en

ODZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

;iv

ii

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

•Æv.

III

I. inw. ....

ШЖ

Я

Щшмш

[. U. J. Zam. 356. 10.000.

s:'

Aft j

ÉH Г.Ш|"

mm

V.

II Шш

H

iitïi

wipNl

Щ

saget

TS

Łj

ШШ

Щщ

^Ц|

щш

lOÖ. Frachtkosten beim Eisenbahntransporte.

68

V. Steinmetzarbeiten.

115

144

172

XV. Tischlerarbeiten.

224

242

271

. Diese Ausmasse gelten für Einen Versenkbrunnen z

XXXII. Orgelbauerarbeiten.

1776. Automatische Hydromotoren.

Seiltransmissionen.

«HJ

Eichene Bottiche, per hl „

1933. Kübenschneider nach französischem System für

I. Taglohnarbeiten.

à fl. 2*65 fl. 3*31

253. Weissigung oder Färbelung von Façaden neuer G

551

590

621

Berechnung einfacher Holzverbindungen und Dachconstructionen.

Inventarisation von Gebäuden.

3. Abscherungs- oder Schub-Festigkeit.

711

Masstabellen.

Das Versicherungswesen im Allgemeinen.

31р1о1==11=8ю|з plpppsol,» spolsfipp 1

Tetraeder berechnen . . . Theater-Maschinerie . .

щш

М

9-Ш

Шт

rą

шщ

cg

мжт

ШТ( Тгш

к.'

тт

Ti

KJ

Г"|

ши

cc

с<

с<

шт

0L»1

»я

Biblioteka Politechniki Krakowsk.es

lS

[ri

к

Е

г

£

: - •;

I

ш

£

»

g

g

g

D

g

i

ш

и

i

и

о

Е

щ

> >j

ш

Б

те

ж

1Ш

Ц

gi

Ж

|Г

i

i

•J

0

щ

1

i

i

is

ж

ш

ш

g

>

.

ш

О]

t

ü,

S

Ш

Ж

r>

о

Iy

O

ШШ

Ш

и

>2

m

b

*>

Шёл

m

wm

il

ш

i

Ш

i

w

Щ

¹

!

\

i -

шт

"%ьЩ

■■■ • ■■

-

4

j

»

{

.0-

■<y

WIENER

BAURATHGEBER.

Allgemeine AMs- uni Merialjreise Im Baufach

für den

Bereich von Oesterreich - Ungarn zusammengestellt.

Mit einem Anhänge

über

ASSEKURANZ-SCHÄTZUNGEN.

UNENTBEHRLICHES HANDBUCH

für jeden

Bauführer, Schätzmann, Ingenieur, Architekten, Baumeister,<B&i>herrn, Bauunternehmer, Gutsbesitzer, Director, Assekuranzbeamten, GebäudtfazirnjuHsträtor, Agenten und Jedermann, der über Bauangelegenheiten zu urtheilen hatf*^- urv(QHr alle Realitäten- u. Fabriksbesitzer, welche ihre Objecte einer reellen Feifôrvefèicberung unterziehen wollen.

U'/ .

TD. ЛГ,    3:

ngénîeur.. Stadtbh^meister von Wien,

•aa?lân«ô$çffér Vfeicherunes-Anstalten.

Ingenifear-—.aftd^WTTrtitfioktcn - Vereines!

£-0

emer. Eisenbahnbau - In Baueonsulent in- und Mitglied des österr-dl

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 593 Illustrationen.

WIEN 1885.

S/é

SPIELHAGEN Sc SCHURICH Verlagsbuchhandlung

I., Kumpfgasse 7.

.

^лШсУ-^

KRAKÓW

^=ass4=ggg^

'

il h H 6-î

Buchdruckerei von Otto Maass & Sohn, Wien, I., Walltischgasse 10.

ÀJcc. KV.

₀4? ,#.

<5p „ \vV

\c " ч >

Vorrede zur ersten Auflage.

von

Obwohl es verschiedene Werke gibt, welche die Verfassung Bauanschlägen und Bauberechnungen behandeln, so wird man doch finden, dass bisher noch in keinem Werke die Calculation der verschiedenartigen Einheitspreise in einer solch decidirt gesammelten Form, und entsprechend der Gesammtherstellung eines Bautheiles oder Bauobjectes in Bezug auf alle zu dessen Vollendung nothwen-digen Arbeiten, Materialien und Nebenleistungen, respective deren Kosten derartig durchgeführt wäre, dass es nicht nur dem geübten Fachmanne, sondern auch minder gewandten Personen ermöglicht wäre, die sich addirenden Faktoren einer betreffenden Arbeitsgattung sofort aufzurinden, und je nach den Ortsverhältnissen ein eigenes, absolut richtiges Calcul festzustellen.

Im vorliegenden Werke bin ich nun bestrebt, diesen sowohl für Fachleute, als auch besonders für Laien fühlbaren Mangel eini-germassen abzuschwächen, und will ich unter dem Einflüsse des Bewusstseins. dass ich wohl das mir vorgesteckte Ziel keineswegs in der Art erreichen werde, wie es wünschenswerth wäre, ein Handbuch für den allgemeinen Gebrauch auflegen, mittelst weichem es Jedermann ohne vorausgesetzte grosse Fachkenntniss möglich wird, sich auf dem Felde der öconomischen und finanziellen Baukunde zurechtzufinden.

Ich zerlege meine, unter Zuhandnahme der von Autoritäten verfassten einschlägigen Werke entstandene Arbeit, der Uebersicht-lichkeit halber, in vier getrennte Abtheilungen.

Die I. Abtheilung des vorliegenden Buches enthält die Arbeits- und Materialpreise jedes einzelnen Professionisten für den Bereich der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, per 1. Jänner 1880 calculirt, in summarischer Angabe aufgeführt.

In der II. Abtheilung wird für alle massgebenden Einheitspreise der I. Abtheilung eine vollständige detaillirte Analysirung aufgestellt, wonach man sich für alle vorkommenden Fälle und bei allen Ortsverhältnissen den Einheitspreis leicht reguliren kann.

Diese sämmtlichen, in den Abtheilungen I und II enthaltenen Arbeitsgattungen sind nummerisch geordnet, und es correspondu! diese Nummerirung in beiden Abtheilungen derart, dass der Leser, um auf den in Abtheilung I enthaltenen „summarischen Preis“ die einzelnen

Faktoren, aus welchen derselbe analysirt wurde, zu finden, nur nöthig hat, die Postnummer der Abtheilung I in der gleichen Zahl der Abtheilung II aufzusuchen, um sich für jede Lage und für jeden Ort, sonach für alle Yerhältnisse den „Einheitspreis“ einer Arbeitsgattung» blos durch Substituirung der landläufigen Gestehungskosten gegen die hier im Buche für Wien angewendeten Preise, selbstständig und ohne grosse Mühe berechnen zu können.

Die III. Abtheilung enthält Bauvorschriften, Kunstbehelfe Formeln, Tabellen u. s. w.

Die IV. Abtheilung (Anhang) bildet ein für sich abgeschlossenes Kapitel über Assekuranzschätzungen bei Aufnahme von Feuerversicherungen und bei Brandschaden-Erhebungen.

Bei dem Umstande, als in Bezug auf das Versicherungswesen in baufachmännischer Richtung hin. andere Gesichtspunkte obwalten, als sie gewöhnlich im Bauwesen und bei Versicherungsnehmern vorausgesetzt werden, habe ich mich veranlasst gesehen, diesem Theilc vorliegenden Werkes meine besondere Aufmerksamkeit zu schenken, und dürften die von mir aufgesuchten Daten sowohl dem versicherungssuchenden Publikum als auch den Assekuranz-Instituten in Hinsicht klarer Stipulirung ihrer Wünsche und Bedingungen, und namentlich bei Bestimmung richtiger Versicherungswerthe, wesentliche Erleichterungen verschaffen.

Zum Schlüsse bemerke ich noch, dass ich für meine Arbeit keineswegs den Titel der Vollständigkeit in Anspruch nehme, sondern dass ich nur im Auge habe, einen populären Beitrag für die erst im Werden begriffene Literatur der Bauöconomie, des Baufinanzwesens und der baulichen Versieherungs-Angelegenheiten zu liefern.— dass ich ferner gerade den Moment benütze, wo in dieser Richtung ein Mangel einer derartigen Publikation klar zu Tage tritt. — und dass ich allen Herren Fachgenossen und Interessenten dankbar sein werde, wenn sie durch Mittheilungen über Verbesserungen, Preisänderungen und Fluctuationen am Baumarkte dazu beitragen, den angestrebten Zweck einer richtigen Beurtheilung baufinanzieller Fragen zu ermöglichen und fortzusetzen, wozu ich meine geringe Kraft und die durch meine Thätigkeit in Bau- und Schätzungs-Angelegenheiten verbundenen continuirlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen auf diesem Felde Jedermann gerne zur Verfügung stelle.

Wien, im December 1879.

D. V. JUNK,

O'

...

v-

:>

<y

Vorrede zur zweiten Auflage.

Die ausserordentlich günstige Aufnahme des „Wiener Baurathgeber“ in allen Fachkreisen, Verwaltungsbureaux und in der Presse, — sowie viele Anerkennungen über den Werth desselben, entheben mich einer weiteren Erörterung über den Zweck und die Einrichtung dieses Werkes, worüber in der Vorrede zur ersten Auflage 1880 eingehend gesprochen wurde.

Indem ich bestrebt war, den Inhalt der zweiten Auflage nach Möglichkeit zu verbessern und zu vermehren, empfehle ich denselben der gütigen Nachsicht der Fachgenossen, und bitte im Interesse des Allgemeinen, mich auch fernerhin durch Mittheilungen über Verbesserungen, Preisänderungen oder Bedürfnisse der Bauwelt geneigtest unterstützen zu wollen.

Wien, im März 1882.

D. V. JUNK,

Vorrede zur dritten Auflage.

Die Verbreitung, welche der „Wiener Baurathgeber“ seit seinem Erscheinen allerorten fand, spornte mich zur Bearbeitung einer neuen Auflage an, welche ich hiemit als bescheidenen Beitrag zur Förderung der Bauindustrie einer wohlwollenden Beurtheilung der geehrten Fachgenossen unterbreite, und gleichzeitig ersuche, mir auch weiterhin besondere Bedürfnisse der Bauinteressenten mitzutheilen.

Die Einrichtung und Tendenz des Buches ist unverändert geblieben ; aber die Preisansätze wurden nach den Verhältnissen der Bausaison Wien 1885 calculirt und demgemäss berichtiget und sowohl bei den einzelnen Arbeitsgattungen, als auch bei allen übrigen Titeln wesentliche Ergänzungen eingeschaltet. In der II. Abtheilung erscheinen ausserdem die Titel der Arbeitsgattungen wiederholt, wodurch eine grössere Deutlichkeit bei den Analysen erreicht wurde, ohne dass die Uebersichtlichkeit der summarischen Preise in der I. Abtheilung gestört ist.

Wien, im August 1885.

D. V. JUNK,

Verfasser, Herausgeber u. Eigenth. timer

des „WIENER BAURATHGEBER".

INHALT;'

<0 Seite I

16

59

89 I

147

160

IX. Kunststein- und Thonwaren . 165 !

X.    Bildhauerarbeiten

XI.    Pflastererarbeiten

I7j III. Abilieiliing.........

(Bauvorschriften, Kunstbehelfe etc.) Baugesetze.............

XII. Asfaltarbeiten und Bétonirung 193 | Norm für Berechnung der Bauarbeiten .

XIII.    Deckenverputzarbeiten .... 196 Ausführung, Qualität und Grössenverhält-

XIV.    Stückarbeiten u. Kunstmarmor 197 nhse bei Bauanlagen........

! Notizen über die praktische Bauausführung eines Wohnhauses in Wien . . 663

Inventarisation von Gebäuden 226 ßaubehördliche Formulare

199

. . 230

233

234

238

239

XXV. Beleuchtungswesen

323

327

. . 328

332

363

A# -

453

455

456

. 472

532

532

611

1 II. AMbeilung;

619

624

Baubedingnisse und Bauverträge .... 671 Hono-are für technische Arbeiten . . . 683 Tabellen über Festigkeitscoefficienten . . 684 Festigkeitsberechnungen Formeln z. Berechng. geometrischer Fig. 693 Specifische Gewichte verschiedener Körper 698 Mass- und Gewichtstabellen :

Flach-, □-, O-, L-Eisen .... Traversen (gewalzte Träger) . . .

Gusssäulen...........

[-Eisen und Böhren.......

Miinztabellen............

Gesetzliche Masse und Gewichte .... 721 Kartographische Signaturen Schriftenvorlagen ....

703

712

743

325 IV. Abtheilnng:

Das Versicherungswesen im Allgemeinen 745 Inhalt u. Werth der Versicherungs-Polizze 748

Die Versicherungsbedingungen.....

Ueber Schätzungsbeträge, Versicherungs-werthe, Entwerthungs - Coefficienten, Amortisation und Erhaltungskosteil . 761 Normaltabelle mittlerer Erfahrungssätze über Neuwerthe, Dauer, Entwerthung oder Abnützung (Amortisation) und Erhaltungskosten ausgeführter Bauobjecte und Maschinen

I. Abtbeiluu^

(Summarische Einheitspreise).

I.    Taglohnarbeiten.....

II.    Erdarbeiten.......

III.    Frachtkosten......

IV.    Maurerarbeiten.....

V. Steinmetzarbeiten ....

VI. Zimmermannsarbeiten .... 101

VII. Dachdeckerarbeiten

VIII. Spenglerarbeiten . .

184

XV. Tischlerarbeiten . .

XVI.    Schlosserarbeiten

XVII.    Glasarbeiten ....

XVIII. Anstreicherarbeiten

XIX. Malerarbeiten . . .

XX. Tapeziererarbeiten ,

XXI. Vorhänge, Jalousien, Bouleaux 235

XXII. Vergolderarbeiten .

XXIII. Heizanlagen (Oefen)

XXIV. Eisen- und Zinkguss-Waren . 257

272

XXVI. Wasserltg., Bad, Abort, Brunnen 288 XXVII. Telegrafen-Einrichtungen . . 302 XXVIII. Gelb- und Glockengiesserarbt. 317

XXIX.    Binder- und Wagnerarbeiten . 321

XXX.    Schmiedearbeiten . .

XXXI. Seilerarbeiten ....

XXXII. Orgelbauerarbeiten . .

XXXIII. Uhrmacherarbeiten . ■

XXXIV. Motormaschinen . . .

XXXV. Maschinentransmissionen . . . 348 XXXVI. Maschinenriemen und Gurten . 360 XXXVII. Bohrleitungen XXXVIII. Arbeitsmaschin. f. Industrie . 366 XXXIX. Landwirthschaftl. Maschinen . 424 XXXX. Werkzeuge und Bequisiten . . 434

Seite

(Preisanalysen).

I. Taglohnarbeiten II. Erdarbeiten . .

IV. Maurerarbeiten.....

V. Steinmetzarbeiten . . . .

VI.    Zimmermannsarbeiten . .

VII.    Dachdeckerarbeiten . . .

XI. Pflastererarbeiten . . . .

XII. Asfaltarbeiten und Bétonirung 621

XIII.    Deckenverputzarbeiten .... 623

XIV.    Stückarbeiten

627 629 632 639

667 668

686

. 709 716 720 727 741

(Assekuranzweseu).

750

763

Druckfehler - Berichtigungen.

Seite

Seite

Seite

0’86°Io und 0‘75°/o, und 75°/₀, wie es gegeben wurde.

5. Im 5. Satze von Oben herab soll es nicht heissen : 0*92/?, — sondern es heisst richtig: 92°/₀, 8» /„ auch bei den Analysen auf Seite 455 an-

5. Bei Post 16 „Mörtelmacher“ beträgt der Lohn per Tag richtig ....................fl- ¹³⁰

7. In der Tabelle ist die letzte Klasse mit IY statt richtig mit VI gedruckt.

Seite 14. Bei Post 87 beträgt der Preis für Mauerziegel per 1/m richtig . . . .............

Seite 66. Bei Post 187 sind die Preise richtig mit:

. b) mit Cementkalkmörtel...........

c) mit Portlandcementmörtel..........

Seite 129. Bei Post 520 anstatt d) fl. 3'30, richtig.....

„ e) „ 3*73,    „    .....

fl. 15-58

„ 57 09 „ 58 42

3-83

3-70

Seite 193. Post 997 soll richtig heissen :

997. Asfaltirung für Fussböden sammt Herstellung der Unterlage, sonst wie vor, per qm:

A. auf liegendes Ziegelpflaster a) bei der Asfaltdicke von 0*0075 m .

5) П

” » fl) V »

0*015 m . „    0*0225 m .

„    0-03

B. auf Bétonlage

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

Seite 301. In der letzten Rubrik der Tabelle fehlt bei Angabe der „Mauerung per m Tiefe“ die Bezeichnung: kbni.

fl. 15-58

Seite 469. Bei Post 87 beträgt der Preis für Mauerziegel per 1/m richtig................

Seite 510. Nach Post 235 sollte hier die auf Seite 625 angegebene „Yerwrendung des Tripolithes“ gesetzt erscheinen, weil sich hierauf bei Post 235 auf Seite 77 bezogen wurde.

I. ÄBTHEILUNGr.

Einheitspreise in summarischer Angabe.

P

i

Erläuterungen für die I. Abtheilung.

In dieser Abtheilung kommen die Preise für sämmtliche Arbeiten, Materialien und Lieferungen der technischen Branche nur in summarischer Angabe vor, wie sie sich zu Anfang der Bausaison des Jahres 1885 loco Wien stellen.

Der Tendenz dieses Werkes entsprechend soll der Leser in die Lage versetzt werden, auf leichteste Art und ohne viel Mühe und Zeitverlust sich für jeden beliebigen Ort (ausserhalb Wien) den localen Einheitspreis calculiren zu können.

Um dies zu erreichen, ist es nothwendig, dass man für den betreft'enden Gegenstand die zugehörige im Detail berechnete Analyse aufsucht, und unter Beibehaltung der dort gegebenen Arbeitsund Material-Yerbrauchscoeificienten durch Substituirung der örtlichen Grundpreise den Local-Einheitspreis zusammenstellt.

Jeder Arbeitsgattung ist daher eine Orientirungsnummer vorgesetzt, wodurch nicht allein die Auffindung der Preisanalyse ermöglicht, sondern auch eine Bezugnahme auf den Inhalt des „Baurathgebers u selbst wesentlich erleichtert werden soll.

Um daher zu den in dieser Abtheilung angeführten summarischen Einheitspreisen die jeweiligen Details und die Analy-s i r u n g dieser Preise zum Zwecke ihrer Anwendung auf beliebige Bauorte zu finden, wolle der Leser die Vorgesetzte fettgedruckte Postnummer beachten, und die zu ihr in der II. Abtheilung dieses Buches correspondirende Postnummer nachschlagen, woselbst die Preisanalyse steht.

Bei allen in dieser Abtheilung angeführten Einheitspreisen ist in denselben stets die gesammte Arbeit mit Beigabe aller Materialien zur eompleten Herstellung der betreffenden Arbeitspost verrechnet enthalten, falls nicht ausdrücklich ersichtlich ist, dass nur der Arbeitslohn, oder nur das Materiale, calculirt wurde.

Es sind jedoch im Einheitspreise einer Arbeitsgattung nur stets jene Kosten veranschlagt, welche zur faetischen Herstellung eines Gegenstandes durch die betreffenden Professionisten oder Unternehmer einschliesslich ihrer Regie, der Werkmeister und Aufsichtsorgane nothwendig sind ; dagegen sind die Auslagen und Spesen für die Projektverfassung, Zeichnungen, Kostenberechnungen, amtliche Commissionen und Consense, Bauleitung, Oberaufsicht und Collau-dirung in den Einheitspreisen nicht enthalten.

Bei der Berechnung sämmtlicher Geldbeträge ist als Norm' aufgestellt, dass beim Preisansatze alle Decimalstellen unter 0.5 Kreuzer wegbleiben, und alle Decimalstellen vom Kreuzerbruche 0⁻51 angefangen aufwärts als Ein ganzer Kreuzer behandelt werden. Eine Ausnahme wurde nur dort gemacht, wo bei der Calculation des Einheitspreises die Weglassung der Kreuzerbrüche denselben wesentlich alterirt hätte.

TABELLE

über die amtlich abgekürzte Schreibweise des Metermasses.

Benennung

Abkürzung

Längen

Flächen

Körper

meter

Gewichts

Dynamo

Einheiten

ar

liter . ... • gramm .... metercentner .

tonne .....

pferdekraft . .

IIP

, Grössere Kleinere

■J

.3

deka hecto kilo . myria

deci

centi

milli

0-1

001

o-ooi

10

100

1000

10000

O pu

«-ОЛД1 S

!! P

Bestimmte i

.•s

Ja

quadrat kubik .

. m² oder qm . m³ ,, kbm

Nach Vorstehendem ergeben sich folgende Abkürzungen für zusammengesetzte Bezeichnungen

Längen

Flächen

Körper

Gewichte

Dynamische

Masseinheit

millimeter

centimeter

decimeter

meter

hectometer kilometer . . myriameter .

quadratmilhmeter

quadratcentimeter

quadratdecimeter

quadratmeter

liectar.....

quadratkilometer

knbikmillimetor kubikcentimeter . kubikdecimeter . kubikmeter . . . centiliter . . . . deciliter.....

hectoliter

liter

milligramm

centigramm

decigramm

dekagramm kilogramm . metercentner

gramm

tonne

Pferdekraft = 75 kilogrammmeter . . .

cm

dm

. hm

km

. mam

mm² oder qmm cm²

dm² ,, qdm

qcm

m²

ha

qm

km² oder qkm

mm³ oder komm cm³ ‘ ,, dm³ „

m*

cl

dl

hl

mg

eg

dg

dkg

kg

•i

. . HP

kbcm

kbdm

kbm

Zu den Abkürzungen wird in Schrift und Druck die ,,lateinische Schrift“ derart angewendet, dass die Zeichen in derselben Zeile in gleicher Höhe mit den Zahlen und bei Decimalen erst nach der letzten Decimalstelle ohne Punkt beigesetzt werden.

I.

3.

* 4.

5.

6.

7.

8.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

10.

26.

21.

22

23!

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

I. Taglohnarbeiten.

Die Arbeitszeit für alle liier angeführten Leistungen wird auf 10 Stunden festgesetzt und werden durchschnittlich mittlere Arbeitskräfte angenommen.

Unter mittlerer Arbeitszeit verstehen wir die Leistung eines mittelstarken Individuums bei gewöhnlichem nicht forcirten und mindestens durch 3 Stunden anhaltenden gleichmässigem Tempo.

