenehmste Wirkung aus den Gesichtssinn hervorbringen, noch schlimmer aber ist es, daß sich dieser Staub an die Flächen der Mauer anhängt, den Schwamm (Mauerfraß!) begünstigt, die Feuchtigkeit der Atmosphäre einschluckt und dadurch der Erhaltung der Mauer sehr nachtheilig wird.

Wir sind daher der Meinung, daß die Bauten ihrer Erhaltung wegen in gewissen Zeiten abgebürstet und abgefegt werden sollten, vielleicht alle acht oder zehn Jahre, und daß es überdies wünschens-werth wäre, daß man durch einen Anstrich der Steine dieselben gegen die bezeichneten Jnsecten zu schützen sucht.

verfault sehr leicht."

Die Bemerkungen, welche wir in Bezug auf die mittägig gelegenen Gebäude gemacht haben, dürfen nicht auf Holzbauten angewendet werden, denen im Gegentheil diese Lage sehr nachtheilig ist, denn Holz, welches der Luft beraubt und abwechselnd dem Einflüsse der Feuchtigkeit und einer sehr starken Wärme ausgesetzt ist,

(Vaudoyer.)

*) C. G. Demich: „Neueste Entdeckungen, die Feuchtigkeit und Dünste durch physische Apparate?c. zu verscheuchen". Bautzen, F. A. Reichel.

nach das Gas sich entbindet und frei wird rc. Wenn nun aus der Erde der eben beschriebene Geruch steigt, so war auf diesem Platze vormals ein Stall oder eine Düngergrube, wovon man sich durch den Geruch in Ställen überzeugen kann."

Ist man nun unbedingt angewiesen, einen so geeigen-schafteten Platz als Bauplatz zu benützen, so wende man doppelte Vorsicht an, um das Wasser und die dem Boden entströmenden Gase von dem Gebäude abzuhalten und unschädlich zu machen. Ist der Boden naß und sumpfig, so lege man ihn trocken, indem man ihn mit Gräben, in deren Rinnen sich das Wasser sammelt und abfließt, durchschneidet. Man umgebe das Haus mit einem tiefen Abzugsgraben und verschaffe dem Wasser nach einer Seite hin Abfluß; den Graben selbst aber überdecke man mit Brettem oder Steinplatten.

Wo möglich gebe man der Hauptfront des Gebäudes die Richtung nach Mittag oder Morgen, um die Räumlichkeiten den erwärmenden und Leben und Gesundheit spendenden Strahlen der Sonne zugänglich zu machen.

Für den Oberbau verwende man gut gebrannte (aber nicht geschmolzene) Backsteine, welche gegen viele natürliche Bausteine, weiche Sandsteine mit thonigem Bindemittel, die viel Feuchtigkeit aus der Luft anziehen, wieder ausschwitzen und wieder neue Feuchtigkeit aufnehmen, entschieden vorzuziehen sind. Gute Backsteine nehmen viel weniger Feuchtigkeit aus der Luft auf, halten die angezogene weniger lang fest, sind schlechte Wärmeleiter und geben überhaupt mehr trockene und warme Umfassungswände. Als Mörtel für den Oberbau verwende man Luftmörtel aus Kalk, welcher längere

Als Material zum Grunde wähle man die besten Steine und guten hydraulischen Mörtel. Als das unbestritten Vorzüglichste empfiehlt sich für alle Fälle, für den Grund und für die Sockel, bis zu einer Höhe von 50 Zentimeter über dem Boden, der aus gutem Portlandcement und Sand hergestellte Beton, dessen Herstellung in jedem guten Handbuch für Baumaterialienkunde zu finden ist.

Zeit vor seinem Gebrauche gut gelöscht in der Grube gelegen, wodurch die im Wasser löslichen Salze abziehen können und der Kalk selbst durch das längere Liegen von gleichmäßigerer Beschaffenheit wird und dann auch viel ergiebiger als frisch gelöschter Kalk ist. Als Sand kann jedes nicht mit Thon oder Ackererde vermischte, feste, zerkleinerte Gestein dienen, als Kalk-, Quarz-, Feldspath-Sand, oder ein Gemenge derselben. Da dieser Sand aber doch sehr oft verschiedenartig verunreinigt ist, so muß er dann gut geschlämmt, respective gewaschen werden. Man giebt dem scharfkantigen und eckigen Flußsande den Vorzug, weil er bei gleichem Rauminhalte dem Kalkbrei eine größere Berührungsfläche darbietet. Ein guter Sand muß demnach rein von allen erdigen Theilen sein und darf, wenn er in reines Wasser gegeben, dasselbe nur sehr schwach trüben.

Der Sand soll sich in der Hand nicht ballen, wenn er gedrückt wird, knirschen, und ein scharfkantiges Aussehen haben. Wirft man ihn gegen ein weißes Tuch, so soll er dieses nicht beschmutzen. Von erdigen und salzigen Verunreinigungen ist er, wie bereits angegeben, durch Waschen (Schlämmen) zu befreien. Rücksichtlich seiner Brauchbarkeit zu Mörtel und seiner Korngröße theilt man den Sand in drei Classen: in

feinen Sand, gewöhnlich zum Verputzmörtel, mittelgroßen zum Mauerwerk aus Ziegelsteinen, und groben für Bruchsteinmauern.

Regen- und Bachwasser ist dem oft sehr salzhaltigen Quell- oder Brunnenwasser vorzuziehen.

Im Allgemeinen bemerkt Bühler über den Mörtel (Bindemittel), daß dieses höchst wichtige Baumaterial in neuer und neuester Zeit durch die Fortschritte, die in der Chemie und in der Bautechnik gemacht wurden, besser erkannt und in hohem Grade vervollkommnet, die Gewinnung, Bereitung und Anwendung auf richtige Grundsätze zurückgeführt und der Gebrauch durch glücklichere Erfolge bei der Anwendung desselben in der höheren bürgerlichen Baukunde auf die rationellste Weise vervielfältigt wurde, daß dagegen in der landwirthschaftlichen Baukunst der schädliche

■

9

1

i

1

I

■

i

u.

\

I

■

n

i

W

i

i

i

;

!

'■>

V

V

'    5

I

I ■

■■

I

L

II

■

^6

r

1

._ rCl___________

33^ /xx tv

fi

\

&ßm

fcBm

I

/C

cT^.1.

cfacj. 1 XL.

Mißbrauch immer verbreiteter geworden, statt reinen, gut ausgebrannten, völlig abgelöschten Kalk zur Mauerverbindung, Straßenabraum von ungebranntem Kalk oder kalkhaltigen Steinen mit Humus und sonstigen vegetabilischen Stoffen vermischt, als Mörtel anzuwenden. Hierdurch sei ohne allen Zweifel und nachgewiesenermaßen auch zur Entstehung des laufenden Schwammes ein Hauptgrund gegeben und dadurch dieses große Uebel bei der Anlage so vieler mit kalkhaltigen Steinen erbauten und erhaltenen Kunststraßen, die die Gewinnung dieses vermeintlichen Verbindungsmaterials so leicht möglich machten, die so auffallende Verbreitung desselben herbeigeführt worden.

Beim Baubeginne ist alle Aufmerksamkeit der guten Fundamentirung des Baues selbst zuzuwenden, besonders an solchen Orten, an denen der Grundwasserspiegel bei seinem niedersten Stande dennoch über der Fundamentfläche steht (Fig. 1, Linie b). Ein gutes Fundament erhält man, wenn man die ganze Grundfläche, bis circa 40 Cen-timeter breit über die vier äußeren Umfassungswände hinaus 20 bis 30 Centimeter hoch mit fettem Thon oder Lehm bewirft und diesen fest stampft. Alsdann folgt eine Betonschicht, bereitet aus 2 Theilen Portlandcement, 3 Theilen Sand, 5 Theilen reingewaschenen, natürlichen, nußgroßen Steinbrocken. Dieses Gemenge wird, nachdem es ordentlich gemischt, trocken eingeworfen, mit der Gießkanne eingefeuchtet und festgestampft. An denjenigen Stellen, an denen die Umfassungsmauern errichtet werden, und die einem stärkeren Drucke zu widerstehen haben, ist zu rathen, besonders zu be-toniren und die Betonschicht zu verstärken. (Siehe Fig. 1.) Um ja alles Aufsteigen von Feuchtigkeit, Salzen, Dämpfen und Gasen vollends zur Unmöglichkeit zu machen, bringt man über die ganze Fläche noch einen Asphaltguß (Fig. 1, Linie a), auf welchen dann erst das Kellerpflaster kommt, an.

Hierauf werden die Grund- und Sockelmauern aufgesetzt und so behandelt, daß sie unter keinen Umständen zu Leitern der Feuchtigkeit des Grundes und des allenfalls von der Seite andringenden Regenwassers werden können, was man auf folgende, theilweife den Vorschriften von Buhler entnommene Weise erreicht.

Man wende die größte Sorgfalt und den besten Waffermörtel unter genauer Beobachtung eines regelrechten Verbandes in der Art an, daß eine innige Berührung des Mörtels mit allen Steinoberflächen stattfindet, ohne daß sowohl die Lager als Stoßfugen zu starke Dimensionen erhalten und mehr Mörtel verwendet werde, als die satte Lagerung des Steinmaterials und dessen allseitige Umgebung und Einhüllung erfordern. Man hüte sich, thonhaltige Gesteine zu diesem Mauerwerke anzuwenden, da diese die Feuchtigkeit sehr unterhalten würden. Es ist außer diesem unerläßlich, daß die Ausmauerung schichtenweise und überall möglichst in gleicher Höhe geschehe, damit nicht eine ungleiche Belastung der Betonlage stattfindet, wodurch sie möglicherweise brechen könnte. Die Fugen und Ritzen an der Innen- wie an der Außenseite bewerfe man mit feinem Cementmörtel, an der Außenseite aber insbesondere reibe oder drücke man, von der Betonflüche bis 30 (Zentimeter über dem Erdboden, Ziegelplatten satt an und verputze diese ebenfalls mit Wassermörtel; es kann dann auch von dieser Seite keine Nässe einwirken. (Fig. 1, Linie c). Man kann die Jsolirung der Grundmauer auch dadurch erreichen, daß man, wie in Fig. la, gesondert vom Hause eine Jsolirungs-mauer aufführt, welche dann mit den Steinen des Trottoirs überdeckt wird. Hat man nach dieser Vorschrift etwas über das Niveau des Bodens herausgemauert, so bringe man auf die obere Lage der Grundmauer in deren ganzer Ausdehnung eine dünne Lage einer wasserdichten Masse (Fig. 1, Linie d), sei es nun in der Form eines Gusses oder Anstriches oder durch Auflegen von dünnen Bleiblättern. Hierdurch werden auch die letzten Spuren einer aufsteigenden Feuchtigkeit vom Oberbaue ferne gehalten. Ein sehr praktisches Material hiefür sind die von August Wilhelm Andernach in Beuel a. Rh. zu beziehenden, schmiegsamen Asphalt-isolirplatten. (Man kann sich außerdem das Material unter den nachfolgenden und den im III. Abschnitt ausgeführten Vorschriften verschiedener Techniker den Umständen ent-

<a l

d

D

■

I.

sprechend selbst auswählen.) Das Rationellste ist es jedoch, die ganzen Grundmauern einfach bis circa 50 Zentimeter über den Boden aus gutem Beton herzustellen. Zum Schutze des unteren Gemäuers vor dem Spritzwasser des Regens verputze man dasselbe auch noch einige Fuß hoch mit Cementmörtel. Für die Ableitung des Schnee- und Regenwassers sorge man durch gute Rinnen und Abzüge, sowie durch Anbringung eines mindestens 40 Zentimeter breiten Pflasters, welches in Zement zu legen ist. (Fig. 1, Linie e). Die Keller selbst müssen so angelegt werden, daß in denselben stets frische Luft zuziehen kann und ihnen auch nicht alles-Licht vollständig entzogen ist. Wo keine Keller angebracht werden sollen, verwende man zum Auffüllen auf die Betonschicht großen trockenen Kies, dann feinen trockenen Sand; am vorzüglichsten ist es aber, zur Ableitung der Külte des-Bodens statt des feinen Sandes gemahlene Kieselguhr (Infusorienerde) (Fig. 1, Linie g), welche auch nicht hoch, im Preise ist, anzuwenden.

Ganz vorzügliche, constructive Vorbeugungsmittel gegen die Feuchtigkeit bei Neubauten enthält die Schrift, von Ernst Nöthling: „Der Schutz unserer Wohnhäuser gegen die Feuchtigkeit". Weimar 1885, welches jedem, der sich mit derartigen Arbeiten beschäftigt, sehr zum Studium zu empfehlen ist.

Die Abtritte, oder wenigstens die Abtrittgruben, lege man so viel als möglich nicht in das Innere des Gebäudes, sondern außerhalb desselben an. Fig. 2 zeigt eine Abortanlage, welche sich allerdings wegen ihrer architektonischen Unschönheit mehr für Landgebäude rc. eignet, und von Dem erwähnten Bauinspector Bleichrodt in Vorschlag gebracht wurde.⁹) Sehr zweckmäßig dürfte das schon in vielen Städten in Gebrauch genommene Tonnensystem (fasses mobiles) sein,

Es mögen hier, ihres für den Laien immerhin in-structiven Werthes halber, wie auch wegen ihrer in verschiedenen Fällen guten Wirkung, andere diesbezügliche Vorschriften und Verfahren von Autoritäten im Baufache folgen.

Der Vorstand der obersten Baubehörde in München, Leo v. Klenze, brachte folgende Methode, um das Aufsteigen der Grundfeuchtigkeit bei Neubauten zu verhindern, in Anwendung. Wenn ein Gebäude bis zum Fuße des Sockels der Faqade oder bis einige Centimeter unter dem Niveau der Straße ausgemauert ist, so wird die ganze Gleiche der Mauer beiläufig iy₂ Centimeter dick mit Theermörtel belegt. Dieser Theermörtel wird erzeugt, indem heiß gemachtes Theer- oder Pechöl mit feinem quarzigen Sande bis zur Dichtigkeit eines gewöhnlichen Mörtels vermengt wird. Ist die Mauer auf solche Weise bedeckt, so werden dünne Bleiplatten, unter dem Namen Tabakblei bekannt, aufgelegt, jedoch so, daß eine Platte, wo sie mit der anderen zusammenstößt, wenigstens 2 7* Centimeter überplattet und 2‘/₂ bis 5 Centimeter an den Seiten der Mauern vorsteht, damit die Enden abwärts gebogen werden können. Bevor jedoch die Bleiplatten gelegt werden, streicht man sie auf beiden Seiten mit Kautschukfirniß jGummielasticumfirnißj an, um das Blei vor der Oxydation zu bewahren. Auf diese Platten nun wird eine Ziegellage so gemauert, daß dabei anstatt des Kalkmörtels der oben erwähnte Theermörtel gebraucht wird, worauf man dann weiter mit Kalkmörtel fortmauert.

Tölken machte für denselben Zweck den folgenden Vorschlag: Auf die Grundmauer, nachdem sie so weit aufgebaut ist, daß sie etwa ¹/₂ Meter aus der Erde reicht, bringt man auf diese eine Schicht Erdharz, welche nicht dicker als 2l/i Millimeter zu sein braucht. Dann mauert man auf der Erdharzschicht weiter. Die Mauer ist nun durch Erdharz unterbrochen, und da dieses der Feuchtigkeit undurchdringlich ist, so kann diese nicht höher steigen, als an das Erdharz. Auf diese Weise kann sich also die Feuchtigkeit der Erde weder dem Inneren der Häuser noch dem äußeren Bewürfe derselben mittheilen.

Fleming empfiehlt, die Fundamentmauern 8 Centimeter über der Erde wagrecht mit einer ¹/₂ Centimeter dicken Schicht Mörtel, der aus feinem, gleichem Sande bereitet ist, zu überdecken. Auf diesen Mörtel nun lege man durchwegs Glastafeln (wie es in Holland gebräuchlich ist), so daß sie überall gutaufliegen, scharf nebeneinander und lasse sie ungefähr 1 Centimeter über dem Mauerrande hervorspringen. Die Stöße der Tafeln werden ferner 16 Centimeter breit mit erwärmtem Steinkohlentheer bestrichen und ebenso breite Glastafeln darauf gelegt. Ueber das Ganze wird dann ein Mörtelbett ausgebreitet und wie gewöhnlich fortgemauert.

Vaudoyer sagt, daß es Vortheilhaft sei, statt der Glasoder Bleiplatten ein paar Schichten glasirter Ziegel*)

*) Die Anwendung der Glasur auf die gebrannten Steine geht in das höchste Alterthum zurück; die Mauern von Babylon und Persepolis waren mit Backsteinen bekleidet, welche in verschiedenen Farben glasirt waren, und später findet man ähnliche Beispiele bei Baudenkmalen verschiedener Zeiten. Wir wissen nicht, warum die Anwendung der glasirten Backsteine aufgegeben ist; jedenfalls hat man die Vortheile derselben zu sehr verkannt. Seit Jahrhunderten haben die Orientalen den Gebrauch gehabt, die inneren Wände ihrer Wohnungen mit Tafeln von Fayence zu bekleiden, welche eine Kühlung gewähren und zugleich gegen die Feuchtigkeit sichern; Spanien hat ihnen diesen Gebrauch entlehnt; in Holland bedient man sich sehr allgemein solcher Tafeln zur inneren Bekleidung der Erdgeschosse, ohne Zweifel als Schutzmittel gegen die Feuchtigkeit, welche in diesem Lande sehr zu fürchten ist. Seit dem fünfzehnten, und noch mehr seit dem sechzehnten Jahrhundert führte man in Frankreich die Anwendung von Fayencetafeln zur Täfelung der einfachsten, wie der prachtvollsten Zimmer ein; und man sah deren noch vor einigen Jahren in den Schlössern von d'Anet und von Ecouen; es leuchtet ein, daß eine solche Täfelung des Erdgeschosses die Eigenschaft hat, die Feuchtigkeit zu verhindern, welche aus der Oberfläche des Bodens hervorgeht. Man hat auch glasirte Ziegel zur Dachdeckung angewendet und dieses Verzierungsmittel selbst für die Vorderseiten der Häuser benützt, wie man noch einige Beispiele davon in Beauvais sieht. Das Schloß von Madrid im Bologner Hölzchen war berühmt durch die Schönheit der Fayenceverzierungen, mit denen es äußerlich bekleidet war, und die von dem berühmten Cäsar della Robbia herrührten. Wir könnten hinsichtlich der glasirten Backsteine noch viel anführen, wollen uns jedoch darauf beschränken, die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand der Fabrikation zu lenken, welcher ehedem in hohem anzuwenden und auf diese dann eine Lage einer wasserdichten Anstrichmasse anzubringen.

Sch mölke wendet gut getheerte Dachpappe als Jsolir-mittel an, welche auf hydraulischen Mörtel oder eine Asphaltschicht gelegt und mit einer solchen ebenfalls wieder überzogen wird. Nach ihm kann man auch statt Asphalt Steinkohlentheer in heißem Zustande anwenden, indem man ihn in einem eisernen Kessel unter fortwährendem Umrühren langsam erhitzt, mit gepulvertem Kalk mengend zu einem steifen Brei von der Consistenz des gewöhnlichen Kalkmörtels aufträgt. Nach Ernst Nöthling liefert auch die Firma Büscher & Hoffmann in Eberswalde geeignete Asphaltplatten für diese Zwecke.

Nach Anderen kann man bei Benützung des Asphalts statt der Bleiblätter zwei bis drei Reihen mit Asphalt getränkter Backsteine setzen, denen ein Guß von flüssigem Asphalt folgt. Man kann ferner künstliche Steine aus Sand und Erdpech anwenden, welche untereinander mit Asphalt verbunden werden und sich auch hinreichend mit dem übrigen Mauerwerke vereinigen. Eine Mischung von 5 Gewichtstheilen Asphalt, 1 Theil Steinkohlentheer und 2 Gewichtstheilen trockenem gepulverten Kalk, welche gut untereinander gemengt und l'/₂ bis 2 Zentimeter dick heiß ausgetragen wird, soll hier gleichfalls sehr gute Dienste leisten.

Dr. I. W. Fischer hat folgenden wasserdichten Mörtel zum Ueberziehen der anzuwendenden Bleiplatten in Vorschlag gebracht. Denselben stellt man sich dar, indem man gröblich zerstoßenes Glas und Steinkohlen, beides zu gleichen Theilen mit gewöhnlichem, gut gelöschtem Kalke zusammenmengt. Mit diesem Mörtel, der nach seinem Austrocknen steinartig und unzerstörbar sein soll, wird die Außenseite der Grundmauern beworfen. Fischer macht aber darauf aufmerksam, daß dieser Mörtel, ohne die erwähnten Bleiplattcn, das Aufsteigen der Feuchtigkeit nicht abhält.

Ansehen stand, jetzt aber nnverdienterweise vollkommen vergessen zu sein scheint.

Der folgend beschriebene russische Anstrich soll vor langen, langen Jahren von der Erfurter Festungsbaubehörde mit dem besten Erfolge angewendet worden sein.

Seine Bereitung ist folgende: (Mengenverhältnisse nach altem Maße).

40 Berliner Quart Wasser werden in einem Kessel zum Kochen gebracht und dann 4 Pfund weißer Vitriol hinzugeschüttet. Dann werden 2si₂ Berliner Metzen Roggenmehl in 12 Quart Wasser klar und breiartig eingerührt und dieser Brei unter beständigem Umrühren in das kochende Wasser im Kessel geschüttet. Ferner bringt man 3 Pfund und 4 Loth Colophonium in einem glasirten Tiegel bei einem mäßigen Kohlenfeuer zum Schmelzen und gießt dieses unter fortwährendem Umrühren und sehr langsam, denn sonst könnte eine Explosion entstehen, unter 20 Pfund Thran. Auch diese flüssige Masse wird darauf in den Kessel gegossen und alles fortwährend umgerührt. Man giebt nun noch 4 Loth Ocker, 3 Pfund Bleiweiß hinzu und erhält auf diese Art einen haltbaren und wasserfesten Anstrich, mit dem man die Wände und die Steine der Fundamente heiß anstreicht. Dieser Anstrich muß drei- bis viermal wiederholt werden und läßt man zwischen jeden Anstrich 24 Stunden Zeit zum Austrocknen.

Lagen von reinem Portlandcementmörtel, 1 Theil Portlandcement, 2 Theile reinen Kalk- oder Quarzsand, in der Stärke von circa 15 bis 20 Centimeter aufgetragen geben eine vorzügliche Jsolirung.

Gute Dienste leistet auch der von Emil Lichtenauer in Grötzingen in Baden zu beziehende Weißang'sche Verbindungskitt, wenn man nicht vorzieht, des niedrigen Preises halber, Asphalt zu verwenden. Ueber den Weißang'schen Verbindungskitt siehe Correspondenzblatt zum deutschen Maler-Journal 1886, S. 163.

Der sogenannte Eisencement oder Eisenmörtel (Patent Dufour-Mantel) soll bei allen Bauten die hydraulischen Mörtel ersetzen können und auch vor dem Eindringen oer Feuchtigkeit schützen. Dieser Cement besteht aus einer Mischung von künstlichem hydraulischen Kalk und Eisenschlacken, dem Rückstände von der Verbrennung der Steinkohle, in den Verhältnissen von 1:4 oder von 22:78 bereitet, d. h. 1 Thon auf 4 kohlensauren Kalk, oder 22 Thon zu 78 kohlensauren Kalk. (Weitere Jsolirmittel siehe III. Absatz dieser Abhandlung.)

Wie bereits zur Genüge ersichtlich, beruht der Erfolg dieser Mittel nur auf der Erreichung zweckmäßiger wasserdichter Abdeckungen und Bewürfe der Grundmauern, welche aber nie gute Steine und einen guten Portlandcementmörtel zum Grunde ersetzen können. Sie besitzen indessen zweifellos die Fähigkeit, als Jsolirmittel zu wirken. Fig. 1 zeigt einen Bau, bei dessen Grund und Grundmauern die sämmtlichen gegen die Feuchtigkeit nothwendigen Maßregeln angewendet sind.

Sehr zu empfehlen ist die Ausheizung jeden Neubaues, bevor derselbe ausgemalt und bezogen wird.

Nicht minder empfehlenswerth ist die Vorsorge für eine stetige und entsprechende Ventilation der Wohnungen, Stallungen, Waschküchen re.

Vom Jahre 1877 bis 1900 wurden int Deutschen Reiche nicht weniger als 77 D. R. P. auf Oefen mit Ventilationseinrichtungen ertheilt. Fachleute vermögen wohl das Beste davon zu empfehlen.

Dr. Hüllmann empfiehlt das sogenannte Stegen-k o l b 'sche Stubenventilationsrohr.

Zu den wichtigsten Vorbeugungsmitteln gegen die Feuchtigkeit bei Neubauten, insbesondere für die Erdgeschoße, sind noch die Jsolirschichten int Mauerwerke zu zählen; über diese schreibt Maurermeister Preuß in Breslau: „Beim Neubaue von Stall- und Wohngebäuden wird recht vielfach gegen die Bestimmungen der Gesundheitspflege gefehlt, und doch kostet die Schaffung trockener Wände fast keinen Pfennig mehr. Deshalb muß wiederholt auf die Vorzüge der aufsteigenden isolirenden Luftschichten aufmerksam gemacht werden.

Sehr oft glaubt man mit einer Jsolirung der Wände gegen aufsteigende Grundfeuchtigkeit genug gethan zu haben, übersieht aber dabei, daß die Wand auch durch innere und äußere Einflüsse feucht werden kann. So wird regelmäßig eine 1V₂ Stein starke, ohne Jsolirschicht gemauerte Wand feucht, sobald sie entweder von außen dem Wetter ausgesetzt, oder aber von innen an Wasch- oder Küchenrüumen mit viel Wasserdampfent-lvickelung liegt. Dieselbe Wand wird aber nie feucht, sobald sie eine 5 Centimeter starke, innen eingeschlossene Jsolirschicht hat, welche durch einige kleine Luftlöcher — dies ist Bedingung — mit der Außenluft in Verbindung steht. Die Feuchtigkeit kann dann nur bis an die Jsolirschicht bringen, wird von der Luft aufgenommen und rasch und unschädlich nach außen geführt. Schließt man dagegen die innere Luftschicht vollkommen ab, so erhält man bei Ställen immer, bei Wohnungen meist eine nasse Wand. Wer daher trockene und gesunde Wohnungen haben will, der baue mit aufsteigender, isolirender Luftschicht und verbinde diese mit der Außenluft."

Ueber solche isolirende Luftschichten sehe man auch Nöthling a. a. £>., S. 15 u. f.

Zum Schlüsse dieses Abschnittes sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß man nach Möglichkeit den Verputz der inneren und äußeren Wände des Oberbaues so lange verzögere, bis die Austrocknung alles Gemäuers vollständig erfolgt ist.

Die bisherigen Wittel zur Abhilfe der Feuchtigkeit und des TDauerfrasses in alten, schon inficirten Gebäuden.

Die meisten Trockenlegungsmittel, obwohl jedes einzelne derselben gewöhnlich als einzig sicher wirkendes Universalmittel gepriesen wurde, gründen sich auf die Anwendung wasserdichter Verputz- oder Anstrichmassen und Verblendungen, oder beruhen int Principe auf der Anwendung und Einrichtung von isolirten Wänden mit oder ohne Luftzügen und

W Sr«® 111    ri &«*t i-sf«*

<2. ro £ PS ‘ ö ö ³ ? vH© 3 Q O; 2-    « ~rT § &    »    J=* Ö ^ p ^CjQ-p,

<—» p.    P    £2./-s> r\ 5 p * ö <"£ O* pp''i—*' *—> p    p    p (ij    <pT C3^ f—f    w tp (3/¹ t-> ö- iJ

&«-g gss « gg «yg₀ g^co    ₂ Es*§ * Ö32f |S“|sB

2s£" ZL" sS^-s-E« s L

„ IgPf?„@|s₀«=-ssjSfa.f^irssS©Is«t=P§"a31

f “Sl3Ts,g'=¹f,rS" = »ää®s-f »Sil gsitä¹«"»! 1*1 i'“^g«|toa„S-=f3f§-f|Es|>s|-Sf„=|:'f|=,f,S”-&;^s&

iIf:iHiigi'rs|;^!^:ifi^ifffl*i|f|ftsp

ESIIB^»= § A^c| = S s=|    - pö:ie;ö§

AH % 3- 3 « 3 Ss § " s ^ ³ g esS_ - s'g g bs^2m"hI°s2^

§Srt §'-Ss's«s-8^ Es es- s gSseEZSff^^Ey g³! 1 §,« SS

^i|s-gg^:s    5|-|aiss|^s|§|;g^®|

3-fl SS p,E⁵"~t ; 3 J,£a fpg"fS 8>3r"f g.jf si« i^s

SS"» SL^S 2. Öjp S-g^l,S'2« SS<-ro_-SrtSss|s^-gE &£ IfS^S 8 ° <=^    ^^G^o'Sg-.p or <2    <3A<2.E™S

SI-^Slsz-ZL 6sy|3fsyae5'S|B3|.äs ^ sj^

&isWltsB- sir^tifiiffWr 4*111 -M-

3 or^orgp E »'« ortr I - ö-EtoSF ³-E^ §    g#<y|' «KSigg-oS.

3S3E3 3 s 3 -a ? s't st® w ? ? »fs s» s s'S ?Sä? sS;

Asphalt erhalten, besonders diejenigen, welche mit der Mauer in Berührung stehen, während die sichtbare Seite dieses Berschlages einen Ueberzug mit Gips (?) erhält, der, nachdem er vollkommen ausgetrocknet ist, bemalt, oder mit Tapeten bekleidet werden kann; die letzteren können, da sie ans dem Gips nicht gut haften, auf grobe Leinwand geklebt werden.

Dieses System würde jede gewünschte Bürgschaft darbieten, und man würde durchaus nicht mehr von der Feuchtigkeit zu leiden haben, wenngleich dieselbe in dem Körper der Mauer bleibt, die von ihr einmal ergriffen ist; allein auch in der Mauer würde sie sich merklich durch die Luftzüge vermindern, welche zwischen der Mauer und dem Verschlage hergestellt sind. Um einer größeren Ersparnis willen könnte man auch an der feuchten Mauer Säulen von Holz errichten, durch Querleisten verbinden, auf dieselben dann Latten nageln und darüber einen Bewurf anbringen; man würde auf diese Weise einen sehr dünnen, von der Wand isolirten Verschlag herstellen, allein die der Feuchtigkeit der Mauer ausgesetzten Hölzer würden sich nicht lange halten und könnten keine besondere Dauer haben, man müßte sie wenigstens mit Theer tränken, und sie nur in Zwischenräumen an die Mauer lehnen, auch Bleiblätter an den Stellen unterlegen, wo die perpendicu-lüren Hölzer in einer unmittelbaren Berührung mit der Feuchtigkeit stehen; überdies wird eine Circulation der Luft stets nothwendig bleiben.

Die Lambris von Holz sind nichts anderes als solche Verschlüge, und es ist ausgemacht, daß man sich bedeutend gegen die Feuchtigkeit schützt (?), wenn man ein Zimmer, dessen Wände feucht sind, zum Theile oder auch nöthigen-falls ganz mit Brettern auskleidet; dennoch wird man dieFolgen der Feuchtigkeit für das Gebäude noch zu fürchten haben, wenn man nicht hinter den Lambris eine Circulation der Luft anbringt, welche fähig ist, die Grundursache zu vermindern, und die Erhaltung des Holzes zu sichern, das man auf der Seite, welche der Mauer zugekehrt ist, stets sorgfältig theeren muß.

Die isolirte Bekleidung ist aus den bereits angegebenen Gründen dasjenige Mittel, welches man allen anderen vorzuziehen hat ; daman aber in gewissen Fällen eine Verminderung der Größe der Zimmer vermeiden muß, welche nicht unbedeutend ist, da der Verschlag mit Inbegriff der Jsolirung wenigstens 7 bis 8 Zentimeter einnimmt, so werden wir zu prüfen haben, ob sich nicht auch noch andere Mittel anwenden lassen.

Wenn die Mauer oder Wand, um welche es sich handelt, zwei Zimmer voneinander trennt, und es auf jeder Seite derselben nöthig ist, Zich gegen die Feuchtigkeit zu schützen, so wird man das System der isolirten Verschlüge wählen müssen; denn wollte man unmittelbar auf die Wand einen Ueberzug, eine Mischung oder irgend eine Bekleidung anbringen, welche der Feuchtigkeit undurchdringlich ist, so würde diese im Inneren der Wand eingeschlossen werden und Verwüstungen ausüben, die um so nachtheiliger werden würden, als sie nicht in die Augen fallen. Aeußert sich dagegen die Feuchtigkeit nur in einem der beiden Räume, und gelingt es, sie auf einer Seite aufzuheben, so wird sie sich offenbar an der anderen entgegengesetzten Seite vermehren, ohne jedoch so nachtheilig zu werden, wie im ersteren Falle, weil sie auf der Seite, auf welcher man sie nicht zurückgehalten hat, den Einfluß der Luft erleiden und in einem gewissen Grade von derselben aufgenommen werden kann. Es ist daher zu rathen, in diesem Falle die Jsolirung zu vermeiden und auf eine der Wände dieser Mauer die Ueberzüge oder Bekleidungen unmittelbar aufzutragen, welche man als am meisten schützend erachtet; dennoch muß man zugestehen, daß es wenige derselben giebt, welche lange Zeit einen vollkommenen Zusammenhang mit einer Mauer erhalten könnten, in welcher die Feuchtigkeit fortwährend besteht; Fachwände nehmen leichter dergleichen Ueberzüge an, schwieriger jedoch die von Steinen aufgeführten Mauern; wir ziehen es daher vor, einen Anstrich zu wählen, welcher in das Innere der Mauer einzudringen vermag. Einen solchen Anstrich kann man auch auf die innere Flüche einer Außenwand oder Außenmauer auftragen, wenn diese eine günstige Lage hat. Denn ist eine der Flüchen dem Einflüsse der Luft ausgesetzt, so wird die Feuchtigkeit nicht im Inneren zurückgehalten werden.

und des Mauerfraßes in schon inficirten Gebäude». 29

Ungeachtet der unbestrittenen Vortheile, welche man in gewissen Fällen durch solche Anstriche erlangen kann, kann man in anderen Füllen ein System der Bekleidung ohne Jsolirung benützen, indem man viereckige Tafeln von glasirter Fayence mit einem guten Mörtel an die Mauer anbringt; da aber diese Art von Bekleidung nicht für alle Räume einer Wohnung passend ist, so kann man die glasirte Seite der Platten mit der Mauer verbinden. Die rohe Seite ist dann fähig, irgend einen Anstrich und folglich jede gewünschte Art der Verzierung zu ersetzen. Auch könnte man diese Bekleidung durch Ziegelsteine ersetzen, welche man mit Asphalt getränkt hat.

Eine andere Bekleidung, die auf Wände und Mauern angewandt und ebenfalls als ein gutes Linderungsmittel betrachtet werden kann, besteht in außerordentlich dünn gewalzten Bleiblüttern, welche auf der ganzen Oberfläche aufgetragen werden. Die Schwierigkeit, welche mit der Anwendung metallischer Blätter verbunden ist, besteht jedoch in der Wahl der Mischung, welche man zum Aufkleben derselben nöthig hat; diese muß nicht nur mit Leichtigkeit vertrocknen, sondern auch auf den verschiedenen Körpern haften, auf welche man sie aufzutragen hat. Es würde überflüssig sein, zu bemerken, daß man eine feuchte Mauer, auf welche man Cement oder irgend eine andere wasserdichte Mischung auftragen will, zuvor ihres früheren Bewurfes entledigen und einige Zeit austrocknen lassen muß, worauf man einen neuen Bewurf anbringt. Es muß hier noch bemerkt werden, daß die Bewürfe von einem Mörtel aus Kies und hydraulischem Kalk, welche mit der Kelle aufgetragen werden, und der Feuchtigkeit widerstehen, völlig ungeeignet sind, einen Anstrich mit Oel zu empfangen, da derselbe nicht an ihnen haftet, sondern bald zersetzt wird und abblättert.

C. G. Dem ich hat äußerst complicirte Luftzugsanlagen vorgeschlagen, deren Kosten und Complicirtheit derartig ist, daß sich kaum jemand entschließen dürfte, dieselben in alten Gebäuden anzubringen, weshalb ich bei denselben gar nicht länger verweilen will. Er giebt auch noch

das nachstehende Mittel zum Schutze gegen die Feuchtigkeit an.