Bei Individuen verschiedener Gattung wird daher auf die entsprechende Intensität ihrer Leistung nach der körperlichen Constitution, dem Bildungsgrade und der geistigen Fähigkeiten, ferner nach Geschlecht, Alter und Nahrung und auch nach der Gewohnheit und Arbeitslust besondere Rücksicht genommen werden müssen, weil die Arbeitsleistung wesentlich hievon ahhängt.

Wir bestimmen sonach auf Grund dieser Annahme nach der erforderlichen Tagschichtenzahl den Kostenaufwand einer Arbeitsgattung, und es sind in jedem Falle noch die klimatischen und Witterungs-Verhältnisse in Anschlag zu bringen, welche auf die Ansnützung der Leistungsfähigkeit eines Individuums ebenfalls von Einfluss sind.

Gewöhnlich wird an

dass man im Frühjahre 0 92%, im Herbste

genommen,

0'85°/o und im Winter nur 0'75°/o von den hier für die Sommermonate angesetzten Arbeitsschichten (mit eontinuirlich lOstündiger Dauer) ausnützen kann.

Der Lolin beträgt die insgesammte Honorirung des Individuums für dessen Arbeitsleistung, inclusive Verköstigung, Bekleidung, Logis, Krankengeld und sonstige Bedürfnisse desselben.

4444 4 4 444444

? г î: г

4444444444444444    4 4

4 4 44444444444 444444

1*65

„ 2*50 „ 1-90 „ 1*70 , 2*00 „ 1-90 „ 2*50 „ 3*00

П 1-80

1*60

„ 8*00 „ 5*00 „ 4*00

II. Erdarbeiten.

Nach der geringeren oder grösseren Schwierigkeit der Bearbeitung des Erdreiches (Bodens) wird dasselbe in 3 Erdreich- und 3 Felsenklassen eingetheilt, und zwar:

I. Klasse: Leichtes Erdreich, d. i. Flug- und Alluvialsand, Humus, Gartenerde, leichter Lehm, feiner Schotter, überhaupt ein Material, welches sich durchaus mit der Schaufel bearbeiten lässt.

II. Klasse: Mittleres Erdreich, d. i. feinkörniger, aber fester Schotter, fester Lehmboden, festgewachsener Letten, und überhaupt alle Erdarten, die sich mit der Schaufel nur unter Zuhilfenahme der Krampe oder der Lettenhaue bearbeiten lassen.

III. Klasse : Schweres E r d r e i c h, d. i. fester Thon-, Mergel-, Kalkboden, sehr fester, grober Schotter, welche Bodengattungen sich lediglich mit der Spitzhaue und Krampe bearbeiten lassen.

IY. Klasse: Lockerer Felsen, bestehend aus verwitterten klüftigen und weichen Felsarten, welche mit gewöhnlichen Brecheisen, Spitzhauen und Keilen gebrochen werden. Hierher gehören alle lockeren Conglomerate, verwitterbarer Thon- und Talgschiefer, Mergelstein und weicher Sandstein.

Y. Klasse: Mittlerer Felsen oder Felsarten, welche zum Tlieil mit gewöhnlichen BrechWerkzeugen, zum Theil aber mit Pulver oder sonstigen Sprengmitteln gesprengt werden, wie die härteren Gesteine : Thonstein, Thonschiefer, Sandstein, Kalkstein, Gips, feste Conglomerate.

YI. Klasse: Fester Felsen oder Felsarten, zu deren Sprengung man durchaus Sprengpulver oder sonstige Sprengmittel gebrauchen muss, als : Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Grauwacke. Basalt, Porphyr, Hornblende und sehr fester Kalkstein.

Unter der Aushebung ist die Materialgewinnung mit Inbegriff des Aufladens auf ein Transportvehikel oder des Werfens auf 3 m Distanz und mit Inbegriff der allfälligen Scarpirung der Sohle und der Böschungen verstanden.

Unter Transportweite wird die gerade horizontale Entfernung der Schwerpunkte von Gewinnung und Verwendung, vermehrt um den Zuschlag von je 20 m Länge für jeden m Hebung verstanden. Dieser Zuschlag für die Hebung des ausgehobenen Materiales findet jedoch nur dann statt, wenn die horizontale Entfernung der Schwerpunkte von Gewinnung und Verwendung wenigstens 15 m beträgt und die Verbindungslinie dieser beiden Punkte in der Richtung des Transportes mit mehr als 5⁰/n ansteigt.

Sämmtlichen Posten für die Erdaushebung, Steinsprengung und Verführung des Materiales liegt das Grrubenmass, d. i. das Ausmass der natürlich gewachsenen Erde oder Steinmasse zu Grunde.

36. Aushebung von Erd- und Steinmassen und Verführung derselben nach vorbesagten Bedingungen für grössere Dimensionen. Die Verführungskosten sind im Durchschnitte für Schubkarren, Hand- und Kippkarren, dann für Pferdekarrentransport und Rollbahnbetrieb berechnet.

ÎÎ

ver- Kosten per kbm Erdaushebung sammt Verführung

Ver" fiihrungs- . fiih rungs- Kosten j *

Distanz pgj. fcbm j

II.    III.

IV.

V.

IV.

Klasse

et

-Il Ф Il 4

O*

CD

P*

CO

J=i

10

15

20

25

35

50

70

100

150

200

250

325

400

500

GOO

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

-jaicTiaiü'Oiai^^^^wcowtotoiNSMHMHnM

o^^MCOüitocûaiWO^^MCooitoco-dai^bSO

9^?‘P?f?ï-?9'P?¹P'P99999?999??9999??

OtOC«Ct-l-t-00

oooooco-q-q-q<jia;cia^c^cnCD^^rf^^OûOcoooûootN2totofcOiN5Lv£)totNS

о-^й^ь^ора'^^о^соо-^я^ь^орсльооорс^спьоо^ооор-^-^о^аро

О'сссссооэоососс-з-а-зс^със^спсла'сдй^й^й^й^н^^озсосососососо

h^COO'lNpcjpGriCOO-^l^b-^OpC^tNp^DGrsCOOOp-^lO'COb-^OcrJOpOO-a-^iaph^

côcôcôcôcôcôcôcôdbcôcôcôcôcôcôcôdôdbdbcôdbcôcôôï>b--icôûboô«nicô

i I—Ł    f-. K-¹

HOOOO^tc^ooooGD^-j-oi-jffłaimajciioitnoioioioi^^^łf-^

tOîûCTîOSO^H^I-'OOCTUNSOcriCOO^^tsSOCXJ-^rf^tObJOOîOyîCOOOtsS

-1 - i -i -i - i -1 П А А А -7 -'i -7 А А А -1 ii il -7 t\b —1 -à >4- di H A ьЬ -j t-1 —1

ИИИИИИИИНИНИИМИМ

HH G3 CO CO Ml Ю tO И И И О О О О CD    <Х> СО СО QO 00 СО СО СО СО СО СО —3

óóóóóóóóóóóóóóóóówdtćdióćęiKfl^ódó^ć

9^oip9^9NOÇipç»pipooç9 9çççççç9ççop9

H(M(M(M(M(MC<l^KMCOCOCOCOCO^-^rH^iOiOiO*sr)*sr)lOl>P- tr- CO 00 CO г—I r—< rH rH tH tH tH rH rH tH rH tH t—( tH rH tH rH rH rH rH tH tH rH tH rH rH tH rH rH rH r—<

L\S L\2 fcO tO ts£) fcO tO Ю fcO tO    i»-*- M1ИИИМИМИМНИН>

óóóóćóóóóóóóóóócóc^ódióĆHci^ódió^ć

Tiefe

St

•/-

g ? Г Г P CM rH <D> CC

Kosten per kbm Erdaushebung ohne Verführung

I.

II.

III. IV.

V. VI.

Klasse

in Kreuz ernösterr. Währung.

28-5

45-6

62-7

79-8

96-9

rH rH

Ок-'ф-НСО F~ Ö <X> v^H Ю СОО(НЮ H H H

ZÆ    ZJ2 t4 ÎD

ci    ^ ao т-ч

CT

149-9

rH rH г—I

183-2

216-6

249-8

283-1

Ю rH CO (M rH CO Ö F- rH rH 05 CO "D O ^ CM CO CO

rH CM

Die Yerführungskosten des liier ausgehobenen Materiales bleiben dieselben wie die bei Post Nr. 36 angewendeten, und können dort aufgesucht werden.

38.    Bei Aushebungen im sumpfigen Boden, wenn die Trockenlegung nicht durch Herstellung von Abzugsgräben geschehen kann, wird das Arbeitserforderniss für die Materialgewinnung um 20% erhöht.

39.    Bolzung ausgeb ob en er Fundamentgruben,

nach dem Kubikmasse der zu bolzenden Grube, per kbm fl. 0"29

40.    Bolzung von Fundamentgruben, in denen

pilotirt wird, nach dem Kubikmasse der zu bolzenden Grube, per kbm »................ .

41.    Wasserschöpfen aus Fundamentgruben in der Tiefe bis zu 2 m erfahrungsgemäss per kbm Baugrube . . „ 0"36

42.    Wasser schöpf e n mit Kannen, Brunneneimern und

dgl. aus einer Tiefe oder auf eine Höhe von 1 m, nach dem Ausmasse des geschöpften Quantums per kbm Wasserhub............... . . .

„ 0-36

„ 0-04

43.    Dieselbe Arbeit erhöht bei jedem m Mehrtiefe den

Preis ad Post Nr. 42 für 1 kbm geschöpften Wassers um „ 0*02

44.    Вrunnengrabungen werden nach der Beschaffenheit des Aushubmateriales besorgt und nach Post 37, rücksichtlich Post Nr. 38, 39, 41, 42 und 43 berechnet.

Es kostet daher beispielsweise Ein m Tiefe eines aus-gehobenen Schachtes von 2 m Durchmesser, sammt Bolzen, jedoch ohne Wasserschöpfen:

a) bei einem Aushubmateriale I. Klasse (nach Post 37) „    80

bi „

e) „

(1) „

II.

zu einer Tiefe von 10 m,    bei einem Durchmesser von 2 m,

durchschnittlich für Einen m Tiefe: a) hei einem Aushubmateriale I. Klasse (nach Post 37) „ 7-65

in.

IY.

9-67

Ô66

47.    Durch werfen von ausgehobenem Sand- und Schottergrund durch Wurfgitter, zu Strassenbau-zwecken, per kbm durchgeworfenes Quantum . ... „ 0-18

48.    Durchgeworfenen Sand- und Schottergrund in

Figuren s c h 1 i c h t e n, per kbm......... .

49.    Erde, Schotter u. Schutt bis auf 3 m Distanz werfen,

per kbm..................... .

56. Erde, Schotter oder Schutt zur Anschüttung auf 2 0 m Distanz in ein Gebäude tragen, ausgleichen und ari-stossen, nebst Einfüllen in die Gefässe, per kbm bei ebenerdigen Gebäuden...............

51.    Dieselbe Arbeit in den Stockwerken, u. zw.:

a) für den I. Stock, per kbm.............

55    55 f h    5)    55 55 .............

V Ul. ,,    ,,    «7    .............

d)    „ „IV. „    „    ...............

52.    Erd- oder Schuttanschüttung in einem Gebäude ab-zuräumen, 20 m weit tragen und auszugleichen oder aufzuladen :

a)    von ebenerdigen Gebäuden, per kbm.........

b)    für jede Stockwerkserhöhung ein Zuschlag zu obigem Preise, u. zw. :

1.    wenn das Materiale herabgetragen wird, per kbm

2.    wenn das Materiale herabgeworfen werden kann,

per kbm.....................

53.    Erd- oder Schuttanschüttung in den Stockwerken ab

zuräumen und mittelst Rinnen oder Schläuchen herabzulassen, u. zw. [ohne Unterschied der Stockwerke, per kbm ........ ..........

« 54. Planirung u. Anstossung (Stampfung) von Anschüttungen, sannnt herrichten der Böschungen, u. zw.:

a)    in Lagen bis 0T m Höhe, per kbm.........

b)    in stärkeren Lagen, per kbm...........

55.    Planirung von Erdmateriale, wenn über der An

schüttung mit Scheibtruhen oder Wagen gefahren werden kann, daher eine Anstossung (Stampfung) nicht erforderlich ist, per kbm..............

56.    Strassengrundlage aus hochkantig liegenden Bruchsteinen, sammt Einfassungssteinen und Zufuhr des Materials auf eine Distanz von 20 m, per kbm .

57.    St rassenbe Schotter u n g nebst Zufuhr des Materials mittelst Scheibtruhen bis auf eine Distanz v. 20 m

a) bei neuen Strassen, per kbm.......... . .

bj bei bestehenden Strassen sannnt dem dann erforderlichen Kothabziehen, per kbm...........

■i

•5

„ 0-07.7 „ 0-Oo.s

,, 0-24

„ 0-16.5

„    0-04.4

,, 0-20

,, 0-20 „ 0-13

,, 0-04

,, 3-45

,, 4-64 ,, 4-69

10

58.    Strassenbeschotterung, wenn das Materiale mittelst Wagen auf die Strasse geführt und daselbst in kleinen Häufchen abgeleert wird, daher blos die Ausgleichung nothwendig ist, für diese letztere per kbm fl. 04)o.₇

59.    Besandung einer beschotterten Strassenfahrbahn,

nebst Zufuhr des Materiales auf eine Distanz von 20 m, per kbm..................

60.    A u f r e i s s e n bestehender Strassenkörper, nebstTrans-port des Materiales auf eine Distanz von 20 m, per kbm „

61.    Erzeugung von Bruchstein.

Wenn Felsensprengungen vorgenommen werden, um Bausteine zu erzeugen, so muss in der Regel

wer-

„ 1-67

0-71

mit mehr Berechnung und System vorgegangen den, als es bei gewöhnlichen Absprengungen von Felsmassen behufs Lichtung des Profiles der F all ist.

Deshalb, und weil zur Schichtung des brauchbaren lagerhaften Bruchsteines, ferner zum Aufschlichten in Figuren mehr Arbeitskraft aufgewendet wird, können für die Erzeugung von Bruchsteinen für Bauzwecke die ad Post Nr. 3o und 37 berechneten Kosten der Aushebung von Erdmateriale (die Klassen IY, Y und YI behandeln Steinabbrecharbeiten) hier keineAnwendung finden, sondern gelten nur für Abtragung etc. nach dem Grubemuasse, wobei eine bauliche Verwendung des Gesteines nicht berücksichtigt wurde.

Die Erzeugung von lagerhaftem Bruchstein kostet ohne den etwa separat unter Erdaushub in Rechnung zu stellenden Abraum, nämlich der auf der Felsmasse liegenden Humus- und Schotterschichte, jedoch mit Inbegriff der Beräumung der durch das Brechen gewonnenen Steinreste und Verführen des Materiales auf 20 m Distanz, nebst Aufschlichten brauchbarer Steinsorten in regelmässige Figuren:

a)    bei weichem, zu Tage stehendem, verwittertem oder

dünn geschichtetem, oder stark zerklüftetem Gestein z. B. verwitterter Granit, Gneiss oder Thonschiefer, Plänerkalk (Kalkmergel) etc., wenn der F eis mit Spitzhaue oder Krampe mit Beihilfe von Keilen und Breeli-    ,

Stangen bezwungen werden kann, per kbm ...... IAO

P71

b)    bei weichem, zu Tage stehendem, klüftigem, theils auf die vorhergesagte Art, theils mit Pulver zu sprengendem Stein, z. B. Sandstein, Kalkstein der weicheren Gattung, Grauwacke, oberflächiger Diorit, etc., per kbm „

c)    bei mittelhartem, zu Tage stehendem, wenig klüftigem,

„ 2*10

mit Pulver zu sprengendem Gestein, wie Kalkstein, Hornblende, harter Sandstein, Granit, Gneiss, Diorit, weicher Basalt etc., per kbm............

d)    bei sehr hartem, zu Tage stehendem, compactem Ge

„ 253

stein, oder bei zwar minderharten, jedoch widerspenstigen (gewundenen, pelzigen), elastischen Felsarten, z. B. : sehr fester Granit, Porphyr, Quarz, Basalt, Grauwacke, Grünstein, Glimmer oder Kieselschiefer, per kbm......................

11

Bei vorstehenden Preisen ist nicht die Berechnung des Gesteines nach dem Grubenmasse verstanden, sondern es müssen die Steine in Figuren aufgerichtet und dicht geschlichtet übernommen werden.

62.    ErzeugungvonSteinzuSteinmetzarbeiten.

Quadern, Stufen, Thor- und Thürstöcke, Fenstergewände, Schutzsteine, Geländersäulen u. dgl. Stein-metzwaaren, welche weder besonders grosse Ausmasse haben (per Stück nicht über 0⁻5 kbm), noch besonders schwierige Formen besitzen sollen, kosten, wenn gar keine reine Bearbeitung der Bruchfläche bedungen wird, und keine andere Bewegung des Materiales als jene des Aufladens auf Wägen am Steinbruchplatze zu besorgen ist, an Erzeugung, mit Einrechnung des sogenannten Arbeitszolles, welcher in die Kubatur zu rechnen ist:

a)    bei weichem Sandstein, Kalkmergel, Thonstein, per kbm fl. 8⁻52

b)    bei hartem Sandstein, Kalkstein, feinkörnigem,

weicherem Granit, per kbm............

c)    bei hartem, grobkörnigem Granit, Porphyr, per kbm „

Wo es sich um die Calculation zur Anlage neuer Steinbrüche handelt, muss noch auf die Beseitigung des Abraumes Rücksicht genommen werden, welcher nach Post Nr. 3ä in Rechnung gestellt wird.

63.    Erzeugung von Schotter zur Strassenerlialtung.

Die Kosten von am Fundorte erzeugtem Strassen-schotter in Stücken von beinahe 0*02 m Grösse stellen sich mit Inbegriff des Aufladens auf Wägen zum Wegführen oder des Aufschlichtens in regelmässige Figuren (Prismen) folgendermassen :

a)    Kleines Gerolle, Kiesel etc. von der Oberfläche an den

Ufern fliessender Gewässer oder anderen Grundstücken aufklauben, in Haufen sammeln und die grösseren Steine zerschlagen, per kbm.............

b)    Steine aus festgelagerten Schichten aufzuspitzen, von

der dazwischen liegenden Erde trennen, in Haufen sammeln, grosse Steine zerschlagen und den Abraum bei Seite führen, per kbm...........• . „

c)    Das vorgenannte Verfahren noch dahin auszudehnen,

dass der gewonnene Schotter wegen zu vieler eingemischter Erdtheile oder des kleinen Gerölles durch ein Gitter geworfen und der Abfall weggeschafft wird, per kbm.......................

d)    Geschlägelter Schotter aus mittelfestem Stein oder

aus Ziegeln zu erzeugen, per kbm . . •......„

e)    Geschlägelter Schotter aus hartem Stein, per kbm . „

f)    Geschlägelter Schotter aus härtestem Stein, per kbm „

64.    San der zeugung für den Bau.

a) Bergsand aus der Grube ausheben und auf nahe gelegenen Plätzen in Figuren schlichten, per kbm . . „ 0*38

„ 9⁻24 10-17

0-70

0-85

1-20

Cp u)H

.12

Ъ) Wassersand ОТ ш bis 0*5 m tief unter dem Wasser mit Sandschaufeln auslieben, über etwa 2 bis 4 m hohe Ufer herausführen und auf nahe dem Ufer gelegenen Plätzen in Figuren aufschlichten, per kbm.....

e) Wassersand 05 m his 1*0 m tief unter der Wasseroberfläche ausheben, auf Plätten (flache Kähne) schütten, etwa 400 m Aveit an’s Ufer führen und daselbst figürenmässig schlichten, sammt Kahnabnützung, Werkzeuge und Requisiten, per kbm........

65.    Sand durch werfen als Vorbereitung zu Mauerzwecken, inclusive Abnützung derWurfgitter, und Avobei die Figur des ausgehobenen Sandes gemessen wird:

a)    durch weitmaschige Gitter zu Mörtel für das rauheste

Bruchsteinmauerwerk, per kbm. ..........

b)    durch mittelweite Gitter zu Mörtel für gewöhnliches

Bruchsteingemäuer, per kbm............

c)    durch engmaschige Gitter zu Mörtel für Ziegel- und

Quadermauerwerk, per kbm.........■ . .

d)    durch engmaschige Gitter zu Mörtel für Verputz

arbeiten, per kbm................

66.    Sand si eben für Mauerzwecke als Folge vorhergegangenen Durchwerfens :

a)    für Mörtel zu Quader- und Ziegelmauerwerk, per kbm „

b)    für Mörtel zu ordinären Verputzarbeiten, per kbm . „

e)    für Mörtel zu feineren Verputzarbeiten, per kbm . . „

67.    Flussbetträ u m u n g od. Baggerung mittelst Handbagger, ähnlich unseren Sandschaufeln, jedoch aus Eisenblech angefertigt u. an dem Ende einer hölzernen Stange mit Dille befestiget, aus einer Tiefe bis 1 m unter dem Wasserspiegel, sammt Verführung auf circa 400 ni zum Ufer, Ablagerung daselbst, inclusive Requisiten und Werkzeuge, nach dem ausgehobenen Materiale zu rechnen:

fl. 0-49

0-64

0T9

0-27

0-37

0-44

0T6

0*22

0-27

0-57

a)    bei feinem Sande, per kbm

b)    bei Schlamm, per kbm...............„

e) bei gelagertem Schottergrunde, per kbm......„ 0’97

d) bei festgelagertem Schotter, per kbm........„ 1T3

6S. Flussbett r ä u ni u n g oder Baggerung mittelst Baggersäcken aus Sackleinwand ( Jute) mit eisernem, ver-stähltem Rande von 03 m Durchmesser, O'Ö m Tiefe des Sackes, atoii 3 Menschen gehandhabt, ayovou einer mittelst Stange den Sack regiert, die anderen den gefüllten Sack mit den daran befestigten Zugleinen in die Höhe heben, und den Inhalt ausschütten ; bei einer Wassertiefe von circa 2 m und Verführung des Materiales auf circa 400 m zum Ufer, Ablagerung daselbst, mit Inbegriff aller Requisiten und Werkzeuge, nach dem ausgehobenen Materiale zu rechnen:

a)    bei feinem Sande und Schlamm, per kbm.....

b)    bei lockerem Schottergrund, per kbm........

c)    bei festerem Schottergrund, per kbm . . . . . . . .

075

1*37 „ P92 „ 2 58

13

69.    Flussbetträumung⁻ oder Baggerung⁻ mittelst D amp fm as chinenb agger bis zur Tiefe von 3 m bewerkstelligen, das Ausliubmateriale circa 400 m weit zum Ufer führen, aus den Kähnen daselbst abladen und planiren, mit Inbegriff aller Requisiten und Werkzeuge nach dem ausgeliobenen Materiale zu rechnen :

fl.

^ О СЪ îDHO Ö i¹-! (fl

a)    im lockeren Grunde, per kbm...........

b)    im festgelagerten Grund, per kbm.........

c)    im festen, mit Geschiebe gemengten Schotter, per kbm „

70.    Flussschotte r material e auf Kähnen circa 400 m

0-32

flussabwärts zu verführen, dann am Ufer ablagern und von da noch 30 m mit Schubkarren landeinwärts transportiren und planiren, per kbm........„

Anmerkung: Die durchschnittliche Geschwindigkeit der Transportkähne beträgt 0\5 m, und da sich die übrigen Rechnungsgrössen stets gleich bleiben, so kann man die Yerführungskosten bei anderen Distanzen als der obigen, mit 400 m fixirten, leicht berechnen.

71.    Faschinen erzeugen von 4 m Länge, 0⁻3 m am untern, und 0*25 m am oberen Bunde dick, dreimal gebunden, sammt Ruthenabschneiden, per Stück:

a)    aus Eichenwaldungen.............. .

b)    aus Weidenanlagen................

72.    Faschinen erzeugen von 3 m Länge, 0⁻3 m am

untern, und 0-25 m am oberen Bunde dick, zweimal gebunden, sammt Ruthenabschneiden aus Weidenpflanzungen, per Stück ..............

73.    Faschinen für Erdbekleidungen, 0⁻25 m bis 0-3 m dick, aus Weidenruthen, 0⁻3 m weit gebunden, sammt Ruthenabschneiden, per Längenmeter . . . .

74.    Wippen, 0T5 m dick, 0\3 m wreit gebunden, sammt Ruthenabschneiden :

a)    aus Eichenwaldungen, per Längenmeter......

b)    aus Weidenanlagen, per Längenmeter.......

75.    Erzeugung von Faschinenpflöcken aus Spaltholz, 04)2 bis 04)4 m dick, 04)5 bis 04)8 m breit, l'O bis 1*25 m lang, sammt dem Fällen, Sägen und Spalten der Holzstämme:

a)    aus hartem Stammholze, per 100 Stück......

b)    aus iveichem

0*76

0-57

0-43

017

0-28

017

4-52

„ 100 „ ......„

76.    Faschinenpflöcke von Weiden oder Astholz erzeugen, rund oder nur in der Mitte gespalten, l'O bis 1'25 m lang, 0'04 bis 0'05 m stark, per 100 Stück . . „

77.    Faschinenpflöcke bohren, und mit zu erzeugenden Holznägeln versehen :

a)    bei hartem Holze, per 100 Stück.........„

b)    bei weichem] „

„100 „ .........

78. F a s c h i n e n b a u w e г к e i n 1 e g e n, mit Wippen überziehen. diese mit Heftpfählen oder Pflöcken befestigen

314

1-47

38,

rH r—(

14

und beschottern, wobei das Zutragen der fertigen Faschinen, Wippen, Pflöcke und die Beifuhr des Schotters inbegriffen sind:

a)    bei Einbauen von Faschinenwerk auf trockenem Boden

bei Uferversicherungen, per kbm .........

b)    bei Einbauen von Faschinenwerk im Wasser, per kbm „

c)    bei Einbauen von Faschinenwerk in starker Strömung,

per kbm.....................

d)    bei Einbauen von Faschinenwerk in stärkster Strömung bei Stromsperren, per kbm.........

79.    Plackarbeit bei steilen Böschungen, sammt Aufträgen vorhandener guter Erde auf 0*5 m Stärke, Einlegen von Queckenwurzeln oder Besämen, Be-giessen, Scarpiren und Beseitigen scarpirter Erde:

a)    sammt Beigabe der Queckenwurzeln, per qm .... „    0*24

b)    ohne Beigabe der Queckenwurzeln, per qm . . . . „    0'19

80.    Besämen fl ach er Bösch ungen mit Klee, Raigras oder Heublumensamen :

a) Kosten, per ha..................

per a...................

81.    Besämen von steilen Böschungen, wo der Samen gestupft werden muss:

a) Kosten, per ha.......

per a........

82.    Deckrasenlegung aus regelmässig geschnittenen

Tafeln sammt Anpflöckung, Erzeugung der Rasenziegel und der Pflöcke, und Beifuhr des Materiales auf circa 20 m Distanz, per qm..........

83.    Kopfrasenlegung aus 0*8 m langen, ОТ m breiten,

0*3 m hohen Rasenziegeln, per qm.........

84.    Rasenziegelerzeugung von 0*3 m Länge, 0'3 m Breite und ОТ m Stärke:

a)    mit der Stichschaufel, per 100 Stück ....

b)    mit dem Schneideisen, „ 100    „    ....

85.    Pflöcke, 0*25 m bis 0*3 m lang, 15 bis 25 mm stark,

zur Befestigung d. Rasenziegel erzeug en, per 100 St. „    0*36

86.    Erzeugung v. Mauerziegeln aus gewöhnlicher Ziegelerde (Lehm) in gemauerten gewöhnlichen Landöfen ohne Maschinenhilfe, kostet per 1000 Stück, bei den Dimensionen 0*30+0*145-|-0‘066 m, wovon 253 Stück netto ohne Bruchzuschlag zu einem kbm vollen Mauerwerkes benöthigt werden, oder bei anderen Dimensionen per 3*95 kbm vermauerte Ziegelmasse . „ 12*97

87.    Erzeugung von Mauerziegeln in gewöhnlichen

Landöfen ohne Maschinenhilfe, aus geschlemmtem Lehm, kostet per 1000 Stück (unter den gleichen Bedingungen wde bei Post Nr. 86)........

88.    Mauerziegelerzeugung aus ungeschlemm-

tem Lehm (Ziegelerde) in Ringöfen mit Maschinenarbeit, per 1000 Stück (unter sonst gleichen Bedingungen wie bei Post 88)...........

fl. 4*00

4*10

„    5*33

„    7*44

»)

„ 32*17 „    0*32.j

. „ 44*40 . „    0*44.4

„    0*15.4

„    0*27.,

. . „ 0*44 . . „ 0*22

П 15*03

„ 10*58

15

»9. Mauerziegel aus geschlemmtem Thon, mit Ringöfen- und Maschinenbetrieb erzeugt, per 1000 Stück (von welchen bezüglich der Dimensionen das unter Post Nr. 86 gesagte gilt) ..........

90.    Dachziegel, per 1000 Stück innerhalb der Linien Wiens auf den Bauplatz gestellt:

a)    von gewöhnlicher flacher Form mit Nase, 0"4 m lang,

0T85 m breit, auf den Bauplatz innerhalb der Linien Wiens gestellt; ungeschlemmt...........

b)    dieselben geschlemmt,...............

c)    Hohlziegel und Preisen,..............

d)    Falzziegel, 41 cm lang, 25 cm breit,........

e)    Firstziegel zu letzteren...............

91.    Waldaus rodung bei mittl. Holzbestande, per qm „

92.    Waldmoossammeln, per kbm.........

93.    WeichesStarnmholzfällen, abästen und berauchwerken :

a)    bei mittlerem Durchmesser

fl. 16-90

„ 22-50 „ 35-00 „ 80-00 „ 46-00 „ 250-00

0-08

„ 1-10

„    über 0-3 m für je 04)5 m grösseren

Durchmesser an Zuschlag zu dem Preise ad e, per currtm ......................

o-oi

„ o-oi.₆

0-02

„ 0-02 „    0-03

t- co

94.    Stangen rohr gewinnen und putzen, per Bund

von 3 m Länge und 0-3 m Durchmesser......

95.    Z i e g e 1 m e h 1, Trass oder Puzzolanerde stossenund sieben:

a)    zum Gebrauch für Mörtel, per kbm ........

b)    „

96.    Kalkablöschen nebst Schöpfen und Zutragen des

Wassers, per kbm.................

Hiezu sind 2 bis 3 kbm Wasser erforderlich.

97.    Torfstechen.

a)    per qm Fläche und 0-1 m Stärke (= 22l/₄ Stück

Torfziegel, 0-3 ni lang, 0-15 m breit) ........„

b)    per 1004 Stück Torfziegel (0‘3 m lang, 0-15 m breit,

0T m stark)....................

„ Kitt,

98. Kalkerzeugung:

Kostenaufwand bei Kalkerzeugung in gemauerten, festen und gedeckten Oefen:

a)    Fettkalk gebrannt per 1 q (— 100 kg).......

b)    Cementkalk „

c)    Portlandcemeńt

55    ^ 55 (    55

55    ^ 55 (    5!

„)

„)

„    0-04.,

7-15

” 14-30

„    1-37

0-04

„ 1-82

O Ô CN

16

III. Frachtkosten.

Die Bestimmung der Frachtkosten für Baumaterialien und Baugegenstände bildet einen wesentlichen und nicht zu unterschätzenden Factor für die heutige Calculation einer Baukostenberechnung.

Dieser Titel wurde bislang noch in keinem Werke derart für die Praxis eingeführt, dass ein a 11 g e m e i n e s U r th e i 1 bei Benützung diverser Vehikel möglich war, vielmehr musste man eine ziemliche Bibliothek von theoretischen Nachweisen und Tarifen nebst Anhängen durchblättern, um mit grosser Mühe an’s Ziel zu gelangen.

Es wird nun hier versucht, aus der grossen Anzahl diverser Abhandlungen und Tarife die gangbarsten und öfters gebrauchten Frachtarten und Gegenstände derart gruppenweise für eine Frachtkostenberechnung zusammenzustellen, dass

I.

heim Pferde t ransport au f L a n d w e g e n

a)    die Anzahl der Fuhren und deren Kosten bei unbest i m m ter oder g e m i s eh ter Waarenladun g,

b)    die jeweilige Fuhrenanzahl und deren Kosten für bestimmte Gegenstände pro Maasseinheit, und

c)    die zu einer Wagenladung erforderlichen Mengen an Gehölz und Brette r n sammt Frachtkosten hiefür vollständig tabellarisch ausgerechnet;

II.

f ü r Eise n b a h n tran s p о rte

a)    sowohl die übliche Classification der Waaren, als auch

b)    deren Tarifsatz per 100 kg Gewicht und km Entfernung, und

c)    die Gesammtfrachtberechnungsnorm aufgestellt, und endlich III. über Wassertransporte die nöthigen Daten enthalten sind.

99. Frachtkosten mit Pferdefuhrwerk.

a) Tabelle

über das Erforderniss an zweispännigen Tagfuhren und Kosten derselben für eine bestimmte Verführungsdistanz auf gewöhnlichen Landwegen oder streckenweise ansteigenden Strassen mit mittelstarken Pferden, bei 1000 kg Belastung (ohne dem Eigengewicht des Wagens), 3800 m mittlerer Geschwindigkeit per Stunde, lOstündiger Arbeitszeit und 12 Minuten Auf- und Abladezeit per Fuhre.

Ein zweispänniges Pferdefuhrwerk sammt Kutscher angenommen per Tag mit ....................tl. 8'00

Distanz, die doppelt zurückgelegt erforderlichen wird, in

Anzahl der

Tagfuhren

Kosten Distanz, die ц für 1000 kg doppelt zu- | Anzahl der Fracht    rückgelegt J erforderlichen

wird, in    „ ,

m’    Tagfuhren fl

fl. ; kr.

Kosten für 1000 kg Fracht

kr.

100

150

200

250

300

350

llilll

OCÓ66Ó

20

22

400

: 25

450

26

30

500

600

700

800

0-041

0-044

0-046

0-052

0-057

0-062

33

35

37

42

46

50

10 j ist das Mehr- oder ( 0-0005 per fl. 0’00.4 100 Mindererforderniss j 0-005    0-04

1000 J an Tagfuhren ( 0-053    ,, „0-41

derung von

Die hier ersichtliche Anzahl der Tagfuhren ist nach der

Formel t =

+ a^ berechnet, in welcher t die Anzahl der

Tagfuhren. A die tägliche Arbeitszeit in Stunden, d die Verführungsdistanz in Metern, g die mittlere Geschwindigkeit per Stunde, und a die für das Auf- und Abladen erforderliche Zeit in Stunden bedeutet.

b) Tabellen

zur Bestimmung des Erfordernisses an zweispännigen Tagfuhren und den Kosten derselben bei Verführung nachbenannter Materialien für eine gegebene Verführungsdistanz, auf gewöhnlichen Landwegen oder streckenweise ansteigenden Strassen, mit mittelstarken Pferden, bei 1000 kg Ladung (ohne dem Eigengewichte des Wagens), 3800 m mittlerer Geschwindigkeit per Stunde, lOstündiger Arbeitszeit per Tag und 12 Minuten Auf- und Abladezeit per Fuhre.

Bei gut erhaltenen Kunststrassen, Chauséen (Kaiserstrassen), dann bei gepflasterten oder macadamisirten Strassen in Städten kann jedoch das Gewicht einer Wagenladung (ohne dem Eigengewichte des Wagens) bis zu 2000 kg betragen und ermässigen sich in Folge dessen die Frachtkosten ebenfalls bis zu 50 Procent der in nachstehenden Tabellen angesetzten Kostenbeträge.

Die erforderlichen Tagfuhren sind nach der Formel

(/+a)

“A"

17

Distanz, die j doppelt zu- ; rückfreiegt [erforderlichen wird, in

Anzahl der

Kosten für 1000 kg Fracht

in

Tagfuhren

fl.

kr.

Distanz, die doppelt zn-rückgelegt wird, in

; Anzahl der [erforderlichen1 Tagfuhren |

Kosten für 1000 kg Fracht

чггкг:

900

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0-037

0-073 H — I 58 0-099 !j : 79 0-125 0-152 l|

0-178 0-204 0-231 0-257 j 0-283

54

! H H H H H (M (M

22

42

63

85

06

26

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

2    48

2    69

'!

0-388 0-415 0-441 0-467 0-494 0-520    4    16

0-546    i    4    37

74

t =

berechnet, in welcher t die Anzahl der erforderlichen Tagfuhren, G das Gewicht von 1 kbm des zu verführenden Materiales in kg, A die tägliche Arbeitszeit in Stunden, g die mittlere Geschwindigkeit per Stunde, d die Verführungsdistanz in Metern, und a die Auf-und Abladezeit per Fuhre in Stunden bedeutet,

18

I!

I!

Yer-

führungs-distanz in m

Wasser ohne Gefäss,

1 kbm wiegt 1000 kg

Wasser mit Gelass,

1 khm wiegt 1150 kg

Eichenholz, frisch gefällt,

1 kbm wiegt ji 1030 kg

Eichenholz, lufttrocken, 1 khm wiegt 820 kg

Tagil fuhren

Die Verführung von 1 kbm dieses Materiales erfordert Kosten У fl. i kr.

Tag-

fukren fl_

Kosten

Kosten

Tag-

Kosten

Tag-

kr. l! fuhren ! jL j kr- j fuhren fl ; kr

100

150

200

250

300

350

400

450

500

BOO

700

800

900

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

0-025

0-028

0-031

о-озз

0-036

0-038

0-041

0-044

0-046

0-052

0-057

0-062

0-067

0-073

0-099

0-125

0-152

0-178

0-204

0-231

0-257

0-283

0-310

0-336

0-362

0-388

0-415

0-441

0-467

0-494

0-520

0-546

500

0-026

I iMh'escswoscoMMteteiseKHMHMl I I I I I I I I I I I I I I

I    I I I I I I I I I I I I I I I

as    üsssgssessssgKSsssgöÄ&sgsRäBSWS

0-026

0-029

0-032

0-034

0-037 :

0-039

0-042

0-045

0-048

0-054

0-059

0-084

0-069

0-075

0-102

0-129

0-157

0-183

0-210

0-238

0-265

0-291

0-319

0-346

0-373

0-400

0-427

0-454

0-481

0-509

0-536

0-562

0-026

21

23

26

27

30

31

34

36

38

43

47

51

55

60

82

03

28

46

68

90

12

33

55

77

98

20

42

63

85

07

29

50

0-020

0-023

0-025

0-027

о-озо

0-031

0-034

0-036

0-038

0-043

0-047

0-051

0-055

0-060

0-081

0-102

0-125

0-146

0-167

0-189

0-211

0-232

0-254

0-276

0-297

0-318

0-340

0-362

0-383

0-405

0-426

0-448

I I* I

21

0-022

19

II

Verführungsdistanz in m I

Lärchenholz, frich gefällt, 1 kbm wiegt 920 kg

Lärchenholz, lufttrocken, 1 kbm wiegt 600 kg

liuchenholz, frisch gefällt, 1 kbm wiegt 950 kg

Weiden-und Eschenholz, frisch gefällt,

1 kbm wiegt 850 kg

Tag

fuhren

Die Verführung von 1 kbm dieses Materiales erfordert Kosten

Kosten

fl. kr.

Tagfuhren i g

Ur- |i

Tag

fuhren

Kosten

fl. I kr.

Tag

fuhren

Kosten

fl. kr. I

800 I 0-056 900 : 0-052 1000 i 0-057 1500 ¹ 0-091 2000    0-115

;    8500 i ; 0-430

9000 ! 0-454 9500 i 0-478 I 10000 I, 0-502

für je weitere ¹

500    : 0-024

—    I 18 0-015

—    • 21 0-017

—    ! 23: 0-019

—    24 0-020

—    23 0-022

—    28 0-023

—    30 0-025

—    32 0-02S

—    34 li 0-028

—    ; 38 ij 0-031

—    ! 42 0-034

—    45 : 0-037

—    50 0-040

—    154! 0-044

—    ¹ 73 ¹ 0-059

—    i 92 0-075

12 ! 0-091 311 0-107 50 0-122 70 ¹ 0-139 89: 0-154 08 0-170 28 0-183 47 i 0-202 66 I 0-217 83 i 0-233 05; 0-249 25 0-255 44 j 0-280 63 0-295 82 0-312 02 0-328

19 0-016

y—I г—I ▼H H

т-н (M CN CN (M Cv]

12 0-024

21    i 0-042 22; 0-044 25 ! 0-049 27 ! 0-054 30' 0-059 32 ! 0-034 35 0-039 47 0-094 60 0-119

73    0-144 85 0-169

; 98 0-194

11    0-219

23    0-244 35 0-259

49    0-294 62 0-319

74    0-344 83 0-339 99 0-394

12    0-419

24    0-444 37 0-469

50    0-494 62 0-519

I I I I I I I I I I I I ! I i l

ä s si g; & & & s s æ sTss s s s $ ä s?T$

13 0-025 — 20

I GSCOCOCaCOtOtOtOLOLOH^

m.    j OO CO tO g OJ Og JO O OO СГ5 g Cg ОЭ 05 g tO gD fcO tO tO g

20

Verführungsdistanz in m

Linden-,

|| Buchen- und Eschenhnlz, lufttrocken, 1 кЪт wiegt ’    790 kg

Weidenholz, Kiefernholz, lufttrocken, . frisch gefällt, 1 kbm wiegt j 1 kbm wiegt 490 kg

900 kg

Fichten- und Tannenholz, frisch gefällt, 1 kbm wiegt 870 kg

j|

Die Verführung von 1 kbm dieses Materiales erfordert

Tag- j fuhren j

Kosten

fl. i kr.

Tag- j fuhren

Kosten ¹

Tag- j

Kosten ji

fl. I kr. j|

fuhren i

Tag

fuhren

Kosten

fl. kr.

O©o8388888o3883888388883©8©8®8®o

^£gg^o°oœc£o^ocog£g!g|igg|-ggg!gggggg

500    0-021

17 0-013

[ MMMMM i-i-m mmmmm I il I I I I I I I I I I I I I I I I I

s .litggsssgfefetgaasëasfesâsgsisssîaKSBtiirt

I H H H H H Ol !M C'] CM CM CM

CO CO CO CO

ill lilüülllli 11 !lf 1 ! I !! ! III! 11

0-024 — : 19 0-023

I мсйасасаммммммииимм 1 I I I Ы | | | | | | f | | |

I!

21

II

Fichtenholz,

Yer-führungs-|| distanz in m

Kiefernholz, lufttrocken,    lufttrocken,

1 kbm wiegt    1 kbm wiegt

740 kg

580 kg

Tannenholz, lufttrocken, 1 kbm wiegt 560 kg

Pappelholz, lufttrocken, 1 kbm wiegt 390 kg

Die Verführung von 1 kbm dieses Materiales erfordert

! Tag-j fuhren

Kosten

Kosten

Tag- ; fl. kn fuhren I fl. I kr.

, Tagfuhren

Kosten

fl. I kr.

Tag

fuhren

: Kosten

fl. I kr.

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

0-018

0-021

0-023

0-024

0-027

0-028

0-030

0-033

0-034

0-038

0-042

0-046

0-050

0-054

0-073

0-092

0-112

0-132

0-151

0-171

0-190

0-209

0-229

0-249

0-268

0-287

0-307

0-326

0-346

0-366

0-385

0-404

HrlHHHHHHNNCTCTIM

500

0-019

22    0-026 24 0-029 26 0-032

29    0-035 31 0-038 34 0-041 46 ! 0-055 58 0-070 70 0-085

82 I 0-100

94 i 0-114 07 li 0-129 19 0-144 31 f 0-158 44 0-174 56 0-188 68 ! 0-203 80 ; 0-217 93 i 0-232 05 : 0-247 17 ! 0-262

30    ! 0-277 42 : 0-291 54 : 0-306

12    ¹ 0-015

QO СГ5

тН tH rH rH rH rH rH rH tH

22

Yer-

führungs-distanz in m

Basalt und Gränstein, gemetzt,

1 kbm wiegt 2390 kg

Dach- und

Glimmerschie- Granit, gemetzt fer, gemetzt, 1 kbm wiegt 1 kbm wiegt 2760 kg

2750 kg

Weisser italienischer Mar- ; mor, gemetzt,

1 kbm wiegt 2720 kg

Die Verführung von l kbm dieses Materiales erfordert

Tag-

fnhren

Kosten fl. ¹ kr. fuhren fl.

Tag-

Kosten

Tag-

kr. fuhl'en fl.

Kosten

Tag-

kr. fuhren fl.

Kosten

kr. !

6500    : 1-046

7000    ; 1-122

7500    : 1-198

8000 i 1-274 ; 10 8500    ! 1-350 ¹ 10

.рииии

S S «о S » S oî §5 S SS ê» ß 2 S S '$ S“ S S I

ООНИ I тН rH гН тН I

ï шшшшшщшшШШШтШ

Ю MtCOltfiKlOODOiCOl-itO-J^KiOOOOiCeMCSMmKOlCCHi^-riOMCJMZi

88Sgg888SS8ë8SSÜ8^Ü88i a Я g S 8 g S ”

I I I I I HHHHHH(M(MCOCO*^iOO'-OlCI>t>GOCriaïOOH(M I 1 1 I ¹ I I I I    HHHH I

S 88 S SSiüSis5S-8588525S

23

Porphyr und Gneiss, Kalkstein schwarzer italie- n. grüner schle-nischer Marmor, sischer Marmor, gemetzt,

fühl'UngS- i kbm wiegt 1 kbm wiegt

2700 kg

Grüner egypti- j

Ver-

gemetzt,

scher Marmor, Quarz, gemetzt,

1 kbm wiegt 2G60 kg

distanz in m

2710 kg

gemetzt,

1 kbm wiegt 2670 kg

Die Verführung von 1 kbm dieses Materiales erfordert

Tag

fuhren

Kosten

fl. kr.