Ein gutes Mittel, sagt er, die feuchten Dünste in den Wänden zurückzuhalten, ist, wenn man sie mit kleinen glasirten Thontafeln (Flehen) belegt. Diese Flehen, welche jeder Töpfer machen kann, werden jede 21 Millimeter lang und ebenso breit, 9 Millimeter stark und auf einer Seite gut glasirt und gebrannt. Sie werden, daß die glasirte Seite nach dem Zimmer kommt, mit gutem Kalk oder Gips an die Wand gesetzt und über Eck mit kleinen Haspen befestigt. Eine Wand, von solchen Flehen bedeckt, sieht nicht häßlich aus, allein beim Lichte des Nachts ist solche den Augen schädlich und in guten Zimmern nicht passend. Da jedoch die Flehen ein Gegenstand sind, wodurch man die hartnäckigsten Feuchtigkeiten in den Wänden zurückhalten (!) kann, so dürften solche wohl beibehalten werden, und um sie zum Nutzen anzuwenden und darauf zu tapezieren, legt man sie mit der glasirten Seite auf die Wand und befestigt sie wie beschrieben. Die rauhe Seite hingegen wird nun ganz fein und dünn überputzt, abgerieben und die Tapeten darauf gebracht. Bei nicht zu großer Feuchtigkeit kann man statt der Flehen die Wände auch mit alten Glastafeln belegen und solche, wie von den Flehen beschrieben worden, befestigen, sie mit Putz abreiben und darauf die Tapeten anbringen.

Nach einem Berichte hierüber (vom Jahre 1842) besitzt die Facultät der Wissenschaften in der Sorbonne zwei Säle, deren Fußboden mehrere Meter tief unter jenem der nach Osten und Süden benachbarten Häuser liegt. Die Mauern sind hier sehr mit Salpeter beschlagen. Man glaubte vor einigen Jahren, sie mit Gips überziehen zu müssen, in der Hoffnung, die Salze dadurch nach auswärts zu verweisen; allein sie drangen durch die Gipslage und erschienen bald wieder im Inneren des Gebäudes, wo sie einen solchen Grad von Feuchtigkeit unterhielten, daß

d'Arcet & Thenard haben zur Austrocknung tief liegender, feuchter Gemächer nachstehendes Verfahren angewendet.

der Gips seine Consistenz verlor, und das Local selbst im Sommer unbewohnbar wurde. Mit diesen beiden Sälen wurde ein Versuch angestellt, und zwar auf folgende Art: Es wurde Firniß, der aus einem Theile Leinöl, welches beiläufig mit dem zehnten Theile seines Gewichtes mit Bleiglätte gekocht war, hergestellt, und dann mit zwei Theilen seines Gewichtes Harz zusammengemischt. Das Harz wurde im Oele bei mäßigem Feuer geschmolzen, wozu man einen gußeisernen Kessel anwendete. Anfangs blühte sich die Masse auf, dann aber blieb sie in ruhigem Flusse. Sobald dieser Zeitpunkt eingetreten war, ließ man die Mischung erkalten, um sie von neuem zu schmelzen, und sich derselben nach Erfordernis zu bedienen.

Da die Mauern sehr feucht waren, so mußten sie ausgetrocknet werden. Man bediente sich dazu eines Ofens, wie die Vergolder ihn gebrauchen, der 50 Zentimeter breit und 40 (Zentimeter hoch war, so daß eine Oberfläche von 1975 Quadratcentimeter auf einmal getrocknet wurde. Dieser Ofen hatte an jeder Seite an seinem oberen vorderen Theile 2 Haken, welche dazu dienten, um ihn an einer horizontalen, IV2 Meter langen Eisenstange aufzuhängen. Die beiden Enden dieser Stangen lagen in Einschnitten, welche man an den Kanten zweier verticaler, 1¹/₂ Meter voneinander entfernter, oben und unten durch eine Querleiste verbundener Bretter gemacht hatte. Diese Bretter, welche nebst den Querleisten einen leicht zu transportirenden Rahmen bildeten, hatten beinahe die Höhe der Säle, ungefähr 3 Meter. Man stellte sie in einer zweckmäßigen Entfernung von der Mauer auf; da aber der Ofen mit seinem unteren Theile zu sehr der Mauer sich zu nähern strebte, so wurde er von derselben entfernt gehalten durch zwei kurze Stäbe, welche an den äußersten Enden des Rostes, d. h. zu beiden Seiten unten am Ofen eingeschraubt waren. Uebrigens war dieser Ofen rückwärts mit zwei Handgriffen versehen, bei welchen man ihn anfaßte, um ihn mit Bequemlichkeit auf der horizontalen Eisenstange hin und her zu schieben.

Der Apparat, nämlich der Ofen, die eiserne Stange und der Rahmen mit den gezahnten oder eingeschnittenen

Stützen war vor einem Theile der Mauer aufgestellt und blieb hier so lange, bis dieser Theil mit dem Firniß eingelassen war. Der von dem Rahmen eingeschlossene Raum theilte sich bei der Arbeit in acht horizontale Streifen, von welchen jeder die Höhe des Ofens und die dreifache Breite desselben hatte. Man fing damit an, den Gips zu trocknen, und wenn er wohl ausgetrocknet war, erhitzte man ihn von neuem, um den Firniß einbringen zu lassen, wie es schon oben beschrieben worden ist. Der oberste Streifen wurde zuerst eingelassen. Zu diesem Behufe schob man den Ofen längs der Eisenstange auf die Seite, sobald ein der Fläche desselben gleicher Raum heiß genug war, und während solchergestalt ein neuer Raum erhitzt wurde, trug man auf den ersten den geschmolzenen Firniß auf. Wenn derselbe nicht gut eindringen wollte, so führte man den Ofen wieder zurück vor diese Stelle der Wand und in gehöriger Entfernung. Hierbei entwickelten sich Luftblasen in großer Anzahl, und die Absorption fand in kurzer Zeit statt. Auf diese Weise fuhr man mit dem Aufträgen des Ueberzuges fort, bis der Gips nichts mehr davon aufnehmen wollte. Fünf starke Anstriche wurden eingesaugt, der sechste nur zum Theile, so daß er auf der Oberfläche der Mauer eine Art leichter Glasur bildete, die zuletzt eine große Härte annahm. Die ganze einzulassende Oberfläche betrug 94 Quadratmeter. Der Gips wurde in kurzer Zeit hart und konnte später nur schwer mit dem Fingernagel geritzt werden. An zwei Orten war der Gips zu stark erhitzt worden und man legte ihn daher neu auf. Wenn der Gips zu sehr mit Salpeter durchdrungen wäre, so würde der Firniß nur mit Mühe eindringen, und es könnte selbst geschehen, daß er nach einiger Zeit in Gestalt von Blättern abfiele. In diesem Falle müßte man die Gipsverkleidung neu machen. Auf neuem und trockenem Gipse gelingt die Operation immer. Es unterliegt keinem Anstande, in Erdgeschossen auf solche Art auch vom Fußboden die Feuchtigkeiten abzuhalten. Wo der Boden mit Parquetten belegt werden soll, würde man einen Grund oder Estrich von Gips machen, diesen mit der Mischung aus Del und Harz tränken und

¹

Siehe hierüber „Baugewerkszeitung", S. 325, Jahrg. 1884. Franz Neumann: „Vorlesungen über die Theorie der Capillarität", herausgegeben von Wangerin, Leipzig 1894, und „Vorschläge, das Eindringen der Feuchtigkeit in die Mauerwerke zu verhindern". Von Schaffeinsky in den Verhandlungen des Vereines zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen, 5. Jahrg., 6. Liefg., S. 264.

A. W. Keim. Die Feuchtigkeit der Wohngebäude. 2. Aufl.

²

Um sich von den tiefgreifenden Wirkungen und Umwandlungen, welche das Wasser auf unsere Bauwerke auszuüben im Stande ist, einen richtigen Begriff machen zu können, ist es nothwendig, dasselbe bezüglich seiner physischen und chemischen Eigenschaften einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Das Wasser ist ein aus zwei Gas arten, Wasserstoff und Sauerstoff (H₂ 0), zusammengesetzter und nicht, wie man früher annahm, ein einfacher und unzerlegbarer,

³

I. Schmölke: „Die Verbesserung unserer Wohnungen

⁴

nach den Grundsätzen der Gesundheitspflege". Wiesbaden, I. T. Bergmann.

⁵

Wilh. Günth. Bleichrodt: „Theoretisch-Praktische Abhandlungen über die Ursachen der Feuchtigkeit 2 c." Weimar, Bernhard Friedrich Voigt.

⁶

Siehe hierüber Kuhlman: „Ueber die Ausblühung (Auswitterung) der Mauern". Annalen der Chemie und Pharmacie von Liebig und Wähler 2c., Bd.XXXVIII, 6.42, und Vogel: „Ueber das Ausblühen der Mauern oder Verwittern der Wände an Gebäuden 2c." Kunst- und Jndustrieblatt 1842, S.261, welche Arbeiten durch neuere, wie z. B. Prof. Feichtinger, nur Bestätigung erhielten. Letzterer fand in der Auswitterung eines Neubaues aus Backsteinen folgendes Resultat:

41-12

0-84

Spuren

1-02

Spuren

Spuren

51-93

4-88 9979

Wagner: Jahresberichte der chemischen Technologie.

⁷

Belehrungen über die Mittel, die Feuchtigkeit in den Gebäuden zu verhindern. Von M. L. Vaudoyer. Preisschrift. Quedlinburg, Gottfried Basse.

⁸

„Die heilsame Einwirkung der Sonnenstrahlen verdient nach unserer Ansicht eine große Berücksichtigung; die Erfahrung beweist es. Wenn auch der Südwind den Regen oft an die südlichen Wände treibt, so haben diese dennoch ant wenigsten von der Feuchtigkeit zu leiden und werden weniger schnell von derselben angegriffen, während die nördlich gelegenen Wände, welche fast nur den von Nordwest

⁹

Erklärung zu Fig. 2. A A ist das Hauptgebäude, au welches sich das Abtrittgebäudchen B, das einem Anichöblinge mit einem Pultdache gleicht, anschließt, a ist der Schlauch des Abtrittes, der den Unrath, welcher born Abtrittssitze b herabfällt, der schiefen, mit Steinplatten belegten Ebene c zuführt, worauf er aber nicht liegen bleibt, sondern in die Grube d fällt.

darauf mittelst Schwellen die Parquetten befestigen. Bei gepflasterten Böden würden die Steinplatten oder Ziegel selbst mit dem Firniß eingelassen. Wenn dieses Verfahren noch nicht hinreichend scheinen sollte, so giebt es ein anderes, welches von unfehlbarer Wirkung für solche Zimmer sein muß, dieParquet-böden haben und durch einen Ofen geheizt werden. Man könnte nämlich einen Gipsboden auf die angegebene Art Herstellen, und sich der Luft ,des Zimmers zur Unterhaltung des Ofenfeuers bedienen, sie aber vorher unter den Par-q netten durchstreichen lassen. Uebrigens könnte man Luft von außen herzuziehen, die wie gewöhnlich in die Wärmelöcher und dann von da in das Zimmer gelangen würde.

So weit der Bericht.

Der Gips ist daher auf nassen Wänden völlig zu vermeiden, und beschränkt sich dessen zweckmäßige Anwendung als Luftmörtel nur auf trockene und den Einwirkungen des Regens, nasser Dünste rc. nicht ausgesetzte Oertlichkeiten. Die Löslichkeit des Gipses wird aber durch eine Beimischung von Kochsalz, Salmiak rc. bedeutend erhöht, so daß 1 Theil Gips von gesättigter Kochsalzlösung nur 122 Theile zur Auflösung nöthig hat. Es erklärt sich daher sehr wohl die oft-sehr überraschende Verwitterungsfähigkeit des Gipsmörtels, wenn man bedenkt, daß bei den Verputz-arbeiten mit Gips meistens kochsalzhaltiges Quellwasser oder sonstige chlornatriumhaltige Materialien zum Gipsmörtel verwendet werden. Wenn nun vollends ein solcher Mörtel erst noch an nassen Stellen angewendet wird, so kann wohl von einer Steigerung, gewiß aber nicht von einer Beseitigung des Uebels die Rede sein.

Der Verfasser muß indessen von der Anwendung des Gipses bei Trockenlegung nasser Wände entschieden ab-rathen, und zwar deshalb, weil der Gips (wasserhaltiger schwefelsaurer Kalk) ein in 460 Theilen Wasser lösliches. Salz ist und durch diese seine Löslichkeit an feuchten Stellen zur Bildung von Efslorescenzen (Mauerfraß) beitragen muß und mithin einen auf feuchtem Mauerwerke sehr schnell vertvitterndcn und in Auflösung übergehenden Mörtel giebt.

Das in der ersten Auflage an dieser Stelle empfohlene Tripolith hat sich absolut nicht bewährt; trotz aller damaligen Empfehlungen, selbst von competenten Stellen, hat sich die Sache nachträglich als eine höchst unreelle herausgestellt. Das Material war eigentlich nur ein schlechter Gips, indem man ein Gemenge fein gepulverten Gips, kieselsaure Thonerde, Coaks und Glühspan eine Zeit lang in einem Kessel erhitzte und dann rasch abkühlte.

Schneider schreibt in der „Baugewerks-Zeitung" über ein von ihm angewandtes Trockenlegungsverfahren: „Aus eigener, langjähriger Erfahrung weiß ich, daß das Bestreichen nasser Wände mit irgend welchen chemischen Mitteln, das Bekleben mit wasserdichten Stoffen, wie Bleipapier ic., nie von Erfolg begleitet ist, noch sein kann, sondern gewöhnlich das Uebel verschlimmern hilft. Anscheinend wird zwar oft ein Erfolg errungen, derselbe ist aber nie von Dauer. Die in der Mauer enthaltene Feuchtigkeit (meistens Grundfeuchtigkeit) wird zwar anfangs durch obige Mittel verhindert, an die Oberfläche zu treten, dagegen aber gezwungen, in der Mauer in die Höhe zu steigen und dadurch höher gelegene Wände feucht zu machen. Nach kurzer Zeit ist auch die Wirksamkeit der genannten Mittel erschöpft, und die Wand ist feuchter wie vorher." Schneider selbst nun wendet zur Bekämpfung der Feuchtigkeit folgendes Verfahren an: Zunächst wird der Putz von der inneren feuchten Wand sorgfältig abgeschlagen, so daß die Steine möglichst rein werden. Alsdann befestigt man in lothrechter Richtung 2⁻5 Zentimeter starke, 7 Zentimeter breite Latten, die auf in die Fugen getriebene eichene Diebel genagelt werden, in 04 Meter Entfernung voneinander. In wagrechter Richtung werden dann aufwärts 7 Millimeter starke, 2 5 Zentimeter breite Latten mit 8 bis 9 Millimeter Zwischenraum genagelt, so daß eine Art Bretterwand entsteht. Auf diese wird sodann ein ziemlich fetter, gehörig mit Kuhhaaren vermischter Mörtel circa 1 Zentimeter dick aufgetragen und tüchtig zwischen die 8 bis 9 Zentimeter starken Fugen gequetscht und dann eben verputzt. Durch Anbringung einiger kleiner Oeffnungen in

den Fußleisten wird die nothwendige Circulation der Luft hergestellt.

Nach der „ungarischen Bauzeitung"¹) wurde den Ingenieuren, die in Szegedin die Trockenlegung der im Wasser gestandenen Wohngebäude vorzunehmen hatten, von einem Chemiker in Budapest folgendes, angeblich probate Mittel empfohlen:

Um feuchte Kellermauern trocken zu legen (Vorschlag von Schmölke), zieht man um das Gebäude einen 60 bis 80 (Zentimeter breiten Graben, der bis zur Fundamentsohle hinnnterreicht. wodurch die Kellermauern freigelegt werden. Alsdann schüttet man abwechselnd 30 (Zentimeter dicke Lagen von ungelöschtem Wasserkalk und 10 (Zentimeter

„Die Mauer oder das Stück derselben, welches feucht geworden, wird vom Putze befreit, so daß die Ziegel frei liegen, alsdann mit einem harten Besen tüchtig gereinigt und mit einer Masse angestrichen, die in folgender Weise hergestellt wird: Man erhitzt einen Centner englischen Theer in einem offenen Gefäße züm Kochen. Während man den Theer weiter kochen läßt, fügt man allmählich 2 Kilogramm Speck hinzu. Nachdem Beides gut durchgerührt, werden noch 4y₂ Kilogramm feingemahlenes Ziegelmehl hinzugesetzt und so lange durcheinander gerührt, bis keine zusammenhängenden Massen an einem hineingetauchten Stock hängen bleiben. Alsdann wird das Feuer so weit gemüßigt, daß die Masse gerade noch heiß ist, und in diesem Zustande wird sie auf die betreffende Wand gestrichen und trockener Flußsand darüber geworfen. Dieser Theil der Arbeit muß möglichst schnell geschehen. Die Theermischung darf bei der Operation nicht kalt werden, ebenso darf keine Stelle ohne Sandbewurf belassen werden. Sobald als der Theer kalt und hart geworden ist, kann man ihn mit gewöhnlichem oder Gipsmörtel überziehen. Dieses Mittel soll bei Mauern von parterre gelegenen Zimmern außerordentliche Erfolge ergeben. Mit der angegebenen Menge kann man 30 Quadratmeter präpariren."

dicke Lagen von Kohlenasche hinein. Der Kalk zieht beim Löschen das Wasser aus den Mauern und dem umliegenden Erdreich an, so daß die Mauern dadurch austrocknen. Durch die Vermischung mit der Steinkohlenasche bildet sich eine Art Betonschicht, welche dann das spätere Eindringen des Wassers verhindert.

Es wurde auch schon die alleinige Anwendung des Kalkpulvers in Anregung gebracht, indem durch dasselbe alles vorhandene Wasser chemisch gebunden werden soll.

Ueber dieses sehr alte, jedoch in der Gegenwart als neu empfohlene Verfahren hat Professor Dr. F. F. Runge in seinem Grundriß der Chemie (München, Georg Franz, S. 284 und 285) sich gegen dessen dauernde Wirkung wie nachstehend geäußert:

„Taucht man ein Stück gebrannten Kalk ins Wasser und zieht es schnell wieder heraus, so erhitzt es sich nach einiger Zeit und zerfällt zu einem trockenen, weißen Pulver. Man nennt dies einen zu Staub gelöschten Kalk. So trocken dieser Staub auch scheint, so hat er doch Wasser aufgenommen, welches er so fest hält, daß er es bei einem mäßigen Erhitzen nicht von sich läßt. Durch Glühen kann es ihm erst entzogen werden. Es ist demnach eine chemische Verbindung mit Wasser, und zwar in dem Verhältnisse von

1 Mischungsgewichte oder 15 V₂ Kilogramm Kalk und

1    „    „    5

und wird Kalkhydrat genannt.

Die Veränderung, die der Kalk nach dem schnellen Eintauchen in Wasser erleidet, erleidet er auch an der Luft. Er entzieht derselben das Wasser und wird zum sogenannten an der Luft zerfallenen Kalk. Bei dieser Gelegenheit nimmt er aber auch wieder Kohlensäure auf und man hat eine Verbindung von Kalkhydrat mit kohlensaurem Kalk.

Nach diesem Verhalten hat man gemeint, man könne den Kalk zum Austrocknen von Gebäuden anwenden. Wenn man aber bedenkt, daß in diesem Falle nicht einmal so viel Wasser aufgenommen wird, daß vollkommenes Kalkhydrat entsteht, so ist es klar, daß man damit nichts ausrichtet."

Wasser

Auch ist eine solche Anwendung des Kalkes aus anderen Gründen nicht rathsam; so hat man ihn in Pulvermühlen gebraucht, um die Feuchtigkeit zu beseitigen, jedoch gefunden, daß er hier sehr gefährlich werden kann, ohne das zu leisten, was man wünscht, da er verhältnismäßig zu wenig Wasser aufnimmt. Es wird demzufolge niemandem schwer fallen, sich über den Werth des Kalkes zur Trockenlegung der Mauern ein Urtheil zu bilden.

Ich führe im Nachstehenden zur geeigneten Auswahl noch eine Anzahl guter wasserdichter Anstrichmassen auf.

Prosper Delatouche in Paris erhielt (1822) ein Patent auf einen wasserdichten Anstrich, zusammengesetzt aus 8 Theilen Leinöl, 4 Theilen Bleiweiß, 4 Theilen Kautschuk,

1    Theil Pech, 1 Theil Gummilack, 4 Theilen Thran und

2    Theilen Silberglätte. Alles wird miteinander vermischt und die inneren Wände der Zimmer (oder die Grundmauern) damit bestrichen. Delatouche macht aufmerksam, daß dieser Anstrich nur dann den gewünschten Erfolg hat, wenn er auf eine vollkommen trockene Unterlage gebracht wird.

G. Augustin in New-Iork hat nachstehende Anstrichmasse angewendet. 70 Gramm eichene Sägespäne setzt mau 24 Stunden der Sonne aus, dann siedet man sie mit 4y₂ Gramm Leinöl, 70 Gramm Colophonium und 18 Gramm Vitriol eine halbe Stunde lang, setzt dann 280 Gramm Terpentingeist zu, mischt alles gut und trügt es dann auf die Wände oder das Holzwerk auf.

Eine wasserdichte Austrichmasse erhält man auf andere Weise, indem man 50 Theile Pech, 160₂ Kilogramm Harz,

3    Vs Kilogramm Englisch-Roth und 7 Kilogramm Ziegelmehl unter fortwährendem Umrühren in einem eisernen Kessel kocht. Dann wird ungefähr V* des Volumens Terpentinöl zugesetzt, daß die Masse streichrecht wird, und trägt man letztere dann mit einem steifen Pinsel auf.

Pflug & Cie. in Kitzingen am Main bringen seit mehreren Jahren eine Oelfarbe (unter dem Namen „Platinanstrichmasse") zur Trockenlegung feuchter Wände in den Handel. Diese Masse wird in Form eines Anstriches auf die Mauer gebracht; sie hat indessen nur gute Wirkung, wenn das Mauerwerk vorher ausgetrocknet wird. (Pflug & Cie. behaupten von ihr, daß sie auch zum Schutze wie zur Vernichtung des Mauerfraßes und des Schwammes (?) geeignet sei, was keineswegs der Fall ist.) Eine gute wasserdichte Masse erhält man auch noch durch Mischung von 4 Theilen Glaspulver, 3 Theilen Kohlenpulver, 2 Theilen Bimssteinpulver, 3 Theilen Pech, 2 Theilen Schiffspech, 1 Theil gekochtem Leinöl, welche Mischung in einem eisernen Gefäße bei gelinder Wärme zu einem gleichmäßigen Brei angemacht wird. Die Masse wird dann auf die Mauer aufgetragen und mit Sand bestreut, damit der darauf folgende Putz besser haftet.

Chemiker W. Reißig hat ein Deutsches Reichs-Patent (Elsner's chemisch-technische Mittheilungen 1877/78, S. 38) auf einen Anstrich für Wände, Decken, Kellerräume k., der die Wände vor dem Eindringen von Wasser und sonstigen schädlichen Flüssigkeiten und Ausdünstungen schützen, die Bildung von Pilzen verhindern und die Wände selbst mit kochendem Wasser abwaschbar machen soll, erhalten. Es ist dieser Anstrich eine spirituöse Lösung von stearinsaurem Natron, die zweckmäßig in dem Verhältnis von 50 Gramm stearinsaurem Natron auf 1000 Gramm Spiritus von 66% zusammengesetzt wird. Außer dieser lassen sich aber zwar alle mehr oder minder starke weingeistige Auflösungen von Seifen benützen, doch verdient stearinsaures Natron in den Fällen, wo die Kosten weniger ins Gewicht fallen, den Vorzug, da es eine sehr harte und feste Schicht wird, die schon auf trockenem Wege gereinigt werden kann. Für Stallungen genügen die spirituösen Lösungen gewöhnlicher Kern- und Schmierseifen. Je stärker der Spiritus, desto besser. Die spirituösen Lösungen dringen viel tiefer in die Wand ein als die wässerigen, wegen der geringen Zersetzung der Seife. Die Lösung kann man unmittelbar färben durch Drachenblut, Anilinfarbe oder durch directes Zumischen einer Farbe, die keine Zersetzung hervorruft, wie Ocker, Ultramarin rc. Für Spitäler kann man Desinfectionsmittel der Lösung hinzufügen, was auch für Stallungen unter Umstünden wichtig ist. Auf Oelfarben haftet der Anstrich nicht, wohl aber auf Holz, Kalk, Gips und Cement. Leimfarben werden passend vorher sixirt und empfiehlt sich hierzu außer den bereits bekannten Mitteln eine 5°/₀ige Lösung von Chromalaun. Zu überziehende Mauern aus Kalk oder kalkhaltigen Gesteinen werden vorher mit Barytwasser oder Wasserglas passend gehärtet.

Man hat auch die feuchten Wände, in der Absicht, die Feuchtigkeit zu vertilgen, mit Cementmörtel verputzt, oder Anstriche von Wasserglas darauf angebracht. Auf Grund des bisher Gesagten wird niemand mehr im Zweifel sein, daß damit allein kein guter Erfolg erzielt werden konnte, da der Cementmörtel allenfalls vor dem Eindringen des Wassers schützen, aber die Mauer nicht entfeuchten kann. Im Inneren der Zimmer ist ein solcher Abputz von Cement zu verwerfen, da ich in allen Füllen, in denen man sich desselben zum Schutze gegen die Feuchtigkeit im Zimmer bediente, gefunden habe, daß sich solche Wände immer noch sehr naß und kalt anfühlten, und die sich mehr oder weniger ausscheidenden Alkalisalze auch beim Verdampfen geringer Wassermengen im Zimmer an den Wänden zerflossen und auch wieder nasse Stellen erzeugten. Noch entschiedener aber ist für diesen Zweck das Wasserglas zu verwerfen, da ein Anstrich mit demselben das Uebel stets verschlimmern muß, indem ein Wasserglasanstrich nur an vollkommen trockenen Stellen erhärtet und festhält. In feuchte Mauern kann selbstverständlich das Wasserglas nicht eindringen, es kann in den Poren der Mauer sich nicht festsetzen, zersetzt sich also an der Oberfläche der Mauer unter Auswitterung des Alkalis und Zurücklassung der Kieselsäure, welche dann nicht mehr auf der Oberfläche des Putzes adhürirt und abfällt. Man hat damit das Uebel verschlimmert und nur noch mehr hygroskopische Salze in die Mauer gebracht.

Nach Ligny nimmt man im Inneren des Zimmers, das man aus sanitären Rücksichten austrocknen will, den Bewurf von der Mauer an denjenigen Stellen, wo sie feucht oder mit Salz bedeckt sind, ganz hinweg und putzt alle Fugen bis zur halben Mauerdicke sorgfältig aus. Um allen Salpeter aufzulösen, besprengt mau alsdann das nackte Gemäuer wiederholt mit Wasser, trocknet dasselbe nach jeder Waschung mit Hilfe des später (S. 48) beschriebenen Ligny'schen Apparates aus und reinigt es mit groben Bürsten. Nachdem die Bruchsteine weder Feuchtigkeit noch Salpeter mehr enthalten, erwärmt man sie unter Anwendung einer Bürste mit einer siedendheißen Mischung aus Leinöl, Harz, Bleiglätte und Paraffin, die nun begierig absorbirt wird. Man braucht von dieser Flüssigkeit im Allgemeinen 2 Kilogramm für 1 Quadratmeter. Diese Operation wiederholt man zwei-, drei- oder viermal, bis die absorbirte Menge dem entzogenen Wasserquantum gleich ist und der Bruchstein nichts mehr absorbirt. Das Ganze läßt man nun mehrere Tage lang trocknen. Nachdem man sich von der vollständigen Austrocknung überzeugt hat, werden die Fugen mit Portlandcement wieder verputzt. Dann wird der Mauerbewurf wieder hergestellt, jedoch nur von der Höhe des Fußgesimses, d. h. 10 (Zentimeter vom Boden an. Für den Raum vom Boden bis zur Gesims-böhe dient eine Mischung von Erdharz, Pech und Theer, welche besser als der Cement und ohne zu zerbröckeln die Nägel, womit das Gesims befestigt wird, aufnimmt und den Vortheil darbietet, den Bewurf gegen die Bodenfeuchtigkeit zu iföftren. Zwischenmauern sind auf beiden Seiten in der beschriebenen Weise zu behandeln, so daß ihr Sockel in seiner ganzen Dicke für die Feuchtigkeit undurchdringlich wird. Bei Faqademauern nimmt Liguy meistens nur auf der inneren Fläche diese Arbeit vor, sieht aber darauf, daß der äußere Bewurf nicht bis auf den Boden reicht und daß, soweit die Feuchtigkeit auf der äußeren Seite sich erstreckt hat, der Oelanstrich vermieden werde. Die Folge ist, daß die Einwirkung der äußeren Luft hinreicht, die Ausbreitung von Feuchtigkeit, sowie die Salpeterbildung zu verhindern.

I. Leber erhielt ein Verfahren zur Trockenlegung feuchter Wände patentirt. D. R. P. Nr. 3417, Classe 37.²)

2. die Wände, d. h. die Mauerflächen, mit einem Präparat, das absolut keinen Flüssigkeitsaustausch zwischen Mauer und Wandverputz vermittelt, bekleidet.

Dieses Verfahren besteht darin, daß man 1. die Feuchtigkeit, die sich auf einer Wandoberfläche zeigt, gewissermaßen abzuleiten, respective zu vertheilen sucht, und

Dies geschieht auf folgende Weise:

Ist eine Mauer feucht, so entferne man den Putz auf der feuchten Seite und säubere alle Mauerfugen von dem Mörtel. Nun fülle man die offenen Mauerfugen mit Schlackenwolle gänzlich aus. Das Verfahren unter 2 besteht darin, daß die so hergerichtete Mauerfläche mit eigens hierzu fabricirten Platten, wie deren Beschaffenheit und Herstellungsweise nachstehend beschrieben ist, bekleidet wird. Die Platten selbst, • in einer Größe von 25 Zentimeter, werden auf folgende Weise hergestellt.

Man mischt:

a) 3 Gewichtstheile Galipotharz,

b) 2

c) 5

d) 6

Goudron (Bergharz),

Asphalt (Val de Travers), reinen trockenen Quarzsand von müßig feinem Korn.

Nachdem diese Masse geschmolzen und gehörig geknetet, gieße man sie in eine Form von sägenförmigem Querschnitt. Die ganze glatte Oberfläche wird mit einem Lack bestrichen, der folgende Zusammensetzung hat:

2 Gewichtstheile venetianischen Terpentin,

Schellack und Weingeist.

Die Platten werden dann sofort mit einem feinen, jedoch scharfkörnigen Sande bestreut, der festhaftet und mit dem sich eventuell ein später anzubringender Tünchputz gut und dauerhaft verbindet.

Das Ansetzen der Platten geschieht auf folgende Weise: Man bereite sich vorher einen Mörtel, der auf 4 Maßtheile gewaschenen Sand 2 Maßtheile hydraulischen Kalk und 1 Maßtheil Portlandcement besitzt.

Die Rippen an den Platten werden möglichst so ab gehauen, damit auf den hierdurch entstehenden wunden Stellen der Mörtel bindet, was hauptsächlich deshalb so leicht geschieht, weil die Mischung der Platten eine bedeutende Quantität Quarzsaud enthält. Beim Anblenden an die Mauer muß darauf gesehen werden, daß zwischen den Stoß- und Lagerfugen der Platten ein leerer Zwischenraum von circa 3 Millimeter bleibt. Damit die noch offenen Fugen hermetisch verschlossen werden, bereitet man einen Kitt aus 6 Gewichtstheilen Harz, 1 Gewichtstheil Asphalt und 2 Gewichtstheilen Kalkstaub.

Dieses Gemenge wird in einem Warmwasserbade verknetet und so in weichem Zustande in die Fugen eingedrückt; auch muß diese Kittmasse etwa 2 Millimeter gegen die Platten vortreten, weil jetzt diese Fugen oder sogenannten Löthstreifen mit einem Löthhammer überrieben und dadurch eine Verbindung (Verschmelzung) zwischen Platten und Fugenkitt erzielt wird. Es können diese Fugen noch mit dem früher beschriebenen Firniß gestrichen und ebenfalls mit >sand bestreut werden.

Baurath S ch w a t l o w in Berlin erhielt unter Nr. 4823 das folgende Verfahren zur Herstellung eines trockenen Putzes auf feuchtem Mauerwerk patentirt, welches bei altem und neuem Mauerwerk anwendbar ist.

„Soll eine alte, feuchte Mauer trocken gelegt und geputzt werden, so muß vor allem der alte Putz an den nassen Stellen, und circa 30 (Zentimeter nach jeder Rich-

Auf diese so präparirte Wandflüche wird ein Putzauftrag von Gipsmörtel (Luftmörtel, Kalkmörtel ist dem Gips entschieden vorzuziehen, aus Gründen, die wir bereits oben bemerkten) gebracht (wie früher erwähnt), auf welchem jeder Anstrich haftet, und eine Zersetzung der Farbe, wie dies auf feuchten Wänden vorkommt, nicht mehr stattfindet; auch lassen nach Ansicht des Erfinders mit ebenso gutem Erfolge die Wände sich mit Tapeten überziehen.

tung darüber hinaus, vollständig entfernt werden. Hiernach ist das Verfahren zur Herstellung des trockenen Putzes auf alten und neuen Mauern ganz gleich und wird folgendermaßen ausgeführt: Die Fugen werden durchwegs 3 Centi-meter tief aufgekratzt und die rein abgefegten, tüchtig genäßten Wandflüchen mit reinem Cementputzmörtel dünn beworfen. Darauf werden gewöhnliche Glasscheiben so nahe aneinander oder an den Rändern übereinander auf den Cementputz gedrückt, daß keine Zwischenräume übrig bleiben.

Die sonach an allen feuchten Stellen der Wand mit Glas bedeckten Cementputzflüchen werden, sobald die Glasscheiben angezogen haben, mit einer circa 1 Zentimeter starken Cementputzschicht überzogen. Da das Glas mit dem Cement vorzüglich bindet, dasselbe auch nicht hygroskopisch ist, so erscheint jede feuchte Wand, sobald der Cement erhärtet ist, vollkommen trocken, und kann die Feuchtigkeit nirgends in das Innere der Räume eindringen."

Es dürfte hier noch am Platze sein, ein von M. H.

G. Tölken empfohlenes Mittel, „die Stubenluft im Winter zu verbessern und von Wasser zu befreien, ohne die Fenster offnen zu müssen", zu erwähnen. Tölken beschreibt dieses Mittel in Folgendem: Man bedarf zu diesem Zwecke nur einiger Bogen Maculatur und diese sind leicht zu bekommen. Die Sache wird zwar Vielen sonderbar erscheinen, aber sie ist es nicht, sondern streng wissenschaftlich auf Lehren der Physik begründet.

Die Ausdünstungen der Menschen und Thiere könnten als die vorzüglichsten Ursachen angenommen werden, durch welche die Stubenluft verdorben wird. Diese Ausdünstungen sind aber, was auch schon ihr Name besagt, Wassertheilchen, in denen das ausgeathmete kohlensaure und Stickstoffgas gebunden erscheint. Sollte aber jemand es nicht glauben, daß der Mensch Wassertheilchen athmet, der hauche nur an einen kalten Gegenstand, dessen Oberfläche zum Einsaugen der Feuchtigkeit nicht geschickt ist, z. B. an Glas, Eisen, Stein rc. Der Hauch, durch die Külte des Eisens ?c. verdichtet, erscheint nun in seiner eigenthümlichen Gestalt, nämlich als Wasser.

44 Die bisherigen Mittel zur Abhilfe der Feuchtigkeit re.

Unsere Wohnzimmer sind nun völlig mit solchen Dunsttheilchen, welche von uns ausgeathmet sind, angefüllt, und wir bemerken das am deutlichsten bei kalter Witterung. Werden durch die kalte Witterung auch die Fensterscheiben unserer Fenster kalt gemacht, so wird die mit Dünsten gefüllte Luft des Zimmers, welche den Scheiben am nächsten ist, ebenfalls abgekühlt, die Dünste durch die Kälte verdichtet und so wieder in Wasser verwandelt, welches an den Fensterscheiben niederschlügt. Mau nennt das: die Fenster sind angelaufen.