Tag

fuhren

Kosten

j fl. kr.

Tag

fuhren

Kosten

Kosten

fl. kr.

; Tag-

fuhren fl. kr.

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

Ocß^J050i^C»b-LO^OCO-<lÜ''^CöbSO^OOOCO!Xi|4^0Ü’GOb-iK:s.CritcrOOiOO

О О тН г-н гН НИН

со со со -э -a as ос сггоч^сяоэьэьэм.ммиим

0-067

0-074

0-081

0-088

0-095

o-юз

0-110

0-117

0-124

0-139

0-153

0-168

0-182

0-197

0-268

0-339

0-410

0-481

0-552

0-623

0-694

0-765

0-835

0-906

0-977

1-048

1-119

1-190

1-261

1-332

1-403

1-474

für je weitere!

500 ! 0-071 j — ; 57

0-071

CD GO CO -3 -q OS OS OI H*. os W to CO M M ИИМ I

O O rH r-t

T—i 7—i T-ч T—I

h-* M- K-*

^ O

gëggfegggsggfegsg    ~gTg £

llllllllilllllllllllllllllllllll

«ûaooœ-j-uciaîOMfk^catatessKMi-M-iH

Они

H H H

0-070 ! — 56 0-070 — 56

24

Weisser schlesischer Marmor,

Yer- gemetzt,

1 kbm wiegt 2650 kg

führungs-distanz in m

Harter Sandstein, Thonstein, gemetzt, 1 kbm wiegt 2500 kg

Kalfctuff,

geinetzt,

1 kbm wiegt 2390 kg

Weicher Sandstein, gemetzt, i 1 kbm wiegt 2200 kg

Die Verführung von 1 kbm dieses Materiales erfordert

Tag- j fuhren i

Kosten

fl. [ kr.

Tag

fuhren

Kosten

Kosten

fl. ! kr.

Tag-

fuhl'en f. I kr.

Tag

fuhren

Kosten

fl. i kr.

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

0-066 — 53 ; 0-073

0-080 — ! 64 0-087 0-094 0-101 0-108 0-115 0-122 0-136 0-150 0-165 0-179 0-193 0-263 0-332 0-402 |i 0-472 0-541 0-611 0-681 l! 0-750 0-820 0-890 0-959 !

14)29 !

1-099 :

1-168 I

1-238 1-308 i 10 j 46 1-377 ! 11 02 1-447 j 11 ; 58

58

70

75

81

86

92

98

1 ; 09 1 ! 20 1 32

43

54

10

66

22

78

33

89

9    ! 34 9 : 90

Ol CD Ьй* CO IO GC h-*- O* CC CO CO t.C CC h-*- O' CC CO GO bO CC Qi 1.0 CO O' CO l\C Qi СО Ю O* CD fcO

I I I I I I I I |''-1г-1г-!г-Нт-1т-1<МСО,СО'=+1'#1010«Г>:Х>Е-Е^СОСОС?5СТ5©©

furjeweitere

500 ■

0-070 ! — 56

04)66

53

ЩЖ    S ggg § g gg^s^s^g^g 3 g $ g з §

I I I I I I' I I I J HHHHrH(M!MCOî0^^iQiQî£«t-t-XX5>3jC

OOOOOpOOOOpÔÔÔÔQÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔHHHH ö

{    !    I j    I .тН rH T—t r-tr-ttNCNCOCO'^'dt-'^liOiOiDtrit—t-CCCO©©

25

Geschlichtete Bruchsteine, j Schotter im Grubenmasse, Mauerschutt

■ Ver- im festen Kör-;

permasse, ge-

führungs- «“йЙ?

dishmz 'S? II

in m

Grubensand, Mauerschutt und Schotter im lockeren Zustande,

1 kbm wiegt 1500 kg

Frischer Quarzsand, 1 kbm wiegt 1950 kg

Lufttrockener

Quarzsand,

1 kbm wiegt 1630 kg

Die Verführung von 1 kbm dieses Materiales erfordert

Kosten

II

I; !

fuhren ; 0 jj,. fuhren

Tag

I Kosten

Kosten

Tug-

ti.

il Tag-

kr j fuhren g jj₁₄ II fuhren

Kosten

fl. j kr. •

100    0-045

150 ;; 0-050 200 I; 0-054 250    0-059

300 j 0-064 350 I 0-069 400 J 0-073 450 j 0-078 500 ! 0-083 600    0-093

700 ; 0-102 800 ; 0-112 900    10-121

1000 ! 0-131 1500 : 0-178 2000 ; 0-226 2500 i 0-273 3000    0-320

7500 I 0-746 8000 i 0-794 8500 : 0-841 9000 ¹ 0-888 9500    0-936

10000 ¹ 0-983

tHt-It—t—

133! 0-037 i 40 ; 0-041 ; 43 0-045 ! 47 0-049 151 0-053 i 55 I 0-057 58 0-061 62 0-035 ! 66 ¹ 0-039 i 74 j 0-077

82    ! 0-085 ; 90 0-093

97 0-101 i 05 j 0-109 ! 42 j 0-148 81 0-188 18 0-227 56: 0-267 94^ 0-306 32 0-316 70S 0-385 08 0-425 46 j 0-464 I

83    ¹ 0-503 1 22 i: 0-543 i

59! I 0-582

97 il 0-622

35 h 0-661 73; 0-701 10 0-740 49 || 0-780 86 ! 0-819

30 0-048

33    : 0-053 36 ! 0-058

39    ! 0-034 42 0-069 46 0-074

49    0-079 52 0-085 55 0-090 62 0-100 68 0-111 74 0-121

81    0-132 87 0-142 18 0-193

50    0-245

82    0-296 14 0-347 45 0-398 77 0-450 08 0-501

40    0-552 71 0-603 02 0-655

34    ! 0-706 66 i 0-757 98 i 0-809 29 : 0-860 61 0-911 92 0-932 24 1-014 55 ! 1-065

für je weitere!;

500 j; 0-047

— 38 i| 0-039    - 31 0-051

i : i i ! I I I ! |T-,'r-<T-lTHOJC^COCC^tl-^,^tlŁOiOvOcr>C£itr-t~-00 00 I

Ôû О <1 ^ и CT J7 cc о ^1 ^ LO ’nC G7 Cc о -4 OUO C H CC Сз b-¹ LO СЮ ^ С I-¹

.1!

II

26

Yer-

führungs-! distanz in m

Vegetabilische Erde im Grnbenmasse, 1 kbm wiegt 1150 kg

Yasser Mortel ,    in Gefässen,

Kiesige u. san- lufttrockener

dige Erde im Grubenmasse,

1 kbm wiegt 1300 kg

Lehm u. grobe, mit Steinen vermischte Erde im Grabenmasse,

1 kbm wiegt

2000 kg

Fette, mit Kies vermengte Erde im Gruben-

masse,

1 kbm wiegt 2250 kg

Die Verführung von 1 kbm dieses Materiales erfordert

Kosten

Tagfuhren :    j kl. fuhren

Tag-

Kosten

Tag-

fl. kr. fuhren

Kosten i

Kosten fl. kr. fuhren fl kr.

Tag-

i iiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiii

Oi    d^05050SWK3t0t\2b0l-ah-4—‘

8 588888S8S823888888SSS88feft888g8gg

I si I III lag UI ills § § j tilg ill 11 l-li 1

Ql °¹ °¹ ^ ^ ^ ^ o: o: o: to ю ю M и и H I I I |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

g ssggsggg8Üsig8888igÜ88ife888g88

i тщттштттттштмшШ

j rH yH rH 03 03 03 СО СО •'Ф lO Ю te l>- !>• !>• ФЭ ОЭ

0-05S

0-062

0-068

0-074

0-079

0-085

0-091

0-097

0-103

0-115

0-127

0-140

0-152

0-164

0-223

0-282

0-341

0-400

0-460

0-519

0-578

0-637

0-696

0-755

0-814

0-873

0-932

0-992

1-051

1-110

1-169

1-228

0-059

»83888S 8888888888g g S88888*8S88g 8'ç

27

Ver-

führungs-distanz in m

Lehm

und Tiegel im Grnbenmasse,

1 kbm wiegt 2230 kg

Mauerziegel,

30 cm lang, 34'5 cm breit, 6'G cm dick,

1 kbm wiegt 1800 kg,

1000 Stück wiegen 4914 kg

Dachziegel,

37 cm lang, 18'5 cm breit, 13 cm dick,

1 kbm wiegt 1800 kg,

1000 Stück wiegen 1602 kg

und erfordert

Die Verführung von 1000 Stück erfordert

Kosten

Tagfuhren

fl. kr.

Tagfuhren

Kosten i fl. ! kr.

Kosten

Tagfuhren

fl.

kr.

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

.8500

9000

9500

10000

sssSlilsiSaSssillS'islülüillsic

o6c066ÖÖÖ6Ö6Ö0ÖCÖ000606ÖÖÖ6ÖHHHH

CO

0-162 0-175 68 I 0-187

73    0-200 78 I 0-213 82 i 0-226

59

63 II

-qOicnO^CnCr'bf^^b^OOOOC^tOtOtOh-M-^M-l I I I I I I I I I I I I I

für je weitere

500

0-059

47 i 0-129    1 03    0-042    | — 34

28

c) Tabellen

über die zu einer Wagenladung per 1000 kg erforderlichen Holzmengen von bestimmtem Querschnitte.

Bei gut erhaltenen Kunststrassen, Chausseen (Kaiserstrassen), dann bei gepflasterten oder macadamisirten Strassen in Städten kann das Gewicht einer Wagenladung (ohne dem Eigengewichte des Wagens) bis zu 2000 kg betragen.

Diese Tabellen sind berechnet nach der Formel 1 =

1000

in wel-

g X f’

cher 1 die zu einer Wagenladung von 1000 kg erforderlichen Längenmeter eines Holzes von f Quadratmeter Querschnittsfläche, und g das Gewicht dieses Holzes per Kubikmeter in Kilogramm bedeutet.

A. Rundholz.

II

II

Mittlerer

Durch-

messer

Kubikinhalt j|

per Meter ;

Länge    Eichen- Kiefernholz    holz

Zu einer Wagenladung per 1000 kg sind erforderlich

lufttrockenes

Liirchen-

holz

Tannen

holz

cm

kbra

Längen meter

Ol os

0-0007

0-0013

0-0020

0-0028

0-0038

0-0050

0-0084

0-0079

0-0095

0-0113

0-0133

0-0154

0-0177

0-0201

0-0227

0-0255

0-0284

0-0314

0-0346

0-0380

ipipt-fflÿtOHHNaBooajiMiOOiOOOtû

S£?gSSSS|g|ss|||||l||

GO CO    0"ï    c [—t    y. i f    f

29

Mittlerer

Durch-

messer

Kubikinhalt per Meter Länge

Zu einer Wagenladung per 1000 kg sind erforderlich

lufttrockenes

Eichen- jl Kiefernholz II holz

Lärchen- Tannenholz

holz

cm

kbm

II

Längenmeter

il

II

0-0415

0-0453

0-0491

0-0531

0-0573

0-0616

0-0861

0-0707

0-0755

0-0804

0-0855

0-0908

0-0932

0-1018

0-1075

0-1135

0-1195

0-1257

0-1320

0-1386

0-1452

0-1521

0-1591

0-1662

0-1735

0-1810

0-1886

0-1934

0-2125

0-2291

0-2464

0-2643

0-2829

29-4

32-8

40-2 î! 43-1

28-9

24-8

23-0

21-3

19-8

18-4

17-25

16-15

15-17

14-23

13-43

12-36

11-98

11-35

10-74

10-21

9-70

9-24

8-80

8-40

8-02

7-87

7-34

7-03

6-74

6-47

6-21

5-74

5-32

4-95

4-61

4-31

29-8

27-5

25-5

24-2

21-9

20-4

19-11

17-90

16-82

15-80

14-88

14-03

13-27

12-58

11-90

11-32

10-75

10-24

9-75

9-31

8-89

8-50

8-13

7-79

7-47

7-17

6-88

6-36

5-89

5-48

5-11

4-78

36-8

33-9

31-4

29-8

27-1

25-1

23-57

22-07

20-73

19-49

18-35

17-30

16-37

15-51

14-38

13-95

13-26

12-46

12-03

11-48

10-96

10-48

10-03

9-61

9-21

8-84

8-49

7-84

7-27

6-76

6-30

5-89

39-4

33-3

33-7

31-9

29-0

27-0

25-28

23-85

22-41

20-88

19-36

18-34

17-30

16-62

15-73

14-95

14-20

13-51

12-83

12-30

11-74

11-23

10-75

10-29

9-87

9-47

9-09

8-40

7-79

7-28

6-75

6-31

30

В. Vierkantig behauene» oder geschnittene» Bauholz:.

Quer-

schnitts-

Dimen-

sionen

Breite Höhe

Kubikinhalt per Meter Länge

Zn einer Wagenladung per 1000 kg sind erforderlich

lufttrockenes

Eichen-

holz

Kiefern

holz

Lärchen-

holz

Tannen-

holz

cm

kbm

Längenmeter

7-5

10

7-5

10

12-5

10

15

10

10

12-5

10

10

15

10

17-5

20

12-5

15.

17-5

15

20

15

15

15

17-5

15

20

15

22-5

25

17-5

20

22-5

20

25

20

20

20

22-5

20

25

20

27-5

30

22-5

25

27-5

25

30

25

25

27-5

0-0025 0-0037 . 0-0050 0-0056 0-0075 0-0093 0-0112 0-0100 0-0125 0-0150 0-0175 0-0200 0-0156 0-0187 0-0219 0-0250 0-0225 0-0262 0-0300 0-0337 0-0375 0-0306 0-0350 0-0394 0-0437 0-0400 0-0450 0-0500 0-0550 0-0600 0-0506 0-0552 0-0619 0-0675 0-0625 0-0687

487-8

329-6

243-9

217-6

162-6

131-1 108-9 121-9 i

97-6

81-3

69-7

61-0

78-2

65-2

55-7

48-8

54-2

46-6

40-6

36-2

32-5

39-9

34-8

31-0

27-9

30-5

27-1

24-4

22-2

20-3

24-1

22-1

19-7

18-1

19-5

17-8

•4iOTi-j.-lic5-5Âc7sôtôdb«ôieCTîtô>fi-i-^ôÂn^i—l-5-ljGfscrstÓKM-^h^-jwitódbobiNbo:ł

l>iOCOÇOW(NOïI>COH(MW05a5Hb-«?i<l>ÇOiO'^COtD-^Ht'-NCOCOOO^(NCOb*COCO О^СО(М (МННННН

714-2

482-5

357-1

318-9

238-1

190-5

158-7

178-6

142-9

119-0

102-0

ь-⁴-

89-3

114-5

95-2

81-6

71-4

79-3

68-2

59-5

53-0

47-6

58-4

51-0

45-4

40-8

44-6

39-7

35-7

32-5

29-8

35-3

32-4

28-8

26-5

28-6

26-1

31

Querschnitts- Kubikinhalt Dimensionen

Zu einer Wagenladung per 1000 kg sind erforderlich

Breite j Höhe

per Meter Länge

lufttrockenes

Eichen- | Kiefernholz

holz

Lärclien-

liolz

Tannen

holz

cm

kbm

Lan genm о ter

25

25

30

32-5

25

35

27-5

30

32-5

30

35

30

30

30

32-5

32-5

32-5

32-5

32-5

35

32-5

35

37-5

35

40

35

35

35

37-5

35

40

35

42-5

45

37-5

40

42-5

45

40

40

40

42-5

40

40

45

40

47-5

50

42-5

45

47-5

45

50

45

45

45

47-5

47-5

50

; 47-5

47-5

50

50

50

04)750 04)812 0-0875 0-0753 0-0825 0-0894 0-0962 0-0900 0-0975 0-1050 0-1056 0-1137 0-1219 0-1300 0-1225 0-1312 0-1400 0-1487 0-1575 0-1403 0-1500 0-1594 0-1387 0-1300 0-1700 0-1800 . 0-1900 0-2000 0-1803 0-1912 0-2019 0-2125 0-2025 0-2137 0-2250 0-2253 0-2375 0-2500

13-2

15-0

13-9

16-1

14-8

13-6

12-7

13-6

12-5

11-8

11-3

10-7

ю-o

9-4

10-0

9-3

8-7

8-2

7-7

8-7

8-1

7-6

7-2

7-6

7-2

■ 8-8

8-4

6-1

8-8

6-4

8-1

5-7

8-0

5-7

5-4

5-4

5-1

4-9

17'9

13-3

15-4

17-8

13-4

15-1

14-1

15-1

13-8

12-9

12-8

11-8

11-1

10-4

11-1

10-3

9-8

9-1

8-5

9-5

94)

8-4

7-9

8-4

7-9

7-5

7-1

3-8

7-5

7-1

6-8

8-4

8-7

6-3

8-0

8-0

5-7

5-4

22-1

20-5

194)

224)

20-2

18-6

17-4

18-6

17-1

15-9

15-8

14-6

13-7

12-8

13-3

12-7

11-9

11-2

10-5

11-9

11-1

10-4

9-8

10-4

9-8

9-3

8-8

8-3

9-3

8-8

8-3

7-8

8-2

7-8

7-4

7-4

7-0

8-7

II

23-7

22-0

20-4

23-3

21-7

19-9

18-3

19-8

18-3

174)

16-9

15-7

14-3

13-8

14-6

13-8

12-7

12-0

11-3

Г2-7

11-9

11-2

10-5

11-2

10-5

9-9

9-4

8-9

9-9

9-4

8-9

8-4

8-8

8-4

7-9

7-9

7-5

7-1

32

C. Vierkantig behauenes oder geschnittenes Banholz, dessen Querschnitts-Dimensionen im Wiener Masse gegeben sind.

Querschnitts-

Dimensionen

!]

Kubikinhalt per Meter

Wiener; Breite Höhe Länge

Zu einer Wagenladung per 1000 kg sind erforderlich

im metri-jm ! sehen Masse

lufttrockene s

Masse

Eichen

holz

ii

Kiefern- ij Lärchen- Tannenholz

holz

holz

mm

II

kbm

Längenmeter

105

132

105

132

158

132

158

184

158

184

211

184

211

I— т-l I -

co тн co П <M

Ol о 05

LJ?...

oi ь-i on od о co on to to 05' 05 -u © o'; tô ch c5 -û ds © ô f4- © © ^ do os tb ofc t5 o'i 2 di -Ъ ôb ©

162-8

129-9

122-9

200-8

160-3

97-2

81-4

77-7

65-0

55-6

54-1

46-4

40-6

39-7

34-8

30-9

30-4

27-0

24-4

22-1

20-3

24-0

21-7

19-7

18-0

19-5

17-7

16-2

16*1

14-8

13*6

13-5

12-5

11-6

10-8

Ю-o i

8-7 j

7-2

6-8

6-1

151-5

119-9

100-4

95-8

80-1

68-6

66-7

57-3

50-1

49-0

42-9

38-1

37-5

зз-з

зо-о

27-3

25-0

29-7

26-7

24-3

22-1

24-0

21-8

20-0

19-8

18-2

16-8

16-7

15-4

14*3

13-3

12-3

10-7

8-9

8-3

7-5

otooncncoo505cn«cocnoiü4^--^i-<iocfîcôœc»t'ôi-5tbdôôü’crivtltflo'ccd:5crid'd5-<iKÂ

33

I>. Pfosten, Bretter und Latten.

'Г

Quer-schnitts-Dimen- per Meter sionen

Dicke I Breite mm

Kubikinhalt

Zu einer Wagenladung per 1000 kg sind erforderlich

lufttrockenes

Länge

Eichen

holz

Kiefern

holz

Liirelien-

holz

Tannen

holz

kbm

Längen meter

13

13

158

13

184

13

211

13

237

13

263

20

316

! 20

158

20

184

! 20

211

237

20

20

263

316

26

211

! 26

26

237

26

263

26

33

33

33

33

33

40

40

40

40

263

40

46

46

46

53

! 53

53

53

i 66

66

0-00205

0-0024

0-00275

0-0031

0-0034

0-0041

0-00315

0-0037

0-0042

0-00475

0-00525

0-0083

0-0055

0-00815

0-00885

0-0082

0-0098

0-00895

0-0078

0-0087

0-01045

0-0122

0-00845

0-0095

0-0105

0-01265

0-01475

0-0097

0-0109

0-0121

0-01455

0-01695

0-0112

0-01255

0-01395

0-01675

0-01955

0-01395

0-01565

595

508

443

393

359

297

387

330

290

257

232

194

222

198

178

149

127

175

156

140

117

100

144

^    ■ t—Ł

- I GO C H InS со с M t o LC ►£* I—⁴ ГО 07 >£=* -1 C7 CC

109

97

87

73

62

87

78

II

659

563

813

491

439

397

330

430

365

322

284

257

214

246

218

197

165

141

194

173

155

129

111

160

142

129

107

92

140

124

112

93

80

121

108

97

81

69

97

86

694

608

538

490

406

529

450

397

351

317

264

303

271

243

203

174

240

214

192

160

137

197

175

159

132

113

172

153

138

115

98

149

133

119

99

85

119

107

‘iO

34

Quer-

schnitts-

Dimen-

sionen

Dicke I Breite

Kubikinhalt per Meter Länge

Zu einer Wagenladung per 1000 kg sind erforderlich

lufttrockenes

Eichen

holz

Kiefern

holz

Lärchen- Tannen- \ holz

holz

mm

kbm

Längenmeter

79 I 369 || 92 I 211

92

237

92    263

92 ! 316 92    369

105 ; 211 105 ! 237 105 I 263 105 I 316 105 : 369 33    33

33

40    53

40

0-01735

0-02085

0-02435

0-01665

0-0187

0-0208

0-02495

0-02915

0-0194

0-0218

0-0242

0-02905

0-03395

0-02215

0-0249

0-0276

0-0332

0-03875

0-0011

0-0013

0-0021

70

59

78

50

65

96

73

65

59

49

42

63

56

50

42

36

55

49

44

36

31

1120

920

575

55

80

103

81

68

86

72

65

54

46

69

62

56

46

40

61

54

49

40

35

1240

1020

640

100

89

80

67

57

86

76

69

57

49

75

67

60

50

43

1530

1260

790

73

107

95

86

72

61

92

82

74

61

53

81

72

65

54

46

1640

1350

840

lOÖ. Frachtkosten beim Eisenbahntransporte.