Wenn das Zimmer nur einigermaßen warm ist, so sieht man bei kalter Witterung die Fenster in sehr kurzer Zeit anlaufen. Eine Menge von Dünsten bedeckt sie und ist der Luft des Zimmers entzogen. Nun liegt es sehr nahe, wie man fast alle Dünste ans der Stubenluft entfernen kann; aber so viel der Verfasser (M. H. G. Tölken) weiß, ist bis jetzt noch niemand darauf verfallen.

Man nehme nun ein Stück Maculatur und wische damit alle Fensterscheiben ab. Bald ist das Papier mit Wasser getränkt und man wirft es dann sogleich zum Fenster hinaus. Wollte man es in dem Zimmer liegen lassen, so würde man seine Mühe vergebens gehabt haben und keinen Erfolg sehen. Durch die Wärme des Zimmers würde bald die Feuchtigkeit, welche mit dem Papier aufgewischt wurde, wieder verdunsten; das Papier würde trocknen und die Dünste befänden sich von neuem in der Stubenlust. Man darf sich daher nicht etwa durch Sparsamkeit zum Aufheben des Papieres verleiten lassen und glauben, es noch einmal benützen zu wollen.

Nur darf man mit dem Abwischen der Fensterscheiben nicht zu lange zögern; viele der niedergeschlagenen Dünste würden sonst von neuem verdunsten. Hat man aber die Fenster einmal abgewischt, so sieht man wohl kurz darauf die an denselben befindlichen Dünste nicht, deshalb ist zu rathen, daß man das Abwischen wenigstens alle Viertelstunden einmal wiederhole — obschon die Scheiben nicht trübe erscheinen — wenn man die Stubenlust dauernd reinigen will.

Man erlangt durch dieses fortwährende Abwischen noch den Vortheil, daß die Scheiben bei starker Kälte nicht oder doch höchstens nur wenig frieren können und man somit immer die freie Aussicht durch seine Scheiben erhält. Auch kann man damit Zimmerwürme ersparen. Denn eines-theils erscheint das Zimmer schon wärmer, wenn es trocken ist und die Feuchtigkeit fortwährend aus demselben entfernt wird, anderentheils entziehen auch die gefrorenen Fensterscheiben, wenn sie thauen, sehr viele Wärme, die nun dem Zimmer verbleibt, wenn ein Aufthauen des Eises nicht nöthig ist. Uebrigens leide man auch keine Wassergefäße und andere dergleichen Dinge in den Zimmern, denn da das Wasser sich in einer fortwährenden Verdunstung befindet, so würde alle angewandte Mühe sonst völlig vergebens sein.

IY.

Ueber die künstliche Austrocknung von Neubauten, sowie alten feuchten (Uohnungen und die Cheorie der Erhärtung des Luftmörtels.

Im Folgenden sollen die bewährten Verfahren zum Austrocknen von Gebäuden näher erörtert werden.

Zum Austrocknen von Neubauten und feuchten Wohnungen, sowie auch von Wandmalereien, welche nach stereochromer oder Keim'scher Methode hergestellt sind, wühle man so viel als nur möglich die günstigste Jahreszeit, respective die trockensten Tage und die besten und geeignetsten Apparate der Neuzeit, da bei Berücksichtigung dieses Umstandes sich viel raschere und günstigere Resultate erzielen lassen.

Pierro Dehaitre in der „Revue industrielle" bemerken in einer Abhandlung: „Ueber künstliche Trocknung im Allgemeinen und die Trocknungsmethode für Gewebe", daß es ein sehr verbreiteter Irrthum ist, wenn man annimmt, daß die Wärme allein genügend sei, um eine Trocknung zu bewerkstelligen, und daß dabei eine Erneuerung der Luft nicht nöthig sei, daß es aber gerade die letztere ist, welche die Trocknung hervorbringt, daß die Wärme nur dazu dient, die Wirkung der Luft unter möglichst günstige Bedingungen zu bringen und ein Maximum des Effectes zu erreichen. Sie bemerken weiter: „Je nach der Temperatur und dem hygroskopischen Zustande der Luft nimmt dieselbe eine verschiedene Quantität von Wasser in Dampfform auf; so kann sie bei 20 Grad pro Cubikmeter 16 Gramm Wasser aufnehmen, bei 80 Grad dagegen 200 Gramm. Es ist daher erlaubt, sie wie ein Vehikel zu betrachten, welches leer in den Trockenraum eintritt, sich mit Wasserdampf anfüllt und, nachdem es seinen Sättigungsgrad erreicht hat, wieder entfernt werden muß.

Ein continuirlicher, genau bestimmter Luftstrom, analog der Circulatiou des Wassers in bett Kühlapparaten, ist demnach zur Trocknung am vortheilhaftesten. Bei diesen Operationen kann die Stelle der warmen Luft auch mit der Anwendung des Wassers beim Waschen verglichen werden. In der That beginnt die Operation mit trockener Luft, wie mit reinem Wasser; erstere muß man entfernen, sobald sie feucht ist, letzteres, sobald es schmutzig wird."

Diesen Umständen hat man beim Austrocknen von Wohnungen und Gebäuden, Gemälden re. fast gar keine Berücksichtigung gewidmet, und ich habe in dieser Richtung beim Fixiren von Wandgemälden in jenen Fällen, in denen ich gegen meinen Willen zur Fixiruug der Malereien in der nassen und kalten Jahreszeit, wie z. B. bei den Wandgemälden am Jsarthore und in den Hofgarteuarkadeu in München trotz Mangels entsprechender Trockenapparate gezwungen wurde, mir reiche Erfahrungen gesammelt.

Ich habe z. B. im Jahre 1892 in der Zeit vom 24. bis 26. October bei Fixiruug des Wandgemäldes „Krönung Ludwig des Bayern" in den königl. Hofgartenarkaden in München durch Herrn Privatdocenten Dr. Erk auf meine Kosten mehrfache Bestimmungen der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft anstellen lassen. Neben diesen Beobachtungen wurden gleichzeitig noch dieselben Elemente bestimmt in dem zuerst ungeheizten, später sehr stark geheizten Malverschlage, in welchem sich das oben erwähnte, zur Fixirung bestimmte Wandgemälde befand. Herr Dr. Erk bemerkt hierüber, daß sich einerseits bezüglich der angewendeten instrumentellen Hilfsmittel einige für technische Kreise interessante Bemerkungen ergeben, andererseits erwies es sich sehr belehrend, einmal durch ein Beispiel zu zeigen, welche großen Unterschiede in den Feuchtig-keitsverhültnissen der Luft auftreten, und wie sehr sich die Luftfeuchtigkeit nicht nur mit der Jahreszeit, sondern selbst innerhalb weniger Tage ändern kann. Es ist auch hier nachgewiesen, wie trotz allen Heizens beim Mangel geeigneter Apparate die austrocknende Kraft der freien Außenluft eine verhältnismäßig unbedeutende sein kann, wenn zum Austrocknen ungünstige Tage oder ungünstige Jahreszeit gewählt wird. Ich verweise hierüber auf die betreffende Abhandlung:

„Bemerkungen über die Temperatur- und Feuchtig-keitsverhültnisse der Außenluft, unter besonderer Berücksichtigung ihres Einflusses auf die Mauerfeuchtigkeit." Bon Privatdocent Dr. Erk in München. Technische Mittheilungen für Malerei, Jahrgang 1893, Nr. 161, S. 216 bis 220 und Nr, 162, S. 234 bis 237.

Pierro & Dehaitre führen weiter noch aus:

„Es ist besonders wichtig, den Zustand der äußeren Luft beim Trocknen zu beobachten. Ist dieselbe trocken wie int Sommer, so geht die Operation sehr rasch vor sich; bei Regen oder Nebel ist sie dagegen wesentlich verzögert.

Um nun zu jeder Jahreszeit eine rasche Trocknung zu erreichen, muß man geeignete Anstalten treffen, um die Luft in unveränderlichen hygroskopischen Verhältnissen zu erhalten. Dieses Resultat wird erreicht durch Ventilation oder Einführung von warmer Luft, combinirt mit Trockenmaschinen, welche durch Contact wirken." Die Autoren hatten für ihre Zwecke einen derartigen Apparat construirt, wodurch die Temperatur auf 60 Grad erhalten wurde, wobei sie achtmal weniger Luft, als bei directer Entnahme derselben von außen, benöthigten.

Ueber „künstliche Trockenlegung der Neubauten" sehe man die diesbezügliche Abhandlung von Ingenieur Victor v. Novelly in der „Neuen Freien Presse" vom 4. September 1888 (Nr. 8632), in welcher über eine von M. L. Kruse in Kopenhagen auf der Brüsseler internationalen Ausstellung für Hygiene und Rettungswesen ausgestellte Zeichnung, welche die künstliche Trockenlegung eines Neubaues darstellte, berichtet wird.

igny³) angewendetes Verfahren zur Wände ist dem „Dingler's Poly-

Ueber ein von Li Austrocknung feuchter technisches Journal" der folgende Bericht entnommen:

Vorliegendes System, welches von seinem Urheber bereits seit zehn Jahren mit bestem Erfolge angewendet wird, umfaßt die rasche Austrocknung sowohl von Neubauten, die man sofort zu beziehen wünscht, als auch von

Diese Methode besteht in dem Principe der Centrali-sirung des Feuerherdes für die gesammten zu trocknenden Räume und einer kräftigen Ventilation derselben. Ingenieur v. Novelly hat die Methode mit bestem Erfolge in Anwendung gebracht, wobei wegen andauernden Regenwetters zu einer Trocknung der zugeführten Luft durch Zuleitung derselben durch stark gewundene Holzschläuche, die reichlich mit Chlorcalcium gefüllt waren, geschritten worden war. Ein günstiger Zufall hatte es ermöglicht, eine Vergleichung der Kosten der vorstehenden Arbeit mit einer analogen Zweck verfolgenden, in Wien ortsüblichen gewöhnlichen Trocknung mittelst offenen Korbfeuers anzustellen. Der Vergleichsbau hatte eine Mauercubatur von rund 3400, der Versuchsbau 3425 Cubikmeter. Die Kosten beim Bersuchsbau stellten sich auf 1180 fl., die des Vergleichsbaues auf 2090 fl.; ein Beweis dafür, wie viel bei einem rationellen Austrocknungsverfahren erspart werden kann, abgesehen von der Gründlichkeit des Erfolges. Die Dauer der Trocknungsperiode waren 29 Tage.

S. 342.

älteren Gebäuden, deren Erdgeschoß infolge der vom Boden aus durchfeuchteten Mauer unbewohnbar geworden ist.

1. Austrocknung neuer Gebäude.

Die hierzu dienliche Einrichtung besteht:

1.    Aus einem Rollwagen, um den Apparat bequem und leicht nach allen Stellen des auszutrocknenden Raumes hinschaffen zu können;

behälter;

2.    aus einem auf diesem Wagen angebrachten Aschen

3. aus einem rectangulären (rechteckigen), 0‘70 Meter langen, 040 Meter breiten und 0⁻40 Meter hohen eisernen Ofen mit Feuerrost, welcher mit Coaks gefüllt und mib einem als Reflector dienenden Schirm aus Schwarzblech versehen ist;

4. aus sechs ungefähr 1 bis 125 Meter langen Blechröhren, welche sich nach Belieben verlängern lassen und vertical über dem Feuer dergestalt angeordnet sind, daß ihre trichterförmig erweiterten, unteren Enden, beinahe-den ganzen Ofen bedecken. Diese Röhren, welche sich beliebig nach dieser oder jener Richtung neigen und fest» stellen lassen, werden durch eiserne, an dem Feuerrost befestigte Träger gehalten.

Ist der Apparat geheizt, so wird die kalte feuchte Luft des Raumes, indem sie durch die Glut streicht, ihrer Feuchtigkeit beraubt und sehr heiß gegen die Wände geworfen. Die Austrocknung vollzieht sich im Allgemeinen bei ganz oder halb offenen Fenstern, und die Zimmerluft betrügt doch noch 30 bis 35 Grad. Nöthigenfalls wird ein kleiner Ventilator in einer der Röhren angebracht, um eine große Menge heißer Luft auf einen Punkt zu dirigiren, oder um Stellen zu erreichen, denen der Apparat nicht nahe genug gebracht werden kann. Durch Vermehrung der Apparate geht die Operation um so geschwinder vor sich; ein Zimmer kann in vier oder fünf Tagen, erforderlichen-falles noch schneller, getrocknet werden.

Sehr zweckmäßig ist jedoch, zum Ausheizen von Neubauten wie zum Austrocknen von alten feuchten Woh-nmtgett u. s. w., das Kosinski'sche Verfahren, welches sich z. B. in Berlin, bei der Austrocknung des Neubaues des 1884 in Betrieb gesetzten Grand-Hotels am Alexander-Platz, vortrefflich bewährt hat. (Bautechnische Rundschau, Nr. 17, Jahrgang 1884.) Kosinsky führt bezüglich seines Verfahrens in dem D. R. P. Nr. 40852 Folgendes aus:

„Zu einer rationellen Einrichtung für das Heizen, Trocknen, Ventiliren und Desinficiren von Räumen gehört nicht nur, daß die Luft in den betreffenden Räumen auf den gewünschten Wärmegrad gebracht und auf demselben erhalten wird, sondern auch, daß die unvermeidlich sich entwickelnde Kohlensäure möglichst direct abgeführt wird, da sie sowohl dem Menschen schädlich als auch dem Austritte der Wassergase aus frisch gemauerten Wänden hinderlich ist. Ferner soll eine regelmäßige Luftcirculation derart stattsinden, daß die mit Wasserdampf gesättigte, zur Erde niedersinkende Luft selbstthätig ab- und die zu erhitzende ebenso regelmäßig zugeführt wird." Es folgt sodann die Beschreibung der betreffenden Vorrichtungen.

In der Patentschrift heißt es dann weiter:

„Für die Zwecke des Austrocknens von Neubauten rc. und der Desinfection bedarf man Apparate, welche höhere Temperaturen erzeugen; es ist für diese Zwecke von ganz besonderer Wichtigkeit, daß die Kohlensäure weder mit den Wänden noch mit den zu desinficirenden Gegenständen in Berührung kommt, da sie einestheils den Austritt der Feuchtigkeit aus dem Inneren des Mauerwerkes verhindert, und anderentheils die Bildung pilzartiger Mikroorganismen fördert. Außerdem muß die Entfernung der mit Wasser u. s. w. gesättigten, d. i. verbrauchten und niedergeschlagenen Luft in regelmäßigem Kreislauf mit ihrer Erneuerung zur Erhitzung geschehen" rc.

Der Patentanspruch lautet:

Patentansprüche:

Zur Austrocknung, Ventilation oder Desinfection von Räumen mittelst eines Heizapparates in der Weise, daß die Verbrennungsluft für den Heizapparat von außen in denselben eingeführt und die Verbrennungsgase durch Rauchröhren wieder nach außen abgeführt werden, die Luft zur Ventilation re. dagegen getrennt von außen dem Heizapparate so zugeführt wird, daß sie mit dem Brennmaterial nicht in directe Berührung kommt, sondern nur infolge ihrer Erwärmung an den Wandungen des Heizapparates im Raume aufsteigt, nach Aufnahme der fortzuschaffenden Stoffe erkaltend zu Boden sinkt und von dort durch die Saugwirkung der durch das Rauchrohr entweichenden Ver-brennungsproducte des Heizapparates nach außen entfernt wird.

Zur klnterstützung des Austrocknungsprocesses besonders bei neuerem Mauerwerke, respective zur rascheren Ueberführung des im Mauerwerke enthaltenen Kalkhydrats in kohlensauren Kalk, empfiehlt Anton E. Paul Schmidt in Martinikenfelde bei Berlin seine chemisch präparirten Preßholzkohlen-Trocken-Briquettes. Mit diesen soll das noch feuchte neue Mauerwerk, gleichwie das alte feuchte Gemäuer, nachdem vorher der Luftzutritt möglichst beschränkt wurde, ausgetrocknet, respective carbonisirt werden. Die

selben sollten jedoch keinen Ersatz der Coakskörbe, sondern nur eine Ergänzung derselben durch Entwickelung großer Mengen von Kohlensüuregas bilden. Dieses Material ist indessen, insbesondere bei Anwendung der Coakskörbe, welche an sich schon, wie auch im Kosinski'schen Patent ganz richtig erwähnt ist, mehr als nothwendig ist, Kohlensüuregas erzeugen, überflüssig und ist es hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Siehe auch S. 54 die Anmerkung über Gl äß gen's Ausführungen bezüglich des Austrocknens des Kalkmörtels.

Ernst Nöthling empfiehlt ferner zum Austrocknen einzelner, bereits bemalter und tapezierter Räume, die sogenannten Schnellöfen mit Spiritus, transportable Gasöfen, Petroleumöfen re. Die Feuchtigkeit und den üblen Geruch will er beseitigen, indem man Schüsseln mit kleinen Stücken gebrannten, ungelöschten Kalk und auch solche mit pulverisirter Holzkohle auf dem Fußboden aufstellt. Aehn-liche Wirkungen äußern wohl auch Chlorkalk und Chlor-calcium. Diese Mittel eignen sich auch für die in alten Wohnräumen auftretenden Fälle.

Das beim Austrocknen in den Fenstern sich niederschlagende und dort abfließende Wasser wische man mit trockenen Hadern oder Fließpapier auf und entferne diese ans dem Zimmer, damit das Wasser dort nicht wieder zur Verdunstung gelange

Die wichtigste Neuerung hinsichtlich des Austrocknens von Neubauten und alten feuchten Wohnungen bietet das Verfahren des Regierungsbaumeisters Seemann, welches jetzt durch die Gesellschaft „Bauhygenie", G. m. b. H. in Berlin, für Austrocknung und Sanirung von Gebäuden in großem Stile zur Anwendung gebracht wird. Hierüber berichtet Dinqler's Polytechnisches Journal, Jahrgang 1900, Bd. CCGXV, Heft 11:

„Mit dem Hauptapparat (D. R. P. Nr. 76877) (siehe Schluß von Abschnitt II, woselbst das Seemann'sche Patent näher beschrieben ist) ist die „Bauhygiene"-Gesellschaft in der Lage, täglich einige 100 Kubikmeter Luft auf etwa 200 Grad Celsius erwärmt, unter dem Drucke eines Ventilators, Fig. 3 und 4, mittelst leicht zu montirender Blechröhren unter die Fußböden und Staaken einer Balkendecke zu drücken. Diese heiße Ventilationsluft sättigt sich mit der in der Balkendecke befindlichen Feuchtigkeit, wird von einem zweiten Ventilator abgesogen und bewirkt so die sehr energische Durchlüftung der einzelnen Balkenfücher. Zugleich wird durch die Hitze bewirkt, daß Decken, die durch irgend welche Umstände — durch zurückgebliebene Baufeuchtigkeit oder durch Rohrbrüche, Löscharbeit u. s. w. — in gefährlicher Weise durchfeuchtet sind, infolge dessen zu Hausschwammbildungen und Substanzzerstörungen hinneigen und auf natürlichem Wege die in ihnen eingeschlossene Feuchtigkeit nicht mehr abgeben können, durch den Hauptapparat der genannten Gesellschaft, ohne Aufheben der Fußböden und ohne nennenswertste Störung, zur völligen Austrocknung und Sanirung gebracht werden.

Dieser Apparatwird inschwierigenFüllennoch durch eigenartig construirte Hängeöfen in seiner Heizwirkung unterstützt.

[

(

B

x

Fig. 3.

,

c

1

i

I

$

H

Ml

Die Gebläseheizkörper bilden eine weitere Neuerung, welche bezweckt, massive Wände von beliebigen Stärken rasch zu trocknen. Diese Heizkörper bestehen aus einem Blechmantel mit Rost von etwa 1 Meter Länge, sind an der hohen Seite offen und ermöglichen, die ganze Glut eines Holzkohlenfeuers durch den Druck eines Gebläses gegen eine Wand wirken zu lassen. (Siehe Fig. 5 und 6.) Um den Heizkörper herum bildet sich von der durchtrockneten Wand aus ein größerer Trocknungsherd, und es genügt ein Heizkörper,

Fig. 4.

Zur direkten, beschleunigten

Austrocknung von Puh flächen.

Ventilator mit- Anschluss

\\

r.fiie.3-6

Heizkörper

um nach mehrstündiger Arbeit größere Flüchen zu trocknen; es lassen sich aber in einem Raume mehrere solcher Gebläse-heizkörper zugleich aufstellen, also mehrere Wände zugleich trocknen; ein besonderer Vortheil liegt darin, daß der den Ventilator betreibende Arbeiter sich im Nebenraume ohne Schädigung seiner Gesundheit aufhalten kann. Die Wirkung der Gebläseheizkörper ist aber im Vergleich mit der von Coaksöfen viel intensiver, bei dicken Mauern bis zum Kern reichend und kennzeichnet sich dadurch, daß die Hitze nicht wie bei den Coaksöfen ziellos zur Decke entweicht, sondern dort wirkt, wo das Trocknen sich vollziehen soll. Diese

Gebläseheizkörper dürften besonders bei Kellerwänden und dicken stärkeren Mauern angewendet werden, welche in der Trocknung zurückgeblieben sind; dieselben sind, wie uns mitgetheilt wird, neuerdings im königlichen Schlosse zu Charlottenburg dazu verwendet worden, um feuchte Wände

Fig. 5.

Hfe

mm

gjä.

aus aufsaugungsfähigem Ziegelmauerwerk poröser Natur von etwa 1 Meter Stärke in einer bestimmten Höhe von beiden Seiten zu durchheizen und in die getrockneten Schichten mittelst durchreichender Bohrlöcher Theeröle einzupressen. Auf diese Weise wird eine horizontale Jsolirung gegen aufsteigende Feuchtigkeit hergestellt. Dieses Verfahren soll von der „Bauhygiene"-Gesellschaft in den schwierigen

Fällen mit guten Erfolgen zur Durchführung gebracht worden sein.

Danach können bei Wänden von 29 bis 51 Centi-meter Stärke 8 bis 10 Quadratmeter in 10 Stunden durchheizt werden, während frischer Wandpntz in einer Flüchenausdehnung von 20 bis 30 Quadratmeter in

Fig. 6.

offen

Rostl

Luft vom

Ventilator

Platte aas Doppelblech mit Asbest-Einlage

10 Stunden getrocknet wird. Mit diesem Verfahren scheint endlich dieFragenach einem wirklich rationellen Austrocknungs-Verfahren praktisch gelöst und auch der Kosinski'sche Apparat weit übertreffen zu sein.

Auch der Hütteningenieur Ludwig Zechmeister in München hat sich erfolgreich mit der Austrocknung feuchter Wände und der Zerstörung der in denselben enthaltenen, salpetererzeugenden Bakterien beschäftigt und einen diesbezüglichen Apparat, der sich bewährt haben soll, ausgearbeitet. Doch konnte ich hierüber bis heute nichts weiter in Erfahrung bringen.

Es muß indessen an dieser Stelle bemerkt werden, daß die bedingungslose rasche Austrocknung von Neubauten nicht ohne Bedenken ist.

Bei alten Gebäuden, in welchen das im Mauerwerke enthalten gewesene Kalkhydrat vollkommen in kohlensauren Kalk umgewandelt ist, und der Mörtel seine volle Bindekraft und Härte bereits erreicht hat, kann man ruhig an das rasche Austrocknen, respective an die Entfernung des mechanisch im Mauerwerke eingeschlossenen Wassers nach den vorstehend angegebenen Verfahren gehen.

Anders verhält es sich bei frischem Mauerwerk. bei frischem Mörtel, der noch nicht seine Festigkeit und Härte erreicht hat und durch eine rasche Kohlensüuerung, durch ein zu schnelles Austrocknen, d. h. durch die zu frühe und gänzliche Entfernung des mechanisch und chemisch gebundenen Wassers,⁴) nur eine leicht zerreibliche, bröckliche Masse, ohne alle Bindekraft, bilden würde.

Das zu rasche Austrocknen der Neubauten ist aber nicht nur für die Bindekraft des Lust-, beziehungsweise Kalkmörtels, sondern auch für jeden Cementmörtel, der ebenfalls vor dem künstlichen Austrocknen seine volle Härte erreicht haben muß, von entschiedenem Nachtheil. Es werden in dieser Richtung immer noch die größten Fehler gemacht, obwohl die Theorie der Erhärtung des Kalk-und Cementmörtels eine sehr einfache, klare und deutliche ist. Nur der reine Gipsmörtel macht hier eine Ausnahme; ihm schadet ein rasches Austrocknen, wenn er einmal fest geworden ist, in keiner Weise.

Ich habe z. B. die schlimmsten Erfahrungen' dadurch gemacht, daß bei der Herstellung von Wandmalereien der aus Luft- oder Wassermörtel im Sommer hergestellte Malgrund meist zu schnell getrocknet wird. Es wird vom Baumeister und Architekten fast in allen Fällen bei Angabe der Putz-, beziehungsweise Gesimsstärken, Ausladungen u. s. w. nur ein V₂ bis 1 Centimeter starker Putz- oder Malgrund vorgesehen, der besonders in der Jahreszeit, in der solche Arbeiten ausgeführt werden, meist schon in wenigen Stunden völlig sein Wasser verliert und durchgetrocknet ist. Ein solcher

Als Hauptresultat ergab sich ein constantes Abnehmen der Feuchtigkeit im Verhältnisse mit der Zeit, sowie ein weit rascheres Austrocknen im Sommer als im Winter, ebenso in einem frei, als in einem nicht frei stehenden Gebäude. Verfasser glaubt als Grenzwerth einen Feuchtigkeitsgehalt von 1 Procent des Mörtels aufstellen zu müssen.

Wasser und Kohlensäure zuvor befreiter Luftstrom hindurchgeleitet wird, unter gleichzeitigem Erhitzen des Trockenapparates. Nach ³/₄ bis 1 Stunde ist die Operation beendet und der Gewichtsverlust der Trockenröhre ergiebt ohneweiters den ursprünglichen Gehalt der eingeschlossenen Quantität frei im Mörtel, d. h. in dessen Poren enthaltenen Wassers. Zur Bestimmung des Hydratwassers wird die nunmehr wasserfreien Mörtel enthaltende Liebig'sche Trockenröhre unter Durchleitung eines Stromes von Kohlensäuregas erwärmt und so das Hydratwasser entfernt. Aus der hierauf erfolgten Gewichtszunahme wird die Menge des entwichenen Hydratwassers berechnet. Nach dieser Methode wurden Mörtelproben einer Anzahl von Neubauten zu verschiedenen Zeiten über ihren Feuchtigkeitsgehalt untersucht.

Die Schuld wird hierbei regelmäßig entweder auf das schlechte Putz- oder Malgrundmaterial, oder auf die schlechte Farbe gelegt, während sie einzig und allein an der falschen und verständnislosen Anwendung des Materiales gelegen ist. Die Theorie der Erhärtung des Luftmörtels, welcher aus Kalkhydrat, Sand und Wasser besteht, ist folgende (Gottgetreu, Physische und chemische Beschaffenheit der Baumaterialien rc.):

Malgrund, ein solcher Fayadenputz wird niemals hart, sondern bildet nur eine rasch verwitternde, bald abfallende und abblätternde Masse, auf welcher weder ein solider, fest werdender Anstrich noch eine Malerei halten kann. Im Gegentheil, je solider die Farbe ist, je härter sie wird, um so eher wird sie beim Trocknen, wobei sie schwinden und sich zusammenziehen muß, abblättern und den Putz mit losreißen. ⁵)

,.Steht frisch gemischter Mörtel nur kurze Zeit an der atmospürischen Luft, so bedeckt er sich mit einem feinen Häutchen: dies besteht aus kohlensaurer Kalkerde, die aus der im Inneren des Mörtels erneuerten Kalkerdehydratlösung durch den Einfluß der in der atmosphärischen Luft enthaltenen Kohlensäure gefüllt wird.⁶)

Die Gleichung ist folgende: (Ca (0 H)₂ + C 0₂ = Ca C 0g + H₂ 0). Dieses Häutchen überzieht die Oberfläche der obersten Sandschicht sehr dicht, ebenso die Schicht der Mauersteine, in deren sämmtlichen Poren kohlensäure-

**) Wolter hat durch mehrfache Versuche erwiesen, daß die Aufnahme von Kohlensäure beim frischen Mörtel aus reiner atmosphärischer Luft viel bedeutender war als in reiner Kohlensäure, daß ferner frischer Mörtel fast gar keine Kohlensäure aufnimmt re., und

haltige Luft befindlich gewesen ist. Immerhin erscheint überall dort, wo ein Niederschlag von kohlensaurer Kalk-erde aus der Lösung von Kalkerdehydrat sich bildet, dieser in außerordentlich subtiler Form. Krystalle sind in diesem Niederschlage nicht zu entdecken.*) Die Adhäsion derselben an den Flüchen, auf denen der Niederschlag geschieht, ist aber sehr groß; dies ist zumal bei Backsteinen der Fall, deren Flüchen sehr porös sind, weil hier der sich bildende kohlensaure Kalk in die Poren sich eindrängt. Hierdurch erklärt sich das schnelle „Binden", welches sich bei Anfertigung von Backsteinmauerwerk beobachten läßt, sobald die einzelnen Steine „satt" in den Mörtel eingelegt werden. (Jedenfalls liegt es aber auch theilweise in der raschen Entziehung des Wassers aus dem Mörtel, das die Backsteine begierig aufsaugen, mitbegründet. Anm. d. Vers.) daß dasselbe auch stattfindet, wenn man bloßen Kalkbrei anwendet. Es findet also die Aufnahme der Kohlensäure durch den Mörtel im Zustande des Trocknens statt. Ein Mörtel, der angezogen hatte, so daß er etwa noch ³/₅ des anfänglichen Wassers besaß, hatte in gleichen Zeiträumen etwa viermal so viel Kohlensäure aufgenommen, jedoch nur dann, wenn er weiter austrocknen konnte. Wurde ihm letzteres nicht gestattet, so verhielt er sich wie frischer Mörtel 2c.

*) Nach anderen Autoren sollen es dagegen feine Krystalle sein, die sich bilden und soll dieser krystallinisch kohlensaure Kalk, (kalkspatartige Krystalle) es sein, der dem Mörtel die wesentliche Härte giebt.

Verfasser zieht aus diesen und den weiteren Versuchen den Schluß, daß frisch angemachter Mörtel bei vollem Wassergehalte nur Spuren von Kohlensäure aufnimmt, nicht über V₃ Procent, und die Aufnahme erst dann stattfindet, wenn der Mörtel trocknet und sehr langsam erfolgt, wenn er langsam trocknet, und rascher erfolgt, wenn er rasch (an der Luft) trocknet. Auch angezogener Mörtel (mit ⁵/₉ Procent des anfänglichen Wassergehaltes) zeige gleiches Verhalten, obwohl die Aufnahme im Anfange etwas stärker erfolge. Die Aufnahme der Kohlensäure geschehe nie schneller, als die allmähliche Wasserverdunstung stattfindet. Die Aufnahme der Kohlensäure werde also wesentlich durch den Wassergehalt bestimmt. Siehe Dr. H. Zwick: „Kalk- und Luftmörtel", S. 185, Wien 1879, A. Hartleben.

So lange in dem Mörtel hinreichend viel Feuchtigkeit vorhanden ist, wird durch diese an Stelle des zu kohlensaurer Kalkerde verwandelten Kalkerdehydrates das im Mörtel in Substanz vorhandene Kalkerdehydrat von Neuem gelöst. Tritt nun Kohlensäure von außen an die Kalkerdehydratlösung heran, so wird daraus von Neuem kohlensaurer Kalk gefällt. Die Bildung von kohlensaurer Kalkerde und die Erhärtung des Mörtels geschieht demnach von außen nach innen. Zu gleicher Zeit mit dem Vorgänge der Bildung von kohlensaurer Kalkerde geht eine Verdampfung von Wasser aus dem Mörtel vor sich. Das Verhältnis, in welchem diese stattfindet, ist von großem Einfluß aus die Weitererhärtung des Mörtels.

Geht die Verdampfung sehr rasch und durch die ganze Mörtelmasse oder von einer großen Flüche aus vor sich, verliert sich also die Feuchtigkeit im Mörtel schnell, und kann der Proceß der Lösung von Kalkerdehydrat nicht mehr erfolgen, so tritt die Kohlensäure der Luft in die Poren des Mörtels und an das noch in Substanz im Mörtel vorhandene Kalkerdehydrat und verwandelt dann dieses feste Kalkerdehydrat in kohlensaure Kalkerde. Diese Verwandlung des nicht in Lösung, sondern in Substanz vorhandenen Kalkerdehydrates zu kohlensaurer Kalkerde steigert die Festigkeit des Mörtels nicht mehr wesentlich. Der Zeitpunkt, in dem diese Verwandlung eingetreten ist, bezeichnet die Grenze der Mörtelerhärtung überhaupt. Ist sie vollendet — und dies geschieht, wenn keine Feuchtigkeit mehr vorhanden ist, sehr schnell — so ist dann der Mörtel eine todte Masse, in welcher die charakteristischen Wechselwirkungen des Mörtelbildungsprocesses nicht mehr stattfinden können. Geschieht dagegen die Verdampfung der Mörtelfeuchtigkeit langsam von innen nach außen und nur auf einer geringen Oberfläche, wird mithin der Proceß der wechselseitigen Ausscheidung von kohlensaurer Kalkerde und Lösung von Kalkerdehydrat lange Zeit fortgesetzt, so zwar, daß das vorhandene Quantum Kalkerdehydrat möglichst vollständig in Lösung übergeführt und aus dieser in kohlensaure Kalkerde umgewandelt wird, so wird der solcher Art gebildete Mörtel ungleich fester sein. Es kann daher unter günstigen Verhältnissen aus einem reinen Kalksandmörtel ein sehr fester Mörtel gebildet werden.⁷)

Kieraus erklärt sich, daß künstlich oder sonst;« schnell getrockneter Mörtel gar keine Aestigkeit Hat, sondern wie trockener Sand anseinanderfällt, darum erhält so oft künstlich getrocknetes oder bei heißer Witterung gefertigtes ZKauerwerk, namentlich bei dünnen Wänden⁸)' wenig Aestigkeit; ebenso wenig dasjenige Mauerwerk, bei dessen Anfertigung man das Wasser gespart hat; dagegen wird das bei mildem Wetter ausgeführte oder starke Wände bildende und mit genügend vielem Wasser durchnetzte Mauerwerk das festere, sowie im Allgemeinen das Mauerwerk auch unter der Erde zwar später seine Festigkeit erlangt, aber fester wird als das unter gleichen Umständen über der Erde aufgeführte.

Auf diese Umstünde ist demnach bei Austrocknung von Neubauten wohl Bedacht zu nehmen, und sollte nicht verabsäumt werden, ehe man an die künstliche Austrocknung solcher Neubauten schreitet, zunächst Sachverständige darüber zu vernehmen, ob auch das Mauerwerk und der Putz hinreichend so erhärtet sind, daß durch die rasche künstliche

Austrocknung deren Festigkeit nicht in verderblicher Weise beeinträchtigt wird. Wie schon bemerkt, fallen bei altem Mauerwerk diese Bedenken hinweg.

¥.

Deue, sicher und nachhaltig wirkende und erprobte Verfahren zur Trockenlegung alter feuchter (Uände und (Uohnungen.

Handelt es sich um die Trockenlegung eines alten Mauerwerkes, so sind, ehe an die eigentliche Bekämpfung des Uebels gedacht werden kann, die örtlichen Verhältnisse und die Ursachen der Feuchtigkeit genauestens in Erwägung zu ziehen, respective aufzusuchen, und darf erst dann mit dem eigentlichen Trockenlegungsverfahren begonnen werden, wenn man überzeugt sein kann, die Ursachen der Feuchtigkeit in ihrem ganzen Umfange entdeckt zu haben.

Ist dieses geschehen, so treffe man die später zu beschreibenden Maßregeln gegen die weitere Zufuhr von Feuchtigkeit.

Alsdann werden an der Innenseite der betreffenden feuchten Wände mindestens 2 bis 3 Meter über die nassen Stellen hinaus — am besten aber die ganze Wandflüche — vom Putze befreit und die Fugen ungefähr 1 Zentimeter tief ausgekratzt. Stehen die im ersten Abschnitte näher beschriebenen Austrocknungsapparate nicht zur Verfügung, so werden, je nach der Größe de Locales ein bis zwei Feuerungsküsten (Fig. 3, 4 un 5), von denen jeder 20 bis 40 Kilogramm Coaks aufnehmen kann, mit glühenden Coaks aufgestellt und das Local auf diese Weise ausgrheizt. Diese Küsten bringt man erst dann in den auszuheizenden Raum, wenn sie keinen Rauch mehr entwickeln und vielmehr die Coaks schon vollkommen glühen. Thüren und Fenster halte man geschlossen, um die Wärme

im Raume festzuhalten. Man beachte auch, was im ersten Abschnitte über die Theorie der Erhärtung und des Austrocknens des Luftmörtels weiter ausgeführt ist.

Sobald das Erscheinen des Wasserniederschlages an den Fenstern einen erheblicheren Umfang zu nehmen beginnt, werden, um Luftzug zu erzeugen und den vorhan-

Fig. 7.

o

'S

denen Wasserdampf zu entfernen, Fenster und Thüren geöffnet. Man hat hierbei die Vorsicht zu gebrauchen, das

Mg. 8.

O Ct> o O

>0:00000 0 0 o CPwkO .*«)

Oeffnen möglichst rasch und bei angehaltenem Athem vorzunehmen, um nicht von den vorhandenen Gasen (Kohlensäure, Kohlenoxyd) insicirt zu werden. Nachdem der vorhandene Wasserdampf abgezogen und sich das Zimmer mit atmosphärischer Luft, um den Coaks genügend Sauerstoff zur Verbrennung zuzuführen, gefüllt hat, werden Fenster und Thüren wieder geschlossen. Das Heizen, sowie das abwechselnde Oeffnen und Schließen der Thüren und

Fig. 9.

Fenster ist so lange fortzusetzen, bis sich endlich auch nach zwei- bis dreistündigem Heizen an den kälteren Theilen des Zimmers keine Wasserniederschläge mehr bilden, und man kann dann versichert sein, daß die Mauern vollkommen ausgetrocknet und in denselben auch kein Kalkhydrat mehr vorhanden ist. Diese Arbeit nimmt int ungünstigsten Falle nicht mehr als zwei oder drei Tage Zeit in Anspruch. Es läßt sich so in ein paar Tagen sicher erreichen, was sonst bei Einwirkung trockener Luft bei gewöhnlicher Temperatur sich oft kaum in Monaten erreichen läßt.

ciy I

io!

Das Mauerwerk wird dann vollkommen ausgetrocknet werden und durch die Kohlensäuerung, wenn diese noch nicht vollkommen erfolgt gewesen sein sollte, nur an Härte gewinnen, sowie auch an der Leitungsfähigkeit für die durchdiffun-dirende Luft zunehmen.

Selbstverständlich ist die Anwendung des Kosinski'schen oder gar des Seemann'schen Apparates, wo ein solcher zu bekommen, weitaus vorzuziehen und ist hierüber oben Genügendes erörtert.

Nach genauer und consequenter Durchführung dieser Vorbereitungsarbeit ist auf dem inneren Mauerwerke eine Jsolirschicht von Thonplatten (man kann im Nothfalle auch eine von Holz anwenden) anzubringen.

Auf eine Entfernung von circa 50 Centimeter, je nach der Größe der Thonplatten, werden 2 bis 4 Centimeter starke Mauerlatten (Fig. 10 a a a) ⁹) in senkrechter Richtung angebracht, indem man sie an eichenen Diebeln, welche in die Fugen der Mauer getrieben werden, annagelt und auf 60 bis 80 Zentimeter Höhe eigens nochmals mit Mauerhaken befestigt. Auf diese Mauerlatten (die Mauerlatten werden, um sie gegen Schwamm und Fäulnis zu schützen, zuerst gut getrocknet, dann mit Wasserglas, welches mit Englischroth vermischt ist, noch besser aber mit Carbolineum angestrichen) werden Thonplatten (Fig. 10 bbbb) horizontal mit Kreuznügeln in der Weise befestigt, daß sich ein Füllungsraum, je nach Bedürfnis von 0⁻2 bis 0'5 Meter zwischen der Mauer und den Thonplatten bildet, der mit gepulverter und vollkommen trockener Infusorienerde (Kieselguhr) locker ausgefüllt wird (Fig. 10, Linie 1 . . 1). Die Thonplatten haben eine Länge von 0⁻50 Meter, eine Höhe von 0°25 Meter, so daß 8 Stück 1 Quadratmeter Flüchenraum bedecken können, und eine Stärke von 1 bis 2 Zentimeter (gig. 11). Um die Thonplatten beim Trocknen und Brennen gerade zu erhalten und damit der Putz gut darauf haftet, ' werden sie mit 28 Löchern, von denen jedes circa 4 Millimeter im Durchmesser hat, durchbrochen.

Selbstverständlich ist es nur Vortheilhaft, die Thon-Platten aus einem porösen Materiale, aus Lehm, dem Kohlenpulver, Sägespäne k., überhaupt Körper, welche beim Brennen herausbrennen und so in der Masse freie Zwischenräume entstehen lassen, zu fertigen.

Hat man nicht zu sehr auf möglichste Ersparnis des Raumes zu sehen, so kann man sich auch mit aus porösem Materiale hergestellter Hohlziegel (Fig. 12 u. 13), respective einer mit solchen aufzuführenden Jsolirmauer bedienen und ist der zu lassende Spielraum zwischen dieser und der Mauer

a a a Die an der Mauer befestigten Mauerlatten, welche die Thonplatten halten und deren Stärke die Stärke des Füllungsranmes bestimmt, bbbb Thonplattenverschalung.

e o Nägel, welche die Thonplatten auf den Latten befestigen. Linie 1.. 1 Infus orienerd efnllnn g.

„    2..2 Abgepickte, trocken zu legende Mauer.

.4.

3 3 3 Bereits fertige und verputzte Stelle.

Figur 10 a ist der Durchschnitt von Figur 6 nach Linie 4..

L-

Jt

/Oy

o,

-2

—r--fi---O-----0---G---0----1

-0------6---O--0---

> o o o o ebb⁰ ° o o cp

O 0^» 0 o

'"6“

%10*.

Jfc.

c^ua. 11.

ebenfalls mit Infusorienerde auszufüllen. (Fig. 14, Linie a.) Eine solche mit 4 bis 5 Zentimeter starken Hohlziegeln hergestellte Jsolirschicht kommt durchaus nicht theurer als die mit Thonplatten verfertigte zu stehen, da man an Mauerlatten, Mauerhaken und Nägeln eine Ersparnis erzielt.

Die Jsolirwand ist alsdann mit einem entsprechenden, gewöhnlichen, nicht zu fetten Mauerverputz, zu welchem man alten, eingesumpften Kalk, gut gewaschenen Sand giebt, um keine hygroskopischen Salze in die Jsolirwand zu bringen, zu versehen und egal abzuebnen.

Fig- 12.

Fig. 18.

WM

Scrg <v 3

B g

'S p

®|

lifffM M II

fiigPöflefSe

g B e-.j? S|fiB3

Ht;i mi

"    Sr® zt

ro a <-t- rt>

§S'"o’3 5    ' a Sr

g'f =» SssS S „

gt^^SSa¹-⁰®

p'äSfil

SWIsi^s

iitsirris

3-c

sSs'^Ö“

~ ö

Sk

p El ?0 §

SS

CD

8-.

BLB y y

«*£■

b>b

ga* a* s

r-ts

Sf

y

cd 0 8 §

Sie findet in der Technik bezüglich ihres Absorptionsvermögens*) für verschiedene Flüssigkeiten, wie

dabei

Gelehrten-Anzeiger" 2c. 14. und 15. Stück, 1888) über zwei ihm vom Präsidenten des landwirthschaftlichen Provincialvereines für das Fürstenthum Lüneburg zu Uelzen zugesendete Erdproben: „Die ausgezeichnete Leichtigkeit dieser Erdarten machte es zwar unwahrscheinlich, daß sie von thoniger Natur seien; aber ihr Aggregatzustand ließ doch nicht auf Kieselerde schließen, woraus sie demungeachtet nach der von Dr. Wiggers im akademischen Laboratorium damit vorgenommenen chemischen Prüfung bestehen. Die Probe Nr. 1 ist zufolge dieser Untersuchung chemisch reine Kieselsäure. Sie hat einen feinen, höchst lockeren, flockigerdigen Zustand und eine kreideweiße Farbe, fühlt sich sanft und mager, etwa wie Stärke, an und knirscht nicht zwischen den Zähnen. Äuf Wasser schwimmt sie einen Augenblick, sinkt dann aber nieder und quillt darin allmählich etwas auf. Mit Wasser vermengt, nimmt sie eine kleisterartige Consistenz an, ohne jedoch klebend zu werden. Probe Nr. 2 ist ebenfalls Kieselerde, nur mit sehr unbedeutenden im Feuer zerstörbaren Neben-bestandtheilen. Sie ist im Bruche feinerdig, von einer bräunlichgrauen Farbe mit einem schwachen Stiche in das Grüne, welche Färbung durch Anfeuchtung dunkler wird. Sie ist zerreiblich, mager, aber sanft anzufühlen, und an der Zunge hängend. Auf Wasser schwimmt sie einige Augenblicke, sinkt dann aber mit Geräusch Wasser einsaugend und unter Ausgeben vieler Luftblasen nieder, und dehnt sich allmählich durch unregelmäßiges Zerschiefern ans, ohne ganz zu zerfallen. Durch Behandlung im Feuer nimmt sie schnell eine weiße Farbe an. Hin und wieder wird sie von Adern einer reinen, kreideweißen, fein erdigen, mit kleineren und größeren Blasenräumen erfüllten Kieselerde durchsetzt. Die Untersuchung ergab ferner, daß beide Erden ganz und gar aus völlig schön erhaltenen Jnfusorienschalen bestehen, und zwar von sehr verschiedenen, aber nur von bekannten, noch jetzt in süßen Gewässern lebenden Arten." Nach Dr. Runge befinden sich in einem Kubikzoll 47 Millionen, nach Anderen in 1 Gran Kieselguhr 187 Millionen solcher kleiner Panzerröhrchen, herstammend von Infusorien.

*) Wegen ihrer Absorptionsfähigkeit für Flüssigkeiten, Ammoniak, Salpetersäure, Alkohol, und da sie mit Säuren und Alkalien nicht zerfließt, verwendet man sie bereits zum Reinigen von Schalen, Flaschen u. s. w., zum Aufsaugen verschütteter Flüssigkeiten 2c. und kann sie nach dem Austrocknenlassen an der Luft immer wieder verwenden. Rühren die Verunreinigungen von Harzen oder Fetten her, so feuchtet man sie mit Aether, Benzol 2c. an. Infusorienerde mit einer alkoholischen Lösung von Anilinfarbstoffen geschüttelt, dann mit Wasser verdünnt und auf ein Papierfilter gebracht, läßt die Flüssigkeit klar abfließen und absorbirt den Farbstoff.

„Neueste Erfindungen und Erfahrungen" 1874, S. 460. 1876, S. 436 u. ff., A. Hartleben, Wien.

auch wegen ihrer Eigenschaften als schlechter Wärmeleiter¹⁰) rc. die verschiedenartigsten Anwendungen¹¹) und ist bekanntlich geeignet, Wasser in großen Mengen aufzunehmen, also Feuchtigkeit zu absorbiren und festzuhalten, bis auch für sie in der trockenen Jahreszeit rc. die Bedingungen zu ihrer Entleerung, respective Austrocknung gegeben sind. Sie kann das Bier- bis Sechsfache ihres Gewichtes Wasser aufnehmen. Mit dem dreifachen Gewichte Wassers fühlt sie sich noch nicht einmal besonders feucht an.

Wie unter den festen Körpern den Gasen (Ammoniak-, Salzfäuregas rc.) gegenüber die Kohle fast das größte Absorptionsvermögen ausweist, so ist es unter den festen Körpern dem Wasser gegenüber die Infusorienerde, welche das meiste Wasser aufnehmen kann, ohne selber zu zerfließen.

Pulver von gebranntem Thon, Bimsstein, Kohlenpulver, Lösche rc. sind bei Weitem nicht damit zu vergleichen.

Es ist sohin, wie gezeigt, durchaus kein ganz neuer Körper, sondern in Bezug auf seine chemischen und physikalischen Eigenschaften ein genügend beobachteter. Die Wirkung desselben für den hier in Frage kommenden Zweck beruht in der Ausnützung seiner Eigenschaften als voluminöser, Feuchtigkeit bindender und die Wärme schlecht leitender Körper und erklärt sich unter Berücksichtigung des bisher Angeführten dadurch, daß die Infusorienerde als Wasser an-

Je nach der Stärke des Füllungsraumes und der Beschaffenheit des Mauerwerkes (ob selbes egal ist oder viele Unebenheiten hat) kommen pro Quadratmeter (bei 2 Centimeter Füllraum 6l/-₂ bis 8V₂ Kilogramm) 8V₂ bis 11 Kilogramm, mindestens aber 6l/₂ Kilogramm gemahlene oder gestoßene und gesiebte Infusorienerde in Anwendung. Da nun 7* Kilogramm Präparat mindestens das Dreifache seines Gewichtes Wasser aufnehmen kann, ohne übersättigt zu werden, so müßten, um die Absorptionsfähigkeit der Infusorienerde vollkommen zu erschöpfen, in einem Quadratmeter feuchter Wandfläche wenigstens 20 Kilogramm Wasser in Activität sein.

ziehendes und bindendes Füllmaterial, der Jsolirschicht wie der Mauer, Wasser infolge Capillarwirkung rc. entzieht, und so lange angezogen hält, bis die Luft in der trockenen Jahreszeit ihr dasselbe wieder entzieht und sie somit selbst austrocknen kann. Da sie nicht allein die Mauer, sondern auch die Jsolirschicht stets trocken erhält und das auf sie sich niederschlagende Wasser in kurzer Zeit an sich zieht, so gelingt durch sie in der beschriebenen Art die wirkliche Trockenlegung des inneren Raumes, sowie auch nach und nach, wenn dem Zudrang der Nüsse vom Grunde auf Einhalt gethan wird, die Trockenlegung der feuchten Außenmauer.

Es dürfte aber für bestimmt angenommen werden, daß solche Wasserquantitäten in keiner Mauer, auch in der feuchtesten nicht, vorhanden sind; da ferner die Infusorienerde, wie bereits bemerkt, sich von Zeit zu Zeit ihres Wassers selbst wieder entleert, so können sich nicht die mindesten Bedenken gegen ihre augenblickliche, wie auch gegen ihre nachhaltige Wirkung ergeben.*)

Es ist jetzt noch von den Maßregeln zu sprechen, welche zur Abhaltung des Wasserzuzuges in das Mauerwerk zu treffen sind. Dieselben umfassen die Beseitchung aller Schäden an Dachungen, Dachrinnen, Rinnsteinen, Aborts, Ausgüssen, Abzugscanälen, Schutzmaßregeln gegen

*) Siehe Dr. H. Zerener: „Beitrag zur Kenntnis und Verhütung des Hausschwammes u. s. m.", S. 23, Magdeburg, E. Baensch jun. 1877.

•-//(•%

sr%

M»PP

-WUWWW

WUMWU

~ Wie*

Steten

■'fi

IÜg.16.

Ueberschwemmung, die Sorge für die rasche Ableitung allen Trauf-, Regen- und Schneewassers, endlich, wenn es sich um die Grundfeuchtigkeit handelt, um Beseitigung derselben, und halte ich es nur bezüglich dieser letzteren Maßregel nothwendig, eine Anleitung zu geben, da die übrigen sehr leicht auszuführen sind und sich von selbst verstehen.

Die Arbeiten gegen das Aufsteigen der Grundfeuchtigkeit in alten Gebäuden theilen sich in die Arbeiten im Innern und in die Arbeiten am Aeußern des Gebäudes.

1. Arbeiten im Innern des Gebäudes.

Sind in dem trocken zu legenden Gebäude keine Keller vorhanden (Fig. 15), so hebe man ein Brett aus dem Fußboden aus und untersuche das unter demselben befindliche Füllmaterial. (Fig. 15 stellt eine zu entfeuchtende Wand eines Parterrelocales dar, woselbst der Fußboden unter dem Niveau der Straße gelegen und im Hause selbst keine Keller vorhanden sind.) Ist dieses stark feucht, oder ist es nasse Damm- oder Ackererde, so ist der ganze Boden und die Füllung 060 bis 080 Meter tief, herauszunehmen. Alsdann wird eine Betonschicht, wie im Capitel II, S. 15 beschrieben, angebracht, mit trockenem groben Kies bis zur Höhe der Balkenlager (Fig. 16) angefüllt; diese selbst aber lege man in trockene Infusorienerde (Fig. 16, Linie a) und fülle auch den Zwischenraum zwischen der Kiesoberfläche, dem Bretterboden in der ganzen Stärke der Lager damit aus. Alsdann vollende man die Trockenlegung der Wände wie angegeben und lege dann den Fußboden.

Ist die Grundseuchtigkeit jedoch in einem sehr hohen Grade vorhanden, so ist das ganze Mauerwerk einige Centi-meter unter dem Niveau des Fußbodens (Fig. 16, Linie b) stückweise in der Art auszustemmen, daß man mit glasirten Thonplatten oder Ziegeln die Grundmauer abdecken kann; alsdann schließe man ebenfalls stückweise die isolirten Stellen mit guten Steinen und hydraulischem Mörtel. Diese Arbeit hat sich auf sämmtliche vier äußere Umfassungswände zu erstrecken. Sie ist aber unangenehm, kostspielig und nur bei schwächeren Mauern ausführbar, und habe ich daher stets auf folgende Weise Abhilfe geschaffen:

Von Linie c (Fig. 16) wird das Mauerwerk der ganzen Länge der trocken zu legenden Außenwand bis auf 1 bis 2 Meter Höhe 12 bis 14 Zentimeter stark ausgebrochen, mit der inneren Wand egal eine Schicht von gestellten guten Backsteinen (Fig. 16, Linie d) aufgeführt und dann erst die innere Wand, wie vorgeschrieben, ausgeheizt und mit der Jsolirschicht u. s. w. versehen (Fig. 16, Linie e). Der entstandene hohle Raum in der Mauer ist jedoch durch Oeffnungen mit 5 bis 8 Zentimeter Durchschnittsmaß mit der freien Luft in Verbindung zu bringen (Fig. 16, Linie f). Solche Luftzüge sind mehrere an einer Mauer in der Entfernung von 3 bis 4 Meter voneinander anzubringen, und kann so das Mauerwerk in der Mitte stets von frischer Luft durchzogen und ausgetrocknet werden, ohne im Wohnungsraume auch nur die geringste Spur von Luftzug oder Kälte zu verursachen.

Die „Bauhygiene", G. m. b. H. in Berlin, welche mit dem Seemann'schen Verfahren arbeitet, welches hier bereits eingehender erörtert wurde, hat um aufsteigende Feuchtigkeit durch eine später eingebrachte, horizontale Jsolirung abzuhalten, mit ihren gesetzlich geschützten Apparaten auf nachstehende Weise, für den vorliegenden Zweck, sehr günstige Resultate erzielt.

„In einer Ziegelfuge möglichst tief am Sockel des Gebäudes, bei Unterkellerungen dicht über dem Fußboden werden in Abstünden von 25 Zentimeter Bohrlöcher hergestellt; bei stärkeren Mauern durch die ganze Stärke reichend, alsdann werden beiderseits die schon beschriebenen Gebläse-Heizkörper in Thätigkeit gesetzt, bis die Mauer in dem Ziegelschichtenring um die Bohrlöcher vollständig durchglüht und getrocknet ist (im königlichen Schlosse zu Zharlottenburg ist dieses Resultat bei Ziegelmauern über 1 Meter Stärke erreicht worden). Im heißen, trockenen Zustande sind die durchheizten Schichten mehr fähig, imprügnirt zu werden. Die Bohrlöcher werden luftdicht verschraubt

unterhalb derselben eingepreßt.

und vermittelst einer Druckpumpe bituminöse Oele durch die Bohrlöcher in die getrocknete Ziegelschicht oberhalb und

Wenn auch bei diesem Verfahren nicht eine correcte, continuirliche wasserdichte Schicht in die Mauer gelangt — was abhängig von der Struktur des Mörtels und der Steine ist — so hat sich in allen Fällen der Praxis erwiesen, daß die Mauern in heißem Zustande hinreichende Mengen aufnehmen und daß entweder die Ziegelflüchen oder aber die Mörtellagen ganz oder theilweise durchtränkt sind, derart, daß Feuchtigkeit von unten her durch die so iniprägnirte Horizontalschicht oberhalb und unterhalb der Bohrschicht nicht hinaufziehen kann.

Derartige Arbeiten sind unter anderen von genannter Gesellschaft mit bestem Erfolge ausgeführt im königlichen Schlosse zu Charlottenburg, in der kaiserlichen Villa Jngenheim bei Potsdam, in der Villa L'Aronge zu Neu-Babelsberg. Dieses Verfahren ist nur aufs beste zu empfehlen und hat dasselbe entschiedene Vorzüge gegen die bisherigen Verfahren.

2. Arbeiten an der Aussenseite.

Hier muß man nach der ganzen Länge der feuchten Blauer, oder besser mehrere Meter weit darüber hinaus, bis die ganze Tiefe der Grundmauer hinab, das Erdreich auswerfen, die Fugen gut auskratzen, mit Cementmörtel verwerfen und in diesen nassen Verputz Dachplatten einreiben und auch diese wieder mit Wassermörtel verputzen. Dieses hat mindestens 25 bis 30 Zentimeter hoch bis zum Erdboden herauf zu geschehen. Weiter hinauf, ungefähr 30 bis 40 Centi-meter hoch, ist der alte Verputz zu entfernen, die Fugen auszukratzen und mit Cementmörtel zu verputzen. Hat man Lehm leicht zur Hand, so werfe man 25 bis 30 Zentimeter tief denselben ein, fülle das alte Erdreich auf und stampfe es fest. Schließlich bringe man ein gutes, abschüssiges Steinpflaster ungefähr 40 Zentimeter breit an, welches in Cementguß gelegt wird, und an dessen Ende ein nach ab-

Es lassen sich durch dieses Gesammtverfahren, wie bewiesen werden kann, die feuchtesten, kältesten und infolge dessen ungesundesten Räume in vollkommen trockene, gut bewohnbare und den in Bezug auf Hygiene zu stellenden Anforderungen genügende Locale in kürzester Zeit umwandeln, indem durch dasselbe die Feuchtigkeit nicht bloß momentan verdrängt, sondern thatsächlich absorbirt und beseitigt wird, wodurch einer Menge von die Gesundheit schädigenden, an allen nassen und dumpfen Stellen sich entwickelnden organischen Gebilden die Existenzbedingung entzogen wird und die Luft durch deren Zersetzungs- und Spaltungsproducte nicht verunreinigt werden kann.

wärts gestellter Stein den Abschluß desselben bildet. (Fig. 17).*) Nach dieser Angabe hält man sich durchaus für immer alles Wasser vom Hause fern und ist nur noch für für einen raschen Abzug desselben zu sorgen. Ich habe bei der vielfachen Anwendung dieses Verfahrens, für welches auch die Theorie sehr zu Gunsten sprechen muß, in der Praxis stets wahrhaft glänzende Erfolge und selbst in solchen Fällen errungen, in denen oft schon eine große Zahl anderer Mittel vergeblich angewendet worden war.

Das gleiche Resultat giebt es und der Einfachheit halber empfehlenswerth ist es, statt dessen das ganze Fundament an der Außenseite, bis zur Umpflasterung hinauf, mit einer 30 Zentimeter starken, guten Betonschicht zu verkleiden.

Da die zur Verwendung kommenden Substanzen mineralischer Herkunft sind, zeichnen sie sich auch in Bezug auf Feuersgefahr vor anderen, leicht brennbaren Hilfsmitteln Vortheilhaft aus. Dem Mauerwerke wird durch dieses Ver-

*) Erklärung zu bett Fig. 17 stellt ein unteres

Figuren 17 und 18. s Mauerwerk

vor der Trockenlegung dar, bei dem der Stubenboden über dem Niveau der Straße liegt.

Fig. 18 stellt Fig. 17 nach erfolgter Trockenlegung dar, also ein solches Zimmer, bei dem das Niveau des Fußbodens über der Straße liegt, während Fig. 16 ein trockengelegtes Mauerwerk darstellt, bei dem der Fußboden unter dem Niveau des Straßenpflasters liegt.

*

<s>

m

mm

cW^.18.

1*.

-----

p

-

L

M. W W

fahren keineswegs die vom gesundheitlichen Standpunkte aus nicht zu unterschätzende Ventilations-, respective Diffusions-sähigkeit für die Luft entzogen.¹²) Das allenfalls im Mauerwerk vorhandene und außer den anderen Ursachen die Nüsse des Mauerwerkes mit begründende Kalkhydrat (durch seine oft sehr lang andauernde Abgabe des in demselben chemisch gebundenen Wassers) wird hierbei vollkommen ausgetrocknet und carbonisirt, so daß die Mauern auch in Bezug auf ihre Dauerhaftigkeit nur gewinnen. Trockene Mauern Ventiliren selbstverständlich die Luft viel besser, als es nasses Mauerwerk thut, dessen Poren mit Wasser stets angefüllt sind; trockene Mauern liefern uns reinere, wärmere, gesündere, nicht mit Wasserdümpfen zu sehr angefüllte Luft; sie sind haltbarer als feuchte Mauern, in denen das Wasser selbst, wenn es die verschiedenen, von Menschen und Thieren sich ausscheidenden Gasarten u. s. w. absorbirt, zu einem zerstörenden Agens für Mörtel und Stein sich gestalten kann.

Kurzum, es ist hiermit ein Verfahren gegeben, welches zugleich gegen alle Feuchtigkeitsursachen entschieden wirksam und stets von dauerndem Erfolge begleitet sein muß. Wir haben es damit allerdings mit keinem solchen Universalmittel zu thun, welches bloß an die Wand geschmiert zu werden braucht, um angeblich Wunder zu wirken, sondern mit einem Verfahren, welches gründliches und gewissenhaftes Arbeiten und gutes Material voraussetzt, dann aber auch radical wirkt und sich auf die Beobachtung der Naturgesetze, auf die Gesetze der Physik und der Chemie stützt.

Seine Wirksamkeit muß eine andere sein, als die von Blei- und Asphaltpapier, glasirten Thonplatten oder Oel-und Theeranstrichen, Cemenlverputz u. s. w. es ist, welche keinen anderen Zweck haben und haben können, als wie Vaud oh er ganz richtig sagte, den eines wasserdichten Abschlusses überhaupt, der die Feuchtigkeit nur verdrängt und im günstigsten Falle nicht mehr durchschlagen läßt, an einer anderen Stelle aber die Uebel oft verschlimmern hilft..

Es ist auch leicht zu begreifen, daß ein solches Mittel, wie die letzteren, den in einem Raume, z. B. in einem Wohnzimmer, unvermeidlich durch die Ausscheidung der Menschen durch Haut und Lungen, ferner durch das Verdampfen des Wasch- und Putzwassers, des Dampfes der Speisen u. s. w. erzeugten Wasserdampf, der sich an den kälteren Theilen der Außenwände, welche nicht immer gleichmäßig sich erwärmen, da einige Stellen immer ungleich weiter vom Ofen entfernt oder die Mauern selbst von ungleicher Stärke sind, niederschlügt, nicht entfernt, sondern nur bewirkt, daß die Feuchtigkeit sich nicht in die Mauer zieht. Die Feuchtigkeit lagert sich daher in dichteren Massen an den kälteren Theilen der Wand ab, und in diesem Zustande trocknet sie viel weniger gut auf, als es bei einer gewöhnlichen porösen Kalkmörtelwand, welche das Wasser mehr vertheilt und der Luft zum Auftrocknen eine größere Oberfläche und mehrere Berührungsstellen darbietet, der Fall ist?)

Es sei zum Schlüsse noch der Jsolirschichten mit Luft-eirculationsanlagen gedacht; man hat zwar auch Jsolirschichten von Backsteinen, Holz, selbst von Pappe und Leinwand, ohne Luftzüge angewendet, das Schlechteste, was in dieser Richtung gedacht werden kann, da hierdurch die feuchte Wand nur verdeckt, dem Ungeziefer und der feuchten, schlechten Luft Aufenthalt gewährt und einer sehr

*) Pettenkofer, welcher, wie bekannt, um die Porenventilation unseres Mauerwerkes zu demonstriren, den Versuch machte, durch eine Wand die Flamme eines Lichtes zu bewegen oder auszublasen, sagt: „Unsere Wände müssen sehr häufig condensirtes Wasser, das theils von unseren Haushaltungsgeschäften, theils von Respiration und Perspiration herrührt, schlucken, durch ihre Massen hindurch befördern, damit es, außen angekommen, im Freien abdunste."

Für nur oberflächlich feuchte Wände, welche mit werthvollen Wandgemälden versehen werden sollen, eignet sich besonders das nachfolgend beschriebene, für welches mir unter Nr. 22600 ein D. R. P. ertheilt wurde. Es ist dabei immer vorausgesetzt, daß möglichst gesorgt wird, daß die Ursachen der Feuchtigkeit mit beseitigt werden.

gesundheitsschädlichen, oft hinter solchen Wänden sehr üppig wuchernden Vegetation Vorschub geleistet wird?)

Das Verfahren hat keinen dieser Nachtheile, aber desto entschiedenere Vortheile, wie sie bereits angegeben wurden.

Die von allem alten Verputz befreite Wandflüche, deren Fugen 1 Centimeter tief ausgestemmt sind, wird einige Tage der trocknenden Luft ausgesetzt, dann abgekehrt und mit einem äußerst dünnen (suppigen) Mörtel aus 1V₂ Maßtheilen Cement, 2 Maßtheilen reinem Quarzsand und

*) Schälke, „Gesunde Wohnungen", S. 99, sagt: „Die Stuben- oder Zimmerluft wird nun nicht nur von all den äußeren Verunreinigungen u. s. w. getroffen, sondern sie verdirbt auch in möglichst gut abgeschlossenen Räumen in sich selbst, da ihr dann genügende Bewegung mangelt und die organischen Gebilde, die vorhin besprochenen Pilze, selbst Thiere in dieser Ruhe vortrefflich gedeihen und sich vermehren. Der muffige Geruch eines lang verschlossen gewesenen Zimmers ist wohl allgemein bekannt und die Untersuchung des auf allen wagrechten Flächen massenhaft angehäuften Staubes solcher Zimmer ergiebt, daß derselbe oft zur Hälfte organischen Ursprunges ist. Viel schlimmer sind aber die Verunreinigungen der Zimmerluft durch Menschen und ihre Beschäftigung. Der Athmungs-proceß und die Ausdünstung verändern nicht allein die gewöhnlichen Mischungsverhältnisse der Luft und ihren Feuchtigkeitsgehalt, sondern sie entsenden auch organische Ausscheidungen aus ihren Lungen und der Haut. Diese schlagen sich namentlich mit dem Wasserdunste an Wänden und Möbeln nieder, vermehren die organischen Massen des atmosphärischen Staubes und der Fäulnis. Shmith sammelte solche organische Ausscheidungen in den Wassertropfen an den Wänden seiner vorerwähnten Bleikammer (S. 90 a. o. a O.). Der Niederschlag ließ beim Verbrennen den charakteristischen Geruch versengter Federn erkennen, zersetzte sich rasch und bildete nach einigen Tagen eine schmierige, leimartige Masse mit reichlicher Entwickelung von Schimmel- und anderen Pilzen. Die Aerzte sind der Ansicht, daß diese organischen Ausscheidungen giftig sind, und Versuche von Hammond und Solokoff machen diese Ansicht wahrscheinlich.

x/₂ Maßtheil gemahlenem Braunstein so dick angeworfen, daß man für diesen Zweck besonders hergestellte Thonplatten satt anreiben, beziehungsweise andrücken und deren Fläche genau nach dem Richtscheit ebnen kann. Hierbei soll nie mehr Zementmörtel verwendet werden, als zur Erreichung dieses Zweckes absolut nöthig ist.

Die vorerwähnten Thonplatten werden in einer Stärke von circa 08 bis 1 Zentimeter und zu unten beschriebenem Zweck in zweierlei Größen aus gutem, porösem Thon hergestellt. Angenommen, die eine Größe sei 20 X 40 Zentimeter, so soll die andere um 5 Millimeter weniger, also 105 X 305 betragen. In die größeren Platten A, Fig. 21 der Zeichnung, werden auf einer Seite Furchen a (Fig. 20) eingeschnitten, die kleineren werden ebenfalls auf einer Seite gerippt. Nach ihrem Trocknen werden sämmtliche Platten einseitig mit Glasur überzogen und dann paarweise so mit der ebenen, glasirten Flüche aufeinander gelegt, datz, wie aus Fig. 21 ersichtlich, die kleinere Platte mehr nach unten und auf der linken Seite nach außen, also hierbei über die größere hervorragend, auf diese zu liegen kommt, wogegen an den entgegengesetzten Stellen die Glasur der größeren Platte auf circa 2 Zentimeter freiliegt. Nachdem man dann die beiden Platten gebrannt hat, bilden sie, durch die Glasur verbunden, eine einzige Thonplatte. Beim Andrücken derselben an den Mörtel drückt sich dieser so in die Furchen a ein, daß nach dem Trocknen die Platte nur in Trümmern wieder abgeschlagen werden kann.

Die gerippte Vorderflüche bietet dem Malgrund eine möglichst große Oberfläche dar. Die Art ihrer Aufeinanderlegung aber verhindert das Durchdringen der Feuchtigkeit durch die unteren der bei der Aneinanderreihung der Platten sich ergebenden Stoßfugen, da diese von dem freibleibenden Theil der oberen Platte stets wieder überdeckt werden.

Die oberen, beziehungsweise vorderen Fugen, die durch den Umstand, daß die obere Platte um 5 Millimeter kleiner als die untere ist, bei der Herstellung der Gesammt-bildfläche entstehen und als Grund die Glasur der unteren Platten haben, werden nun durch aus Werg, Theer,

Asphalt, Terpentin und Braunsteinpulver gefertigte dicke Kittnähte ausgefüllt und diese dann mit einem heißen Löthkolben eingeschmolzen, so daß sie nur die halbe Fugentiefe ausfüllen. Dieses Einschmelzen der Fugen geschieht jedoch erst, nachdem die ganze Jsolirschicht ein bis zwei Tage getrocknet hat. Hierauf mischt man einen ziemlich dünnflüssigen Mörtel ans

3 Maßtheilen gewaschenen Qnarzsand,

Marmorsand,

2    „ Kalkbrei,

1 Maßtheil Portlandcement,

Infusorienerde und „ Marmormehl, mit welchem Mörtel die nach dem besagten Einschmelzen noch freigebliebene Halste der Fugentiefe gut ausgeworfen und die Plattenfläche glatt geputzt wird.

Auf dieser Gesammtschicht wird der Malgrund, oder der gewöhnliche oder den weiter beabsichtigten anderweitigen Zwecken entsprechende Wandverputz angebracht.

Architekt Max Röhm in München verwendet sogenannte italienische Terracottahohltafeln, welche sich durch einen hohen Grad von Leichtigkeit, Porosität und Widerstandsfähigkeit auszeichnen, als Wandverkleidungen, Fa^aden-putzverblendungen und für monumentale Malereien. Dieselben werden in den Stärken von 3 bis 6 Centimeter, in den Breiten von 20 bis 25 Centimeter und in den Längen von 20 bis 100 Centimeter geliefert. Sie sind unter der Bezeichnung: Transportabler, isolirender und ventilirender Maluntergrund für Zwecke der Malerei gesetzlich geschützt und werden auch für das sogenannte Röhm'sche Monumentalmosaik mit isolirter Malsläche und ventilirenden Contourfugen verwendet.

Gute, trockene Jsolir- und Zwischenwände liefert das Verfahren von Joses Monier in Paris D. R. P. Nr. 14673, gemäß welchem Scheidewände durch Umgießen eines der Wandslüche entsprechenden eisernen Gerippes mit Cement oder Cementmörtel hergestellt werden. Luftzüge, welche den Hohlraum der Wand mit der Außenluft in

Verbindung bringen, sind auch hier erforderlich und höchst zweckmäßig anzubringen.

Vorzügliche Jsolirwünde mit Luftzügen können auch mit dem sogenannten Rabitz-Putz erhalten werden. Rabitz hat unter Nr. 4590 ein Patent erhalten auf die Con-struction sich selbst tragender Zwischenwände von Gebäuden, sowie eben ein solches unter Nr. 25255, betreffend die Benützung des Putzes mit Putzträger aus Drahtgewebe re. unter eisernen Trägern und Gewölben zur Herstellung von Gewölben rc., Doppelwünden mit isolirender Luftschicht, sowie die Bekleidung von Wänden rc. mit dem Putz zur Belassung einer isolirenden Luftschicht.