Die Kosten des Transportes von Bauartikeln auf Eisenbahnen lassen sich wegen der verschiedenen Tarife der einzelnen Bahnen, dann wegen der oft wechselnden Special-und Ausnahmstarife, der ungleichartigen Klassification bei den verschiedenen Bahnverwaltungen u. A. m. nicht genau angeben.

Damit jedoch der Baukalkulant einen Anhaltspunkt habe, wonach er unter normalen Verhältnissen die Transportkosten auf Oesterreichisch-Ungarischen Bahnen approximativ berechnen könne, werden hier die allgemeinen Frachtsätze im Durchschnittspreise für die Hauptartikel angeführt.

35

Frachtsatz m Kreuzern Oest. W. per 100 kg Bruttolast auf 1 km Bahnlänge für nachfolgende Artikel.

0-45

0-69

0-92

Asfalt, unverpackt.

Asfaltarbeiten, ordin. Asfaltarbeiten, feine. Asfaltfilze.

Apparate.

Bastarbeiten.

Backsteine, Ziegel.

Bastseile.

Bausand.

Bausteine.

Bauverzierungen von ;Bauverzierungen von ordinär. Steinmetz-1 Grips, Stein u. Thon, arbeiten.

Bergtheer, -pecli und -wachs.

Beschläge von unedlen Metallen und Stoffen (exclusive Stahl und Eisen).

Betonwaren.

Binderarbeiten, zer-! Binderarbeiten legt.

Ш1-

; Blasbälge, verpackt.

Blech, auch verzinnt und verzinkt.

Blechwaren,verpackt, exclus. Hohlwaren, j Oefen und Ofen-I röhren.

Blei, rohes in Platten. Bleiwaren, nicht besonders benannte.

zerlegt.

Blasbälge, unverpckt.

I Blechwaren, unver- j packt, dann Hohlwaren, Oefen und Ofenröhren.

I Bleidraht.

Bleirohre.

Blutstein (Eisenerz)

Braunkohlen.

Bruchglas.

Brückentheile, zerlegte, von Eisen.

Brückenwagen, zerlegt.

Brunnenröhren, hölzerne.

Brücken-Decimal wa- : Brückenwagen, un-gen, in Kisten.

zerlegt.

Bürstenbinder-Arbei

ten.

0-45

Cement.

Chamotte-Ziegel und Mehl.

Dachfilz- und Dachpappe.

Dachschindeln.

Dachziegel.

Dampffn aschinen, zerlegt.

Drainageröhren.

Einfriedungssäulen von Holz

Eisen und Stahl in Blechen, Drähten, Kugeln,

Röhren,

Stritzen, Bruch eisen, etc.

Eisenerz und Eisenstein.

Eisenwaren, verpckt.

Emailgeschirre.

Erde und Erze.

Fackeln.

I Fassdauben u. Fass-I reife von Holz.

Platten, Stäben,

F ourniere.

Glas und Glaswaren. Glockenspeise. Grafitsachen, verpckt.

36

0-69

0-92

Büsten und Figuren. Butten, leere.

Chemische Producte.

Dampfmaschinen, un-zerlegt.

! Draht und Drahtwaren aus unedlen Metallen.

Dampfkessel.

Decorationen.

Eisenwaren, unverpackt.

Emballagen, leere.

Farben u. Farbstoffe.

Fenster von Holz, Fenster von Holz, un-: zerlegt.    zerlegt.

I Gefässe, leere.

Glocken.

Handwerkzeug. Harze, gemeine. Hausgeräthe.

Gipsfiguren.

0-45

Holz, u. zw. Bau- und Werkholz, Schnitt-, Spalt- und Sageholz, ! Brennholz, Holzabfälle (Länge bis 10m begrenzt).

Kalk, ungelöschter, Fettkalk und hydraulischer Kalk, (Gementkalk) verpackt.

Kesselblech, von unedlen Metallen.

37

0-69

0-92

Holz, jeder Gattung über 10 m Länge.

Holzwaren, nicht besonders benannte.

Kacheln, Ofenkacheln von Thon.

Holzwaren, mit Blech in Verbindung.

Instrumente, optische, mathematische, physikalische.

Karren, Schubkarren.; Karren, nicht be-1 sonders benannte.

Kitte.

Klammern.

Kohlen, mineralische.

Krampen, verpackt.

Kreissägen, verpackt.

Krippen von Stein.

Kupfer, roh und in ;

Blechen, Drähten, :

Kugeln, Platten,

Röhren, etc.

Lack, verpackt.

Langholz, bis 10 m Langholz, über 10 m Länge.

Kramp en,unverpackt. Kreissägen, unverpck. Krippen von Holz. Kupferwaren.

Kisten, leer.

Kupferkessel.

Länge.

Latten.

Lehm.

Leisten von Holz. Leitern.

Locomobile, zerlegt. Locomobile,unzerlegt. Lohziegel,Brennstoff.

Magneteisenstein,

Eisenerz.

• Marmorstein, roh in Blöcken.

Maschinen, zerlegt. Maschinen, unzerlegt Maschinenbestand-I theile.

Marmorarbeiten.

38

0-45

0-69

0-92

Mauerziegel. Metalle, unedle.

Mineralien.

Mörtel.

Moos, gemeines.

Metallwaren, unedle. Metalle und Metallwaren, edle.

Möbel, verpackt.

Möbel, zerlegt.

Oefen von Gusseisen. 0 eikitt.

Nägel und Nieten. Oefen von Thon.

Mosaikarbeiten.

Oefen von Blech.

Pech, verpackt.

Quarz und Quarzsand. Bäder, eiserne.

Pech, unverpackt.

Papierarbeiten.

Räder, hölzerne, zerlegt.

Rahmen, hölzerne, zerlegt.

Röhren, von Holz, Röhren, nicht beson-Eisen, Stein. Thon, ders benannte.

Rohr, Schüfrohr.

; Sämereien.

Räder, hölzerne, unzerlegt. Rahmen, hölzerne, unzerlegt.

Sand, Baumaterial. Schieferstein. Schienen, von Eisen und Stahl.

Schindeln.

Schirrholz.

Schilf.

Schlosserwaren.

Schotter.

; Seilerarbeiten, ver- Seilerarbeiten, packt.    unverpackt.

Stahl, in Stangen,

Blech, Schienen,

Draht, Ketten und Platten.

Steine, aller Art, zu Bauzwecken, roh und geschliffen, in Blöcken.

Steinkohlen.

Steinmetzarbeiten, ordinäre.

Steinpappe.

Stahlwaren.

Tafelglas.

Steinmetzarbeiten,

feine.

Stränge u. Stricke. Taue.

0-45

Theer, Harz. Thonröhren,

! Drainage.

Torf und Torfziegel.

Wasser.

Werg, verpackt. Zement.

Ziegel, Mauer- und Dachziegel, Chamotteziegel, Ziegelmehl.

Zink.

Zinn, roh, in Blech, Röhren, Draht.

89

0-69

0-92

Thonwaren.

Tischlerarbeiten.

Töpferwaren.

Tröge, hölzerne.

Vorhänge.

Wachsfabrikate. Wagn erarb eiten, zerlegt.

Zinkwaren.

Zinnwaren.

Zündwaren.

Uhren.

Wachsfiguren.

Wagnerarbeiten,

unzerlegt.

Zuckerformen.

Die Frachtkosten des Eisenbahntransportes lassen sich darnach approximativ auf folgende Weise ermitteln:

a)    Transportgebühr nach obiger Tabelle.

b)    Agio Zuschlag \    t bestehen

c)    Transportsteuer / w0 aiebe ^osten »estenen.

d)    Manipulątionsgebiihr für 100 kg in allen Fällen 4 Kreuzer.

Diese Gebühr besteht aus der Auf- und Abladegebühr bei den Eisenbahnwaggons und aus der allgemeinen Versieherungsgebühr.

e)    Auf- und Abladegebühr, für 100 kg 1 Kreuzer.

Diese Gebühr wird nur dann zu berechnen sein, wenn das Aus- und Einladen der Ware in die Landwagen von der Bahn besorgt werden muss.

f)    Besondere Versicherungsgebühr, durchschnittlich für 100 fl. Mehrwerth 4 Kreuzer.

Die Frachtgüter bei Bahnen unterliegen einer obligatorischen Versicherung gegen Feuer- und Transportschäden, wobei die Prämie in der Manipulationsgebühr ad d) allgemein eingehoben wird; die Entschädigung für diese allgemeine Versicherung beträgt fl. 60-00 im Maximum für 100 kg Gut.

Wird daher eine höhere Versicherungssumme beansprucht, so ist die besondere Versicherungsgebühr à 4 Kreuzer per 100 fl. Mehrwerth zu berechnen.

g)    Lieferzeit-Interesse -Declaration.

Kreuzer 0-05 „    0-25

„    0-25

Für rechtzeitige Lieferungszeit wird ein Gebührenzuschlag erhoben, welcher für jede 5 fl. declarirten Werth

bis 150 km Transportweite.............

über 150 bis 225 km Transportweite.........

und für jede weitere folgenden 375 km Transportweite beträgt.

h)    Waggebühr. Diese beträgt per 100 kg 32 Kreuzer.

Dieselbe wird nur dann eingehobeh, wenn der Aufgeber das Abwiegen des Gutes seitens der Bahnanstalt verlangt.

40

101. Frachtkosten heim Schiffstransporte.

Für Wasserfrachten in Oesterreich-Ungarn werden hier die massgebendsten Daten der „Ersten k. k. priv. Donau-Dampfschifffahrts-G-esellschaft“ angeführt, um einerseits die Frachtsätze der grössten inländischen Wasserfracht-unternehmung veranschaulicht zu haben, und darnach andererseits durch Vergleiche der Transportweiten einen Massstab für andere Schiffsunternehmungen konstruiretf zu können.

Der Warenfrachtsatz der genannten Gesellschaft wird dermalen in 7 Klassen zerlegt, nämlich:

a) in Güter der I. Tarifklasse (Nor mai kl as s e) II h) ,.

c) „

à) „

f)    ,,    „ mit Ausnahmstarifen

g)    „ sperrige und explodirbare Güter

•П II* П    V

„ ermässigten Tarifklasse A

Ti

fco ^

3-

II

S«8

t-4 U

Ф <V г“! ТЭ

klassincationstabelle

entnommen werden

kann.

Waren-Klassifikation.

• 09

CG

I II

_L

li

Special-    sperriges ]

u. Ausnahme- u. explodirb.

Gut

tarife

4jj»

Abfälle

Asfaltröhren

Asfalt

Asfaltfilz

Alteisen

3    : Bauorna-

* ® mente

iß

I * i Bimsstein-papier

I g Bleiwaren, j Bleiwaren, c    ordinär

~    (Geschirre)    (Röhren,

“    Buchdruck-    Draht)

lettern

Bittererde

Baryt

Bäume

Blech

Béton

, Bastwaren

Blei

Bimsstein

Waren (Bauartikel)

feine

Bleiglanz

Braunkoh-

lentheer

Braunkohlen

Bretter

Briquets

Baurequisit., ! gebrauchte

; Bilder in Rahmen

Bottiche von Holz Blumen Binsenmat-

ten

Blechhohl- j waren Boote

rg

■= !

Cement-

krippen

Chlorkalk

Coaks

Colofonium

Cement und Cement- ■ waren

Chamotte- ! mehl, -ziegel '

! Cartonage-i waren

I Cigarrenkisten

41

Tarifklasse

I II

Special-ju. Ausnahme-i tarife

sperriges u. explodirb. Gut

Dampfkessel

Dachgehölze Dachschiefer.

Draht, excl. Draht von Eisen-,

Drainröhren

Eisen, Stahl Stahl- und und Blei Bleidraht

den anderen Rubriken nicht besonders genannten Waren (Bauartifeel)

; Emailgeschirre von Blech

Fackeln

Farbwaren

Fourniere u.

Fournier- [

holz

Gusseisen

Eisen und    Eisenu.Stahl, Eisen, rohes Eisen und j Emballagen,

aller Art und altes Stahl, ge- neue bis6'3mLJ    hämmert o. :

gewalzt I

Stahl in allen For

men über 6'3 m L.

Emailge- : Eisenhahnschirre von baui'equi-Eisen    siten, ge-

Emballagen,    brauchte

alte

Eisenbahn- | Eisen- und schienen Stahlwaren, ordinäre

Eisenbahn

schwellen

Erdfarben J Erde Erze

Erdfarben

Farbholz

Fässer, alte, fette

Figuren von Gips und Holz

Flachs, roh

Feuerspritz.

Fuhrwerke

Glaswaren

Grafit

Glasbruch

Gips

Gips

Gesträuche j Gestelle I Gipsfiguren

Alle in

Hobelspäne Harze

Holz, ausser- Holz, euro-europäisches¹ päisches, j j roh und bearbeitet i

Hohlgefässe

Holz u. Holz-' Holzfiguren waren

I Holzcement Holzkohlen Holzröhren Holzwaren, ordinäre (Parketten, Schaufeln)

Hopfen

Hüte

I II

Krämpelbe-

lege

Kupferdraht

42

Tarifklasse

sperriges

Special-п. Ausnahme- u. explodirb. tarife

Gut

Kohlen, von Kohlen, mi- Kalk, ge-neralische brannt Klinkersteine I Kreide

Kalk

Iväbne

Holz

Karren

Alle in den anderen Rubriken nicht besonders genannten Waren (Bauartikel)

Leim

Metallge

mische

Nägel

Papier

Putzpulver

Kinderwagen Krankenwagen Korbwaren Kork waren Körbe

Kisten, neue

Leuchtstoffe

Marmor-

waren, unverpackt

Maschinen, bis 6-3 m Länge Metallabfälle (excl. Eisen- und Stahlbruch) Metalle, excl.Eisen, Stahl,Blei, Zink

Nieten

Oefen

Oele

i Pappe

Parketten

Pech

Marmormehl

Matten aus Bast, Binsen oder Rohr

Maschinen, Mörtel landwirth-schaftliche,

auf eigenenj Mühlsteine Rädern Mineralkohlen

Pechkohlen

Pech

Presskohlen j Puzzolan-erde

Maschinen,

landwirt

schaftliche

Möbel

Möbel ge- ! stelle, unverpackt

Papier

abfälle

Putzmacher- 1 waren

Pflanzen !

43

Tarifklasse

I II

II

Special- I sperrige u. Ausnahme-j u. explodirb. tarife

Gut

Alle in den anderen Rubriken nicht besonders genannten Waren (Banartikel)

Rohrahfälle ! Rechentafeln] Reisig

! Retorten, eisene

Röhren von Meta'l Requisiten, alte

Schmirgel- Seilerwaren papier

Schmirgel- Schwefel sand

Stahl

Steingut

waren

! Steinhauer-wai en excl. ] Bildhauer

Thiere, le- i Thonerde bend

Typen    Töpfer

waren

Wienerkalk |

Zinkblech

Schmirgel

Schindeln

Schiffsholz Siebrei fen

Stammholz

Steindach

pappe

Steine, rein bearbeitet undunverpackt

Steinkohlen

Theerpappen

Trass

Retorten,

chamotte

Raubkarden

Rahmen

Sand

Sägspäne

Scherben

Schiefer

Schlacken

Spath

Steine, ordinär und roh behauen

Theer

Torf

Wagen

Schachteln

Spiegel

Stroh Schmuck-federn Sieh macherwaren

Thiere, ausgestopft Theaterde-corationen

Wagenkastn.

Ziegel

Ziegel

Die nun folgenden Tabellen geben den genauen Frachtsatz für Güter der I, II, A, В и. C Klasse von einer Station zur andern sammt Ladespesen, Assekuranzgebühr und Transportsteuer in Kreuzern ö. W. für 100 kg Frachtgut an.

44

Tabelle

enthaltend den Frachtsatz in Kreuzern ö. W. für Güter

Spesen, Assekuranz

Von

und

nach

Altgradiska

Baja

Baziäs

Brood

Budapest

Balya

Essegg

Földvär

Gross-Becskerek

Kalocsa

Klosterneuburg

Ivorneuburg

Krems-Stein

Linz

Mitrovitz

Mohacs

:Klosterneubrg Komeuburg . Krems-Stein . :Linz .    .    .

Zenta ... I

— i 226 221 60 !228! 222! 2221228'2021228'34в}3461368'380; 145 222 226 — 183 201 88J 92 85j 68I133) 50|242|242]264'276j 167 40

~60 2(И 196    180197 197 209 177 20 334334,356j368420jl97

228 88 201 180 —1124115: 65:170: 76 170 170 192 204 200;105 2221 92 162 197 124 — 40,1141110 104 274 2741293 308:145 78 222 85 176 197 115 40 — 105120 951266 266:288 300159 70 228 68 199 209 65414105 — 160 50.219 219 241,258 193 85 202 133 116 177 170 110 120 160; — ; 65 288 288 3lu 322 107 129 228 50 197 209 76 104' 95' 50' 65 -j230 230[252 264! 183 67Î 846,242 319:334 170 274 266 219 288 230: — 20¹ 44 100 318 259 346 242 319 334 170 274 266 219 288 230 20 — ' 44 100 318 259 368 264 341 356492 296 288 2411310 252 44 44: — 94 340 281 380 276 353 368 ‘204 3081300 253,322 264400 lOOi 94 —

145 167 132 120,200 145159493 107 183:318 318,840 352 222; 40180 197105; 78 70 85129 67:259 259:281293163 — 190: 92104165157 86'l00447 60137,283 283305 317, 95112 277 148 250 265: 68 183 175 125 219 136 104 104 134 1851249 165 250 220 93 225:230 215 217 228 160 226 348 3481370 382192 219 190143 66 165 180122136!170 76 160!298 298:820 332 92140

317    230 295 307 174 256:250 211269 220 94 94 89 50|294;245 376:272 349 364 200 304 296 249 318 260' 60 60 54 58 848:289

318    198 291 306 126 233:225475 260 186! 56 56 86 140 290 215: 290 162 263 278 90 197 189 139 232 150' 80 80 110 164 262 179 175428' 80 150165108120:155 60145 283 283 305 317 80124,

75 245:251 115,245 251 245 245 216 245!363 363 385 397 180 245; 206 133:140 181 112 126 120'l60 105 150 236 2361258 270 137 129 280; 120 233 248: 40 155:147: 97 202 108 140 140470,202 232 137 233480 200 221 180 186 180:180 165 180l298 298 320 332492 180 206433 120 181470 126 120460 56 150:288 288 310 322 137 129 190428 98165 165 98 112155 30145:283 283 305 317! 95124 363j259 336 351487 291 283 235 305 247: 25 25 36100 335 276 245 105 218 233 25 140 132: 82 187 93455 155485 204 217 122 поо!м< 314 3264621266 258 2И 280 222: 20 201 46 100!310 251 2061133430 181 170! 126 120 160 90 150 288 288 310 322437 129

L— Cb

352

293

163

45

I. Klasse per Metercentner (100 kg — q) inclusive Lade-und Transportsteuer.

Keusatz

Neuszöny

Orsova

Pancsova

Passau

Pöchlarn

Pressburg

Raab

Semlin

Sissek

Szegeclin

Szobb

Szolnok

Ternes vâr

Titel

Tulln

Waitzen

Wien

Zenta

— I i

190 277(250 190 317 376 318,290 175! 75(206(260,233 206 921148 220 143 230 272 198|162 128(245! 1331120! 180 133 1041250 93i 66 295 349 291263 80,251 j 1401233(200 120 165(265 225(165 307!3641306 278 150 1151181 248!221181 1157! 68 230(180 174(200(126 ! 90(165Î245|ll2 40180170 86' 183(215 122 256 304 233197 106(251 126(155(186 126 100 175(217 136 250 296(225189 120 245 120147180 120(112(283 147 125,228 170 211(249 175(139 155245 1601 971180 160 155(236 60 219 160 76(269 318(260 232 60 216 105 202 165 56 30 305 137 136 226 160(220 260186 150 145j245( 150j 108 180 150 145 247 283 104 348(298 941 60; 56 80 283(363(236140(298 288 283! 25 104 348 298! 91 60! 56: 80 283 363 236 110 298 288 283 25 305134(370(320 89 54 86|110 3051385!258(170!320 310(305( 36 317 185 382(332 501 56140(164 317(397 270(202 332 322(317100 95 249 192! 92 294 348 290:262! 80 180 137 232 192 137 95 335 112 165 219 140 245 289(215 179 124(245(129 137(180 129124(276 214164! 64 265 313 255 227 481225( 100(189(160 90 48(300 — (279 229 158148 80, 28(214(294161! 63'229 219 2141121 164 279l — 132 319(378 320.292 140(280 160 262 220 160 158(365 64 229(132, — 277(328(270 2421 40,225 120 212 180 116! 58 315 265 158,319 2771 — ¹ 731124 1441265(3311224(172277 269,2651 94 313 148(378 328! 73( — 100 124(313(393(266 184 328 318:313' 60 255 80(320 270(124100 — ¹ 70!255 335 202 96 270 260 255: 73 227 28 2921242j 1441124 70 — 227(307 174 84:242 232 227 97 48 214140 40 265(313 255 227 — (210 110197170 90 42(300 225 294 280 225 331,393 335 307 210, — 240 277(250 240 225 380 100 161160 120 224(266 202 174 110 240( — 202 81 115 100 305 189 63(262 212 172 184 96s 84 197 277,202 — 212 202 197 157 160 229:220180(277(328 270(242 170 250! 81212: _ 175 160,315 90 219 160116 269 318 260(232 90(240(1151202 175 — ( 70 305 48 214158 58 265 313(255(227 42:225100197 160 70 — 300 300121365 315 94 60 73 97 300(380 305 157 315 305 300(— 174 64247 197 174(199(111! 87 182(262(187 25:197 187 182:172 275 96 340 290 94 60 481 72 275 355 228 132 290 280 275| 25 90 219160 106 269 318!260l232 90 240! 60 202120 100 78 305

190,363 128 259 98 336 165 351 165187 98'291

245 338

283

214

218(311130: 233 326 181 25 102 170 1401266 126 132 258 120) 82 2111160! 187 2801 90 9312221150 155 201288 155 20 288 185' 46(310 204(100 322! 217 310137 122 251 129 174(275 90 64 96 219 247| 340(160: 197(290106 174! 94 269 199: 60 318 111; 48 260 87 72 232, 182(275 262 355 240 187! 228 60 25:132 202 197 290 120 187(280 100 182 275 78 172! 251305 — 147 187 147! — : 280 187(280! —

90

Von

und

nach

46

Tabelle

enthaltend den Frachtsatz in Kreuzern ö. W. für Güter

Ladespesen, Assecuranz

Altgradiska

Bäja

Bâziâs

Brood

Budapest

Dâlya

Essegg

Földvar

Gross-Becskerek

Kalocsa

Klosterneuburg

Korneuburg

Krems-Stein

Linz

Mitrovitz

Moliâcs

164152 164 270 270,292 324 110 164 55 101; 40 176 176(198 230 125 32 148 92i 139 264!264 286 318 100 127 154 132149 260 260!282 314 90 144 49 128 55 119119 141 173150 82; 91 86! 82 207 207,229 261 107 64! 82 94! 73 198 198 220 2521119) 56 — 120! 38 157157 179 211,142; 69 111 236 2361258 290! 82| 97 — 163163 185 217 133; 54 20 38 85 248190 38 85 248(190 — I 79 270 212 79, — 302; 244 270 3021 — 121 212|244121 — 245 277 70i 84 108 153 1921124 315 347 144156 265,297! 70106 85( 41252 204 43 46 279 221 129 44 44 72 117 224156

110    62 62 90 135 205137 233 233 255 287: 60| 94

187 285 285 307 339 140 187 183183205 237104 97 77 100100128 171172104 136 244 244(266 298 144136

111    i236(236 258 290; 104! 97 108*233 233 255 287j 70 94 175 20 20J 30! 85 260 202

140 67(110110138173162 94 228(155 20: 20 40 85 240182 62111(236 236 258 290102 97

Gr.-Becskerek 152(101 Kalocsa . . j 164! 40 jKlosterneubrg 270 176

(Korneuburg . (Krems-Stein .

am

161! 45172164164 130144 68! 74| 66 — J141 156 113125 141 i — 146 144(144 156! 146 — ! 99 90 113j 144, 99: — I 32 125 144! 90    32j    —

148)154,! 49    9l!    82

92)132 128    86    94120;    —

139149 55    82    73 38111

264)260(119 207 198 157)236 163 270 176 264 260 119 207'198 157)236 163 292 198 286 282 141 229 220 179!258 185 324 230 318 314 173.261(252 211 290 217 110125100! 90 150 107(119 142 82133 164    32127(144 821    64!    56 69    97    54

140    70    80120115    64!    76 107    48    98

214110198(204 50141 132! 91 170 97 190 158 72 170 185 148 154 177 118! 168 140108 50(120135! 92,104127 62118 270 192 265 262 159 218 210 176 242 181 301 207 295 291 150 238 229 188 267 194 246 142 230,236; 85 173)164 123 202 227 123 211217! 66154 145)104 183 130 98 60 ! 10 125 78! 90117 48 108 56187 191 85187 187187(187 176 156 101101136 75 94 94120 76 111 194 90178184 30121 112! 71150 1.73 136 141)163 136 134 134136) 116 156 101! 94136 128¹ 94 94120 44 140 98 74 120 125 74 86,117 22 282 188 276(272 131 219 210,169 248 184 80l168 174 20111 102 : 61 262 168 256 252 111 199 190 149 156101101136128; 94 94120

20 — 38: 38 85( 85 248)248 190)190 223)223 80( 80 293293 243(243 90¹ 90 49 49

47

II,

П. Klasse per Metercentner (100 kg’ — q) inclusive und Transportsteuer.