In dem letzterwähnten Patente ist diesbezüglich Folgendes ausgeführt:

„Die Herstellung feuersicherer, leichter Zwischenwände, wie solche durch Patent Nr. 4590 geschützt sind, wird auch auf doppelte Zwischen- und Umfassungswünde ausgedehnt, derart, daß zwischen den dünnen Wänden ein Luftraum zur Abhaltung von Kälte und Hitze zur Ventilation, sowie gegen Fortpflanzung des Schalles gelassen wird. Desgleichen kann der Putz auch zur Herstellung von Jsolirwünden außer- und innerhalb der Gebäude mit Luftschicht und Ventilation Verwendung finden.

Wesentlich bei allen diesen Ausführungen ist, daß eine Berührung des Drahtgewebes oder sonstigen statt des Drahtes als Träger des Putzes dienenden Band- oder Rundeiseneinlage, ebenso auch des Verputzes darauf mit den Balken und Trägern vermieden wird.

Die hierzu gebrauchte Mörtelmasse besteht aus Mamor-kalk, Gips, Sand, Kälberhaare und Leim, welchen auch Chamotte- und Bimssteinmehl. feuerfester Thon, Schlackensand, gestoßene Muscheln, Marmorpulver, Asbest, Eisenoxyd, Infusorienerde, Mennige, Alaun, Kochsalz und Wasserglas zugesetzt werden kann.

Ich möchte hier bemerken, daß ich den Zusatz von Gips, ferner von Leim, Alaun, Kochsalz und Wasserglas für alle Räume, die man trocken legen will, vollständig verwerfe, und daß, wenn der Putz nicht zu dünn aufgetragen und nicht zu rasch getrocknet luirb, er ant besten in Form eines guten, eventuell mit Kälberhaaren versetzten Luftmörtels, oder auch eines richtig hergestellten, aus 1 Maßtheil Cement und 4 Maßtheilen reinen Sand bestehenden Cementmörtel, dem eine geringe Menge Kalkbrei, um die Adhäsion zu erhöhen, beigemengt wird, zur Verwendung kommt.¹³)

Für solche Fälle, in denen die Feuchtigkeit nicht zu stark und auch nicht durch Grundfeuchtigkeit verursacht ist, oder wo wenigstens alle Ursachen eines Nachdringens weiterer Feuchtigkeit sicher ausgeschlossen sind, kann man auch mit bestem Erfolg das folgende Verfahren an den Innenseiten der Mauern anwenden. Der alte Verputz wird abgeschlagen, die Mörtelfugen werden circa 3 Centimeter tief ausgestemmt, die Wand dann gut abgekehrt und durch entsprechende Heizeinrichtungen ausgetrocknet. Dann wird die Wand mit einem Mörtel aus 1 Maßtheil Portlandcement und 2 Maßtheilen feinen gewaschenen Sand egalisirt, wobei der feine Mörtel höchstens ¹/i Centimeter dick in seinen stärksten Lagen ausgetragen wird. Man läßt langsam trocknen, damit der Cementmörtel die nothwendige Festigkeit bekommt. Dann wärmt man die Wandfläche wieder aus und trägt auf die erwärmte Fläche einen zweimaligen Anstrich von dem nachstehend beschriebenen Keim'schen Jsolirmastix, der, so lange er noch heiß ist, tüchtig gesandet, d. h. mit Sand beworfen wird, damit der dann aufzutragende, von mir ausprobierte und stets erfolgreich angewandte Trockenputz gut auf der Wand haftet.

Statt dieses Trockenputzes habe ich auch eigens zu diesem Zweck hergestellte, 2 Centimeter dicke poröse Thonplatten in der Weise verwendet, daß man diese ebenfalls auf der einen Seite mit heißem Jsolirmastix recht satt bestrichen, auf die gleichfalls eben mit dem heißen Jsolirmastix gestrichene Wandfläche andrückt, respective aufkittet. Auf diese Thonplatten kann dann nach 12 Stunden schon ein beliebiger, nicht zu fetter Kalk- oder Cement- (nicht Gips-) Mörtel aufgetragen werden. Nach Erhärtung des Mörtels wird der Raum ausgeheizt.

gemischt:

Der vorerwähnte Trockenputz lvird auf folgende Weise

100 Gewichtstheilc Portlandcement,

10

110

gebrannter und ungelöschter Kalk, gewaschener, oder sonst reiner, ge-

trockneter Sand,

4 Gewichtstheile gehackte Holzwolle, seine Sägespähne, pulverisirte Holzkohle, calcinirte Infusorienerde.

28

33

Die Masse wird durch ein grobes Sieb öfters durchgesiebt und trocken gut vermengt. Dann wird dieselbe in der Consistenz eines recht steifen Mörtels mit Wasser angemacht und tüchtig verarbeitet, indem man sie nicht nur mit dem Mörtelrührer durcharbeitet, sondern mit einem Betonstößel längere Zeit durchknetet oder stampft, so daß es eine ganz gleichmäßig schlichte Masse giebt. Der Mörtel nürd bis zu einer Stärke von 2 bis 4 Centimcter aufgetragen, indem man ihn immer in Schichten von der Stärke 1 Centimeters aufträgt und einige Stunden anziehen läßt. Man hält den Raum circa acht Tage geschlossen, damit die Masse recht langsam antrocknet. Auch muß dieselbe innerhalb dieser Zeit täglich mit einer feinen Brause, ähnlich wie die Blumenspritzen, angefeuchtet werden, da der Mörtel, wenn er beim Erhärten die erste Zeit nicht genügend Feuchtigkeit hat, nicht fest wird. Das erste Annetzen erfolgt, nachdem der fertige Putz 24 Stunden im geschlossenen Raume gestanden. Nach acht Tagen kann man dann die Wand ausheizen und den Raum beliebig austrocknen.

Dieser Verputz ist nur für innere Wände, beziehungsweise bewohnbare Räume geeignet und bestimmt.

In jenen Füllen, in denen die Wände nur durch die innere Niederschlagsfeuchtigkeit oberflächlich feucht geworden find, was überall da der Fall ist, wo ein bewohnter Raum, eine Kirche re. dünne Wandflächen aufweisen, die rasch erkalten und die Feuchtigkeit des Raumes an sich eonden-firen, genügt es, nur den Trockenputz, als porösen warmen, die Wärme schlecht leitenden Körper aufzutragen und die Wand zu verstärken. Das vorhergehende Egalisiren mit dem Cementmörtel, sowie der Jsolirmastix können da erspart werden.

Den zu verwendenden Jsolirmastix habe ich mir als Pasta in folgender Mischung hergestellt:

r>

io

21‘5 Gewichtstheile Faß-, beziehungsweise Branerpech, Syr. Asphalt,

Leinölfirniß,

Steinkohlentheer,

Paraffin,

15

Bleiweiß, gebrannte Umbra, gebrannter und gelöschter Kalk,

werden in der Weise in einem eisernen Kessel zusammengemischt, daß man zuerst Pech, Asphalt und Paraffin zusammenschmilzt, an diese Schmelze dann den Leinölfirniß rührt, und wenn alles ein gleichflüssiges Liquidum bildet, die pulverförmigen Substanzen daruntermengt. Zuletzt rührt man noch 4 Gewichtstheile Terpentinöl vorsichtig in das Gemisch. Dieser Mastix muß stets auf die erwärmte Unterlage so lange aufgetragen werden, bis er nicht mehr einschlägt und auf der ganzen Flüche eine gleichmäßig glänzende Schichte bildet.

Dieser bewährte Jsolirmastix läßt sich in verschlossenen Gefäßen beliebig lange Zeit aufbewahren, muß jedoch beim Gebrauche immer frisch geschmolzen werden.

Um feuchte Wände entsprechend zu isoliren, ist hier aber ganz besonders die nach dem Patent Fischer von der Firma A. W. Andernach in Beuel am Rhein hergestellte Falzbaupappe „Kosmos" zu empfehlen. Umstehende Fig. 19 zeigt den Querschnitt der bereits mit Putz

e*

versehenen, trocken gelegten Wand, wobei a das alte Mauer-werk, b die Falzbaupappe und c den auf derselben angebrachten Verputz darstellt. Die Firma empfiehlt zum Ber-

Fig. 19.

Ci 0-1

Fig. 20.

cA~

lrr/%/VVV\fv^/v^r-/w^Arvvvvxxrv>rv>z-v^>/'rv-\rvv>/vvv,^'v^A/~\n7'rf'Ar'.rJ

Fig. 21.

i| 0

putz verlängerten Cementmörtel zu verwenden, der infolge der gleichmäßigen Trocknung — weil unabhängig von der Trocknung des Mauerwerkes — sehr schnell zu einer steinharten Masse wird und sich durch die schwalbenschwanzsörmiaeu Hohlfalzen und das gute Sauden der Pappe mit derselben vorzüglich verbindet. Die Pappe selbst ist Wasser- und dunstdicht und hält den Innenputz dauernd trocken, d. h. wenn nicht die Wände an sich zu schwach sind und nicht die Feuchtigkeit, die sich in dem betreffenden Raume entwickelt, an diesen Stellen niederschlügt. In letzteren Füllen empfiehlt es sich, den von mir vorhin näher beschriebenen Trockenputz, in der Stärke von 2 bis 3 (Zentimeter, seiner ebenfalls vorher näher beschriebenen Eigenschaften halber zu verwenden. Wird (was ich unbedingt empfehle) das Außenmauerwerk mit Löchern, die die Außenluft in die Höhlungen der Falzen, die zwischen der Mauer und den Falzen bestehen, leiten und eine dauernde Luftcirculation ermöglichen, versehen, so kann mit der Zeit die alte Mauer austrocknen, ohne daß im Jnnenraume durch irgendwelche Zugluft eine Belästigung der Bewohner erfolgen kann. Die Pappe ist auch absolut schwammsicher.

Es empfiehlt sich noch ganz besonders auch für jene Fälle, in denen auf alte und nasse Innenwände werthvolle Wandmalereien angebracht werden sollen. Wichtig erscheint es mir in allen Füllen, daß die alte Wand, auf welcher die Pappe befestigt wird, von allein alten Putz befreit und kein neuer Putz aufgetragen wird, damit die Wand mit der Zeit leichter vollkommen austrocknen kann. Selbstverständlich soll man, wo es nothwendig ist, auch die S. 73, Absatz IV beschriebenen Arbeiten an der Außenseite der Mauer nicht verabsäumen. Eingehende Information findet der Leser in der sehr werthvollen Schrift: Falzbaupappe „Kosmos" nach Patent Fischer, verfaßt von August Wilh. Andernach in Beuel am Rhein. Commissionsverlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig 1899.

Ich lasse hier noch eine kurze Uebersicht über die einzelnen Ursachen der Feuchtigkeit mit Angabe der für jeden Specialfall geeigneten, in dieser Abhandlung näher beschriebenen Abhilfemittel folgen.

Dieses einfache, gute und billige, für die meisten Fülle ausreichende Verfahren verdient die größte Beachtung und werden praktische Versuche sich sicher be-wühren.

¹

„Ungarische Bauzeitung", 16. Jahrg., 1879, S. 129.

²

Jllustrirtes Patentblatt, Bd. V, 1830, S. 378.

³

„Dingler's Polytechn. Journal", 1876, Bd. CCXXII,

⁴

Ueber den Wassergehalt der Wände, dessen quantitative Bestimmung. „Dingler's Polytechn. Journal", Bd. CCXVJ, S. 186.

Gläßgen („Zeitschrift für Biologie," 1874, S. 246) hat eine große Anzahl Versuche darüber angestellt, bei welchem Grad von Trockenheit oder Feuchtigkeit Neubauten hinlänglich trocken genannt werden können, um ohne Gefahr für die Gesundheit beziehbar zu sein. Als Untersuchungsmittel wird der Mörtelbewurf der Innenwände der Gebäude gewählt, welcher mit der Wand selbst so innig zusammenhängt, daß wohl angenommen werden kann, sein Feuchtigkeitsgrad wird identisch mit dem der Mauer sein. Es wird sowohl das vorhandene freie Wasser als auch das noch an Kalk gebundene Hydratwasser genau durch das Gewicht bestimmt. Zu diesem Zwecke werden von verschiedenen Stellen der zu untersuchenden Wand Mörtelproben genommen und in fest verschlossene Gläser gebracht Von jeder der einzelnen Proben wird der feinere (durch ein Sieb von 1-5 Millimeter Lochweite) durchgesiebte Theil zur Untersuchung verwendet und zu diesem Zwecke in Mengen von meist 25 Gramm in einer Liebig'schen Trockenröhre abgewogen, durch welche ein von

⁵

Der Maler und der Putzarbeiter können da gar nichts ändern, sondern müssen sich einfach nach den gegebenen Verhältnissen richten. Nur durch ein höchst sorgfältiges Trocknen des Putzes oder Malgrundes, wobei dieselben mehrere Tage lang, täglich zwei- bis dreimal genetzt werden müssen, könnte dem Uebel gesteuert werden.

⁶

Was liegt aber dem Maurer, der den Putz oder den Malgrund besorgt, daran, wenn der Maler später den größten Schwierigkeiten ausgesetzt ist!

⁷

Ueber die Theorie der Erhärtung des Mörtels siehe ferner die Ansichten von Prof. Dr. Hans Hauenschild in „Handbuch der Architektur" von Dr. Durm u A. 11. Allst. Erster Theil I. B. erste Hälfte. 3. Cap. S. 132 bis 134 und 137 bis 138. Die Mörtel und ihre Grundstoffe. Darmstadt 1895 und Dr. Kosmann in Nr. 31 Thonindustriezeitung. Jahrgang 1897.

⁸

Oder gar ein im heißen Sommer auf trockene Wände aufgetragener dünner Putz oder Malgrund.

⁹

Erklärung zu Figur 10. Dieselbe stellt eine trocken zu .legende Mauer dar, an der bereits ein Stück fertig und verputzt ist.

A. W. Keim, Die Feuchtigkeit der Wohngebäude. 2. Aufl.

¹⁰

Dr. Hoffmanii bemerkt in dem amtlichen Berichte über die Wiener Weltausstellung vom Jahre lb73, S. 679 (Braunschweig, Vieweg & Sohn):

Allem Anscheine nach wird die Gewinnung der Jnfusorien-erde zu einem eigenen Industriezweige heranwachsen. Als ein feuerfester und äußerst voluminöser Körper ist dieselbe zu vielen technischen Verwendungen sehr geeignet. Nach eigenen Versuchen des Verfassers leistet Infusorienerde fast Unglaubliches gegen Ableitung der Wärme und ist weitaus das beste Mittel zur Umhüllung von Dampfapparaten aller Art und für alle ähnlichen Verwendungen. (Sie findet bereits Verwendung zur Jsolirung von Eiskellern und zur Füllung von Eisschränken rc.)

¹¹

Infusorienerde verwendet man ferner zur Herstellung des Wasserglases, zur Ultramariufabrikation; in beiden Fällen ersetzt sie den bisher hierzu verwendeten Quarzsand. Ihre Anwendung bei der Dynamitfabrikation ist bekannt.

¹²

Bei nach diesem Verfahren trocken gelegten Wänden, wie auch in sonstigen Fällen, ist es anzurathen, beim später vorkommenden Tünchen oder Tapezieren stets die alten Tünchen oder Tapeten abzukratzen und mit einem rauhen Sandsteine die Wand abzuschleifen, damit sich die Poren nicht vollständig mit alten Farben und altem Leim und Kleister verschließen. Nur Vortheilhaft kann es sein, die trocken gelegten Zimmer alle sechs bis zehn Jahre einmal tüchtig auszuheizen, um dadurch die letzten Spuren von Feuchtigkeit sogar ans dem Füllmateriale zu entfernen.

¹³

Ueber guten Kalk- und (Zementmörtel, siehe das hier mehr erwähnte Buch von Gott getreu. Ferner die Schrift „Porttandcement" von Dyckerhoff & Söhne in Amöneburg bei Biebrich am Rhein (Selbstverlag 1900), welches vorzügliche Anweisungen für die Herstellung soliden Betons und reinen und verlängerten Cementmörtel, Fayadenpntz re. enthält.

A. W. Keim, Die Feuchtigkeit der Wohngebäude. 2. Aufl.

I.    Die Ursache liegt in der ungenügenden Austrocknung des Neubaues.

Abhilfe: Ablösen aller Tapeten, Abkratzen der Leim-und Oelanstriche vom Mauerwerk, Ausheizen, Anbringung guter Ventilationsvorrichtungen und gute Lüftung für die Folge.

fortwirkt.

II.    Ursache: Grundfeuchtigkeit, welche dauernd

Abhilfe: Jsolirung der Grund- und Mittelmauern durch wasserdichte Abdeckung wie S. 18 angegeben. Austrocknen. Ferner Anbringung einer Jnfusorienerdeisolirung oder Jsolirluftschicht an der inneren Wand. Verfahren nach S. 72; eventuell Fischer'fche Falzbaupappe. Außenwand ist bis l Meter über die feuchten Stellen mit gutem Portlandcement neu zu verputzen.

In Fällen, in denen die Grundfeuchtigkeit sicher nur infolge besonderer Ursachen vorübergehend eingewirkt.

Abhilfe: Hier ist keine Abdeckung der Grund- und Mittelmauern nothwendig und nur das Austrocknen und die angegebene Jsolirung erforderlich. Ausreichend ist auch die Fischer'fche Falz-Baupappe.

III. Die Ursache ist das sogenannte Sickeroder Quetschwasser.

IV. Ursache sind Schlagregen, beziehungsweise Spritzwasser.

Abhilfe: Verputz der Außenwand mit Portlandcementmörtel bis 1 Meter über dem Boden, respective über die ganze feucht gewesene Fläche. Ausheizen. An der Innenwand Luftisolirschicht. In leichteren Fällen, wenn die Mauer nur wenig durchfeuchtet ist, wasserdichte Jsolirschichte und neuer Putz. Eventuell nur Anbringung des Keim-schen Trockenputzes.

Abhilfe: Verputz der äußeren Grundmauern oder Kellerwände mit Portlandcementmörtel aus 1 Maßtheil Portlandcement und 2 Maßtheilen Sand. Wegleitnng des Wassers, Umpflasterung, Luftschacht. Innen: Austrocknung und Luftisolirung. In leichteren Fällen Jsolirmastix- und Trockenputz.

V.    Urs ache sind: Niederschlagsfeuchtigkeit im Innern, erzeugt durch die Ausdünstungen der Bewohner, den Kochdunst und das Waschwasser k. bei dünnen und deshalb kalten Wänden.

Abhilfe: Ist die Wand total durchnäßt, Ausheizen, Anbringung der Luftisolirschicht. Ist die Wand nur oberflächlich durchfeuchtet, Anbringung einer wasserdichten Jsolir-schicht mit Trockenputz.

VI.    Ursache sind Mauerfraß, hygroskopisches Baumaterial rc.

Abhilfe: Wie bei V.

VII.    Feuchte Mauern, an denen Wandgemälde angebracht werden sollen:

1.    an Außenwänden, nur Luftisolirschichte,

2.    an Innenwänden, Luftisolirschichten, oder die Verfahren S. 78—79 u. 84.

VIII.    Ursache: Feuchtigkeit durch Ueberschwem-

Ausheizen. Bei gänzlicher Durchfeuchtung des Mauer-werkes Infusorienerde- oder Lustisolirung. Anderenfalls nur wasserdichte Jsolirung oder Trockenputz. Stetige Ventilation.

Im Principe und in ihren wirklichen oder vermeintlichen Wirkungen unterscheiden sich alle alten und neuen Mittel zur Trockenlegung, beziehungsweise Austrocknung feuchter Wände und Wohnungen in folgender Weise:

mungen.

1. Einfaches Austrocknen, beziehungsweise Ausheizen. Es ist ausreichend, in allen jenen Füllen, in denen gleichzeitig die Ursachen der Feuchtigkeit beseitigt sind und auch sonst ein gesundes nicht hygroskopisches Stein- und Mörtelwerk vorhanden ist.

Seltener sind jene Fülle, in welchen die Feuchtigkeit durch bloße Ventilation und Lüftung entfernt werden kann, während es jedoch gute Mittel sind, um feuchte Wände und Wohnungen zu verhüten, was allerdings immer im Allgemeinen noch viel zu wenig gewürdigt wird. In jeder Wohnung soll für gute Ventilation und regelmäßige Lüftung gesorgt werden.

2. Einfache, wasserdichte Jsolirungen zwischen Mauerwerk und Verputz, als Glasplatten, glasirte Thonplatten, Blei- und Staniolblätter, Theerpappen, Anstriche von Theer, Asphalt und ähnlichen Compvsitionen, wie der Weißang'sche Verbindungskitt, der Keim'sche Jsolirmastix, erzeugen, wirklich sachverständig und zweckentsprechend angewandt, in Verbindung mit einem darauf anzubringenden, guten, nicht hygroskopischen Verputz, trockene Innen- und Außenwandflächen. Sie vermeiden sowohl das Eindringen von Feuchtigkeit in die Mauer, wie sie auch.das Vordringen der Feuchtigkeit einer Mauer an die Wand-, beziehungsweise Putzoberfläche verhindern. Mit ihnen läßt sich ferner auch, wenn der weitere Zuzug von Feuchtigkeit von unten vermieden ist, hygroskopisches Stein- und Mauerwerk vor dem weiteren Feuchtwerden schützen. Ist die Ursache der Feuchtigkeit, beziehungsweise das Nachdringen derselben aber nicht gleichzeitig beseitigt, so dürfen solche wasserdichte Jsolirungen nur aus der Innenseite angebracht werden, da sonst, wenn die Wand an zwei Seiten abgeschlossen würde, die Feuchtigkeit in die Höhe dringen müßte.

Diese Mittel heben aber die Porenventilation des Mauerwerkes auf.

Als Abdeckung für die Grundmauern verhindern sie das weitere Aufsteigen der Grundfeuchtigkeit.

3. Der sogenannte Trockenputz oder stark poröse, nicht glasirte Thonplatten wirken durch ihre Eigenschaft als schlechter Wärmeleiter und durch ihre Porosität, durch welche die Niederschlagsfeuchtigkeit an ihrer Oberfläche und im Innern sich gleichmäßig vertheilt, und wenn ihre Absorbtionsfühigkeit nicht überschritten ist (was unter normalen Umständen in menschlichen Wohnungen nicht vorkommen kann) rasch wieder zum Verdunsten gebracht wird.

Sie dienen zur Verkleidung von dichten Bruchsteinmauern, zur Verstärkung schwacher Wände, welche dadurch

Gleiche Wirkung haben gründliche Jmprägnirungen des Mauerwerkes mit fcttartigen oder bituminösen Lösungen.

von dem starken und raschen Erkalten geschützt werden. Sie sind auch nur für „Innenwände" verwendbar.

Sie haben den großen Vortheil, daß sie die Porenventilation des Mauerwerkes nicht aufheben.

Hierher sind auch noch die sogenannten italienischen Terracottahohltafeln von Max Rühm in München zu zählen, welche sich sogar zur Verkleidung nasser Außenwände eignen, während die stark porösen Verputzarten nur im Inneren verlvendet werden dürfen. Für Außenwände darf überhaupt in allen Fällen nur guter Luftmörtel, guter reiner Portlandcement- oder verlängerter Portlandcementmörtel verwendet werden, da nur diese genügende Wetter-festigkeit haben.

4.    Gesonderte Isolirwände mit Lnftcircula-tion nach Außen, oder mit einer Hinterfüllung von Infusorienerde, sind zweifelsohne das radicalste Mittel und in allen Füllen von erschöpfender Wirkung. Sie halten die Innenwände trocken und, wenn sie mit einem genügend starken Putz versehen sind, auch warm. Diese Jsolirungen ermöglichen an sich schon, wenn dem Nachdringen der Feuchtigkeit vorgebeugt oder das Nachdringen nicht sehr stark ist, das vollständige Austrocknen des Mauerwerkes von selbst, obwohl unter allen Umständen, auch bei ihrer Verwendung, das Mauerwerk vollkommen auszutrocknen ist und alle Maßregeln zum Schuhe gegen den Zuzug von Feuchtigkeit, wie beschrieben, zu treffen sind.

5.    Das Aufstellen von hygroskopischen Präparaten, wie z. B. von gebranntem Kalk, Chlorcalcium u. s. w., welche die Feuchtigkeit in feuchten Räumen aufsaugen sollen, ist für solche Fälle, in denen einmal der Putz und die Mauern selbst schon durchfeuchtet sind, zur Beseitigung der Feuchtigkeit absolut nicht ausreichend. Sie können nur in Füllen einer momentanen Feuchtigkeit des Zimmers zur Entfeuchtung der Luft mitbeitragen, was jedoch durch gute Lüftung, bei geheiztem Stubenofen, mindestens ebenso sicher erreicht wird.

Die Auswahl der Mittel hängt also von dem Umfange der jeweiligen Uebel, von den eventuell schon vor-handelten Materialien rc., den Geldmitteln, welche aufgewendet werden sollen, wie vom Geschmacke und dem Verständnisse des Ausführenden ab. Genaues Studium der Ursachen und der Mittel und besonders der Principien, nach tvelchen letztere wirken, lassen leicht das für jeden Fall wirksamste und einfachste, beziehungsweise am besten geeignete Verfahren auswählen.

Für die meisten Fälle giebt das Fischer'sche Verfahren mit Anwendung seiner Falzbaupappe „Kosmos" von W. A. Andernach, mit oder ohne Luftdurchzüge, ein vollkommen ausreichendes Mittel.

Zweitel³ Äbscbnith

I—H

Ueber Ursache und Entstehung des Golzscbwammes, seine Nachtheile für die menschliche Gesundheit, die destruirenden Wirkungen desselben auf die Gebäude und seine erfolgreiche Bekämpfung.

Unter beit an dem Holze, besonders bei dessen Fäulnis sich zeigenden Schwammarten ist der verderblichste und unerträglichste, für die Gebäude und deren Bewohner gefährlichste, der unter den Namen Hansschwamm, Gebäudeschwamm (Merulius destruens, vastator oder lacrymans), auch als Aderschwamm, verwüstender Hausschwamm, fälschlicherweise auch als Mauerschwamm re. bekannte.

Er gehört zu den Talluspflanzen, zu den mit dem Colleetivnamen Kryptogamen (Thallophita) benannten Pflanzen, von denen einige mit freiem Auge, die anderen aber nur mittelst des Mikroskopes sichtbar sind und bereit Fortpflanzung nicht durch äußere Verhältnisse, sondern durch den Samen (Sporen), welchen er trägt und häufig ausstäubt, bedingt ist. Es hat indessen auch die Theorie der Generatio equivoca, der Selbsterzeugung dieses Schwammes, nach welcher derselbe durch eine durch Gährung und Zersetzung des Holzes hervorgerufene Schleimabsondernng sich bilde, ihre Vertreter gefunden; es ist indessen wissenschaftlich festgestellt, daß Feuchtigkeit, Fäulnis ic. allein nicht zu seiner

92 Ueber Ursache und Entstehung des Holzschwammcs,

Erzeugung genügen, sondern daß er nur durch Uebertragung von Schwammsporen selbst verursacht wird.

Feuchtigkeit, Mangel an Licht und sauerstoffarme Luft, Wärme, feuchte Dammerde, in Zersetzung begriffene organische Stoffe sind indessen die immerhin zu seiner Entwickelung und weiterem Wachsthums günstigen Factoren.

Der Botaniker, Geheimrath Professor Goeppert in Breslau, bezeichnet als die eigentliche Heimstätte dieses in unseren Gebäuden auftretenden Gastes, des Merulius la-crymans, die Wälder, und hauptsächlich die Nadelholz-waldungen (in Laubholzwaldungen zeigt er sich nicht), in welchen er sich besonders an dumpfigen, dunklen Plätzen, welche dem Lichte wenig zugänglich sind, an angefaulten und abgestorbenen Baumstämmen, Wurzelstöcken re. zeigt und in seinem Aeußeren anderen ballenartigen Pilzen ähnelt.

Der obgenannte Botaniker Goeppert beschreibt den Hausschwamm in folgender Weise:

Höchst mannigfaltig sind die Formen seiner äußeren Erscheinung, welche weniger von seiner Eigenthümlichkeit, als vielmehr von äußeren Umstünden bedingt wird. Die Fortpflanzung erfolgt nicht durch zufällige äußere Umstände, Feuchtigkeit, Fäulnis, wie immer noch Viele glauben, sondern durch Samen, wie bei anderen Pflanzen, die hier bei den Kryptogamen Sporen genannt werden. In tiefster Verborgenheit entwickelt sich zuerst ein aus zarten cylindrischen Zellen bestehendes Gewebe, Mycelium genannt, welches bei Pilzen die Stelle der Wurzel, Stengel und Blätter vertritt. Rasch wächst es empor, klammert sich an alles Holz. wächst ohne einen festen, bestimmten Typus, wie wir ihn sonst bei Pflanzen wahrnehmen, sondern richtet sich, wie schon erwähnt, nach der Beschaffenheit der ihn umgebenden Räumlichkeiten, verbreitet sich in zarten, spinnenwebartigen Fasern über Holz- und Mauerflächen, bis zu mehrere Fuß Länge mit Neigung zu fächerförmiger Ausbreitung, dringt dabei in die Zellen, Gefäße und Markstrahlen des Holzes, umspinnt cs und löst sozusagen insbesondere das Nadelholz in längliche, viereckige Stübchen oder Stücke auf und verwandelt sie in verhältnismäßig kurzer Zeit in eine leicht brüchige Masse.

seine Nachtheile für die menschliche Gesundheit rc.

93

Bei örtlichen Hindernissen ober bei Mangel an Flächenraum bilden sich schmale, bis zollbreite Bänder oder bis y₂ Zoll breite Stränge, welche durch alle Fugen, selbst durch den Kalk zwischen den Ziegeln, auch in morsche Ziegel dringen und sich vom tiefsten Keller bis in alle Stockwerke hindurch in 'verhältnismäßig kurzer Zeit verbreiten. An einigermaßen geeigneten Stellen sucht er freien Horizont zu gewinnen, um zur Bildung des Fruchtlagers, dem verderblichsten, die Fortpflanzung bewirkenden Entwickelungsstadium, zu gelangen, um so gefährlicher, als man es bisher kaum beachtete. Aeußere Umstände üben auch hier großen Einfluß aus die Formen desselben aus, von denen hier nur so viel erwähnt sei, als zum näheren Verständnis erforderlich erscheint.

In ihrer Mitte entsteht ebenfalls eine netzartige, auch mit Sporen angefüllte Schicht, welche die Wissenschaft mit dem Namen Hymenium bezeichnet. Beim Berühren verfärbt es sich, wird fast augenblicklich weinroth, später schmutzigbraun und endlich schwarz. Die Sporen von äußerst geringer Größe, etwa 7₃₀₀ Linie im Durchmesser, sind von zimmtbrauner Farbe und werden bei der Reife mit einer fast unglaublichen Energie sicher viele Fuß weit hinweggeschleudert, so daß man oft ziemlich ausgedehnte Räumlichkeiten mit ihnen bedeckt sindet. In diesem Zustande der Reife sondert das Fruchtlager eine anfänglich wasserhelle, später milchartig

Anfänglich im Dunkeln, erheben sich aus den von den Sporen bewohnten Stellen rundlich-warzenartige, besonders saftige, erbsen- bis silbergroschengroße Flecken, welche netzförmige Adern bilden, sich in der Mitte verstärken und schon Sporen oder Samen entleeren. Allmählich vergrößern sich diese netzförmigen Stellen, fließen zusammen und bilden rundliche Flüchen, die eine große Menge von zimmtbraunen Sporen absondern. Aus dem bandförmig zwischen den Holzwerk schnell vordringenden Mycelium entsteht ein dickeres Fruchtlager, das sich anfänglich als eine wie von einem schimmelartigen, zarten Flaum überzogene Masse darstellt, dann sich gelblich-rosenroth färbt, mit mächtigen, faltigen Rändern und Andeutung concentrischer Kreise versehen ist.

trübe Flüssigkeit von widrigem Geschmack ab, die noch nicht chemisch untersucht worden ist.

Dieser abtropfenden Flüssigkeit verdankt der Schwamm die Bezeichnung Merulius lacrymans (Thränenschwamm). Diese Flüssigkeit arbeitet gleichsam der Weiterverbreitung durch das fortwährende Befeuchten des Holzes vor, indem sie dessen Zersetzung und die Herrichtung eines geeigneten Nährstoffes befördert. Zieht sich das Mycelium mittelst sehr seiner Fäserchen im Inneren des Holzes weiter, es durchdringend und zersetzend, so nennt man dieses Vorkommen gewöhnlich Trockenfäule. Gerade diesen Schwamm, der diese Erscheinung hervorruft, hat man für eine besondere Species gehalten. Er tritt auch hierbei oft mit dem Holzwurm zusammen auf; das solchergestalt zersetzte Holz zerfällt in Pulver und zeigt zugleich das Fasergewebe des Schwammes innen und außen.

nicht

Die Vegetation des Schwammes dauert stets so lange, als überhaupt noch gesunde Holztheile, welche ihm zu Nahrung dienen können, vorhanden sind; er stirbt erst dann ab, wenn kein zerstörbares Holz mehr vorhanden ist. Erzieht seine Nahrung also aus dem Holze und zerstört dadurch dasselbe, wobei sich Kohlensäure entwickelt und dem Holze Wasser entzogen wird. welches vorher mit dem öxydirten Kohlenstoff der Holzfaser verbunden war. Es beschränkt sich indessen der Einfluß dieses Pilzes nicht auf die Vermehrung der Kohlensäure und auf die Verminderung des Sauerstoffes, sondern er zerlegt auch, indem sein Fruchtwasser als Ferment eine Art künstliche Fäulnis oder Gäh-rung einleitet, die seinem Einflüsse unterliegenden, organischen Körper in die Spaltnngs- und Endproducte ihres Zerfalles, wie Kohlenwasserstoffe, Ammoniak, Kohlensäure und Wasser.

*) Siehe ferner hierüber § artig: „Die Zerstörungen des Bauholzes", Berlin 1885; Dietrich: „Die Hansschwammfrage", Berlin 1895; Gottgetren: „Die Hansschwammfrage", Berlin 1891 und Gotschlich: „Die hygienische Bedeutung des Hausschwammes", Leipzig 1895; Dr. Ferdinand Cohn: „Ueber den Hansschwamm" im Breslauer Gewerbeblatt, 1885.

Kurz zusammengefaßt sind die fördernden Ursachen des Schwammes: Verwendung alten Urbaues, schlechter, nasser, , humushaltiger Baugrund, nasses oder schon vom Schwamm iusicirtes Bauholz, zu früher Anstrich desselben, nasse oder stark hygroskopische, sporenhaltige, von menschlichen oder thierischen Excrementen verunreinigte Bau- und Füllmaterialien. Schlechtes Austrocknen der Neubauten, ungenügende Ventilation, sonstige schlechte Pflege der Wohnräume und Stallungen :c., bei welcher viel Feuchtigkeit entwickelt und nicht abgeleitet wird.

Die Ausscheidungen und Ausdünstungen dieser Pilze, welche einen feuchten und moderigen, leichenartigen Geruch verbreiten, sowie die der Luft sich mittheilenden Schwammsporen sind für die Gesundheit höchst nachtheilig und können sich infolge derselben nervöse Zufälle, wie Kopfschmerz und Schwindel, dann Affectioneu der Schleimhäute des Halses, Diphtheritis, Fieber w. bilden.

Es sind also gewiß die durch den Hausschmamm und seine Verbreitung verursachten Einwirkungen auf unsere Gesundheit wie auch auf die Gebäude nicht zu unterschätzen. Da wir von den entsetzlichen Verheerungen, welche er oft mit rapider Geschwindigkeit in verhältnismäßig kurzer Zeit anzurichten vermag, und die sogar den Zusammensturz des Gebäudes bewirken können, genügende Kenntnis und hinreichende Erfahrungen haben, so ist es leicht zu begreifen, daß man einem solchen Uebel schon seit Langem mit aller Energie entgegenzuarbeiten trachtete.

Die Uorbeugungsmittel gegen den Bausscbwamm beim Baue.