Neusatz

Neuszöny

Orsova

Pancsova

Passau

Pöchlarn

Pressburg

Raab

Semlin

Sissek

Szegedin

Szobb

Szolnok

Temesvär

Titel

Tulln

Walzen

Wien

Zenta

194

140 214 190:140 2701301 246 227 130

70 110 158:108 192 207 142 123 98 18 101 90 136:101 98;i88l 80 168 10 80198 72! 50 265 295 230 211 6019 101178141 94 74 276Î168 256101 120 204 170 120 262 291 236 217 110 85 136 184 163 136 120 272 174 252 136 115 50185:135159150 85 6612518    75 30136128125(131 20111128

64141148 921218:238173154 7818    94121134    94    74 219111199;    94

76 132154104 210 229 164145 9018    94112134    94    86 21U 102 190    94

107 91 177127176188123 10411718 120 71 136120117169 61149120 48 1701118j 62 2421267:202 183 48176 76 150116 44; 22,248 140 228! 62 98 97168118181 194129 110108187111 77136111108175 67155111 1223 80 293,243! 90 49 44 62 233 85183100)244 236 233! 20110! 20,236 223 80293;243i 90 49 44 62233 85 183 100 244236!233¹ 20110: 20236 |245 108 315 265! 85    43    72    90 255|30    205    128 266¹258 255,    30138:    40 258

277 153 347 297 41    46117135 287 33    237    171^298 290 287    85173:    85 290

I 70192144 70 25 279 224 205 60l4u 104 172144 104! 70!260 162 240102 : 84124156106 20 221156137 941871 97104136; 97 94 202 941821 97 1— 157124 50 23 254189170 36170, 75137 115! 70! 36 235127 215j 68 157| — 22717714 117 56 22167229117 47178170167 92 48! 72:170 1124!227 — ' 98 28 324 259 240 108)220 120 207 160 118118 305197 285120 50177 98; — 248 274 209 190 30 170    98157138    84:    44 255j 147 235,    82

1231 143 2891248 — 62114 129 239;283198 157 249    242 239 901159 90 242

254117 324 274! 62! — 81 99 264 316 214137)275267 264 49147 49!267 189 56 259 209 114    81    —    52199 261    149    66)210 202199j    56 76    36 202

170 22 240 190 129    99    52    — 180 242130    60191183180,    74 63    54,183

36! 167108 30 239:264199 180 —1160' 88147128 70 30245137 225! 68 170 229)220 170 283 316 261 242 160: — 180 209 188 180 170 297 199 277 180 ! 75 117)120! 98 198 211 149 130 88180 — 150: 61 90! 75 248140175, 49 137 47 207157 157 137 66 60 147 20915 — 158150147 112! 20! 92 150 115 178 160,138 249,275 210 191)128188) 6 158 — [130 115 256148 236) 89 70170118) 84 242 267 202183 70180! 90)1501301 — ] 56^248140 228 70 36 167118) 44 239,264199180! 30 170¹ 75147,115! 56 — 245137 225 78 235 92 305 255 90! 49 56 74)245 297)248112)256 248)245 — 122) 20 248 127 48197147159147 76 63,137199140¹ 20,148140137122 — 102 215 72 285'235! 90: 49 36 54 225 277)175 92)236 228 225) 20102) — 68170120! 82 242!267 202.183¹ 68 180 49 150 89 7    78 248140 228

СО_С»    to

г о to

■о

140

228

48

Tabelle

enthaltend den Frachtsatz in Kreuzern ö. W. für Güter

Spesen, Assekuranz

Von

und

nach

Altgradiska

! Mja Bâziâs Brood Budapest Dâlya Essegg

Földvdr

Gross.-Becskerek

Kalocsa

Klosterneuburg

Korneuburg

Krems-Stein

Mitrovitz

i| Mohäcs

Altgradista . ji — ! 129 125 3G 129 129 129 129 123 129195 195 221 251 . ; 129 — 100 119 56 61 55 47i 81 33 124 124 150 180 125100 — 110116 93 97111 72106 182182 208 238 36 119 110 — 120 119 119 119 110 119 186 186 212 242 129 56 116 120 — 82 76 40100 45 77 77 103 133 129    61    93119    82    —    27    77    73    68148148174 204

129    55    97 119    761    27    —    71    73    62 1421142 168 198

129 47 111 119 40 77 71 — 95 31108!1081134164 123: 81 72110100 73 73 95 129 33 106 119: 45! 68 62 31 90 — 113 113|139 169 195 124 182 186! 77 118 112 108 166 113 195 124 182 186 77 118 142 108 166 113 221 150 208 212403174 168 134 192 139 251180 238 242! 1331204! 198 164 222 169 85 92 80 70108 81; 84103 68 98 129    27    99 119!    70;    52    46    61    79    47138!138jl64194

113    56    64 98    82!    50    55    77    60    72448148174204

161 88148 152; 40! 114108! 72132 77 58 58 84 114 145 120 58 130 136416 118 131 101 126 202 202 228 258 107 82 40 92 981 75 79 93 65 881641641901220 210150199 202 128 ;170 165137 185141 68 68 65 30 229158 216 220111482176 142 200147 38 38 34 38 184411 171 175    63137 131    95155400 38 38 60 90

171    98 158 162    50 124 118    82    142:    87 51 51 72 102

105    77 48 90    96 65 69    91    40:    86 162162188 218

46 144 150 70 144444 144 144 138444 210 210 236 266 127    81 80114    64; 73!    73    95 67    90130130156186

150    77 137 141    28403    97    61 121    66    70    70    96 126

131 104 108 122 104401401 104 95 104 170 170 196 226 127    81 74414100! 73 73    95    36    90166166192 222

113    77 61 98    98 61 65    91    20l    86 162162188 218

207 136 194198 89460454120178425 20 20 26 60 141    68128 132    20 94!    88    52112    57    72    72    98128

191420178182    73 444 438    104 162409    18    18    30 60

127 81 78414100! 73! 73 95 54 90 166 166 192 222

Baja Bâziâs .

Brood . Budapest Dâlya . Essegg . Fôldvâr Gr.-Becskerek Kalocsa .    .

Klosterneubrg Korneuburg . Krems-Stein . Linz .    .    .

[Or

Pa

90466466 192 222

— i 18' 28 60 18; _ ! 28 60 28: 28 — 56 60; 60 56 — 174 174 200 230

85

92

129

80

70

108

81

27

99

119

84

103

68

98

174

70

52

46

61

79

47

138

174 138 200 164

230

194

90

90

56

140

119

63

102

56

119

192

208

163

150

81

162

172

125

112

48; 75 110144 88; 79 129! 91 110104 88 79

56

186

75

150

82

134

84 79;

49

A Klasse per Metercentner (100 kg — q) inclusive Lade-mid Transportsteuer.

I Neusatz Neuszöny Orsova Pancsova Passau Pöchlarn

Pressburg

Raab

Semlin

Sissek

Szegedin

Szobb

Szolnok

Temesvär

Titel

Tulln

Waitzen

Wien

Z enta

113,161145 1071210 2291184 171 56 88120! 82150158411 98 64i 148 58 40 199216471 158 98452 130 921202Î220 175 162 82i 40136 98128411 63 50 50414116 75 170482 437424 55108118 79 165 176 131 118 77 72 131 93; 137i 1421 95 82 60132 101 65485 200455:142 72 77 126 88441 147 400 : 87 148 58 202164! 68 38; 38 51 148 58 202 164! 68 38! 38 51

46

77444 81 77 104 81: 77136 48150; 80437408 74 61494 90] 70 114 1411122 114 98498 96444! 64! 28404100 96] 89 65 144 73403401 73 61 160 69444! 73 97:101 73 65154 91444 95 ! 61404 95 91120 40 138! 67 121 95 36 20178 86 144! 90¹ 664041 90 86125 162 210 130 70 470 166 162 20 162 210 130 70470466 162 20 72 174 84 228 490 65 34j 60 72188 236 156; 96496492 188! 26 98 204 114 2581220! 30 38! 90102 2181266486 1261226 22212181 60 128 56 140419! 56 492 208463450! 48 110 88429410 88 56186 63102419    81 162 472425412!    75444    79 91 104    79    75450

— 114 101    40170482il37124    28438    64 103! 92!    60    28460

114 — 468430111! 92, 48 20128 476 96 38| 136 132428! 70 104168 — 80 215 236491 178 88 470 101457424 101 101214 40130 80 — 184498453140 24132 76119404 65 37 176 170 111215484 — 50' 93403 182 222* 1554224894851182 68 182 92 236 198 50 — ! 68 80196 244164104 204 200496 38 137 48 191 153: 93 68! _ 43 151199419! 56 159 1554511 50 124 20178440103 80! 43¹ — 138186 102 48446 142138 60 28128 88 241182196151438 — 130 68447 96 60 25474 138476 170 132 222 244!l99 186 130 — 142 165 146 442 138 222 64¹ 96 101 76455 164119 102 68 142 — 121 55: 72 64478 103, 38457 119122104 56 48 117 165 121 — 125121417 82 92 136 124 104 189:204459 146 96 146 55425 — Ml 92 182 60132101    65185 200455!142    60142    72 121100;    — I    48478 112

28128101    37 182196,451138    25438    64117 92:    48    — 174 108

55132101 67485 2001155142 55112 42121 70] 60 47    178 112

68420 81 128:1781 78 132 482114 20 , 73 400 94 444 : 73 88438 73 52 404 95 112 162 54 57 409 90 72 18166

18:

30

60

166

192

222

120 470 84 82 134 79 94 144 55 38! 54 132 148 198 101 110480 67 1241 68 185 106! 38 200 58 ! 34455 48 47 142 108458! 55 156 206 142 1121126 42 20 ! 66 121 116 166 70

162

158

20

68

162

60

47

178

112

50

Tabelle

enthaltend den Frachtsatz in Kreuzern ö. W. für Güter der

Spesen, Assekuranz

Von

und

nach

Altgradiska

Baja

Bâziâs

Brood

Budapest

Dâlya

Essegg

Földvär

Gross-Becskerek

Kalocsa

Klosterneuburg

Korncuburg

Krems-Stein

Linz

Mitrovitz

I Mohâcs

Altgradiska . Baja .    .    .

Bâziâs . . . Brood .    .    .

— 100 100 — 100 84 30 92 100 43 100 48 100 45 . ¹100 38

100 30 84! 92 — I 90

90

Budapest Dâlya .

Essegg .

Földvär

Gr.-Becskerek | 94 66 100 27 157 104 157 104 178 125 196 143 72 74 100 24

92

93

78

92

i Kalocsa .    .

Klosterneubrg. Korneuburg . Krems-Stein . Linz .    .    .

86

124 67 118 102 82 66 164 120 185 132 149 92 132 75 80 62 41112 98 66 118 61 102 80 98 66 86 62 167 114 110 55 153 100 98 66

100 100 100 100 94 100157 157 178 196 43    48    45    38    66    27104104 125143

92    78    82    90    60    87 149149,170188

92113131 79 133154172 54 95116134 76 18 24' 45 138 — 24 i 45 138 24 — i 42 159 45 42: — 177

72

74

100

67

24

83

92

55

43

40

82    92 58 24

90 92    31    58    56    —    74    28 92

60 84    76    55    59    74    —    71 133

87 92    34    53    50    28    71    — : 95

149 150 69 119117 92 133 95 —

149150 69 119 117 92133 95 18 170171 90140138113 154 116 24 188 189 108 158 156 131:172 134 45 67 58    81    64    67    79    54    76138,138    159 177!—    71

54 108110 96100108, 84105167167188 206 96101 36 72 74; 60 64 72 39¹ 69 131131 152170 46 65 157 158 91 132130110144112 53 53 50 24148 129 177178 97 147 145120161123 32 32 29 28166 143 141 142    57    109107;    80125    83    36    36    53    73130 104

124125    40    92 90    63108    66    39    39    58    78113 87

44 70 72 51; 55 70 30 67 129129 150168 40: 59 120 60112112112112 110112169 169190 208 92|112 64 90    58    59    59    74    50    71115115    136 154

110111    26    78    76    49    94    52 62 62    83 101

86 95    80    80    80    80    72    80137137    158176

60 90    76    59    59    74    30    71133133154172

51 76    72    47    51    70    20    67 129129    150168, 46 59

159 160 79 129127102143105 18 18 22 45148 125 104105    18    72 70    43 88    46    64    64    85103 93 67

145146¹    65115113    88129    91    18    18    25    45134 111

64 90 76 59 59 74 45 71 133133 154 172! 69 63

50

63

39

115

115

136

154

73

80

63

51

в,

В Klasse per Metercentner (100 kg — q) inclusive Lade-und Transportsteuer.

Neusatz

I Neuszöny i Orsova

Pancsova

Passau

Pöchlarn

Pressburg

Raab

! Semlin J Sissek ! Szegedin

Szobb

Szolnok

Temesvâr

Titel

Tulln

Waitzen

Wien

Z enta

88; 124:118

40    67402

54    116 54 76 117 108 60 32 110

41    84 96 45 82 100 58! 55 108 32 ! 100 84

55    58 105 119; 48 167 119! 48 167 140; 69 188 158; 87 206

46105 96 49j 79 101 — I 84 86 84! — 134 86 134 — 33j 98 72 132; 78 172 1471 76 195 109¹ 42 159 92 20142 24 96 76 106 136 138 48 82 84 78¹ 31 128 70104 98 50 100 84 24 96 83

82! 164! 185 149 66120132 92 36; 157 177 141 72 158 178 142 74 91 97 57 60:132 147 109 64 130 145 107 72 110120 80 39 144 161125 69 112123 83

131

131

53

53

32

32

36

36

152 50 29 170 24! 28 46 148 166 65 129143 33132147 98 78 76 72 172 195 — 142159

142;

53

73

130

104

109

42

15!

38

123

69

60

129

72

58

115

31

177

46

44

122

100

163

84

169 115 62 137 133 129 18 64 18 133: 169 115 62137133129 18 64 18133i 190 136 83 158 154 150 22 85 25 154: 208154101176 172 168 45103 45172 92    72    99    83    72    46148    93 134    69

‘ 89 147 144 140 53 90 53 144;

90165161157; 32 92 32161;

50129125121; 46 52 32 125j 112 108 104 49 39 35108, 72 50 21 139 84125 46 114 110 106 179 124 165 110 49 55 48 143 88 111 36 98 94 90 72 18 58 94 — 77 70147 92133 58 40143 88129 50 70 40 — 139 84125 38 74 18 143 92 88; 84! 74 — 60 88 133 129 125 18 60 — 129! 58 50 38 143 88 139 — i

70

72

51

55

70

30

67

40

59

24

96

76

22

60

т-Ч CO O

159: 38 —

123| 69: 60 106 72; 65 34 — 104144! 90 39 22140157121 104 — 100 50 90 102 173:197 161144 100 — 110 130 56 128 143 107 90 50 110 — 94 92: 89! 90 50 39 90130 94 — 78 147.165129(112 72114 49 98 56 144161 125108 50110 55 94 30140157121104 21106 48 90 141 53 32 46 49139179 143 72 86 90 92 52 39 84124 88 18 127 53 32 32 35125165111 58 55144161125108; 46 110 36 94

77

147

143 139!

52

Tabelle

enthaltend den Frachtsatz in Kreuzern ö. W. für Güter der

Spesen, Assekuranz

Von

und

nach

Altgradiska

Baja

Bâziâs

Brood

Budapest

Dâlya

Essegg

1 öldvar

Gross-Becskerek

Kalocsa

Klosterneuburg

Korneuburg

Krems-Stein

Linz

Mitrovitz

Mohâcs

Klosterneubrg Korneuburg . Krems-Stein . Linz

Mitrovitz Mohäcs Neusatz Neuszöny Orsova .

Pancsova ! Passau .

[Pöchlarn jPressburg. . 113 Raab

Semlin . Sissek . Szegedin Szobb . Szolnok Temesvâr Titel . Tulln . Waitzen Wien . Zenta .    .

— : 77 73 24

77    — 59 61 73 59 — 62 24 67 63 —

78    34 67 72 77: 35 53 67 77! зз: 57 67 77! 31 65 71 74: 48 44 64 77 23 62 69

122 78111117 122 78111 117 138 94127 133 152 108! 141147 541 54 54 44 77j 20 58 67 66 32 44 56 . , 100 56 89 95 . [ 86 72 40 76 . j 60 46 32 50 . : 127 90 118 132 . ¹144 100 133 139 69 1021108 . jl04 60 93; 99 . ' 60, 44 40 50 . I! 35 81 85 48 . !j 76 18 46 71 . || 94: 50! 83 89 .    80    62 60 75

. I 76 48! 44 71 ¹ 66 44¹ 42 56 . 132: 88121127 .    90;    46 79 85

. 118 74107113 . ¹ 76 48 46 71

s ë ë s & g s n

jg £ 8§ £ g ê S ë Ш gg £ il g &Цß fc fe: g J ^ s s »SSi ££© *ggBIfcs88sg£§&ggsgg;fc 1. ggsssgra ЖЖЩЖЖИё 1 £ 1 ^gjps«sfefe£ggg?о4%} fc&gg&gsfj œi s rt 'ê    i g g;

li,„^-gg:fe,gg fe g g s g s é s fe % s § 8§ йй j ś iз

gë ê ë g g g ë © g g fê    й § às s a 5£ëii

5sS8S88§g^ ë й I ë в I. S 3 5 ë fl

ë^ggggsgg^^ggggggog I

-Щi-Mg-l    üg s §¹ gggg§ss8BBg£3S§

S 8 51 ë g 8 8 -2 sgygggjgëêëgoggggg 1

jfeggæfefeggfegfeëjgëggîffggg 1 SëSggg£ë£ëÊë£ fiSëM

53

C.

C Klasse per Metercentner (100 kg = q) inclusive Lade-und Transportsteuer.

Neusatz j Neuszöny Orsova Pancsova Passau Pöchlarn Pressburg Raab Semlin Sissek

Szegedin

Szobb

Szolnok

Temesvâr

Titel

Tulln

Waitzen

Wien

Z enta

66 100 86, 60 127 i 144

32    56 72; 46! 90:100 44 89 10 32 118133 56 95 76 50132 139 48 28 80 54! 68^ 72

33    70 66 40102114 36 68 70 44100112 46 48 78 52 84 92 28 80 54 32 110 124 43! 50 75 49 85 94 92 38124 98 36 26 92 38124 98 36 26

108

122

34

20

24

22

102 58 129 107: — ! 25 114 57 146120 25 — 83 33115 74 18106 20 76    50

.29

51 45 54 50

96 107 66 67

102

36 26 67 69 36 26

60 27 92 88 34120 38 80 54 44110124:

g&ggjgśggśs i    iLsL®№MMitsÉëggs-&śś

“.1 ж S ш i    £ ë is

gfeggЩЩg8,'gg

sëgsgæsëëgæg g шшШ ШйЖЗЖ s s ssgé

SüllgiSfelg5gg£sggßgg§g§g§gg

®& I SgëgSëggfffeg23g?g^ggâ:3ggfeifefeg%ggSg!S_fejg

54

Für explodirbare Gegenstände, deren Transport behördlich im Civilgüterverkehre gestattet ist, gelangt, insofern die Beförderung dieser Gegenstände überhaupt zulässig ist, die doppelte Gebühr der Klasse I zur Einhebung.

Als bedingungsweise ohne specielle behördliche Erlaubniss zum Transporte zugelassene explodirbare Gegenstände sind anzusehen:

1.    Fertige Schiess- oder Sprengpulver-(Schwarzpulver)-Patronen.

2.    Sprengkräftige Zündungen, als:

Sprengkapsel, elektrische Minenzündungen und Zündschnüre (mit Ausnahme der Sicherheitszünder).

3.    Zündhütchen für Schusswaffen und Geschosse, Zündspiegel, nicht sprengkräftige Zündungen, und Patronenhülsen mit Zündvorrichtungen.