Zu diesen Mitteln sind in allererster Linie, außer der sorgfältigsten Vermeidung der vorher kurz aufgeführten Ursachen, die im ersten Abschnitte, Capitel II, angegebenen Vorsichtsmaßregeln zu zählen. Außerdem verwende man fein zur Unzeit gefälltes oder noch nasses Bauholz, sorge, daß dasselbe an den Schnittflächen nicht in unmittelbare Berührung mit dem noch nassen Mauerwerk und auch sonst mit keiner Feuchtigkeit oder mit in Auflösung begriffenen, organischen Substanzen in Contaet treten kann, trachte für vollkommene Austrocknung der Neubauten und auch für die Folge auf regelmäßige Lüftung der einzelnen Localitäten.

Will man der äußersten Vorsicht halber noch andere Maßregeln (Präservativs) anwenden, so kann man sich leicht solche unter den int folgenden Capitel aufgeführten, besseren und einfacheren Mitteln auswählen. Sie können jedoch Fehler, welche durch Verwendung ungeeigneten Materiales, oder in der ungeeigneten Verwendung sonst guten Materiales u. s. w., oder sonst durch Nichtvermeiduug der anderweitigen Ursachen gemacht wurden, nicht ungeschehen machen. Als solche sollen hier jedoch das Antime-rulion, das Wasserglas, nachdem vorher das Holzwerk mit Kochsalzlösung imprägnirt wurde, und von welchem später noch ausführlicher die Rede sein wird, empfohlen sein. Nach den neuesten Erfahrungen ist jedoch die Behandlung mit Carbolineum ganz besonders zu empfehlen.

Als vorzüglichstes Vorbeugungsmittel gegen den Schwamm durch eine entsprechende Behandlung des Bauholzes hat sich das Hasselmattn'sche Holzimprägnirungs-verfahren erwiesen, wie solches zur Zeit unter anderem durch die „Süddeutsche Jmprügnirungs-Gesellschaft G. nt. b. H. in Haar bei München" zur Anwendung gebracht wird. Gutachten des Professors Dr. I. E. Weiß in Freising,¹) der k. technischen Hochschule in München, der k. k. chemisch-physiologischen Versuchsstation in Klosterneuburg u. a., sprechen sich über die Wirkung des Verfahrens nur aufs Günstigste aus und bestätigen die Ausführungen des Erfinders, wonach die nach Hasselmann imprägnirten Hölzer dieselbe Festigkeit, wie das gleiche nicht imprägnirte Holz aufweisen; sie können also ebenso leicht wie dieses zu den verschiedensten Hvlzconstructionen verwendet werden. Das Holz behält seine volle Elasticität. Berücksichtigt man nun, daß die nach dem Hasselmann'schen Verfahren imprägnirten Hölzer eine bedeutend geringere Feuergeführlichkeit aufweisen, und daß dieselben den Angriffen der Mikroorganismen, d. h. den Einflüssen der Fäulnis und des Hausschwammes nicht unterworfen sind, so wird man Wohl überall dort, wo man wirklich solide Bauconstructioncn aufführen will, dergestalt imprägnirte Hölzer zur Anwendung bringen.

Infolge der Verhornung des Holzes, welche durch dieses Conservirungsverfahren hervorgerufen wird, ist ein Verziehen desselben während oder nach der Bearbeitung ausgeschlossen. Aus solchem Holze verfertigte Fensterrahmen, Thürstöcke und Thüren unterliegen keiner Schwindung und keinem Werfen mehr.

Auch wird das Ungeziefer ferngehalten, da die im Holze befindlichen Chemikalien das Aufkommen desselben verhindern. Das so behandelte Holz eignet sich auch ganz besonders zu Malbrettern jeder Größe.

Die gründliche Durchführung des Verfahrens, welches durch D. R. P. geschützt ist, wird durch eine entsprechende Kochung unter Druck erreicht, wodurch schon an und für sich die Eiweißstoffe und Proteinkörper coagulirt werden. Ferner werden hierbei antiseptische Mittel verwendet, worunter besonders der kupferhaltige Eisenvitriol wirksam ist. Ferner werden verwendet schwefelsaure Thonerde, in Verbindung mit dem schwefelsauren Kali des Kainits.

Daß thatsächlich die Chemikalien das Holz durchdringen und in der Zellwandung gleichmäßig eingelagert find, wird durch die verschiedenen Reagentien, z. B. durch Rhodankalium bewiesen, welches die für Eisen charakteristische Rothfürbung hervorruft. Ist das Eisen bereits so fest in die Holzfaser gebunden, daß der Niederschlag nicht sogleich erfolgt, so löst man das Eisen mittelst Salzsäure aus seiner Verbindung mit der Holzfaser und die Färbung erfolgt sogleich. Blutlaugensalz ruft die charakteristische Blaufärbung hervor, aber erst nachdem durch Zusatz von

21. W- Keim, Tie Feuchtigkeit der Wohngebäude. 2. Aufl.

98 Die Vo.beugungsmittel gegen den Hausschwamm k.

Salzsäure das Eisen aus seiner organischen Verbindung gelöst wurde. Ein Beweis also, daß das schwefelsaure Eisen umgesetzt und nicht mehr als solches vorhanden ist, da sonst die Färbung schon ohne Salzsäure erfolgt wäre durch Bildung von Berlinerblau. Es lassen sich ferner die Jm-Prägnirungssubstanzen, einmal mit dem Holze verbunden, nicht mehr auslaugen und durch diese Unmöglichkeit des Auslangens ist die Conservirung des Holzes auf lange Jahre gesichert.

Bei einem Verfahren von K. W. Charitschkofs²) kommen für den vorliegenden Zlvcck, beziehungsweise zum Jmprägniren von Eisenbahnschwellen, Naphta und Naphta-producte zur Verwendung. Büchner³) verwendet nach dem D. R. P. Nr. 11.123, von ganz anderen als den bisherigen Gesichtspunkten ausgehend, Chromalaun. Er weicht die Zellmembrane zuerst auf, entfernt durch Kochen unter Druck die Harze, die das Eindringen der Flüssigkeit verhindern, und die Saftbestandtheile und Extractivstoffe, welche die ersten Angriffspunkte für die Pilze und Bakterien bilden und die Zerstörung des Holzes einleiten. Sodann härtet er den sterilen Holzkörper durch mehrstündiges Kochen mit geeigneter Chromoxydlösung.

Nach Wittstein, Büchner und Dr. Egger ist das „Jmprügnirungsverfahren für Holzwerk" von Conrad Gautsch in München sehr bewährt. Es schützt das Holz vor Schwamm und Fäulniß, macht es unempfindlich gegen Feuer, ohne die Schönheit der Farbe des Holzes zu beeinträchtigen. Weitere Details über das Verfahren an sich konnte ich nicht in Erfahrung bringen.

in.

Die älteren Scbwammmittel, deren Eigenschaften und Wirkung.

G. L. W. v. Bühler⁴) spricht sich über beit Schwamm und die Mittel zu seiner Bekämpfung, nachdem er vorher über „Pflanzenphysiologie" und die „Baumsäfte" rc. gesprochen, dahin aus, daß man das Holz, um es für die Entwickelung des Schwammes weniger geeignet zu machen, erst dann verwende, wenn die eigentlichen organischen Theile im Holze (das Holz selbst bezeichnet er als das organische Residuum der Holzpflanze), die Bildungs- und Nahrungssäfte, die noch unverholzt und unverdunstet in der Holzmasse sich befinden, entfernt sind, so daß nur die Residien des vegetativen Bildungsprocesses, die die festen und ausgestorbenen Theile der Pflanze construiren, hier also das reine Holz, beim Baue in Verwendung gebracht werde.

Es besteht dasselbe in den meisten Holzarten in

52'53 Theile Kohlenstoff,

5°69    „    Wasserstoff,

41⁻78    „    Sauerstoff

und sind diese als die guten, meist beständigen Theile des Holzes anzusehen.

Sobald die Holzpflanze abgehauen ist, tritt statt der früheren lebendigen, vegetabilen Bewegung jener organischen Säfte, nämlich: des Wassers,

umwandelt)

essigsauren Kalis (welches sich später in kohlensaures

kohlensauren Kalkes,

Zuckers,

Pflanzenschleims (Eiweißstoff),

Extractivstosfes (Gerbstoffes und der verschiedenen

Farbstoffe),

der chemische Proceß in dieselbe, indem er sich zuerst durch Verdunstung und Auftrocknung der fluiden Masfe äußert, in dem Maße, als dieselbe mehr oder minder dünnflüssig in der Pflanze vorhanden ist, als die äußere Temperatur erhöhter, die Lichtstrahlen intensiver einwirkend und alle Gefäße der Pflanze mehr ausgedehnt und eröffneter sind. Pflanzensüfte, die sich auf solche Weise nicht von dem Residuum (dem reinen Holze) der ganzen Pflanze loszureißen vermögen, gehen dann in längeren oder kürzeren Zeit-perioden, je nach den die chemische Selbstentmischung befördernden Außenverhältnisfen, in Fäulnis über und ziehen das Residuum der Holzpflanze, von dem sie nicht getrennt sind, mit in die chemische Zersetzung und in den Fäulnis-proceß.

Sonach erscheint als nächste Aufgabe, die Mittel anzugeben, wodurch das reine Holz als Residuum der Pflanzenvegetation möglichst frei gemacht wird von allen vegetabilischorganisch gewesenen, dem chemischen Processe im Momente des verschwindenden Lebens anheimgefallenen, flüssigen Theilen, um ihre Selbstentmischung an und für sich und in Verbindung mit dein reinen Holze lange hin zu verhindern oder wohl gar ganz unmöglich zu machen. Es läßt sich wohl leicht begreifen, daß dieses möglichst vollständige Ausscheiden der unverholztcn Säfte aus dem reinen Holzkörper auf die einfachste Weise nur dadurch 511 erreichen ist, wenn das Holz in derjenigen Zeit gefällt wird, in welcher diese Theile flüssig sind und verdunsten können, nämlich von der Mitte Februar an bis gegen das Frühjahr,⁵) und daß dies nicht allein eine unerläßliche

Bedingung zur Gewinnung des bestmöglichsten Bauholzes sei. sondern auch für jeden anderen technischen Gebrauch des Holzes in gleichem Grade höchst zweckmäßig sein müsse. Ganz dürres, möglichst ausgetrocknetes Holz hält wohl jedermann für das beste zu jedem nur irgend denkbaren technischen Zweck 2c. Der Bautechniker, wie der, welcher mit Feuerung umgeht, bedient sich dessen, was da ist, wenn es nur möglichst dürr und ausgetrocknet erscheint, ohne einen Maßstab zur wissenschaftlichen Bemesfung zu haben. Nur allein bei den wichtigsten Holzverwendungen, etwa beim Schiffs- und Maschinenbauwesen x., bedient man sich künstlicher Mittel, dem Holze die höchste Befreiung von unverholzten, Verderben erzeugenden Säften, die längste Dauer und den höchsten Grad von Festigkeit u. s. w. zu geben.

Längere Aufbewahrung unter Wasser, Auslaugen, Auskochen und mittelst Dämpfe erzieltes Ausziehen dieser unverholzten, noch nicht dem reinen Pflanzenresiduum zugefallenen Säfte, Neutralisiren derselben durch Anwendung von Metallsalzen x., sollen diesen Zweck erreichen helfen. Die Ansichten v. Bühler's über die Entstehung des Schwammes gehen dahin, daß er nicht glaubt, die Generatio aequivoca spontanea direct von der Hand weisen zu dürfen, da ältere und neuere Naturforscher zu ihrer Annahme gekommen seien, indem noch täglich, scheinbar ohne-weiters und ganz ohne besondere Zeugung, organisches Leben auf dem Boden verwitterter und in Zersetzung begriffener Fels- und Erdmassen, Flechten, im irdisch-indif-

vorhandene Saftfülle sich verdichtet hat und die Pore» des Holzes enger geschlossen erscheinen; in neuerer Zeit wird aber die Behauptung aufgestellt, daß ein großer Unterschied in der Dauer des Holzes vom Winter- und Sommerschlage nicht besteht, wenn das Holz gleich nach dem Hieb richtig behandelt wird. Muß das Holz unentrindet Monate lang im Walde liegen, so erstickt es natürlich im Sommer leichter als im Winter 2c."

Und S. 270: „Angestellte Versuche mit Hölzern, welche im December und im März unter gleichen Verhältnissen geschlagen waren, haben den Beweis geliefert, daß das Decemberholz um 38 Procent tragfähiger war als das vom März, und daß ersteres noch einmal so lange Dauer hatte als letzteres." ferenten Wasser, Algen, hauptsächlich aber aus ausgeschiedenen, präexistirenden, organischen, oder in fauliger Auflösung begriffenen Stoffen Schwämme entstehen, was allerdings nicht zutreffend ist. Andererseits giebt er aber auch zu, daß die Schwammbildung durch Samen (Sporen) bedingt sein könne. Zur Bekämpfung des Hausschwammes und der Fäulnis des Holzes und um dasselbe dauerhafter zu machen, könnten nur solche Mittel dienen, welche die Einwirkungen der Luft und der Feuchtigkeit verhindern, die gührungsfühigen Stoffe aus dem Inneren des Holzes entfernen und durch andere beständigere Stoffe ersetzen, oder jede Gührung dieser vegetabilischen, wässerigen Stoffe, unbeschadet der übrigen Verhältnisse und Bestandtheile des Holzes, unterdrücken.

Damit sei die Aufgabe auch in einer anderen Weise, als in der von ihm vorerst vorgeschlagenen, die er immer für die allein richtige und am sichersten zum Ziele führende halten müsse, gelöst.

Nach Bleichrodt bestehen die erfolgreichsten Maßregeln gegen den Schwamm in der Anwendung und Einrichtung lebhafter Luftcirculationsanlagen. Er beschreibt dieselben in folgender Art. Man lasse öfters einen starken Luftzug durch diese Zimmer, welche vom Schwamm inficirt sind, streichen und unterhalte, wenn es thunlich ist, diesen Luftzug unter die Fußböden solcher Zimmer und Behältnisse, die gewöhnlich das Ansammeln der Feuchtigkeit begünstigen. Der Boden wird gänzlich hinweggenommen, die salpetrige, mit fauligen Miasmen und Schwammsamen geschwängerte Erde, sowie alles faule, anbrüchige Holz sorgfältig entfernt, die Stelle mit trockenem Sand, Kohlenpulver rc. wieder ausgefüllt und hierauf der Fußboden gelegt.

Der Fußboden wird durch einen hohlen Raum unterbaut und man wird das Uebel radical (?) heilen, den Keim des Schwammes und des Salpeterfraßes vernichten, indem man der reinen, atmosphärischen Luft einen ungehinderten Zutritt in diesen hohlen Raum gestattet.

Man wird nicht Zeit und Mühe verschwenden, um durch lleberstreicheu mit ätzenden Säuren, Vitriol u. s. w.

Man erlaube der reinen, atmosphärischen Lust nicht allein ununterbrochenen Zugang in den erwähnten hohlen Raum des Fußbodens, sondern man leite zugleich eine Ventilation ein, welche das Erzeugen einer schweren, ruhigen Luftgattung im fraglichen Raume verhindert und gänzlich unmöglich macht. Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß in einem Zimmer eine augenblickliche Luftbewegung entsteht, sowie man ein Fenster und eine in der gegenüberliegenden Wand befindliche Thür oder ein Fenster öffnet. Die Ursache liegt in der verschiedenen Temperatur der äußeren Lust mit der Zimmerluft, in welchem Falle die kältere Luft der wärmeren entgegenströmt, um sich mit ihr ins Gleichgewicht zu setzen. Aus diesem Grunde hört auch jener Luftzug auf, wenn das Gleichgewicht in der Temperatur wieder hergestellt ist; und aus demselben Grunde entsteht in Stuben, die durch Windöfen geheizt werden, ein Luftzug nach dem Ofen, ein Andrang der kälteren Luftmassen zu den erwärmten. Bewirkt man daher unter dem Fußboden eines Zimmers eine ähnliche Luftbewegung, so ist klar, daß hierdurch jede feuchte, schwere und trüge Luftmasse zerstreut und mit fortgerissen werden muß. Aber bloß eine Oeffnung in der Wand oder Mauer, um der äußeren Luft einen Zugang in jenen hohlen Raum des Fußbodens zu gestatten, kann diese Luftbewegung nicht hervorbringen. Die äußere Luft wird zwar int Verhältnisse der erhöhteren Temperatur der inneren, eingeschlossenen Luft, vorausgesetzt, daß die Verschiedenheit in der Temperatur wirklich stattfindet, eindringen, allein es wird auch bald ein Stillstand eintreten, weil das Gleichgewicht bald hergestellt sein wird. Man muß daher die äußere Luft herbeizuziehen, anzusaugen suchen, weil nur allein durch dieses Mittel die beabsichtigte Ventilation erreicht werden kann.

den sich zeigenden Schwamm zn tobten und das scheinbar gute, aber ausgesogene Holz zn retten, denn welcher Erfolg würde das Bemühen krönen! Ein neuer Grundbau, neue Schwellen und Säulen werden in forttvährend trockener und luftiger Umgebung sich als dauerhaft bewähren.

Wir haben aus dem Vorhergehenden gesehen, daß erwärmte Luft die kältere an sich zieht: die tägliche Erfahrung stellt uns davon ein lebhaftes Beispiel an einem Stubenofen auf, der im Zimmer geheizt wird. Ein solcher Ofen ist der beste Reiniger der Stubenluft: denn indem er die int Zimmer befindliche Luft absorbirt, wird dieser Verlust sogleich wieder ersetzt, weil sodann die äußere Luft durch Oeffnungen in der Wand, Fensterritzen u. dgl. mit Gewalt eindringt. Hierdurch entsteht eine Ventilation der Luft im Zimmer, welche so lange anhält, als der Ofen geheizt wird und wärmer bleibt, als die ihn umgebende Luft. Ein solcher Ofen ist daher der beste Ventilator, und wenn man diese Eigenschaft auf die im hohlen Raume des Fußbodens ruhende schwere Luftmasse anwenden könnte, so wäre die Aufgabe gelöst: die feuchten Luftschichten und fauligen Miasmen unter einem hohl gelegten Fußboden zu zerstreuen unb_ ihre Stelle durch reine atmosphärische Luft zu ersetzen. Dieser Zweck wird aber erreicht werden, wenn man einen zu heizenden Stubenofen auf irgend eine schickliche Art mit jenem hohlen Raume in Verbindung setzt, dergestalt, daß dieser Ofen den beabsichtigten Ventilator oder Luftsauger abgiebt.

Wir wollen, sagt Bleichrodt weiter, im Parterre eines Hauses ein Zimmer annehmen, welches früherhin allen Uebeln und verderblichen Folgen einer feuchten, dumpfigen Lage bloßgestellt gewesen ist und nunmehr auf die oben angegebene Art mittelst eines hohl gelegten Fußbodens trocken gestellt werden soll.

Nachdem die vorbereitenden Einrichtungen zur Erlangung des beabsichtigten Zweckes getroffen, der Fußboden tief ausgegraben, alle feuchte Füllerde, alles faule anbrüchige Holz sorgfältig entfernt worden, wird der Fußboden der äußeren Erdoberfläche gleich, oder wo es das Local, die Höhe des Zimmers erlaubt, auch wohl noch höher, mit reinem, trockenem Sande, mit Kohlenpulver, Eisenschlacken u. dgl. Substanzen, welche keine Feuchtigkeit anziehen, ausgefüllt und der Raum geebnet. Jetzt werden reihenweise und in Entfernungen von drei Fuß Pfeiler aus gebrannten Backsteinen aufgeführt, welche eine Höhe von 4 bis 6 Zoll und eine Grundfläche von einem Quadratfuß erhalten, und die bestimmt sind, die Unterlagshölzer des bretternen Fußbodens zu tragen, vorausgesetzt, daß ein solcher gelegt werden soll, und diesen Fußboden selbst darauf zu fundiren. Auf der nach der Straße gerichteten Seite des Gebäudes, an welche das Zimmer anstößt und welche ihm als Umfassungswand dient, werden mehrere Oeffnungen von 60 bis 40 Quadratzoll Inhalt durch den Füllgrund gebrochen, um der äußeren Luft einen Zugang in den hohlen Raum zu erlauben. Diese Oeffnungen werden mit Drahtgittern wieder verschlossen. Die Fußbodenlager werden nun auf die Pfeiler aufgelegt und zwischen die Wände passend eingearbeitet. Auf diese Lager kommt der Fußboden zu liegen. Die Bretter werden zu diesem Behufe entweder zusammengespundet oder es ist besser, zuerst einen Blindboden von rauhen ungehobelten, aber gespundeten Dielen zur Unterlage zu nehmen und sodann auf diesen einen zweiten oder Parquetboden zu legen.

Bleichrodt giebt selbst zu, daß eine solche Anlage die betreffende Localitüt sehr erkältet, und empfiehlt weiter die Einschiebung einer vollkommenen Balkenlage, deren Felder mit Stack- oder Wellenhölzern, mit Lehmstroh umwunden, ausgefüllt werden sollen.

Jetzt ist der hohle Raum unter dem Fußboden gebildet und die äußere atmosphärische Luft kann jeden Punkt derselben berühren: es kommt nunmehr darauf an, eine Bewegung der Luft in diesem hohlen Raume hervorzubringen. Hierzu dient der Stubenofen, welcher in einer Ecke des Zimmers aufgestellt wird. Die Form des Ofens ist ganz gleich-giltig. Die innere Einrichtung des Ofens, um den beabsichtigten Zweck zu erfüllen, sei aber folgendermaßen zu treffen:

„Es werde ein Rohr von Blech, gegossenem Eisen oder Thon vertical durch den Ofen gelegt, und zwar dergestalt, daß dieses Rohr das Innere des Feuerkastens berührt und sich unter dem Fußboden im hohlen Raume, oben aber über dem Zimmer im Dachraume des Gebäudes, oder über dem Dache im freien Luftraume öffnet. Das Rohr habe einen Querschnitt von 50 bis 60 Quadratzoll

Schacht will die im Holze enthaltenen Pilze dadurch tödten, daß das Holz vor der Verwendung in Wasserdampf auf 100 Grad erhitzt wird. Siehe Nöthling, a. o. er. O., S. 33.

und erweitere sich trichterförmig int Raunte unter dem Fußboden. Das Rohr nimmt zwar die Wärme des Stubenofens auf und soll dies thun; allein es soll kein Rauchrohr sein, und seine Communication mit den Canälen des Ofens in dem Maße, daß Rauch auch aus diesen Canälen in das Rohr eintreten könne, muß durchaus vermieden werden." So weit Bleichrodt. Nach ihm soll dieses Verfahren die Wohnzimmer vollkommen trocken legen uiti) damit aller weiteren Schwammentwickelung die Existenzbedingung entzogett sein.*)

Girbig, Posen und G. A. L. Schulz, Berlin, empfehlen ebenfalls Zuführung trockener Luft in ähnlicher Weise.

Wenn man nun die weiteren Schwammmittel hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Wirkung ins Auge faßt, so sindet ment, daß sie sich in zwei Gruppen theilen lassen: in schädliche und unschädliche. Die schädlichen Schwamm-mittel lassen sich in a) für die Gesundheit der Menschen, b) für den Bestand des Holzes und des Mauerwerkes, ans das sie angewendet werden, nachtheilige und c) in feuergefährliche theilen. Hiernach bleiben eigentlich nur noch wenige ältere Schwammmittel zur Anwendung, deren sichere Wirkung jedoch auch noch theilweise bestritten wird.

Unbestritten aber dürfte es sein, daß mehrere dieser, wenigstens der kräftiger wirkenden Mittel, Kochsalz z. B., nur deshalb so wenig gute Erfolge erzielten, weil ihre

*) Ueber Luftcirculationsanlagen siehe ferner:

Enterich: „Ueber Luftcirculationsanlagen". Romberg's Zeit

schrift 1861.

£>. Meiner: „Das städtische Wohnhaus der Zukunft" u .s. w. Stuttgart 1879, W. Thiele.

H.    Schälke: „Gesunde Wohnungen". Berlin 1880, I.Springer.

I.    Schmölke: „Die Verbesserung unserer Wohnungen" u. s. w. Wiesbaden 1861, I. Bergmann.

Anwendung nicht gründlich und konsequent genug durchgeführt wurde.

l. Schädliche Schwammmittel,

a) Giftige.

Quecksilbersublimat. (Hydrargyrum muriaticum eorrosivum.) Khan in London schlug im Jahre 1834 zur Erhaltung des Schiffsholzes eine Sublimatlösung vor, welche aus 1 Pfund preußischem Sublimat auf 50 Pfund kaltes Wasser besteht, mit welcher Lösung alles Holzwerk öfters begossen oder gebeizt werden muß. Die Wirkung des Präparates soll darin bestehen, daß sich dasselbe mit dem vegetabilischen Eiweißstoffe des Holzes verbindet und in den Zustand des Quecksilberchlorürs übergeht. Daraus bildet sich eine neue organische Zusammensetzung, die fest und unauflöslich ist und in welcher die Pflanzensäfte nicht mehr von der Feuchtigkeit angegriffen werden können und folglich auch nicht mehr der Gührung ausgesetzt sind, was die erste Bedingung der Fäulnis ist. Außerdem wirkt es als metallisches Salz dadurch, daß es die Holzporen schließt und den Zutritt der Luft und der Feuchtigkeit hindert. Dieses Mittel soll sich in allen Füllen sowohl gegen Fäulnis wie auch gegen den Schwamm wirksam erwiesen haben. Doch kommt es sehr hoch im Preise zu stehen und ist auch wegen der Giftigkeit der Sublimatlösung aus Rücksichten für die menschliche Gesundheit, auf die es bei seiner theil-weisen, wenn auch noch so langsamen Verflüchtigung schädlich wirken kann, in bewohnten Räumen nicht anzuwenden. Seine Anwendung ist überdies, da das Holz förmlich damit gebeizt werden muß, eine sehr umständliche und zeitraubende.

M. H. Tölken hat int Jahre 1842 Arsenik, in Wasser-gelöst, als Schwammmittel empfohlen. Mit dieser Lösung werden die Schwammstellen, sowie die dem Schwamme zunächstliegenden Partien bepinselt. (Ueber die Schädlichkeit dieses Mittels auch nur ein Wort zu verlieren, dürfte überflüssig sein.)

d) Füw das Holz- und Mauerwerk nachtheilige Schwammmittel.

Zu diesen sind alle freien Mineralsäuren, Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, wie sie auch von verschiedenen Seiten empfohlen worden sein mögen, zu betrachten, da sie die Holzfaser angreifen und zerstören, sowie das Mauerwerk zersetzen und auflösen.

Gleich nachtheilig wirken unter Umstünden auch verschiedene als Schwammmittel in Anwendung gebrachte Salze derselben, wie Chlorcalcium, Zinkchlorid, Eisenchlorid u. s. w., welche Feuchtigkeit erzeugen und dann eine Umsetzung mit dem in Berührung getretenen Mauerwerke u. s. w. bewirken können, ein Uebel also zwar beseitigen, dafür aber ein neues, Feuchtigkeit und Mauerfraß, erzeugen. Jedenfalls dürfen derartige Mittel auf das Mauerwerk nicht aufgetragen werden.

c) Feuergefährliche Schwammmittel.

Aetherische Oele, Cassiaöl, Kreosotöl und nach Taylor das Gasolin u. s. w. deren augenblickliche Wirkung ebenso wenig, tote aber auch ihre Feuergeführlichkeit bestritten werden kann. M. Hochberger („Deutsche Industrie-zeitung") hat sogar Petroleum als Schwammmittel empfohlen, imd bemerkt hierzu die Redaction von Wagn er's Jahresbericht,⁶) daß dessen Anwendung schon seiner Feuergefährlichkeit wegen abzurathen sei, abgesehen davon, daß man sich unter Umstünden als Petroleur verdächtig machen würde.

2, Unschädlichere Schwammmittel.

Nach Ausschluß dieser angeführten, nicht gut anwendbaren Mittel verbleiben uns noch die folgenden:

Sodakalk. Desselben wird in Gottgetreu's⁷) Baumaterialienlehre erwähnt. Der Sodakalk, ein Gemenge von kohlensaurem Kalk, schwefligsaurein Kalk, unterschwefligsaurem Kalk und Schwefelcalcium, wird auf die Füllmasse des Bodens, besonders da, wo sic mit dem Holze in Berührung kommt, aufgestrichen und festgestampft. Er hat die Eigenschaft, Wasser zu binden, dabei zu einem festen Cement zu erhärten und dem Holze Feuchtigkeit zu entziehen und hat sich gut bewährt.

H. Müller, Baucommissär in Bremen, brachte das nachfolgende und nach seinen Angaben stets von gutem Erfolge begleitete Verfahren in Anwendung.

Es liegen indessen sehr viele Berichte vor, welche den dauernden Erfolg dieses Verfahrens in Abrede stellen, und

„Um den Schwamm gänzlich zu vertilgen, ist es zunächst nicht nur erforderlich, daß man das vom Schwamm insicirte Holz, sowie auch die mit Schwamm bedeckte und durchzogene Auffüllung wegräume, sondern man muß suchen, den in der Mauer enthaltenen Schwamm zu vertilgen, ehe dieselbe mit einem dichten Putz überzogen wird. Es muß also, nachdem der Fußboden und die Auffüllung weggeräumt ist, der sämmtliche Abputz der Mauern bis zur Brüstungshöhe weggeschlagen, die Mauerfugcn ausgekratzt und dann die Mauer sehr stark mit gewöhnlichen Holzessig benetzt werden. Dieses muß des Tages mehreremale wiederholt und dabei die Mauer möglichst der Einwirkung des Lichtes und der freien Luft ausgesetzt werden. Wenn man nun annehmen kann, daß die Mauern wieder vollständig ausgetrocknet, was allerdings wochenlang brauchen kann, iverden dieselben mit gutem Cementmörtel abgeputzt und die Lagerhölzer des Fußbodens auf eine trockene, von allem Humus befreite Sandlage gelegt und darauf die Fußbodendielen befestigt. Die Fußbodenleisten werden so angeordnet, daß sie an der Mauer hohl liegen und so die Luft dahinter circuliren kann. In solchen Füllen, wo der Schwamm aus den Fugen und Ritzen hervorquillt, schrumpft derselbe bei Anwendung des Essigs sofort zusammen, und wenn er damit mehrmals bestrichen wird, so kommt derselbe, wenigstens an den so behandelten Stellen, nicht mehr zum Vorschein. "

In einer Anweisung von Tölke, den Mauer- und Holzschwamm zu vernichten und zu vertilgen (Quedlinburg, G. Basse), werden Anstriche mit Vitriollösung, auch Alaun- und Kochsalzlösungen vorgeschlagen.

glaube ich selbst, daß dasselbe nicht als ausreichendes Mittel zur Vernichtung des Schwammes betrachtet werden kann.

Ein weiteres, bewährtes Mittel besteht aus einer Mischung von 12 Pfund Kupfervitriol, 1 Pfund Salzsäure und 1 Pfund Schwefelsäure. Bei der Verwendung ist Vorsicht zu empfehlen wegen der stark sauren Eigenschaften des Mittels.

Als ein lveiteres Mittel, den Schwamm zu vernichten und zu verhüten, wurde das Kastner'sche Mittel, bestehend aus Torfasche mit Kochsalz und Salmiak angegeben. Man nimmt 4 Scheffel Torfasche, 6 Metzen Salz und 1 Pfund Salmiak; dieses wird mit kochendem Wasser bis zur Sättigung gemischt und zu einem Brei angerührt, mit deni man die Fundamente innerlich bewirft und ebenfalls auch das Erdreich, worauf die Fußbodenlager gelegt werden, damit bedeckt. Dieses Mittel soll sich ebenfalls gut bewährt und keine nachtheiligen Folgen gezeigt haben.

In Wagner's „Handbuch der chemischen Technologie" wird, sowie auch von dem Chemiker Ehrlich, Wasserglas als Schutzmittel gegen Feuersgefahr für Holz empfohlen und auf die fäulniswidrigen Eigenschaften desselben aufmerksam gemacht. Dasselbe wird als Anstrich mit 33 Grad Wasserglas (Natron), mit dem gleichen Gewichtstheile Regenwasser verdünnt, in Anwendung gebracht. Durch einen solchen Anstrich werden die Poren des Holzes vollkommen mit oer sich ausscheidenden, unlöslichen Kieselsäure angefüllt, die Oberfläche desselben vor Einwirkung von Lust und Feuchtigkeit und dadurch vor Fäulnis geschützt. Sich auf solches Holz absetzende Schwammsporen finden keinen für ihre Weiterentwickelung günstigen Boden. Durch diesen Anstrich bricht das Holz im Falle eines Brandes so leicht nicht mehr in Flammen aus, und nach einer Mittheilung des Kreis-

baumeisters Heim im „Gewerbeblatt" Nr. 51, Jahrgang 1878, soll das Wasserglas sich bei mehreren ihm bekannten Brandschadenfüllen von Gebäuden, an denen das Holzwcrk damit beim Baue einen Anstrich erhalten hatte, sehr Vortheilhaft ausgezeichnet haben, indem es ein rascheres Umsichgreifen des Feuers verhinderte! Auf die antiseptischen, fäulnishindernden Eigenschaften desselben wurde in den Jahren 1872 und 1873 im „Chemischen Centralblatte" aufmerksam gemacht: es wurde ferner schon wiederholt gegen Schwamm- und Wurmfraß, wie auch als Desinfections-mittcl empfohlen. Seine Anwendung als Präservativ gegen den Hausschwamm    (und da    es die Entzündbarkeit    und

Brennbarkeit des Holzes sehr erschwert) ist bei dessen billigem Preise und der Einfachheit der Anwendung gewiß nur zu empfehlen, und    wird die    Wirkung    nur eine günstige

sein, vorausgesetzt,    daß das    Holzwerk    vorher gut    aus

getrocknet ist.

Es ist indessen dringend zu empfehlen, das Holzwerk vor dem Anstrich mit Wasserglas 1—2mal mit einer Kochsalzlösung zu tränken, da dieses vorzügliche antiseptische . Eigenschaften (als Chlorid) besitzt. Gottgetreu empfiehlt deshalb schon die Tränkung mit Kochsalzlösung allein. Er verwendet auch eine Lauge aus 1 Liter Wasser, 250 Gramm Kochsalz und 187 Gramm Schwefelsäure, welche sich besser als Kochsalz allein    bewährt haben soll.    Man kann    diese

Lauge auch als Boranstrich für das Wasserglas, wie die reine Kochsalzlösung verwenden.

Als Schutzmittel für das Holzwerk finden wir noch angeordnet, die Balkcnköpfe mit einer Bekleidung von gewalztem Blei oder Metallblechen zu versehen.

Ein anderes Verfahren besteht darin, daß man in die Balkencnden bis in den Kern ein circa V/₂—2 zölliges Loch bohrt und dieses mit einer Mischung von Salz und Thran ausfüllt. Das Salz (Kochsalz) besitzt" im vorzüglichen Grade die Eigenschaft, das Holz gegen Fäulnis zu schützen, und um daher das Eindringen desselben in die Holzporen zu befördern, so vermischt man dasselbe mit einer fetten, flüssigen Substanz, dem Thran (H. Müller).

Zum gleichen Zwecke, um die Balkenköpfe zu schützen, hat man auch folgenden schwedischen Anstrich benützt: In einer Lösung aus 4 Pfund Zinkvitriol in 90 Pfund heißem Wasser rührt man einen Mehlbrei von 10 Pfund Roggenmehl in 30 Pfund kaltem Wasser ein und setzt zuletzt eine heißbereitete Lösung von 3 Pfund Colophonium in 20 Pfund Thran hinzu, mischt alles sehr sorgfältig und färbt die Masse mit einer beliebigen Erdfarbe. Die Masse wird warm auf das Holz aufgetragen.

Um der Schwammbildung vorzubeugen und den schon entwickelten Schwamm zu vernichten, hat man ferner gepulverten Eisen- und Kupfervitriol oder Kochsalz, welches man unter die Fußböden, Bretter, Balkenlager u. s. )u. einstreut, oder Anstriche von Zinkvitriol oder Zinkchlorid empfohlen.⁸)

Das von dem Engländer Payne erfundene Verfahren, das Paynisiren besteht darin, daß man das Holz zuerst in eine Eisenvitriollösung und dann in Kalkwasser legt, wobei in den Poren Eisenvitriol sich niederschlägt. Dieses Verfahren soll sich nur für kleinere Stücke verwendbar erwiesen haben. Boucherie's Verfahren besteht in der Verwendung des Kupfervitriols, mit welchem unter Druck das Holz impräg-nirt wird, indem dasselbe aus einem hochgelegenen Reservoir in das Hirnende des Stammes gepreßt und in die Poren des Holzes getrieben wird.