4.    Reib- und Streichzünder (als : Zündlichtchen, Zündschwämme).

•    5. Chlorsaures Kali.

6. Pikrinsäure.

Die Frachtsätze der Klassen I, II, A, und jene für sperrige Güter bilden Anwendung bei Aufgabe beliebiger Quantitäten, bei den Klassen В und C gilt dies nur in der Strecke Passau- Budapest.

Die Tarifsätze der Klassen В und C unterhalb Budapest gelangen dann zur Anwendung, wenn von einem oder mehreren Artikeln, welche laut der Waren-Klassihkation in eine und dieselbe Wagenladungsklasse rangiren, mindestens 10.000 kg per Frachtbrief aufgeliefert werden, oder wenn die Fracht für dieses Gewicht bezahlt wird.

Sendungen der in die Klassen В und C eingereihten Artikel im Gewichte unter 10.000 kg werden nach Klasse А — ohne Ueber-schreitung der nach den Sätzen der Klassen B, resp. C, für 10.000 kg entfallenden Gebühr — berechnet.

Wenn W a g e n 1 a d u n g e n aus Gütern verschiedener W a g e n 1 a d u n g s к 1 a s s e n g e b i 1 d e t w e r d e n, so wird der Wagenladungstarif des in der Ladung enthaltenen, höchst tarifirenden Artikels angewendet, sofern — bei getrennter Gewichtsangabe — die Einzelberechnung sich nicht billiger stellt.

Bei gewöhnlichen Gütern werden Sendungen unter 30 kg für 30 kg angenommen und die Gebühren hiernach berechnet. — Bei Sendungen von mehr als 30 kg wird das darüber hinausgehende Gewicht mit 10 kg derart steigend berechnet, dass je angefangene 10 kg für voll angenommen werden.

Gehört das Gut von einer Sendung unter 30 kg zu mehreren Klassen, so wird die Gebühr für 30 kg nach der Klasse II berechnet, falls nicht für das wirkliche, nach den tarifmässigen Klassen auf 10 kg aufgerundete Gewicht eine höhere Gebühr entfällt.

D i e g e r i n g s t e T r a n s p о r t g e b ü h r, welche für eine Fracht-sendung einzuheben ist, beträgt 20 kr. ö. W.

55

Special- und Ausnahmstarife.

Eisen und Stahl, gehämmert oder gewalzt, zwischen Belgrad und folgenden Stationen für je 100 kg in Kreuzern ö. W.

Passau und Linz.......

Korneuburg und Klosterneuburg

Wien.............

Pressburg...........

Raab............

Budapest...........

Eisen- und S t a h 1 w a r e n, ordinäre für je 100 kg in Kreuzern ö. W. zwischen den Stationen

Von

und

nach

Altgradiska

Baja

Bâziâs

Brood

Ilâlya

Essegg

Földvdr

Gr.-Becskcrek j Kalocsa

Mitrovitz

Mohäcs

Neusatz

Pancsova

Semlin

Sissek

Szegedin

Temesvar

Titel

Zenta

Linz

187 125 Korneuburg . . 157 95 Klosterneuburg 157 95 153 91 Pressburg . . 1471 85

Raab..... 130 68

Budapest . . .    98 j 36

Wien

180

150

150

123

91

t-k H-l    1—

1ЦЩ88 II

SSggggg

153 j 122 168 133 145 149; 149 199 153 123 92 138 103 115 119 119 169 123 123' 92 138 103 115 119 119 169 123 119,88 134 99 111)115 115 165|U9 113[ 82|128 93 105)109 109 159 113 96 651111 761 88 92 92 1421 96 64j 33 79 44 56) 60 60 110 64

SS5.5i.SS

Oî 'OOiiO® 94 О

123

123

119

113

96

64

Holz, als Bau- und Nutzholz, Werk-, Daub- und Fassholz bei ganzen Schleppladungen, welche mindestens 250 t betragen sollen, für 100 kg in Kreuzern ö. W.

Zwischen

Passau

Korneu

burg

Wien

Pressburg

Gönyö,

Raab

Komora

Neu-Szöny

Budapest

Tétény

Sissek

a) Save-Station en Jassenovac, Orahova, Alt-

Gradiska, Krst.....

Prećac, Brood......

Schamatz........

Zupanje.........

Rajevosello, Spilyé, Marie,

Topola, Jassen.....

Jamina, Domuskela . . . Racsa, Bossuth-Mündung .

; Mitrovitz....... .

; Zabreź.........

гЧ тН

со о

CD Ю СО CM CM СМ

гН гЧ т-Ч

О тЧ

(Ml см

гЧ тЧ

118 115 105 115 112 102 112 109    99

109 i 106    96

Nach den hier angeführten Daten lässt sich nun der Frachtsatz genau bestimmen und es berechnen sich also Wasserfrachten nach folgenden Posten:

I. Frachtgüter.

1.    Transportgebühren nach obigen Tabellen und Bestimmungen.

2.    Ein- und Ausladekosten bei ganzen Schleppladungen, — sonst ist diese Gebühr bei allen Frachtsätzen inbegriffen.

fl. 0-02

Hol z war en ordinäre, zwischen Orsova und folgenden Stationen für je 100 kg in Kreuzern ö. W. :

von Passau „ Linz

„ Korneuburg, Klosterneuburg

Wien . . .........

„ Pressburg.........

„ Raab...........

., Budapest.........

206

172

167

163

159

142

110

55    53    45

53    51    43

. . . 1103    79    76 66 i 48    46    38

Zwischen

56

Passau

Korneu

burg

Wien

Pressburg

Gönyö,

Raab

Komor n Neu-Szöny Budapest Tétény

Sissek

b) Drau-Stationen.

Detkovür, Sopje, Nosz-kovcze, Csadjavica . . . Moslavina, Viljevo, Miho-lacz, Czernkovce .... Gatli. Repnyak, Yalpo,

Nard.........

Liman, Kravic, Czernifok, Essegg.....

c) Donau-Stationen. Orsova . . .

Drenkova . .

Moldova . . .

Bâziâs, Dubrovitza, Semen-

dria..........

Vukovar ........

Budapest........

109    80    83 73

107    84 ; 81 71

105    82¹ 79 69    51    49    41

3.    Auf- und Ablegegebühr auf und von Streifwagen,

per 100 kg.....................

4.    Yersicherungsgebühr, dieselbe ist bis zum Werthe von fl. 60-00 per 100 kg im Tarife eingerechnet; wird aber eine Mehrwerths Versicherung (declarirter

57

Mehrwerth) angegeben, so ist für jede 100 fl. ö. W. die Prämie separat zu bezahlen, u. zw.:

a)    auf der Donau bis Apathin-Essegg, am Franzens-

fl. 0-07

„ 0-10 „ 0-22

kr. 0.2

kanale, auf der Drau, Körös, Temes und Theiss, dann auf der Save unterhalb Mitrovitz.........

b)    auf der Donau zwischen Essegg-Apathin und Mol

dova. dann auf der Save oberhalb Mitrovitz und auf der Maros....................

c)    auf der Donau zwischen Semlin und Turn-Severin

5.    Waggebühr, dieselbe ist nur dann zu entrichten,

wenn die Abwage ausdrücklich gefordert wird, und beträgt per 100 kg..................

6.    Nachnahmeprovision,

Ö СЯ

hei Nachnahme nach Eingang......... 5°/₀

„    „ im Vorhinein . . ....... 0°/₀

7.    Lag er zins, für je 100 kg Lagergut und 1 Tag (24 Stunden) :

a)    für Asche, Gement, Drainröhren, rohe Eisen und

Erze, Eisenschienen, Erden, Erdfarben, Grafit, Gips, Holz, Kohle, Coaks, Theer, Torf, Wetzsteine und Ziegel......................

b)    für Abfälle, Asfalt, Dachfilz. Dachpappe, Eisenwaren. Flüssigkeiten, Glas und Glaswaren ordinäre, Hanf und Werg, unedle Metalle, Metallwaren ordinäre, Pottasche, Schiefer, Schilf, Schindeln und Schmirgel

c)    für alle anderen Güter..............

d ) für sperrige und explodirbare Güter.......

8.    Frachtbrief- und Récépissé-St empelgebühr:

a)    jeder Sendung muss ein Frachtbrief beigegeben werden, welcher auf eine Distanz von 38 km mit einer Stempelmarke von 1 Kreuzer, für alle längeren Strecken aber 5 Kreuzer zu versehen ist,

b)    für jedes Aufgabsi’ecepisse werden 5 Kreuzer Stempeltaxe eingehoben.

II. Eilgüter.

Für Eilgüter wird, insoferne nicht für einzelne Strecken besondere Eilgut-Frachtsätze normirt sind, der Frachtsatz der Tarifklasse II doppelt berechnet,

Speciell sperrige Güter, insoferne deren Beförderung per Passagierschiff zulässig ist, zahlen den Tarif der Normalklasse I doppelt.

Die Gebühr für Eilgüter wird derart berechnet, dass Eilgutsendungen unter 15 kg für 15 kg und von den darüber hinausge-henden Gewichtsquantitäten jede angefangenen 5 kg für volle 5 kg angenommen werden.

Die mindeste Transportgebühr, welche für eine Eilgutsendung einzuheben ist, beträgt 20 kr.

58

Lieferfristen für Frachtgut.

a) für Eilgüter.

nach

In der Thalfahrt

von

Linz und Stationen der Strecke l’as-sau-Linz

Wien u. Stationen der Strecke Linz-Wien

Pest u. Stationen der Strecke Wien-Budapest Mohäcs u. Stationen der Strecke Bu-dapest-Moliäcs Belgrad u. Stationen der Strecke Moh&cs-Beigrad Turn-Severin u. St. d. Str. Semlin-Turn-Severin

Tage

24 Stunden

Passau und Stationen der Strecke

Passau-Wilhering .......

Linz und Stationen der Strecke

Linz-Nussdorf .........

; Wien und Stationen der Strecke

Wien-Waitzen.........

Budapest und Stationen d. Strecke

Szekcsö-Budapest .......

Mohäcs und Stationen der Strecke

Mohäcs-Carlovitz.......

Semlin und Stationen der Strecke Semlin-Orsova.........

nach

In der Bergfahrt

von

Semlin u. Stationen d. Str.Scmlin-Turn-Severiii Mohäcs u. Stationen d. Strecke Mo-häcs-Semlin Budapest u. Stationen der Strecke Pest-Mohhcs Wien u. Stationen der Strecke Wien-Budapest Linz u. Stationen der Strecke Linz-Wien

Passau und Stationen d. Str. Wil-hering-Passau

II

Tage

24 Stunden

Von Sissek nach Brood 1 Tag, Semlin 2 Tage, von Semlin nach Brood 2 Tage, Sissek 3 Tage, von Brood nach Semlin 2 Tage, von Semlin nach Brood 2 Tage, von Szegcdin nach Semlin 1 Tag, von Semlin nach Szegedin 2 Tage.

Obige Lieferzeiten für Eilgüter werden nur für die Dauer des Sommerfahr-j planes der Postschiffe, d. i. von Anfang April bis gegen Mitte October gewährleistet.

b) für Güter der Normalclasse I

werden für einzelne Strecken und entsprechend der Jahreszeit jeweilig besondere I Lieferzeiten garantirt.

59

IV. Maurerarbeiten.

D e m о 1 i r a n g s a r b e i t e n.

In der Regel wird das Demoliren von Mauern derartig an den Unternehmer vergeben, dass ihm für die ausgelegten Arbeitskosten das Materiale als Compensation frei überlassen wird ; wenn aber die Demolirungs- oder Abbrucharbeiten bezahlt werden, so sind bei sämmtlichen Abtragungs-, Durchbrechungs-, Ausbrechungs- und Abhebungsarbeiten stets die gewonnenen brauchbaren Materialien zu reinigen und aufzuschlichten, der Schutt auf Wagen zu verladen oder zu verführen, wobei eine Maximaldistanz, sowohl für das aufzuschlichtende, als auch für das zu verführende Materiale, mit 20 m angenommen wird, ferner die nothwendigen Gerüstungen und Bolzungen zu besorgen.

102.    Abbrechung von Mauerwerk in Mörtel zu ebener Erde:

a)    bei Mauern bis zu 0*6 m Stärke, per kbm.....

b)    bei stärkeren Mauern als 0‘6 m, für jede um 0⁻3 m zu

nehmende Verstärkung der Mauer ein Zuschlag zu obigem Preise, per kbm..............

103.    Dieselbe Arbeit in den Stockwerken und unter dem Erd ni veau erhält für jede 4 m betragende Höhe oder Tiefe einen Zuschlag, per Etage um . .

104.    Abbrechen von M a u e r wr erk auf Lehm,' z u

ebener Erde, per kbm .... • •......

105.    Dieselbe Arbeit in Stockwerken über oder unter

der Erde erhält zu dem vorgenannten Einheitspreise per Etage einen Zuschlag von...........

106.    Abbrechen von Trocken- oder Moosmauer

werk, zu ebener Erde bis 4 m hoch, oder unter dem Erdniveau bis 2 m tief, per kbm.......

107.    Dieselbe Arbeit in jeder höheren oder tiefere n

Etage als vorbesagt, erhält zu dem Parterrepreise per Etage einen Zuschlag von...........

108.    Abbrechen von Piséemauerwerk im Durchschnitte

der Etagenhöhe, per kbm.............

100. Durchbrechung von Stein- und Ziegelmauerwerk in Mörtel zu ebener Erde:

a)    bei Mauern bis zu 0'6 m Stärke, per kbm.....

b)    bei stärkeren Mauern als 0⁻6 m, für jede um 0T5 ni

zunehmende Verstärkung der Mauern an Zuschlag zu dem Preise sub a).................

110.    Dieselbe Arbeit im Stockwerke erhöht den Einheitspreis per Etage um..............

111.    Einbrechen von Schmatze n in Z i e g e 1 m a u e r-werk mit ОТ m proportionirter Tiefe, im Durchschnitte der Geschosshöhen :

a) bei Mauern bis 0*6 in Dicke, per kbm.......

ff

14)7

OTl

0'25

0-73

0-21

0-65

0-23

0-62

1-66

OTl

0-28

2-05

60

b) bei stärkeren, als Ob m dicken Mauern ist für jede um 0\15 m grössere Stärke dem Preise sub a) zuzuschlagen .....................

112.    Einbrechen von Schmatzen in Stein m a u e r-w e г к mit 0‘- m proportionirter Tiefe, im Durchschnitte der Geschosshöhen:

a)    bis Ob m Mauerstärke, per kbm..........

b)    an Zuschlag zu diesem Preise für jede um 0T5 m

grössere Stärke..................

113.    Ausbrechen schadhafter Yerkleidungsziegel oder Ausstemmen von Mauerwerk behufs Auswechselung :

a)    zu ebener Erde, per kbm . •...........

b)    für jedes höhere Geschoss, wobei auf Leitern oder

Gerüsten gearbeitet wird, erhält dieser Preis einen Zuschlag von..................

114.    Durchspitzen von kleinen Oeffnungen in Bruchstein- oder Ziegelmauerwerk bis höchstens 0T qm lichter Oeffnung, ohne Unterschied der Stockwerke:

aj bei Mauern bis 0*6 m Stärke, per kbm.......

bj bei stärkeren Mauern erhöht sich dieser Einheitspreis für jede um 0*8 m zunehmende Dicke um.....

115.    Ge wölb un g en von Stein oder Ziegeln abtragen:

a) bei Kellergewölben in I. Tiefe, per kbm......

bj bei Parterregewölben (= I. Geschosshöhe), per kbm

c)    für jede Stockwerkshöhe oder Kellergeschosstiefe ist zu den Einheitspreisen ad a) und b) zuzuschlagen .

116.    Abbrechen von Q u a d e r .stein m aue r w e r k, per kbm

117.    Ausbrechen einzelner Qua der stein stücke per

kbm.......................

A n m e r к u n g : Bei dieser Arbeit wird angenommen, dass die einzelnen Quadersteinstücke nicht über 0*6 kbm Inhalt fassen, dass dieselben aus dem Mauerwerke derart ausgelöst werden, dass sie in einer kleineren Dimension noch verwendbar sind, und dass die Steingattung die mittlere Härte von hartem Sandstein und Granit habe.

118.    Ausstemmen von Quaderstein-Mauerwerk f ü r kleine Oeffnungen von höchstens 0*4 qm Querschnitt, im Durchschnitte der Geschosshöhen :

a)    bei Mauern bis Ob m Stärke, per kbm.......

b)    bei stärkeren Mauern, für jede um ОТ in zunehmende

Stärke an Zuschlag zu dem Preise sub a).....

119.    Riegel wände sammt Ausmauerung abtragen, im

Durchschnitte der Höhen, per qm . . •......

120.    Ziegelpflaster aufbrechen, liegendes:

a)    zu ebener Erde, per qm..............

b)    für jede Geschosshöhe oder Geschosstiefe kommt diesem Preise zuzuschlagen .............

И,

0-22

2T2

0-40

3-42

0-57

2-22

0-46

0-91

0-55

0-29

2-69

6-60

3-92

0-43

0T2

0T1

0*02

61

1 SI. Ziegelpflaster aulbrechen, stehendes (sogenanntes Sturzpflaster):

a) zu ebener Erde, per qm..............

bj für jede Geschosshöhe oder Geschosstiefe kommt diesem Preise zuzuschlagen..........

133. Kehlheimerplattenpf 1 aster aufheben:

a) zu ebener Erde, per qm..........

bj für jede Stockwerkshöhe ist diesem Preise zuzuschlagen ......•..........• . . .

133.    Cementplattenp fl aster aufheben:

a)    zu ebener Eitle, per qm..............

b)    Zuschlag zu . diesem Einheitspreise für jede Stockwerkshöhe ...................

134.    Steinplattenpflaster aus gemetzten, circa 0'05 bis 0'08 m starken Natursteinen aufheben :

a)    zu ebener Erde, per qm..............

b)    Zuschlag zu diesem Einheitspreise für je eine Stockwerkshöhe . •.........„ . . .    .....

135.    Trottoir-Steinpflaster aufheben, per qm . . .

136.    Вас к- oder Bruchstein pflaster aufheben per qm

137.    Würfel- oder Holz stöckelpflaster aulheben,

per qm.....•......... ......

138.    Asfalt-oder Betonpflaster aufreissen, per qm .

139.    Sockelplatten oder Deckplatten auslösen,

per qm . •...................

130.    Gesimshängplatten, Ruheplatz- und Balkon-platten von Stein vorsichtig auslösen:

a)    in erster Geschosshöhe, per qm.........

b)    für jede folgende Geschosshöhe ist diesem Preise zuzuschlagen, per qm ...............

131.    Lehmestrich oder Flechtwandverklätsehung abtragen :

a) bei ebenerdigen Gebäuden, per qm........

b j für jede Geschosshöhe ist diesem Preise zuzuschlagen

133. Mauerverputz absehlagen und die Fugen auskratzen. zu ebener Erde :

a)    bei Fettkalkmortel-'Verputz, per qm........

b)    bei Cementkalkmörtel-Yerputz, per qm ......

cj bei Portlandcementmörtel-Verputz, per qm.....

d) bei Anordnung dieser Arbeiten in höheren Geschossen erhöhen sich vorstehende Kosten für jedes Stockwerk um 5 Procent —, werden diese Arbeiten aber aussen an Gebäuden auf Leitern besorgt, so tritt

. diese Erhöhung mit 10 Procent für jedes! m höhere Geschoss ein.

133. Stukaturverputz oder Rohrboden verputz abschla-gen, ohne Unterschied der Höhe:

a)    wenn die Holzdecken-Construction bleibt, per qm . .

b)    wenn die Holzdecken-Construction abgetragen werden

muss, per qm ......... . •........

fl. 0-16

0-14

„    0-04

0-98

., o-oi

.,    0-00.5

0-04

I 0-06 0-08

» очи

„    0-03

62

134.    Weissigung an Mauern und Deeken mit dem Scheereisen sauber abkratzen, per qm • . • . . fl.

135.    Tapeten von Wänden rein abkratzen, per qm .    „

130. Abschlägen nur stellenweisen Mauerverputzes

und Auskratzen der Fugen:

a)    zu ebener Erde bei Verputz mit Fettkalkmörtel, per qm „

b)    zu ebener Erde bei Verputz mit Cementkalkmörtel,

per qm.....................„

c)    zu ebener Erde bei Verputz mit Portlandcement-

mörtel, per qm . ■.............• . . .    „

d)    bei höheren Geschossen bleiben die bei Post 132, d) angesetzten Werthe auch hier geltend.

137.    Thorstock aus Stein (Schwelle, Gewände und Sturz) ausbrechen und die Oeffnung bolzen, per currtm „

138.    Thür stock aus Stein (Schwelle. Gewände und Sturz) ausbrechen und die Oeffnung bolzen, per currtm „

139.    Fensterstock aus Stein (Sohlbank, Gewände

0-02

0-08

0-05

0-07

0-09

0-37

0-31

0-27

0-63

0-31

0-18

1-37

0-95

38$

®Ö®

0-10

0-22

04)9

0-22

0-04

0-12

о-оз

0-09

63

152. Re tirade inrich tun g-, d. i. Sitzbrett, Parapett-mauer an der Gainze, die Gainze selbst und den oberen Kopf der Abortschlauchmündung auf brechen :

a)    bei gewöhnlichen Aborten, per Stück.......fl.

b)    bei englischen Aborten, per Stücck........

155. Abort schlauch in der Mauer ausbrechen, ausheben und deponiren:

a)    bei Schläuchen aus Holzpfosten per Stockwerk . . .

b)    bei Eisenschläuchen, per Stockwerk........

154.    Kanalaufbruchstock oder Wasserlaufstock von beiläufig 0⁻4 m Lichtweite herausbrechen, per Stück

155.    Kanalaufbruch stock od. Wasserlaufstock sammt

Gitter, zwischen 0'4 und 1*0 m Lichtweite, herausbrechen, per Stück................

156.    Rauchfang-, Absperr- oder Ausputzthürl herausbrechen, per Stück................

157.    Fensterladen von Eisen ausbrechen, per Stück .

158.    Fenstergitter ausbrechen und ausheben:

a)    bei Gittern in Rahmen mit Pratzen, per Stück . . .

b)    bei Gittern, wo die Stäbe einzeln eingemauert sind,

per Stück.....................

159.    Zimmerheizofen von Eisen oder Thon ab tragen, alle Bestandtheile sauber abputzen und zur Wiederverwendung deponiren:

a)    bei Oefen von Thon, per Stück ..........

b)    bei Oefen von Eisen sammt Rauchrohr, per Stück .

16«. Eisen bestandtheile ausbrechen, und zwar Guss-

nnd Schmiedeeisen in durchschnittlichen Grössen, wie sie beim Hochbau Vorkommen, abtragen und herablassen, sodann auf circa 20 m weit deponiren, per 100 kg ......................