Raulin indessen glaubt, gestützt auf von ihm vorgenommenen Untersuchungen, behaupten zu dürfen, daß die Eisen- und Zinkverbindungen die Pilzbildung nicht verhindern, sondern dieselbe sogar befördern, welche Annahme jedoch nicht bestätigt ist.

Weyrach behauptet in seiner 1797 erschienenen „Betrachtung des Hausschwammes", daß die Schwammranke erst in freier Luft, und zwar sehr bald berste, daß dann derselben ein gelblicher Treibsaft entquelle und hierdurch eigentlich zur Schwammform übergehe, demnächst aber absterbe. Er folgerte aus diesem die einzige Möglichkeit der

Vertilgung des Schwammes durch sofortiges Abkratzen der äußeren Kronen, wodurch er an die freie Luft gelockt und seine Wurzel am Ende durch das wiederholte Vernichten des Auswuchses zum Absterben geführt wird. Oberbaurath Held jedoch meint von der Unzulänglichkeit dieses Mittels völlig überzeugt sein zu dürfen, da durch das öftere Ansnehmen des Austriebes auf der Oberfläche die Triebkraft der Wurzel des Schwammes nicht vernichtet werde.

Nach Baumgarten wirkt schwefelige Säure in Gasform auf den Schwamm und die Sporen so zerstörend ein, daß sie hiedurch vollständig getödtet werden. Ebenso wirksam soll sich nach Brockmann der doppelschwefligsaure Kalk erweisen.

Oskar Hornig liefert als Schwammvertilgungsmittel unter dem Namen Klippells House preservatory carbol-saures Natron. Dasselbe wird dargestellt aus 10 Pfund roher Carbolsäure, ’/₂ Pfund Natronhydrat und 1 Pfund Wasser. Seine Wirkung soll eine vorzügliche sein, nur hat es den charakteristischen Geruch nach Carbolsüure.

Dr. Winkelmann in Augsburg verwendet, um Holz feuersicher zu machen, folgendes Verfahren, welches auch gegen den Holzschwamm vorbeugend und zerstörend

Nach Reisenbichler („Deutsche Tischler-Zeitung", Nr. 5, S. 216) soll der Hausschwamm sicher und gründlich entfernt werden, wenn man die davon angegriffenen Holztheile mit überhitztem Wafferdampfe besprüht. Man soll denselben herstellen durch Kochen einer concentrirten Chlorcalciumlösung in einem kleinen Dampfkesselchen, aus dem man den Dampf durch eine enge und breite Spalte austreten läßt. Der mit gewisser Heftigkeit auf das Holz treffende „heiß trockene" Dampf soll sämmtliche Sporen, die das Uebel verursachen, zum Verdorren bringen und dieses ganz sicher beseitigen. Um einer etwaigen Wiederentwickelung vorzubeugen, sei es angezeigt, das noch nicht ganz erkaltete Holz mit Kupfer- oder Quecksilbersalz (!?) zu tränken und diese Metallsalze durch einen nachfolgenden Anstrich mit Seifenlösung innerhalb der Holzfaser in unlösliche Form zu bringen.

unrfen soll. Dies Mittel besteht in einer Lösung von 33 Gramm Manganchlorür, 20 Gramm Orthophosphorsäure, 12 Gramm Magnesiumchlorür, 10 Gramm Borsäure und 25 Gramm Salmiak in 1 Liter Wasser.

Ein anderes, gleiche Zwecke verfolgendes Verfahren ist, daß das Holz in einer Lösung von schwefelsaurem Kalium gekocht und nach dem Trocknen mit einem Gemenge aus Steinkohlentheer und thonigen Zusätzen erhitzt wird. Zuletzt wird das so behandelte Holz noch mit einem Anstrich ans Asbest und feuerfestem Thon, welcher durch einen Dampfproeeß fixirt wird, versehen. Man sehe hierüber ferner Heinzerling „Die Conservirung des Holzes", Halle 1885 und Andos „Die Conservirung des Holzes", Wien 1895.

IV.

Die neueren bewährteren Schwaminmittel.

Professor Sorokin's hochbeachtenswerthe Abhandlung über den Hausschwamm („Baugewerkszeitung" Jahrgang 1884, Nr. 50, S. 467) giebt folgende Resultate bezüglich der Vernichtung dieses gefährlichen Uebels, welche sich auf eingehende Versuche und Untersuchungen gründen:

1.    Zugluft vertilgt den Hausschwamm in 24 Stunden.

2.    Auch das Licht hindert die Entwickelung des Schwammes in hohem Maße. Zugluft und Licht zusammen bewirken das Vertrocknen desselben in wenigen Stunden.

3.    Das Begießen des Holzes mit Kochsalzlösung verhindert das Auftreten des Hausschwammes.

4.    Eine besonders concentrirte Kupfervitriollösung ist der Kochsalzlösung noch vorzuziehen.

kurzer Zeit.

5.    Die Carbolsäure tobtet den Hausschwamm in

6. Gewöhnlicher Birkentheer ist ein durchaus wirksames Hausmittel gegen den Hausschwamm, und so ist das

Außerdem waren es unter den neueren Schwammmitteln besonders zwei, welche sich gegenseitig lange den Rang streitig machten und haben in der That, so weit cs die Vernichtung und Verhütung des Schwammes anbelangt, beide die günstigsten Resultate aufzuweisen. Es sind dies das sogenannte „Mycothanaton" und das „Antimerulion". Zuletzt kommt noch das sogenannte Carbolineum Avenarius in Betracht, welches wohl die größten Vortheile für sich hat.

Bestreichen der Balken, der unteren Fläche der Fußboden-bretter u. s. w. ein sicheres Vorbeugungsinittel. Die Billigkeit dieses Materials und die Einfachheit seiner Verwendung lassen den Birkentheer als das einfachste und allgemein verwendbarste Mittel zu obigem Zwecke erscheinen.

Ferner wurden die Borsäure, die essigsaure Thonerde und die Salicylsäure als Antisepticum und Schwammvertilgungsmittel in Anwendung gebracht. Bruns empfiehlt das essigsaure Thonerdesalz wegen seiner thierische Stoffe vor Fäulnis schützenden Eigenschaften; dasselbe verhindert schon in geringen Quantitäten die Zersetzung thierischer Stoffe und zerstört vollständig die Bakterien. Wie ich erfahren habe, wendet man es als Lösung in der Form eines Anstriches an.

Prof. Franz Farsky hat in der landwirthschaftlichen Anstalt zu Tabor den Hausschwamm durch Salicylsäure vertilgt und diese in folgender Weise zur Anwendung gebracht.

„Zuerst wurde die Salicylsäure in fester Form angewendet, indem die bewachsenen Stellen mit feinem Salicylsüurepulver bestreut oder eingerieben wurden. Gleich nach Verlauf von einigen Tagen sah man, daß die bestreuten Flecken theilweise, die eingeriebenen aber gänzlich zerstört waren. Diese Freude über den Erfolg sollte jedoch nicht lange dauern; bald erschien der Hausschwamm wieder, doch nur an jenen Stellen, welche von der Salicylsäure nicht berührt waren. Es wurde nun ein zweiter Versuch mit einer Auflösung von Salicylsäure gemacht, indem Waschschwämme mit einer gesättigten Lösung der Salicyl-säure in Wasser befeuchtet und die betreffenden Stellen damit bestrichen wurden.

Das Resultat war günstiger; noch empfehlenswerther ist es jedenfalls, statt Wasser Alkohol als Lösungsmittel zu benützen, indem man in 1 Liter Alkohol ungefähr 5 Gramm Salicylsäure auflöst. Durch Anwendung von nicht ganz 5 Gramm Salicylsäure in alkoholischer Lösung — der Verfasser giebt nicht an, wie viel Alkohol genommen wurde; der Referent in Biedermanns „Centralblatt für Agri-culturchemie" vermuthet, daß zur Lösung der 5 Gramm Salicylsäure über 1 Liter Alkohol verwendet worden sei, da es kaum möglich sein dürfte, mit der angegebenen Menge eine große Fläche zu befeuchten — gelang es, zwei Fußböden von 72 Quadratmeter Fläche mit 20 iu-sicirten, zweimal bis über 1 Quadratmeter messenden Stellen sammt zwei Thürfuttern und dem angrenzenden Mauerwerke vor der weiteren Verbreitung des gefiirchteten Hausschwammes zu schützen.

Nun, nach Verlauf von acht Monaten, fand man in jenen Räumen keinen Schwamm mehr, trotzdem, daß in einer Localitüt die Sudpfanne der Versuchsbrauerei, und in der anderen die Einrichtung der Versuchsbrennerei, welche jedoch nur im Winter einigemale gebraucht werden, aufgestellt sind und trotzdem, daß in einem Nebenlocale vor einem Jahre eine große Menge organischer Stoffe der Fäulnis überlassen wurden und von dort aus der Schwamm sonst seine größte Verbreitung fand.

Es sei noch bemerkt, daß man zu diesen! Zwecke die rohe Salicylsäure benützen kann, da diese billiger und wegen ihres geringen Gehaltes an Carbolsäure noch wirksamer ist."

A. Thieke, Berlin, wendet als Mittel gegen Schwamm, Jnsecten und Fäulnis das Eisenoxydhydrat auf folgende Weise an. Die Balkenköpfe werden mit Schutzkästen aus Eisenblech versehen, welche, wenn der Balken an seiner Auflagestelle liegt, übergeschoben werden.

In ein zu diesem Zwecke an den Eisenkästen befindliches Loch wird zur Erzeugung des Eisenoxydhydrats Schwefelsäure eingegossen. D. R. P.

Umkleidungen des Bauholzes mit Theerpappe, welche die Feuchtigkeit ferne halten und eine llmspülung der Hölzer an den Auflagestellen mit Luft ermöglichen und damit gegen Fäulnis und Schwamm schützen, giebt das Verfahren des Fischer'schen Patentes, welches von der oben schon erwähnten Firma August Wilh. Andernach in Beuel am Rhein verwerthet wird, und leistet dieses Verfahren wohl vorzügliche Dienste.

I. Müller lieferte unter dem Namen „Mycothanaton" nach Wittstein eine Auflösung von 750 Theilen Chlor-calcium, 1500 Theilen Glaubersalz, 60 Theilen Quecksilbersublimat, 500 Theilen Wasser, welchem schließlich noch 2500 Theile Salzsäure zugemischt waren.

Vilain & Co. bringen ebenfalls unter demselben Namen eine Flüssigkeit (Schwammmittel) in den Handel. Nach einer Gebrauchsanweisung von Vilain & Co. selbst wird diese Flüssigkeit, deren verschiedenartige Zusammensetzung weiter unten mitgetheilt wird, bis zum Siedepunkt (80 Grad Reaumur) in einem eisernen Gefäße aufgekocht und in der vollen Hitze mittelst eines Pinsels stark aufgetragen. Zeigt sich der Schwamm unter Dielung, Thürpfosten und sonstiger Holzbekleidung, so ist es nöthig, dieselben bloßzulegen und erst nach gehöriger Säuberung und Entfernung der Pilze und Schwammfasern die heiße Flüssigkeit zur Anwendung zu bringen. Alsdann wird die Fußbodenfüllung aus Erde, Schutt, Coaks oder anderem Materiale bestehend, mit der heißen Lösung stark getränkt, wodurch die etwa darin enthaltenen Pilzsporen ihre Keimkraft total verlieren und sofort getödtet werden: die affi-cirten oder vor Schwamm zu schützenden Dielen, Balken, Pfosten u. s. w. werden nach gehöriger Säuberung und Entfernung der Pilze mit der heißen Flüssigkeit bestrichen, diese macht durch sofortiges Eindringen und Ausfüllen der Poren des Holzes oder anderer Gegenstände jede innere Gührung unmöglich und belegt die Porenzellenwandungen mit einer dünnen Kruste, welche jedem Eindringen von Luft und Feuchtigkeit, wie überhaupt jedem äußeren Einflüsse aufs vollkommenste widersteht.

Das Mauerwerk muß vor dem Aufträgen des Myco-thanaton vom Putz befreit, die Fugen circa yä Zoll tief ausgestemmt und von den vorhandenen Schwammfasern gründlich gereinigt werden, damit die heiße Flüssigkeit in das Mauerwerk gehörig einzieht. Bei etwa vorhandenen Ritzen und Fugen, in welche man mit dem Pinsel nicht gut eindringen kann, ist die Anwendung einer Spritze rath-sam. Zeigt sich in einem Raume erst an einer einzigen Stelle Schwamm, so empfiehlt sich doch die Bearbeitung der ganzen Räumlichkeit, und ist dies meist unerläßlich nothwendig, weil die mit bloßem Auge unsichtbaren Sporen gewiß schon an andere Stellen verpflanzt sind und bei Nichtanwendung des Mycothanatvn aus diesen das Uebel in seiner ganzen Vehemenz wieder auftritt. Bei vorzunehmender Dielung eines von Schwamm inficirten Zimmers ist es nothwendig, daß das angrenzende Mauerwerk sowohl circa 1 Fuß unter, als auch 1 Fuß über der Dielung vom Putz befreit und alsdann mit der heißen Flüssigkeit getränkt wird.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß durch dieses Mittel der Hausschwamm radical zerstört werden kann.

Was die chemische Zusammensetzung des Mycothanatvn betrifft, so lvurde dasselbe von verschiedenen Chemikern untersucht, und waren die Resultate stets sehr abweichende.

Nach Hager besteht dieseFlüssigkeit ausKochsalz, Alaun, Schwefelsäure und Wasser mit Spuren von Arsenik und Eisen.

Ballo fand in einer Probe, welche er untersuchte, per Liter ri6 Gramm Eisenoxyd und Thonerde, T47 Gramm Kupferoxyd, 16 72 Gramm Magnesia, 99'99 Gramm Schwefelsäure und ziemlich viel Salzsäure. Derselbe hält diese Mischung für die Abgangslauge von der Kohlensäure-bereitung aus Magnesia und Schwefelsäure, welcher Salzsäure zugesetzt war.

Die Flüssigkeit reagirt sauer, greift das Mauerwerk stark au und hält die damit behandelten Stellen lange Zeit feucht.

Professor Jegel in Hos halt sie für eine mit Schwefelsäure versetzte Kochsalzlösung, welche wahrscheinlich aus Abfall der Staßfurter Kalisalzfabriken hergestellt sei.

Dr. H. Zerener in Magdeburg erhielt 1877 ein Verfahren zum Schutze gegen den Hausschwamm patentirt (D. R. P. Nr. 378, Classe 37 für Hochbauten), welches nach der Patentschrift in Folgendem besteht:⁹)

Unter allen Umständen ist der Preis für dasselbe ein viel zn hoch gegriffener nnd mindestens zwei Drittel über dem reellen Werthe desselben.

lieber die vom Verfasser damit angestellten Versuche und bereit Resultate wird weiter unten berichtet werden.

Ein gutes Schwammmittel, welches in Bankreisen n. s. w. sehr die Aufmerksamkeit ans sich lenkte, ist das unter dem Namen „Antimeruliou" (Gegenschwamm) bekannte.

Von der Ansicht ausgehend, daß die von den con-structiven Vorkehrungen allein beachtenswerthen Luftcircn-lationsanlagen, wie sie S. 14 und 15 der Brochüre beschrieben sind, nur das Verdrängen einer feuchten, in Gegenwart organischer Substanzen dumpfig und stockig werdenden Luft durch frische Luft bezwecken, um das Holzwerk vor Fäulnis, Stocken und Schwamm zu schützen, sowie die Fußböden trocken zu halten, lag es nahe, zu untersuchen, ob man diese Absicht nicht in einfacherer Weise als durch die ant ersten zweckentsprechenden, aber in der Praxis besonders beim Privatbalt nur selten angewendeten Lnstcirculations-aulagen erreichen könne. Diese Untersuchungen führten auf einen Körper hin, welcher der Technik durch die ältere Alluvialbildung in der Kieselguhr <Infusorienerde) geboten wird und dessen Hygroskvpieität bereits int Jahre 1838 durch Professor Hausmann hervorgehoben wurde, welcher die Kieselguhr in den „Göttinger Gelehrtenanzeigen" Nr. 14 und 15 zuerst beschrieb. Die Kieselguhr ist seitdem so gut wie unbeachtet geblieben, erst seit einigen Jahren zur Dy-

namitfabrikation verwendet und ganz vereinzelt als Jsolir-material empfohlen worden, während die Eigenschaft, in außerordentlichem Maße Feuchtigkeit aufzunehmen, und der Luft und seiner ganzen Umgebung die Feuchtigkeit zu entziehen, unbenutzt blieb.¹⁰)

Diese Eigenschaft mußte sic aber unter den hygroskopischen Körpern, welche allein zum Ersätze des trocknenden Luftzuges in Frage kommen konnten, um so bcrücksichtigens-werther machen, als die dem Chemiker bekannten sonstigen hierher gehörigen Substanzen den Nachtheil haben, zer-sließlich zu sein. Die Kieselguhr nun mußte außerdem besonders geeignet erscheinen, weil sie von allen bekannten hygroskobischen Körpern auch das meiste Wasser, nämlich das Fünffache ihres Gewichtes, aufzunehmen im Stande ist.

Endlich stand glücklicherweise die Ausdehnung des bis jetzt aufgeschlossenen Vorkommens der Infusorienerde bei Unterlaß einer Verwendung im Großen nichts entgegen. Dieselbe ist im Gegentheile auf lange Zeit und ganz abgesehen, daß es noch andere Fundorte giebt, gesichert. Indessen scheinen mit der einfachen Benützung dieses Fossils und dadurch bewirkten Trockenlegung noch nicht alle Garantien gegeben zu sein: besonders bei zufällig auftretender, die Absorbtionsfähigkeit der Kieselguhr erschöpfender, größerer Feuchtigkeit keine Garantie gegen die Entwickelung von Hausschwamm.

Es wurde deswegen der Kieselguhr mit Rücksicht auf den Schwamm eine Chlorverbindung, welche alle äußerst schwammfeindlich sind, und zwar Chlornatrinm, und mit Rücksicht auf Fäulnis als kräftiges geruchloses Antisepticum. Borsäure zugesetzt. Von ersterem 6 Procent, von letzterer 3 Procent.

Die Anwendung des schwammfeindlichen Chlornatriums allein ruft bekanntlich nasse Stellen, die nicht auszutrocknen sind, hervor, während dieselben jetzt nicht mehr auftreten können, infolge der Hygroskopicität der Kieselguhr. Die Wirkung der prüparirten Kieselguhr ist folgende: So lange dieselbe Feuchtigkeit absvrbiren kann, hält sie die Fußböden, Balken und Lagerhölzer u. s. to. trocken und entzieht dadurch dem Schwamme seine Hauptexistenzbedingung: so wie aber infolge abnormer Witterungsoder Localverhältnisse oder sonstiger, zufälliger Vorkommnisse die Nüsse so groß werden sollte, daß die Wirksamkeit der Kieselguhr erschöpft wird, beginnt zugleich die Wirksamkeit des leicht löslichen Chlornatriums gegen eine eventuelle Schwammvegetation, sowie der Borsäure als Antisepticum, und paralysirt die schädliche Wirkung der Feuchtigkeit so lange, bis letztere verschwunden ist und die Kieselguhr wieder functioniren kann.

Ueber die Borsäure als Antisepticum glaube ich nach den Arbeiten über dieselbe¹¹) kaum etwas sagen oder gar seine Wirksamkeit beweisen zu müssen.

Das so zusammengesetzte Kieselguhrprüparat hat durch die Trockenlegung der Fußböden und Wohnungen eine ebenso große hygienische Bedeutung, wie eine große finanzielle, durch Conservirung des Holzwerkes und Fernhalten von so gefährlichen Holzkrankheiten, wie Hausschwamm, Trockenfäule u. s. w. Die Anwendung desselben ist durch die der Broschüre beigegebenen Zeichnungen verdeutlicht und auf

Unter normalen Verhältnissen freilich kann die Absorptionsfähigkeit der Kieselguhr nicht wohl erschöpft werden, da 1 Kubikcentimeter eine ganz unvergleichlich größere Menge Wasser aufzunehmen int Stande ist, als in 1 Kubikcentimeter mit Wasser gesättigter Luft Wasser enthalten ist. Die Wasserabgabe andererseits erfolgt unter den gewöhnlichen und natürlichen Trockenbedingungen.

S. 25 und 26 eingehender beschrieben, sie besteht in der theilweisen Benützung der prüparirten Kieselguhr zur Fuß-bodenfüllung. Obwohl infolge dieser Füllung und der stets vorhandenen, bekannten Ventilation unserer Mauern die Luft unter den Dielen so rein und gleichmäßig trocken bleibt, wie es bei Luftcirculationen aus naheliegenden Gründen < Zufuhr feuchter Luft) gar nicht stattfinden kann, glaube ich doch die Sicherheitsmaßregeln für die Conser-virung und Behütung des Holzes noch nicht vollständig erschöpft zu haben. Die Gründe fußen hauptsächlich auf der bei Verwendung des Holzes bereits vorhandenen Jnfection, wie sie vorkommt, wenn das Holz bereits auf denr Stamme krank war, oder wenn sich äußere Einflüsse während des Baues, z. B. durch Zuführung von Schwammsporen, geltend gemacht haben. Dann genügt nicht die Erschwerung der Entwickelung der Holzkrankheit und die Erschwerung der Fortentwickelung des Schwammes nach außen, sondern es muß auch dem Weiterwuchern der Krankheit und der infolge derselben auftretenden Zerstörung nach innen vorgebeugt werden.

Es wurde daher von mir ein Holzanstrich gesucht, mittelst dessen die schwammfeindlichen und antiseptischen Mittel, welche der Kieselguhr zugemengt waren, auch denr Holze imprägnirt, in den Poren des Holzes fixirt werden konnten. Ein solcher Anstrich wurde in dem Wasserglase von für Holzanstriche geeigneter Concentration gefunden, welches leicht aufzutragen ist und durch seine schnell ausscheidende unlösliche Kieselsäure die Poren des Holzes schließt.

Das Wasserglas wird mit Chlornatrium und Borsäurelösungen unter denjenigen Vorsichtsmaßregeln, die ein Gelatiniren des Wasserglases ausschließen, gemischt, und zwar so, daß das Wasserglas ebenfalls 6 Procent Chlornatrium und 3 Procent Borsäure, beziehentlich die äquivalente Menge des Natronsalzes, enthält.

Die Chlornatriumlösung dringt bekanntlich sehr leicht und tief in das Holz ein, und mit ihr die borsaure Natronlösung, während das kieselsaure Natron, beziehungsweise Kali, die Poren durch die von der Kohlensäure der Luft ausgeschiedene Kieselsäure ausfüllt und den Zutritt von Feuchtigkeit und Schwammsporen von außen verhindert, nach innen aber die beregten wirksamen Bestandtheile festhält.

Die gemeinsame Anwendung des so präparirten Wasserglases und der, wie beschrieben, präparirten Kiesel-guhr, bietet ein ebenso billiges, wie sicheres Mittel, das Holzwerk vor Fäulnis und Schwamm zu behüten und die Fußböden trocken und warm zu halten, leistet also mehr, als die bisher angewendeten constructiven Vorkehrungen.

Das Verfahren zur Conservirung des Holzwerkes, Trockenlegung der Fußböden, Verhütung, beziehungsweise Vernichtung des Hausschwammes besteht also in einer zweckmäßigen, näher beschriebenen Anwendung einer, wie angegeben, präparirten Infusorienerde in Verbindung mit einem, wie erwähnt, zusammengesetzten, 25 Grad Beaume starken Wasserglaspräparate als Anstrich und tragen die beiden Präparate, um ihre gleichzeitige Verwendung zu demselben Zwecke hervorzuheben, und da sie den gleichen Procentgehalt an schwammfeindlichen und antiseptischen Bestandtheilen haben, denselben, einen Hauptzweck des Verfahrens bezeichnenden Namen: „Antimerulion" fGegen-schwamm).

Mit dem flüssigen Antimerulion wird das zu schützende Holzwerk: Dielen, Unterlager, Säulen, Balkenköpfe u. s. w., fowie das inficirte Mauerwerk ein- bis zweimal auf allen nicht freiliegenden Seiten und Kanten gestrichen, das Füllmaterial etwas angefeuchtet und der untere, erdige Grund, anc-welchem der Schwamm etwa hervorgewuchert ist, so stark getränkt, daß die Flüssigkeit augenscheinlich hinreicht, alle oft durch das Gewölbe gehenden Schwammfasern zu erreichen und zu vernichten, damit derselbe nicht etwa unten weitergehen und nebenliegende, nicht imprägnirte Zimmer erreichen kann.

Mit dem trockenen Antimerulion werden die Balken-köpfe 2 bis 3 Zentimeter umhüllt, die Lagerhölzer und Dielen werden 2 bis 3 Zentimeter stark unterstopft und das ganze Dielenwerk eines Zimmers 2 bis 3 Zentimeter rings von den

1.    ein Brett sorgfältig, zweimal allseitig mit Antimerulion gestrichen;

Wänden isolirt. Die Paneele werden ebenfalls 2 bis 3 Cen-tiineter stark damit hinterfüllt.

Der Schutz, der hierdurch gegen die Wiederkehr des Schwammes gewährt ist, sei ein vollkommener, und der Beweis dafür liege darin, daß unter anderem durch die königliche Kteisbauinspection und die königliche Fortifieation in Magdeburg Proben angestellt wurden, und zwar in der Richtung, 'daß

2.    ein Brett nur einmal ebenso gestrichen und sodann beide mit einem Brett von gleichem Holze, welches nicht mit der Flüssigkeit behandelt war, in der Erde vergraben und mit stark von Schwamm umgangenem Holze umpackt wurden.

Nach vier Monaten wurden die Hölzer wieder ausgegraben und der Schwamm in üppigster Wucherung vorgefunden. Von den drei Versuchsbrettern ergab sich, daß das nicht mit Antimerulion bestrichene Brett vom Schwamm gänzlich zerstört, während die mit dem Anstrich versehenen Bretter vom Schwamme frei geblieben waren. Zahlreiche anderweitige Mittheilungen hierüber berichten gleichfalls nur günstig über die Resultate, welche mit diesem Schwammmittel erzielt wurden.

Aus den hier bezüglich des Schwammes und der Schwammvertilgungsmittel angestellten Untersuchungen dürfte sich das Ergebnis derselben am Schlüsse kurz dahin zusammenfassen lassen,daß es bei Neubauten völlig genügt und gegen eine eventuelle Schwammbildung sicher schützt, wenn man die im Capitel II des ersten Abschnittes dieser Abhandlung gegen die Feuchtigkeit beim Bauen zu ergreifenden Vorsichtsmaßregeln consequent durchführt, wenn man dafür sorgt, daß nur trockener Kies, Schlacken, Infusorienerde als Füllmaterial der Böden, sowie nur gutes, gesundes und trockenes Holz als Bauholz verwendet wird; wenn man auf entsprechende Jsolirung der Balkenlage! u. s. w. sein Augenmerk richtet, und um ja recht sicher zu gehen, das gut trockene Holz mit Kochsalzlösung und dann mit verdünnten Lösungen von kieselsaurem Natron (Wasserglas) vor seiner Anwendung imprägnirt. Es ist die Beachtung dieser Maßregel weder mit besonderen Kosten oder Umständen verbunden, und selbst der Wasserglasanstrich verursacht nur kaum nennenswerthe Auslagen, da man mit 20 bis 25 Mark Wasserglas fast das ganze Holzwerk für eilten Bau mittlerer Größe reichlich imprägniren kann.

Handelt es sich um die Bekämpfung des schon entwickelten Schwammes, so ist es nunmehr klar, daß man keines der giftigen, wie auch kein dem Holze oder Mauerwerk schädliches und auch keines der feuergefährlichen Schwammmittel in Anwendung bringen soll. Nachdem ferner von den hiernach noch übrig bleibenden Mitteln von keinem einzigen eine größere Mehrzahl übereinstimmend günstiger Resultate vorliegen, vielmehr die Ansichten über deren Erfolg unter den Fachleuten wie unter den Laien sehr widersprechende sind, haben wir nur, nach Abzug derselben die Salicylsäure, das Mycothanaton, die Kochsalz-Wasserglas-imprügnirung und das Antimerulion. Die bezüglich der Salicylsäure gemachten Erfahrungen sind jedoch noch zu wenige, ttnd es ist eine noch zu kurze Zeit, seit sie angewendet wurde, um sie schon mit Bestimmtheit empfehlen zu können; es wäre jedoch zu wünschen, von derselben versuchsweise für den in Rede stehenden Zweck mehrfachen Gebrauch zu machen, um mehr Sicherheit über ihre Wirkung u. s. w. zu erlangen. In den mir vorgekommenen Füllen, in denen es sich um Vernichtung des Mauerschwammes handelte, habe ich in einem Falle eine Hälfte des Holzwerkes mit Mycothanaton, die andere Hälfte mit Antimerulion behandelt. Beide Präparate tödteten den Schwamm vollständig und bis heute (nach drei Jahren) haben sich auch nicht die geringsten Spuren von demselben wieder gezeigt.

Einige Stücke des mit Mycothanaton, wie des mit Antimerulion behandelten Holzes wurden (1879) zur Untersuchung dem Boden entnommen und durchschnitten: das mit Antimerulion behandelte Holz war noch vollständig gesund und nicht im mindesten angegriffen, eben dasselbe war auch bei dem damit behandelten Mauerwerke zu sinden.

Das Mycothanaton jedoch schien das Holzwerk angegriffen zu haben, da dasselbe an den Stellen, wo es damit angestrichen war, an der Oberfläche nicht mehr die natürliche Härte und Widerstandsfähigkeit zeigte; auch die damit angestrichenen Grundmauern waren wie vom Mauerfraße angegriffen. Auf Grund dessen und bei dem hohen Preise desselben (wollte man das Mycothanaton je anwenden, so kann man sich dasselbe sehr leicht und billig nach den gegebenen Resultaten der Analyse selbst herstellen) glaube ich, von dessen Anwendung «brachen zu dürfen, und die des Antimerulion empfehlen zu sollen.

Holz s. w.

Ich habe dasselbe stets in folgender Weise zur Anwendung gebracht (ich muß erklären, daß mir jedoch seit Jahren nur drei Schwammfälle vorgekommen sind): Das Erste war stets, daß ich das sämmtliche angegriffene und Füllmaterial, den inficirten Putz der Wände u. sorgfältig entfernen ließ, die Wände trocken legte und ausheizte, dann den Anstrich desselben mit dem Präparate vornahm, frisches Füllmaterial und nur neues, kein altes angefressenes Holzwerk, welches mit Antimerulion gut gestrichen war, in Anwendung brachte. Alsdann wurden die Böden gelegt, die Wände verputzt, und das betreffende Local, ehe es bewohnt wurde, nochmals gut ausgeheizt. Die Resultate waren vollkommen befriedigende und günstige; nur muß inan sorgen, daß vollkommen gründlich und immer mehrere Meter bis über die insicirten Stellen hinaus diese Maßregeln in Anwendung gebracht werden.

Ein neues Schwammmittel ist das 1894 von den Professoren Dr. Wilh. v. Miller und Dr. K. Harz in München erfundene Antinonnin, bestehend aus Dinitrokresol-kalium, Wasser und Seife.

Gegenwärtig wird das sogenannte Carbolineum Avenarius¹²» allseitig als Schwammvertilgungs- und Vorbeugungsmittel empfohlen und mit bestem Erfolge angewendet.

Das Carbolineum wird aus den im Steinkohlentheer enthaltenen Stoffen, welche bei der Darstellung des Anthra-ceus gewonnen werden, hergestellt. Nach anderen Angaben soll cs ein Theerproduct sein, welchem Spiritus und andere fäulniswidrige Substanzen beigemengt sind.

' Nach dem D. R. P. Nr. 46.021 werden die schweren, zu conservirendem Holzanstrich bestimmten Steinkohlentheer-öle leicht erwärmt, in einen mit einem kräftigen Rührwerk versehenen Cylinder geleitet und hier unter Zuführung von Chlor heftig durcheinandergepeitscht. Das Chlor wird aus einem Bleigasometer an geeigneter Stelle in den Misch-cylinder hineingedrückt und der austretende Ueberschuß behufs abermaliger Verwendung wieder aufgefangen. Diese Behandlung mit Chlor äußert auf das derselben unterworfene Theeröl einen solchen Einfluß, wie ihn die nachfolgende Zusammenstellung ergiebt:

Roh-

carbolineum

1.    Viskosität (30 Kubikcentimeter

brauchen beim Auslaufen aus demselben Gefäß)........

2.    entzündliche Dämpfe bei circa . 130" C.

3.    fortbrennende Dämpfe bei circa 150° C.

4.    specifisches Gewicht bei 15 Grad

Celsius.............

5.    Destillation (100 Gewichtstheile

liefern Destillat unter 350 Grad Celsius) circa..........

chlorirteS

Carbolineum

3¹ 6n

1-1217

1'8 Th.

41 5QII

133° C. 160° C.

1-1303

1-5 Th.

Hierzu kommt noch, daß der dem Rohcarbolineum eigene und die Anwesenheit von Schwefelwasserstoff bekundende, widerliche Geruch verschwindet und einem angenehmen Platz macht. Ferner wird die Fähigkeit zu trocknen in demselben Verhältnis wie die Viscositüt erhöht und verleiht die so geschilderte Behandlung dem Anstrichöl einen firniß-artigen Glanz. Die Fluorescenz verschwindet und das chlo-rirte Carbolineum zeigt die Farbennüance (kastanienbraun), die es dem gestrichenen Holze verleiht. Ein Hauptvorzug

Es soll wenig feuergefährlich sein und ist von dies-fallsigen Unfällen trotz seiner umfangreichen Verwendung in der Praxis nichts bekannt geworden. Dagegen sollen die Nachahmungen aus Creosotöl u. s. w. leicht entzündbar und zugleich weniger wirksam sein.

des so behandelten Carbolineums besteht darin, daß die antiseptische Wirkung desselben in hervorragender Weise vermehrt wird.

Es wirkt, indem es das Holz dauernd mit einer Art schützenden Mantel umgiebt und es vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit bewahrt. Wenn es heiß ausgetragen wird, verdampft an den damit in Berührung tretenden Stellen das Wasser und dringt es an dessen Stelle in die Poren ein. Es hat stark antiseptische Wirkungen.

Es soll schon ein einmaliger, vorschriftsmäßiger, heiß aufgetragener Anstrich als Vorbeugungsmittel genügen. Bei schon ausgebrochener Schwammcalamitüt begegnet man, der Gebrauchsanweisung gemäß, leicht durch kräftiges Tränken des ergriffenen Holzes, sowie der Mauerflächen, auf die sich die Myceliumfäden bereits erstreckt haben, mit heißem Jmprügniröl. Hierzu bedarf es des Bloßlegens der ergriffenen Theile; alles bereits korodierte Holz wird bis auf den gesunden Theil abgeschabt, von dem verstockten Material gesäubert und nun nach gehörigem Lüften zweimal tüchtig mit heißem Del bearbeitet. Der Fortsetzung auf die Wände und Mauern geht man ebenfalls nach und versperrt auch hier durch heißen Anstrich die Wege für künftiges Vordringen.

Die nachstehenden Abbildungen (Fig. 22 und 23) zeigen die Unterschiede im Verhalten zweier, den gleichen Bedingungen ausgesetzten Holzstücke, von denen das eine mit Car-bolineum Avenarius, das andere nicht damit behandelt wurde.

Es erscheint mir von großer Wichtigkeit, daß das Carbolineum Avenarius, ohne alle Nachtheile für das Mauerwerk (Stein und Mörtel), bei der Bekämpfung des Hausschwavlmes auch auf das Mauerwerk aufgetragen werden kann, während alle übrigen salz-, laugen- oder säurehältigen

Mittel doch mehr oder minder Mörtel angreifen und so ein r nannten Mauerfraß, Umsetzungen und Zersetzungen im Mauerwerk und damit lästige Auswitterungen und Aus-

Steine oder den Uebel, den soge-

Fig. 22.

M

¹

Siehe „Bayerisches Industrie- und Gewerbeblatt" vom 7. März 1898.

²

Bayer.Industrie- und Gewerbeblatt Nr. 31 vom 25. August 1900. Seite 270.

³

Bayer. Industrie- und Gewerbeblatt Nr. 34 vom 1. September 1900. Seite 278. „Ueber Holzconservirung."

⁴

G. L. W. v. Bühler, „Der Schwamm in de» Gebäuden, feine Entstehung, seine Vertilgung und die sichersten Mittel, sein Hervorbrechen zu verhindern". Stuttgart 1845. E. Schweizerbart.

⁵

Gottgetreu: „Die physische und chemische Beschaffenheit der Baumaterialien", I. Bd., S. 369, bemerkt bezüglich der Schlagzeit des Bauholzes:

„Großen Einfluß auf die Festigkeit und Dauer des Holzes hat die Fällungszeit. Schon von altersher wird sie am besten in den Monat December verlegt, weil in dieser Zeit die im Baume

⁶

Wagner, Jahresbericht, Bd. XIX, S. 870.

⁷

Gottgetreu: Physische und chemische Beschaffenheit der Banmaterialien. I. Bd., S. 419.

⁸

Siehe S. ad b, Seite 104.

⁹

Eine ausführliche Begründung dieses Verfahrens ist in der im Buchhandel erschienenen Broschüre: „Beitrag zur Kenntniß, zur Verhütung und zur Vertreibung des Hausschwammes" von Dr. H. Zerener (Verlag von Baensch jun. in Magdeburg), S.22 bis 27 enthalten; es sind daher hier nur die Grundzüge des Verfahrens angegeben.

¹⁰

Dr. Reinhold Hoffmann machte im Jahre 1875 schon auf die Absorbtionsfähigkeit der Infusorienerde für Flüssigkeiten, sowie auf ihre Eigenschaften als schlechter Wärmeleiter aufmerksam.

Siehe „Neueste Erfindungen und Erfahrungen", Jahrg. 1874, S. 460, und Jahrg. 1876, S. 125 und 436. (Wien, A. Hartleben's Verlag.)

¹¹

„Archiv. Pharm." 1874, II., 520., „Dingt Jonrn." 1871, Bd. CCV, Dr. F. Soschelt, „Wiener landw. Ztg." re.

¹²

Naturwissenschaft!, technische Rundschau in Jena 1888,

IV. Jahrg., Heft 11.

w 'v:

UßWWWA

IlSiilil

Abschnitt eines Quaipfostens, welcher auf der im Jahre 1888 erbauten Werft des Herrn B. H. Prince in Beauvoir (Miß.) an der Golfküste mit Avenarius Carbolineum behandelt wurde. Derselbe war fünf Jahre hindurch, also bis zum Jahre 1893, allen Zerstörungen ausgesetzt, ohne irgendwie durch Insekten oder Fänluiß noth ge litten zu haben.

Fig. 23.

Abschnitt eines nur zwei Jahre eingebauten Quaipfostens, welcher auf der im Jahre 1893 erbauten Werft des Herrn Wm. Watson in Beauvoir (Miß.) an der Golfküste gesetzt wurde, ohne vorher mit Avenaris Carbolineum behandelt zu werden.

A. W. Keim, Die Feuchtigkeit der Wohngebäude. 2. Aufl.

blühungen erzeugen können. Wichtig ist es ferner, daß, wie die Fabrikanten erwähnen, auf den mit Carbo-lineum behandelten Putz- und Steinflächen jeder Mörtelauftrag gut adhärirt. Bei dem weiteren Umstande, daß der Gebrauch des Mittels keinerlei Apparate und Vorrichtungen erfordert und auf dem Baue an Ort und Stelle in einfacher Weise verwendet werden kann, indem man die erwärmte Lösung nur mit dem Pinsel auftrügt, sowie andererseits bei der Thatsache, daß die seit vielen Jahren aus der Praxis vorliegenden Gutachten alle nur die besten Resultate bestätigen, kann es keinem Zweifel mehr unterliegen, daß dieses Mittel als das Zweckmäßigste für die specielle Vorbeugung und Bekämpfung des Hausschwammes empfohlen werden kann, und alle anderen Mittel, welche sonst noch am Baue verwendet werden könnten, aus dem Felde schlagen muß. Hierdurch und auch sonst bei seinem mäßigen Preise scheint die Frage bezüglich eines rationellen Schwamm-bekümpfungsmittels endgiltig gelöst.

Das im Juni 1894 unter Nr. 76877 ertheilte See-mann'sche D. R. P. lautet:

„Der Fußboden der Zwischendecke wird, sofern genügende Abdichtung noch nicht vorhanden ist, durch einen Firnißanstrich, einen Linoleumbelag oder ein ähnliches Mittel abgedichtet. Hierauf wird in die Zimmerdecke unterhalb der betreffenden Zwischendecke oder in den Fußboden zwischen den einzelnen Balkenlagen eine Anzahl Löcher gebohrt und durch diese Löcher Chlorgas oder irgend ein anderes zur Tödtung der Schwammpilze geeignetes Gas unter Druck eingeleitet. Die Löcher werden nunmehr mit Stopfen verschlossen. Die Zimmerdecke bildet nach unten eine genügende Abdichtung. Das betreffende Gas dringt in alle Fugen und Spalten zwischen dem Fußboden und der Decke und vertilgt den Hausschwamm vollkommen."

Dasselbe kann jedoch nur den vorhandenen Schwamm vernichten, aber das Holz vor den Einwirkungen möglicher-

Als Mittel zur Zerstörung des Hausschwammes hat ferner auch das Seemünu'sche Verfahren entschieden Bedeutung.

weise später cm dasselbe gelangender Schwammsporen nicht schützen, was jedoch bei der Anwendung des Carbolineum Avenarins der Fall ist.

Ich habe mit dieser Abhandlung dem Praktiker, wie dem Laien die Möglichkeit gegeben, über Ursachen, Wesen und rationelle Bekämpfung des Hausschwammes, sowie über die Gründe, welche eine Anwendung von Sublimat, Säuren, verschiedenen Salzen, dann des Petroleums, des Gasolins u. s. w., des Mycothanatons verwerflich erscheinen lassen, sich ein eigenes selbständiges Urtheil zu bilden, und den mit der vorliegenden Arbeit beabsichtigten Zweck wohl erreicht.

ff

KRaköw

V^/**cf»nic*5^

9*

Von demselben Verfasser erschien:

We Wye?a!n)alei-ei.

Neues Verfahren ;ur Herstellung witterungsbeständiger Wandgemälde von

Adolf Wilhelm Keim

technischer Chemiker.

7 Bogen. Octav. Geb. 2 1=11* 80 Pf. Elegant gebunden 2 K 90 h = 2 äft. 60 Pf.

A. Hartleben's Verlag in Wien, Pest und Leipzig.

Alphabetisches Autoren- und Sachregister.

Abdeckung von Gesimsen und Vor- Antimerulion, flüssiges 123, trockenes sprängen 2.    123.

Abhaltung des Wasserzuzuges in zu Antinonin als Schwammmittel 126.

entfeuchtenden Räumen 70.    Antisepticum, Salicylsäure als solches

Abhilfemittel specielle, gegen die 115, Borsäure als solches 115. einzelnen Ursachen der Feuchtigkeit, Apparate zur Trockenlegung feuchter Uebersicht über dieselben 86.    Wände und Neubauten nach

Absorptionsfähigkeit der Infusorien-    Novelly, Kruse und Ligny 48 und

erde 69.    49, nach Kosinsky    50,    nach    See-

Abtritte 19.    mann 52 bis 56.

Abtrittgruben 19.    Arbeiten gegen das Aufsteigen der

Abzüge für Regen- und Schnee- Grundfeuchtigkeit in alten, feuchten wasser 19.    Gebäuden 71, an    den Außenseiten

Abzugsgräben 15.    der Mauern 73.

Aetherische Oele als Schwarnmmittel Arsenik als Schwammmittel 107.

108.    Asphaltguß als Fundamentirung 17.

Agens, wirkendes des Mauerfraßes 9. Asphaltisolirplatten zum Abdecken Analyse der Auswitterungen    aus    der Grundmauern 18.

Backsteinen 9.    Asphaltplatten von Büscher & Hofs-

Andernach, dessen Theerpappe    zum    mann 22.

Schutze gegen den Schwamm Ausblühungen von Backsteinen 9. 117.    Austrocknen, zu rasches von Neu-

Andernach, dessen Asphaltisolir-    bauten 58, Schädlichkeit    desselben

platten 18.    für den Mörtel 58, Schädlichkeit

Anstrich für feuchte Wände    nach    desselben für Wandmalereien    59.

Reißig 38.    Austrocknen von Wandgemälden und

Anstrich russischer zur Jsolirung der Mauern 46.

Grundmauern 23.    Austrocknung feuchter Räume 63.

Anstrich schwedischer als Schutz- Austrocknung feuchter Gemächer nach mittel gegen Holzschwamm    112.    d'Arcet Sc Thenard 30.

- Anstrich- und Verputzmassen, Wasser- Außenwände 2.

dichte, deren Wirkung 25.    Auswitterungen am Mauerwerke und

Antimerulion, Dr. Zerener's    119.    Verputz 9.

Avenarius, dessen Carbolineum als Schwammvertilgungs- und Vorbeugungsmittel 126.

Backsteine als schlechte Wärmeleiter 15.

Backsteine, deren Auswitterungen 9.

Ban, dessen Fundamentirung 17.

Bauen, zu rasches und unvorsichtiges 4.

Bauhygiene, G. m. b. H-, deren Verfahren zur Verhinderung des Aufsteigens der Grundfeuchtigkeit in altem Mauerwerke 72.

Baumgarten's Schwammmittel 113.

Bekleidung nasser Wände mit wasserdichten Stoffen, deren Nachtheile nach Schneider 34.

Beton für die Grundmauern 19.

Betonschicht zur Fundamentirung 17.

Birkentheer zur Vernichtung des Schwammes 114.

Bleiblätter 18.

Bleichrodt über den Mauerfraß 9.

Bleichrodt über die Bekämpfung des Schwammes durch Luftcircu-lationsanlagen 102.

Borsäure in Dr. Zerener's Antimerulion 119.

Brockmann's Schwammmittel 113.

Buchner's    Holzimprägnirungs ver

fahren 96.

Bühler über den Schwamm 99 — über den Einfluß der Fällungszeit auf das Holz 100.

Bühler über den Mörtel 16.

Büscher & Hoffmamfls Asphaltplatten

22.

Gapillarattraction 1, 2.

Carbolineum Avenarius, dessen Gewinnung 126, dessen Zusammensetzung 127, dessen Anwendung 128, Resultate mit demselben 128, Anwendungsmöglichkeit desselben auf Mauerwerk 128.

Carbolsäure 115.

Carbolsaures Natron als Schwammmittel 113.

Cementmörtel, über denselben 81.

Cementputz zur Entfeuchtung feuchter Wände 39.

Charitschkoffls. Holzimprägnirungs-verfahren mit Naphtaproducten 98.

Chlorgas zur Vertilgung des Schwammes 130.

Chloride als Schwammmittel 108, 110, 111, 114.

Chlornatrium 120, 121, 122.

Chromalaun alsHolzimPrägnirung 98.

Constructive Vorbeugungsmittel von Nöthling 19.

d'Arcet & Thenard, deren Verfahren zur Austrocknung feuchter Gemächer 30.

Dinitrocresolkalium als Schwammmittel 126, als Bestandtheil des Antinonin 126.

Doppeltschwefligsaurer Kalk 113.

Dufour-Mantel's Eisencement 23.

Dykerhoff, über Portlandcement 81.

Hfflorescenzen auf dem Mauerwerke8.

Ehrliches Schutzmittel gegen den Schwamm 110.

Eigenschaften und Wirkung der älteren Schwammmittel 99.

Eigenschaften der Schwammmittel und ihre Wirkungen 106.

Eisencement 23.

Eisenchlorid 108.

Eisenoxydhydrat als Schutzmittel gegen den Schwamm 116.

Eisenvitriol als Schwammmittel 112.

Eisenvitriol, kupferhaltiger zur Holz-imprägnirung 97.

Erdharz zur Verhinderung des Aufsteigens der Grundfeuchtigkeit 20.

Erk, über die Temperatur und Feuchtigkeitsv erhältnisse d er Außen-luft und ihres Einflusses auf die Mauerfeuchtigkeit 47.

Essigsaure Thonerde nach Bruns 115.

Aalzbaupappe Kosmos 85.

Farsky über die Anwendung der Salicylsäure gegen den Schwamm 115.

Fasses mobiles 19.

Fayenceplatten zur Bekleidung feuchter Wände 29.

Festigkeit, mangelnde des zu rasch getrockneten Luftmörtels 62.

Feuchte Kellermauern trocken zu legen nach Schmölke 35.

Feuchte Wände, deren Bekleidung mit Fayenceplatten 29, mit metallischen Blättern 29, mit Oel-anstrichen 29, mit Thonplatten 30, mit Gips und Harzanstrichen nach d'Arcet & Thenard 30.

Feuchtigkeit, deren Ursachen 1, 4, 5, durch Mauerfraß 8.

Feuchtigkeit, deren schädliche Wirkung nach Vaudoyer 10.

Feuchtigkeit, Vorbeugungsmaßregeln gegen diese 11.

Feuchtigkeitsbestimmungen im Mauerwerk 57.

Feuchtinger, Analyse der Auswitterungen 9.

FeuergefährlicheSchwammmittel 108.

Fischers Mörtel zum Ueberziehen von Bleiplatten zur Jsolirung der Grundmauern 22.

Flemming über Abdeckung der Grundmauern mit Glas 21.

Fundamentirung mit Beton 17, mit Asphaltschichten 17.

Hasolin als Schwammmittel 108.

Gautscht Holzimprägnirungsver-fahren 98.

Gebäude, deren Hauptfront 15.

Gebäudeschwamm, über denselben 92.

Gegenschwamm, Dr. Zerener's 119.

Giftige Schwammmittel 107.

Gips, als Auswitterungsproduct 9.

Gips zum Verputzen feuchter Wände 30.

Gips, dessen Löslichkeit 33.

Gips, für feuchte Wände nachtheilig33.

Glas zur Abdeckung der Grundmauern 21.

Glasirte Ziegel zur Abdeckung der Grundmauern 21.

Glasplatten zur Trockenlegung feuchter Wände 42.

Gläßgen's Versuche über den Grad der Trockenheit oder Feuchtigkeit der Neubauten 57, Bestimmungen derselben 57.

Goeppert, über den Holzschwamm 92.

Gottgetreu, über die Erhärtung des Luftmörtels 59.

— über den großen Einfluß der Fällungszeit auf die Festigkeit und Dauer des Holzes 101.

Gredner, über die geologische Thätigkeit des Wassers 3.

Grund, Material zu demselben 15.

Grund und Boden, dessen Auswahl zum Baue 12.

Grundfeuchtigkeit 1.

Grundfeuchtigkeit, Verhinderung derselben durch Asphaltisolirplatten 18, nach Klenze 20, durch Theermörtel 20, durch Erdharz 20, durch Glasplatten 21, durch Bleiplatten 21, durch glasirte Ziegel 21, durch Asphaltschichten 22, durch getheerte Dachpappe 22, durch asphaltgetränkte Backsteine 22, nach I. W. Fischer 22, durch russischen Anstrich 23, durch Portlandcementmörtel 23, durch den Weißang'schen Verbindungskitt 23, durch Eisencement 23.

Grundfeuchtigkeit in alten Gebäuden, Verhinderung des Aufsteigens derselben 71, 72, 73.

Grundmauern als Leiter der Feuchtigkeit 17, deren Abdeckung mit wasserdichten Massen 18, mit Bleiblättern 18, mit Asphaltisolirplatten 18.

Grundmauern, poröse 2.

Grundmauern, rationelle aus Beton 19.

Grundsätze, allgemeine zur Bekämpfung der Feuchtigkeit nach Vaudoyer 11.

Grundwasserspiegel 17.

Kaarröhrchenkraft 2.

Harz, Dr., dessen Antinonin 126.

Harzanstrich zur Bekleidung feuchter Wände 30.

Hasselmann's Holzimprägnirungsver-fahren 96.

Hauenschild's Theorie der Erhärtung des Luftmörtels 62.

Hauptfront der Gebäude 15.

Hausschwamm,über denselben 92,99.

Hausschwamm, Borbeugungsmittel gegen denselben 95.

Himmelsrichtung für den Bau 12.

Holzanstrich,schwammfeindlicher, antiseptischer 122.

Holzimprägnirung, nach Hasselmann 96, mit kupferhaltigem Eisenvitriol 97, mit schwefelsaurer Thonerde 97, mit Kainit 97, nach Charitschkoff mit Naphtaproducten 98, nach Büchner mit Chromalaun 98.

Holzschwamm, dessen Schädlichkeit95, Vorbeuqunqsmittel gegen denselben beim Baue 95.

Holzschwamm, Theorie über dessen Entstehung, nach Goeppert 92, nach Bühler 99.

Horniges Schwammvertilgungsmittel 113.

Hüllmann, über die schädigenden Momente des hohenWassergehaltes der Mauern 7.

Hydragyrium muriaticum corro-sivum 107.

Hydratwasser als Ursache der Feuchtigkeit 4.

Hygroskopische Präparate, deren Wirkung zur Trockenlegung feuchter Wände 89.

Hygroskopisches Baumaterial 2, 4.

Infusorienerde,deren Eigenschaften und Verwendung für die Trockenlegung 67, ihre Wirkung als Schwammmittel 119.

Jsolirmastix von Keim 82.

Jsolirschichten mit Luftcirculation 76.

Jsolirschichten im Mauerwerke zur Vorbeugung der Feuchtigkeit bei Neubauten 24.

Jsolirungsmauern 18.

Jsolirwände, deren Wirkung 89.

Kalk zum Trockenlegen feuchter Mauern 36.

Kalk, salpetersaurer, als Aus-witterungsproduct 9.

Kälte des Bodens, deren Ableitung durch Kieselguhr 19.

Kalte Wände bewirken die Abkühlung der Zimmerlust 7.

Kästners Schwammmittel 110.

Kautschukfirniß 20.

Keim'scher Trockenputz 82, Jsolir-mastix 83.

Kieselguhr, deren Eigenschaften 119.

Kieselguhr zur Ableitung der Kälte des Bodens 19.

Kieselsäure, Wirkung derselben in den Schwammmitteln 123.

Klenze Leo von, dessen Vorschlag zur Verhinderung des Aufsteigens der Grundfeuchtigkeit 20.

Klippers House praeservatory 113.

Kochsalz als Auswitterungsproduct 9.

Kochsalz als Schwammmittel 110, 111, 112, 114, 120, 121, 122.

Kosinsky's Verfahren zur Austrocknung von Neubauten 50.

Kosmos, Falzbaupappe 85.

Krankheitscontagien auf nassen Mauern 7.

Kruse, über künstliche Trockenlegung eines Neubaues 48.

Krystallbildungen auf feuchten Mauern 8.

Krystallisation der Mauersalze, deren Wirkung 10.

Kuhlmann, über die Ausblühungen der Mauern 9.

Künstliche Trockenlegung von Neubauten 48.

Kupferhaltiger Eisenvitriol als Holz-imprägnirung 97.

Kupfervitriol als Schwammmittel 110, 112, 114.

Kyan's Schwammmittel 107.

Leber's Verfahren zur Trockenlegung feuchter Wände 41.

Lichtenauer's Verbindungskitt 23.

Ligny's Mischung 40, Apparat 48.

— Verfahren zur Trockenlegung feuchter Wände 48.

Löslichkeit des Gipses 33.

Luft, deren Hygroskopicität 46.

Luftcirculationsanlage zur Bekämpfung des Schwammes 102.

Luftcirculationsanlagen, deren Wirkung 26, nach Demich 29.

Luftcirculationen über dieselben 122.

Luftmörtel zum Oberbaue 15.

Luftmörtel, Theorie über seine Erhärtung 59 bis 62.

Luftwechsel, dessen Wichtigkeit beim Austrocknen von Wänden 46.

Maßregeln zur Abhaltung des Wasser-zuzuges 70.

Material zum Grunde 15.

Mauerfeuchtigkeit, über den Einfluß der Temperatur und Feuchtigkeits-Verhältnisse auf dieselbe 47.

Mauerfraß der, eine Ursache der Feuchtigkeit 8, 9.

Mauerfraß und Feuchtigkeit, Vorbeugungsmaßregeln gegen diese 11.

Mauern, Ausblühungen derselben 9.

Mauern feuchte 8.

Merulius destruens, vastator oder lacrymans, über denselben 92, 99.

Metallische Blätter auf feuchten Wänden 29.

Miller Dr. v., dessen Antinonin 126.

Mineralsäuren als Schwammmittel 108.

Mörtel, Bühler, dessen Ausführungen über denselben 16, schlechter, als Ursache des Schwammes 17.

Mörtel, Schädlichkeit des zu raschen Trocknens für denselben 58.

Moniert Cementzwischenwünde 73.

Müllers Verfahren zur Bekämpfung des Holzschwammes 109.

Mycothanaton,Analyse desselben 117, als Schwammmittel 117, dessen Analyse durch Hager 118, durch Ballo 118, durch Tegel 118.

Mycothanaton, Vergleichsresultate mit Antimerulion 125.

Nachtheile des dünnen Facaden-putzes und zu dünnen Malgrundes bei dessen raschem Trocknen 58, 59.

Nachtheile des Gipses auf feuchten Wänden 33.

Naphtaproducte als Holzimpräg-nirung 98.

Natron, carbolsaures 113.

Natron, kohlensaures und schwefelsaures alsAuswitterungsproducte 9.

Neubauten, Grad der Trockenheit oder Feuchtigkeit derselben 57. -

Neuere bewährtere Schwammmittel 114.

Niederschlagsfeuchtigkeit 4.

Nöthling, constructive Vorbeugungsmittel 19.

Novelly, über künstliche Trockenlegung von Neubauten 48.

Helanstrich auf feuchten Wänden 29.

Naynisiren, das 112.

Pettenkofer, populäre Vorträge über die Beziehung der Luft zu Kleidung und Boden 6.

Pflugffche Platinanstrich Masse 37.

Pierro & Dehaitre, Ueber künstliche Trocknung im Allgemeinen 45.

Platinanstrichmasse 37.

Porenventilation, deren Verhinderung durch feuchte Wände 7.

PoröseThonplatten, deren Wirkung 88.

Portlandcement, Dykerhoff & Söhne, über denselben 81.

Portlandcement zum Grunde 15.

Portland cementmörtel zur Jsolirung der Grundmauern 23, 24.

Präparirtes Wasserglas 123.

Preuß, über Vorbeugung der Feuchtigkeit in Neubauten 24.

Principien, auf denen die Wirkungen der Mittel zur Trockenlegung feuchter Wände beruhen 87.

chuecksilbersublimat als Schwamm-

^ mittel 107.

Ilabitz, Zwischenwände 80, Putz 80.

Rationellste Herstellung der Grundmauern 19.

Raulings Schwammmittel 112.

Regen- und Schneewasser 2.

Regenwasser, dessen Ableitung 19.

Regenwasser als Lösungsmittel für die Mauersalze 10.

Reisenbichler's Verfahren zur Vernichtung des Holzschwammes 113.

Reissig's Anstrich für feuchte Wände 38.

Resultate mit Antimerulion als Schwammmittel 124.

Röhmffche Terracottahohltafeln 79.

Runge über den Kalk zur Trockenlegung feuchter Wände 36.

Russischer Anstrich 23.

Salicylsäure als Antisepticum und Schwammvertilgungsmittel 115.

Salmiak 110.

Salpeterfraß eine Ursache der Feuchtigkeit 8, 9.

Salpetersäure 108.

Salpetersaurer Kalk als Aus-witterungsproduct 9.

Salzausscheidungen im Mauerwerke 8, deren Bestandtheile 9.

Salze als Schwammmittel 108.

Salzsäure als Schwammmittel 108, 109.

Sand, dessen Eigenschaften als Baumaterial 16.

Schädigende Momente des hohen Wassergehaltes der Mauern 7.

Schädliche Schwammmittel 107.

Schlagregen, dessen Wirkung 2.

Schmölke, feuchte Kellermauern trocken zu legen 35.

—    getheerte Dachpappe als Jsolir-mittel 22.

—    über die Bedeutung schwamm-und moderfreier Wohnungen vom Standpunkte der Hygiene 6, die Verbesserung der Wohnungen nach den Grundsätzen der Gesundheitspflege 6.

Schneewasser, dessen Wirkung 2.

Schneewasser, dessen Ableitung 19.

Schneider, die Nachtheile der Bekleidung nasser Wände mit wasserdichten Stoffen 34.

—    Verfahren zur Trockenlegung feuchter Wände 34.

Schülke, gesunde Wohnungen, re-spective über die Nachtheile schlecht gelüfteter Wohnungen 77.

Schwamm, dessen Bekämpfung durch Luftcirculationsanlagen 102, durch trockene Lust 106, durch Wasserdampf 106.

Schwammmittel, die älteren, deren Eigenschaften und Wirkung 99, schädliche 107, giftige 107, für Holz und Mauerwerk nachtheilige 108, feuergefährliche 108, unschädlichere 108, die neueren bewährteren 114.

Schwatlow's Verfahren zur Trockenlegung 42.

Schwefelsäure als Schwammmittel 108, 110, 111.

Schwefelsaure Thonerde als Holz-imprägnirung 97.

Schweflige Säure in Gasform 113.

Seemannes Apparat zur Austrocknung feuchter Wände und Wohnungen 52 bis 56.

—    Verfahren zur Vernichtung des

^ Hausschwammes 130.

Sickerwasser 2.

Sockelmauern 17.

Sonnenstrahlen, deren Einwirkung auf die Bauwerke 12.

Sorokirfis Abhandlung über den Hausschwamm 114.

Spritzwasser 2.

Stearinsaures Natron als Anstrich für feuchte Wände 38.

Stegenkolb'sches Stubenventilations-rohr 24.

Steinkohle als Ursache von Mauer-salzen 10.

Steinkohlentheer als Schwammmittel 114.

Stubenluft, deren Verbesserung nach Tölken 43.

Stubenventilationsrohr 24.

Sumpfiges Terrain 2, dessen Vermeidung 14, dessen Untersuchung 14.

Haylor's Schwammmittel 108.

Terracottahohltafeln von Rohm 79.

Terrain, sumpfiges 2, dessen Vermeidung 14, dessen Untersuchung 14.

Tetmajer's Abhandlung zur Frage der Conservirung der natürlichen Bausteine 4.

Theermischung zur Trockenlegung feuchterWändenach der ungarischen Bauzeitung 35.

Theermörtel zur Verhinderung des AufsteigensderGrnndfeuchtigkeit20.

Theerpappe zum Schutze gegen Hausschwamm 117.

Theilungswände 2, 4.

Theorie der Erhärtung des Lustmörtels 59 bis 62.

Theorie über die Entstehung des Holzschwammes 91, nach Goeppert 92, nach Bühler 99.

Thieke's Verfahren gegen den Hausschwamm 116.

Thonerde, essigsaure 115.

Thonerde, schwefelsaure, als Holz-imprägnirung 97.

Thonhaltige Gesteine, deren Vermeidung 18.

Thonplatten, poröse, zur Trockenlegung feuchter Wände 81.

Thonplatten zur Bekleidung feuchter Wände 30.

Thran, in Vermischung mit Kochsalz als Schwammmittel 111.

Tölken, dessen Verfahren zur Verbesserung der Stubenluft 43.

—    Schwammmittel 107.

—    Vorschlag zum Abdecken der Grundmauern 20.

Tonnensystem 19.

Tripolith, dessen Unbrauchbarkeit auf feuchten Wänden 34.

Trockener Verputz auf feuchte Wände, dessen Erreichung nach Schwatlow 42.

Trockenlegung feuchter Wände, nach Schneider 34, mit einer Theermischung, nach der ungarischen Bauzeitung 35, mit Kalk, nach Schmölke 36, mit dem wasserdichten Anstrich von Delatouche37, nach Augustin 37, mit Platinanstrichmasse 37, mit stearinsaurem Natron 38, mit Cementputz 39, mit Wasserglas 39, nach Ligny 39, nach Leber 40, Schwatlow's Verfahren 42, in Neubauten nach Novelly, Kruse und Ligny 48 und 49, mit Thonplatten und Jnfu-sorienerdehinterfüllung 66, für Wandmalereien 77, nach Monier 79, Rabitz 80, mit Jsolirmastix und Trockenputz nach Keim 81, mit porösen Thonplatten nach Keim 81, mit Falzbaupappe von A. W. Andernach 85.

Trockenlegung, künstliche, von Neubauten 48, 49, 50, 52.

Trockenlegungsmittel, Begründung deren Wirkung 25.

Trockenputz, dessen Wirkung 88.

Trockenputz von Keim 82.

Trocknung, über künstliche im Allgemeinen 45.

Aeberhitzter Wasserdampf zur Vernichtung des Schwammes 113.

Uebersicht über die einzelnen Ursachen der Feuchtigkeit und die speciellen Abhilfemittel 86.

Umpflasterung der Gebäude 2.

Ursachen der Feuchtigkeit in den Gebäuden 1.

Ursachen der Feuchtigkeit, deren Feststellung 63.

Ursachen, einzelne, der Feuchtigkeit und die speciellen Abhilfemittel 86.

Kaudoyer über die Anwendung der Mittel zur Bekämpfung derFeuchtig-keit und deren Wirkung 26.

— über die Schädlichkeit des Mauerfraßes und der Feuchtigkeit 10, allgemeine Grundsätze zur Bekämpfung der Feuchtigkeit 11, über Anwendung glasirter Ziegel zu den Grundmauern 21.

Ventilationseinrichtungen 24, Stegen-kolb'sche 24.

Ventilationsrohr für Stuben 24.

Verbindungskitt, Weißang'scher 23.

Verfahren zur Trockenlegung feuchter Wände mit Jsolirmastix und Trockenputz 81.

Vermeidung thonhaltiger Gesteine 18.

Verputz, dessen Zersetzung durch den Mauerfraß 9.

Verputz- und Anstrichmassen, wasserdichte, deren Wirkung 25.

Verputz, Wirkungen der Feuchtigkeit auf denselben 7, Auswitterungen auf demselben 9.

Vertilgung des Schwammes durch Einwirkung der Luft 113.

Von den verschiedenen Ursachen der Feuchtigkeit 1.

Vorbeugung der Feuchtigkeit bei Neubauten durch Jsolirschichten 24.

Vorbeugungsmaßregeln gegen Feuchtigkeit und Mauerfraß 11.

Vorbeugungsmittel gegen den Hausschwamm 95, Hasselmanrfls Holz-imprägnirungsverfahren 96.

I9ändefeuchte,Nachtheilebei deren Bekleidung mit wasserdichten Stoffen

Wände, feuchte, sind auch kalte Wände 7.

Wandgemälde, Trockenlegung feuchter Wände, welche solche aufnehmen sollen 77.

Wandmalereien, deren Austrocknung 46.

Wandmalereien, Schädlichkeit des raschen Austrocknens des Malgrundes für dieselben 58.

Waffer, dessen Wirkungen auf die Bauwerke 2, dessen Wirkungen in gefrierendem Zustande 3, dessen Lösungsvermögen 3, chemische und physikalische Thätigkeit desselben 3.

Wasseraufnahmsvermögen der Luft 46.

Wasserdichte Jsolirungen, deren Wirkung 88.

Wasserdichte Stoffe, deren Nachtheile auf feuchten Wänden 34.

Wasserdichte Verputz- und Anstrichmassen, deren principielle Wirkung 25.

Wasserfeste Ueberzüge zur Bekämpfung der Feuchtigkeit 11.

Wassergehalt, hoher, als schädigendes Moment in den Mauern 7.

Wassergehalt der Wände 57.

Wasserglas als Schwammmittel 110

Wasserglas im Antimerulion 122, . als Schwammmittel 125.

Wasserglas zur Entfeuchtung feuchter Wände 39.

Weiß, über Hasselmann's Holz-imprägnirung 96.

Weißang'scher Verbindungskitt 23.

Wetterseite, deren Einfluß auf das Mauerwerk 13.

Weyrach's Schwammmittel 112.

Wnckelmann's Verfahren zur Vernichtung des Schwammes 114.

Wirkung und Eigenschaften der älteren Schwammmittel 99.

Wirkungen der Feuchtigkeit im Allgemeinen 4, auf die Gesundheit derMenschen und die Wohnungen 5, auf die Mauern und den Verputz 7.

Wirkungen der Krystallisation der Mauersalze 10.

Wirkungen der verschiedenen Trockenlegungsmittel 87.

Wirkungen des Wassers auf die Bauwerke 2.

Wohnungen, Wirkung deren Feuchtigkeit aus die Gesundheit 5, schwamm-und moderfreie vom Standpunkte der Hygiene 6, feuchte, sind kalte Wohnungen 6.

Wolter, über die Bildung des kohlensauren Kalkes im Mörtel 59.

Zerener, Dr., Verfahren zum Schutze gegen den Hausschwamm 119.

Ziegel, glasirte 21.

Zinkverbindungen als Schwammmittel 108, 112.

Zugluft zur Vertilgung des Hausschwammes 114.

Zwischenwände von Monier 79, Rabitz 80.

Allgemeiner Bsurathgrber.

Ein Hand- und Hrlfsbuch für iZauherren, Architekten, iöauunternehmer, Baumeister, Bautech-niker, Bauhandwerker, Landwirthe und Rechnungsbeamte von

Kathav Allel, Architekt.

Mit 8 Tafeln u. mehreren Hundert in den Text gedruckten Abbildungen.

66 Bopen. Groß-Octav. Halbfranzband 20 K — 18 M.

Landöuch der Aaustofflehre.

Für Architekten, Ingenieure und Gewerbetreibende sowie für Schüler technischer Lehranstalten.

Bearbeitet von

Richard Krüger.

In zwei Wanden mit 443 Abbildungen.

Zusammen 60 Bogen. Groß-Octav. Geheftet 80 K ----- 25 M. In 2 Halbfranzbänden 36 K --- 30 M.

Die

Dvaiüs des Vauweisters.

Ein Hilfsduch

bei affen Bauausführungen non WoHnbaufern.

Von

Kotllav Allel, Architekt.

Mit 106 Abbildungen.

15 Bogen. Gr.-Octav. Geh. 4 K 40 h — 4 M. Sieg, gebdn. 6 K = 5 IW. 40 Pfg.

A. Hartleden's Verlag in Wien, Pest und Leipsrg.

Statische Berechnung von

Mtrendecken, Säulen und Stützen

im Hochtianfache.

Von

Armin v. Domitrovich

Architekt, vorm. Assistent an der königl. daher. technischen Hochschule zu München. Mit 39

10 Bogen. Gr.-Octav. Gebdn. 4 X ----- 3 M. 60 Pf.

Lehrbuch bev

st|^ und Vü^tungs^UgchniK

nach Irichtfatzlichen Theorien und mit besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Praxis.

Von

Friedrich Paul

Baurath des Wiener Stadtbauamtes.

50 Bogen. Groß-Octav. Mit über 300 Abbildungen. In vier Abtheilungen ä 5 1 = 41. 50 Pf. Cornplet, elegant gebunden 22 K = 20 M.

Das gesunde

behagliche und billige Wohnen.

Von

Lothar Abel

Architekt.

Mit 79 Abbildungen.

23 Bogen. Groß-Octav. Geheftet 8 K 80 k = 8 3«. Elegant gebunden 11 K = 10 3tt.

X Hartl eben's Vertag in Wien, Pest und Leipzig.

Vas ländliche Wohnhaus.

Studie über praktische Antage von kleinen Landhäusern und Cottages in Verbindung mit Gärten von

Alfred Fleinhold

Architekt, Docent an der Gartenbauschule der k. k. Gartenbau-Gesellschaft.

Mit 76 Abbildungen.

6 Bog. Gr.-Octav. Geh. 3 K 30 h = 3 2ß. Eleg. gebdn. 4 IT 40 k

= 4 M.

Das

Elegante Wohnhaus.

Eine Anleitung, Wohnhäuser außen und innen mit Geschmackzu erbauen und auszustatten.

Bon

Lothar Aöek, Architekt.

Mit 226 Abbildungen.

21 Bog. Gr.-Octav. Geh. 8 K 80 h = 8 M. Elegant gebunden 11 K — 10 M.

Der gute GeseßinaeK.

FtestHetifche Ksscrys von

Lothar Aöel- Architekt.

Mit 129 Abbildungen. — 24 Bogen. Gr.-Octav. Geh. 8 K 80 h --- 8 M. Elegant gebunden 111=10 1.

h3

a^

'L | O I *5 1    \

« I y- 1

-    ,    - ", r • ■    •    -    -    -    -

■ -' -

#

s

i

r

-

o

tp

#

.

%

:

₄

<

.

- Biblioteka Folitechniki Krakowskiej

PO

BI

1-301575

L. inw

.llTi

Kdn. Zam. 480/55 20.000

Biblioteka Folitechniki Krakowskiej

100000296083