0-91

2-58

0-33

0-55

0-25

0-44

0-50

0-87

0-68

0-47

0-53

Neuherstellungen.

161.    St ein wurf, aus 0T5 bis 0'3 kbm grossen Steinen

derart ausgeführt, dass die Steine ordentlich lagern und die Zwischenräume mit Schotter ausgefüllt werden, wobei die Oberfläche einer Pflasterung gleichen muss, per kbm..............

162.    Trockenes Füllmauer wer к aus rohen Bruchsteinen, per kbm..................

163.    Bruchsteinmauerwerk in Moos, per kbm . . .

164.    Bruchsteinmauerwerk in Lehm per kbm . . .

165.    Brunnenmaue r w e г к aus Bruchstein in M о о s, bis

zur Tiefe von 2 m, per kbm............

166.    Brunnenmauer werk aus Bruchstein in Mörtel,

bis zur Tiefe von 2 m, per kbm..........

167.    Brunnenmauer w e г к aus Bruchstein in Moos, in

grösserer Tiefe als 2 m, erhält für jedes weitere Tiefenmeter zu dem Preise ad Post Nr. 165 einen Zuschlag von . ..................

3-99

4-37

6-32'

6-07

7-18

8-64

015

64

168. Brunnenmauerwerk aus Bruchstein in Mörtel, in grösserer Tiefe als 2 m, erhält für jedes weitere Tiefenmeter zu dem Preise ad Post Nr. 168

einen Zuschlag von . *..............

161>. Gerades Bruchsteinmauerwerk, allseits mit Erde umgehen, für Fundamente in der ersten Tiefen schichte bis 2 m unter dem Erdhorizonte :

a)    mit Weisskalk-(Fettkalk-)Mörtel. per khm.....

b)    mit Cementkalkmörtel, per khm..........

c)    mit Portlandcementmörtel. per kbm . . ’.....

170. Vorstehendes Mauerwerk in tieferen Schichten

als 2 m unter dem Erdhorizonte herzustellen, erhalten die in Post Nr. 169 angesetzten Preise per kbm für jede weitere Schichte von 2 m einen Zuschlag u. z. :

a) bei Herstellung mit Weisskalkmörtel........

dto. Cementkalkmörtel.......

dto. Portlandcementmörtel.....

fl.

0-22

6-22

7-64

11-16

0-26

b i dto. c) dto.

171. Gerades Bruchsteinmauerwerk ohne Verputz im Kellergeschosse mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung, oder in Kanälen bis 2 m unter dem Erdhorizonte tief, und am Sockel (vom Terrain bis zum Mauerabsatz unter dem Parterre-fussboden) :

0-31

0-40

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm . . . bl mit Cementkalkmörtel, per kbm . cj mit Portlandcementmörtel, per kbm

6-60

8-22

11-71

172.    Vorstehendes Mauerwerk in tieferen Schichten als 2 Ц1 unter dem Erdhorizonte herzustellen erhalten die in Post Nr. 171 angesetzten Preise per kbm für jede weitere Tiefenschichte von 2 m einen Zuschlag und zwar:

a)    bei Herstellung in Weisskalkmörtel........

b)    dto.    dto.    Cementkalkmörtel........

c)    dto.    dto.    Portlandcementmörtel......

173.    Gerades Bruchsteinmauerwerk ohne Verputz zu ebener Erde, bis zur Höhe von 4 m:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm........

174.    Vorstehendes Mauerwerk in Stockwerkshöhen herzustellen, erhalten die in Post Nr. 173 angesetzten Preise per kbm für jedes weitere Stockwerk folgende Zuschläge :

a)    bei Herstellung in Weisskalkmörtel........

b)    dto.    dto.    Cementkalkmörtel .......

cj    dto.    dto.    Portlandcementmörtel ......

175.    Ge wölb mau er werk aus Bruchstein, ohne Verputz, in der I. Tiefe von 2 m vom Erdhorizonte ab gemessen, bis zur Maximalspannweite von 6 in :

0-31

0-34

0-45

6-91

8-43

11-87

о о о

di O'

о to to

65

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm........

176.    Gewölbmauerwerk aus Bruchsteinen, ohne Verputz, in der I. Höhe von 4 m vom Erdhorizonte ab gemessen, bis zur Maximalspannweite von 6 rn :

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm...........

bj mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm........

177.    Bei Gewölbmauerwerk aus Bruchsteinen, ohne Verputz, wie Post 175 und 176, jedoch in jeder um 2 m grösseren Tiefe, oder um 4 m weiteren Höhe herzustellen, erhalten die in Post 175 und 176 angesetzten Preise per kbm für jede derartige Etage an Zuschlag:

a) bei Herstellung in Weisskalkmörtei ........

bj bei c) bei

178.    Gewölbmauerwerk aus Bruchsteinen, ohne Verputz, bei grösseren Spannweiten als 6 m (gemessen von Widerlager zu Widerlager) erhält zu den ad Post 175, 176 und 177 angesetzten Preisen für jede um 1 m grössere Spannweite an Zuschlag . . .

179.    Schichten mauerwerk aus Bruchsteinen (auch Hackelstein- oder Haustein mauerwerk genannt), wobei die Ansichtsflächen eben und die Lagerfugen horizontal laufen müssen, zu ebener Erde, ohne Verputz, aber mit Verbrämung der Fugen:

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm...........

bj mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm........

180.    CyclopenmauerwTerk aus Bruchsteinen (auch Hackelstein-oder Hausteinmauerwerk genannt), wobei die Aussenflächen eben, die Steine an den Kanten auf 0’02 m tief ganz reinflächig und an den Fugen geradlinig bearbeitet sein müssen, dagegen die Lager- und Stossfugen im Mauerhaupte entweder in parallelseitigen oder in unregelmässigen Formen angeordnet sind, jedoch keine Zwickel enthalten, sammt Fugenverbrämung :

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm...........

bj mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm........

181.    Sc hichten-und Cyclopen mauerwerk aus Bruchsteinen in anderen Geschossen als zu ebener Erde herzustellen, erhalten die ad Post Nr. 179 und 180 angesetzten Preise per kbm für jede Geschosshöhe von 4 m oder Geschosstiefe von 2 m an Zuschlag :

a)    mit Weisskalkmörtel................

b)    mit Cementkalkmörtel...............

c)    mit Portlandcementmörtel.............

fl.

8*05

9-61

13-46

8-58

10-06

14-15

0-45

dto.

dto.

in Cementkalkmörtel in Portlandcementmörtel

0-53

0-60

0-19

8-83

9-98

13-65

7- 53

8- 83

12-66

kO cr> ® © ©

66

182.    Gerades Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken bis zu 0-3 kbm Grösse, zu ebener Erde und sammt Verbrämung der Fugen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm . . -

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm . .

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm

d)    Vorgenanntes Quadersteinmauerwerk in höheren

Etagen herzustellen, erfordert zu den angesetzten Einheitspreisen aller 3 Mörtelgattungen für jede einzelne Etage einen Zuschlag von.........

183.    Gerades Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken von 0-3 bis 0'6 kbm Grösse, zu ebener Erde und sammt Verbrämung der Fugen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm......

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm.....

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm . . .

184.    Gerades Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken über 0*6 kbm Grösse, zu ebener Erde und sammt Verbrämung der Fugen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm........

. fl. 49-67 . „ 50-08 • „ 51-39

.    „    0-59

. „ 55-91 . „ 56-56 . „ 57-62

„ 57-10 „ 57-75 „ 58-81

185.    Gerades Quader stein mauerwerk aus Werk

stücken von 0"3 bis 0*6 und über 0"6 kbm Grösse in höheren Geschossen herzustellen, erfordert zu den ad Post Nr. 183 und 184 angesetzten Einheitspreisen per kbm für jede einzelne Geschosshöhe einen Zuschlag von ...........• . . . .

186.    Quaderstein- Ge wölbmauerwe г к aus Werkstücken bis 0-3 kbm Grösse, zu ebener Erde, sammt Verbrämung der Fugen, bei einer Spannweite bis zu 5 m :

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm...........

bj mit Cementkalkmörtel, per kbm . . •.......

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm........

187.    Vorstehendes Quadergewölbe erhält für eine Herstellung in höheren Geschossen als 4 m vom Erdhorizonte aufwärts, für jede solche Geschosshöhe per

4    m zu den ad Post Nr. 186 angesetzten Einheitspreisen per kbm einen Zuschlag von........

mithin kostet 1 kbm in I. Geschosshöhe oder Tiefe:

a)    mit Weisskalkmörtel...............

b)    mit Cementkalkmörtel..............

c)    mit Portlandcementmörtel.............

188.    Quadersteingewölbmauerwerk aus über 0-3 kbm grossen Werkstücken, zu ebener Erde, sammt Verbrämen der Fugen, bei einer Spannweite bis zu

5    m:

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm.....

bj mit Cementkalkmörtel, per kbm.....

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm . . .

„    0-99

„ 55-99 „ 56-50 „ 57-83

„    0-59

„ 56-58 „ 57-02 „ 58-49

. „ 62-70 . „ 63-15 . „ 64-25

67

189.    Yorstehendes Quadergewölbe in höheren Ge

schossen herzustellen, erfordert zu den ad Post Nr. 188 angesetzten Preisen per kbm für jede Geschosshöhe oder Tiefe einen Zuschlag von......

mithin kostet 1 kbm in I. Geschosshöhe oder Tiefe:

a)    mit Weisskalkmörtel................

b)    mit Cementkalkmörtel...............

c)    mit Portlandcementmörtel.............

190.    Quaderstein-Ge wölbmau er wer к der PostJNT.

186 bis 189 in grösseren Spannweiten als 5 m herzustellen, erfordert für jedes Meter grössere Spannweite zu den daselbst angesetzten Einheitspreisen per kbm einen Zuschlag von........

A n in e г к u n g zu Post Nr. 186 bis 190 :

Die genannten Quadergewölbungen sind mit mittelhartem Sandstein angenommen, und es erhöhen sich die Arbeitslöhne bei Verwendung von sehr hartem Sandsteine um 25 Procent, bei Granit aber um 50 Procent der in den corr. Post Nr. der II. Abth. angesetzten Tagschichten.

Quaderstücke mit Verzierungen erhöhen das in den corr. Post Nr. der II. Abth. ersichtliche Arbeits-erforderniss um 25 Procent.

Die Zufuhr der Werkstücke ist im Mittel auf 20 m Distanz berechnet; für weitere Distanzen muss ein Transportzuschlag eintreten.

Obige Preis-Calculationen gelten nur für currente Quadermauern oder Gewölbungen, welche im Ausmasse von mindestens 2 kbm in einer Masse hergestellt werden; kommen daher geringere Quantitäten Quaderarbeiten vor, so sind dieselben für den Arbeitslohn unter der Post Nr. 264 „Quaderstein-Versetzungen“ in Rechnung zu stellen, und die Materialkosten in dem Artikel „Steinmetzarbeit“ aufzusuchen.

191.    Gerades Ziegel mauerwerk in Fundamenten, allseits mit Erde umgeben, mit Ziegeln von 0-300 -f-0*145 -f 04)66 m Dimensionen und mit Weissк allein ö r t e 1 herzustellen :

A) in der I. Tiefenschichte, von 2 m unter dem Erd-horizonte, per kbm.................

a)    für jede folgende Metertiefe mehr um.......

193. Dasselbe Mauerwerk, mit Cementkalkmörtel:

lî) in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizonte, per kbm............• . . . .

b)    für jede folgende Metertiefe mehr um........

193. Dasselbe Mauerwerk mit Portlandcementmörtel:

€) in der I. Tiefenschichte von 2. m unter dem Erdhorizonte, per kbm.................

e) für jede folgende Metertiefe mehr um.......

fl. 0-88

68-58

64- 03

65- 13

„ 0-23

11

11

11

7-84

0-21

9-02

0-37

„ 12-68 „ 0-44

68

194. Gerades Ziegelmauerwerk mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung, ohne Yerputz, im Keller, in Kanälen oder im Sockel herzustellen, bei Verwendung der Ziegel von (V300 -f- 0145 + (V066 m Dimensionen und Weiskalk mortel:

. fl. 8-19 . „    0-36

A)    in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizonte, per kbm...............

a)    für jede folgende Metertiefe mehr um......

19». Dasselbe Mauerwerk mit Cementkalkmörtel:

9-37

„ 13-09 0-51

• :    0-44

B)    in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizonte, per kbm.........

b)    für jede folgende Metertiefe mehr um 196. Dasselbe Mauerwerk mitPortlandcementmörtel:

C)    in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizonte, per kbm ...............

c)    für jede folgende Metertiefe mehr um.......

Kosten gemauerter Kanäle nach den Normalien des Wiener Stadtbauamtes.

Diese Kanäle werden hier exclusive des Erdaushubes und der Wiederzuschüttung nur im Mauer werke veranschlagt, und ganz aus gebrannten Ziegeln in Cementkalkmörtel hergestellt angesehen.

Strassenkan äle.

19-29 „ 21-08 „ 22-26 „ 24-36 „ 26-36 28-56

Normalprofil    I    0-80    m    breit, 1T0    m    hoch,    per m

Die Analysen und Zeichnungen dieser Kanäle findet man in der II. Abtheilung nach der corr. Post Nr. 196 eingeschaltet.

. „ 8-47 . „ 0-41

197. Gerades Ziegelmauerwerk ohne Verputz, in Geschossen über dem Erdhorizont, bei Herstellung mit Ziegeln von 0-300 -f- 0-145 + 0*066 m Dimensionen und mit Weisskalkmörtel:

A) zu ebener Erde, per kbm • .

a) für jede höhere Etage mehr um

69

198.    Dasselbe Mauerwerk mit Cementkalk mörtel:

B)    zu ebener Erde, per kbm..........■ . .

b)    für jede höhere Etage mehr um ... . •.....

199.    Dasselbe Mauerwerk mitPortlandcementmörtel:

C)    zu ebener Erde, per kbm.............

c)    für jede höhere Etage mehr um........• .

200.    Brunnen-Mauer werk aus vorscliriftsmässigen Mauerziegeln in Moos hergestellt :

a)    in der I. Tiefe bis zu 2 m vom Erdhorizonte abwärts,

per kbm .    •..................

b)    für jede folgende Metertiefe mehr um.......

201.    Lehmpatzenmauerwerk zu ebener Erde, per kbm

202.    Lehmmauerwerk mit gebrannten Ziegeln:

a)    bei Gebäudemauern, per kbm...........

b)    bei Feuerungsanlagen, per kbm...........

203.    Maschinenfundamen t - Mauerwrerk berechne man nach der einschlägigen Material-Verwendung der vorhergehenden Posten und schlage für die schwierigere Arbeit hiebei 10 Procent dem angesetzten Einheitspreise zu.

204.    Kesseleinmauerungen:

a)    Rothziegelmauerwerk ;

dasselbe wird nach den vorhergehenden Posten nach der einschlägigen Material-Verwendung berechnet, und der Arbeitslohn sammt Requisiten-Aequivalent um 25 Procent erhöht.

b)    Chamotteziegel-Mauerwerk (feuerfest) per kbm . . .

c)    Chamottemauerwerk mit roth gebrannten Mauerziegeln

(mittelfeuerfest), per kbm ...    ........

d)    Mauerwerk aus Thonziegeln in Lehmmörtel (halbfeuerfest), per kbm................

205.    Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz in der I. Tief en schichte bis zu 2 m unter dem Erdhorizonte, und bei einer Spannweite bis zu 6 m:

a)    mit Weisskalkmörtel, qer kbm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

cj mit Portlandcementmörtel, per kbm........

206.    Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz in I. Höhe (zu ebener Erde) und bei einer Spannweite bis zu 6 m:

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm...........

bj mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm........

207.    Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz in einer

anderen Geschosshöhe oder Geschosstiefe als der L, erfordert zu den ad Post Nr. 205 und 206 angesetzten Einheitspreisen für jede Geschosstiefe oder Etagenhöhe einen Zuschlag von..........

fl. 9-77 „    0-47

„ 13-48 „    0-53

„ 7-23 „ 13-38

„ 76-20 „ 38-66 „ 19-53

9-61

” 10-90 „ 15-40

„ 10-08 „ П-38 „ 16-08

„    0-41

70

208. Ziegel ge wölb - Mauerwerk ohne Verputz in grösseren Spannweiten als bis zu 6 m hersteilen, erfordert zu den ad Post Nr. 205, 206 und 207 angesetzten Einheitspreisen für jedes weitere m Spannweite einen Zuschlag von................

200. Gemischtes Mau er werk aus Bruchsteinen und Ziegeln.

Bei dieser oftmals vorkommenden Arbeitsgattung sind die in den früheren Post-Nrn. berechneten Einheitspreise in demselben Verhältnisse zu rechnen, in welchem die Mischung der Materialien gewünscht wird, z. B.

Gemischtes Mauerwerk zu ebener Erde mit ²/s Bruchstein und */s Ziegel in Weisskalkmörtel herzustellen erfordert :

nach Post Nr. 176 a ²/₃ (6*91) . . — fl. 4⁻61 nach Post Nr. 197 A */i (8*47) • . = „ 2*82 folglich kostet 1 kbm genannten Mauerwerks . . .

210.    Bétonmauerwerk, in Lagen • von 0D5 m bis 04)8 m hoch zu stampfen:

a)    bei einem Mischungsverhältnisse von 1 Theil Cement-

kalk. zu 2 Theilen reschen Flusssand und 5 Th eilen Stein- oder Ziegelgerölle, welches zusammen 4'7 Tlieile erhärteten Béton gibt, per kbm.........

b)    bei einem Mischungsverhältnisse von 1 Theil Cement-

kalk zu 2 Theilen reschen Flusssand und 4 Theilen Stein- oder Ziegelgerölle, welches zusammen 4‘0 Theile erhärteten Béton gibt, per kbm..........

211.    Piséemauerwerk (Lehmstampfbau).

a)    Piséesteinmauern, wobei aus Erd- oder Lehmarten

zuerst in Kästen geformte Steine hergestellt, und solche dann mit Lehmmörtel auf gewöhnliche Art vermauert werden, per kbm............

b)    Pisée zwischen Lehmsteinwangen, wobei zwischen

2 schwache (halben Ziegel starke) Mauern von getrockneten Lehmsteinen der Zwischenraum mit Lehm ausgestampft wird, per kbm.............

c)    Pisée zwischen Brettformen, wobei an den Fluchtlinien

der Mauern etwa 6 m lange, 0‘4 bis 0:8 m hohe, mit losen Querriegeln beiderseits verbundene Brettertafeln aufgestellt werden, zwischen welche die Piséemasse eingestampft wird; nach Vollstampfung jeder solchen Schicht und Trocknung derselben wird die Arbeit nach Höhersetzen der Brettertafeln in gleicher Weise fortgesetzt; per kbm ...............

212.    Gesimsmauerwerk sammt Verputz, Weissigung und Färbelung, u. zw. Haupt-, Cordon- und Kämpfergesimse, sowie fussbildende Gesimse und Fensterverdachungen, in was immer für einer Höhe, Ausladung und Form, nach dem Querschnitte aus der Höhe und

fl. 0-15

7-43

11-78

12-59

3-77

4-01

„ 4-60

71

Ausladung im vollen Flächenmasse zu berechnen, kostet per qm Querschnittsfläche hei Gesimsen bis 0-01 qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm . . .

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm . .

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm

d)    sind alte Gesimse auszuziehen, d. i. zu putzen, weissigen und zu färheln, so berechne man von den in der corr. Post Nr. 212 der II. Abtheilung angegebenen Erfordernissen :

84 Procent an Kalk, Cementen und Sand,

90 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

313.    Gesims mauerwerk wie vorstehend, aber bei 04)15 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel. per currtm.......

d)    sind alte Gesimse blos auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 213 der II. Abtli. angegebenen Erfordernissen :

80 Procent an Kalk, Cementen und Sand,

88 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

314.    Gesimsmauerwerk wie Post Nr. 212, aber hei 04)25 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm.......

d)    sind alte Gesimse blos auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 214 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

75 Procent an Kalk, Cementen und Sand,"

83 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

315.    Gesimsmauerwerk wie Post Nr. 212, aber bei 04)5 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm.......

d)    sind alte Gesimse blos auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 215 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

70 Procent an Kalk. Cementen und Sand,

80 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

316.    Gesimsmauerwerk wie Post Nr. 212, aber bei 0’1 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm .......

. fl. 65-08 . „ 75-90 . „ 108-88

„ 53-29 „ 61-60 „ 86'59

„ 43-28 „ 50-26 „ 68-44

„ 33-14 „ 39-45 ., 53-76

23-39

27-85

38-53

72

dj sind alte Gesimse bios auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 216 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

55 Procent an Kalk. Cementen und Sand,

71 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

217.    Gesimsmauer werk wie Post Nr. 212, aber bei 0“2 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

fl. 20-98 „ 24-78 „ 33-97

a)    mit 'Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm...... .

d)    sind alte Gesimse blos auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 217 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

50 Procent an Kalk, Cementen und Sand,

65 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

218.    Gesimsmau er werk wie Post Nr. 212, aber bei 0\3 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

„ 17-21 „ 19-24 „ 27-53

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel. per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm.......

d)    sind alte Gesimse blos auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 218 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

40 Procent an Kalk, Cementen und Sand,

60 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

219.    Gesimsmauer werk wie Post Nr. 212, aber bei 0*5 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

. ., 15-49 . „ 18-13 . „ 26-37

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm......

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.....

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm . . .

d)    sind alte Gesimse blos auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 219 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

38 Procent an Kalk, Cementen und Sand.

58 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

Anmerkung zu Post Nr. 212 bis 219.

Die Gesimse sind per Längenmeter zu verrechnen und findet man den Einheitspreis für ein gegebenes Gesimse, indem man dessen factische Querschnittsfläche mit dem Einheitspreise der zu diesem Querschnitte passenden Post Nr. multiplizirt. Gesimse, deren Querschnittsflächen zwischen jene der in vorstehenden Post-Nrn. angeführten falien, sind proportional mit dem ihrer Querschnittsfläche zunächstliegenden Einheitspreisen zu berechnen.

Daraus folgt, dass nach den in Post Nr. 212 bis 219 angesetzten Grundpreisen ein Längenmeter Gesimse bei Herstellung in Weisskalkmörtel kostet:

73

bis 0 010 qm Querschnitt nach Post Nr. 212 pp. Werth

für O-OOI

65 08 — 53-29

à fl. 65 08 fl. 0-65

bei 0-011 B , 0-012 , „ 0-013    ,

» 0-014 „

, 0 015    .

» 0 017 B B 0-019 B „ 0-020 B „ 0-021 „ B 0 023 B

B 0 025 „

, 0-030    „

B 0 035 . B 0 040 , . 0-045 B

B 0 050 B

B 0 060 , „ 0-070    ,

B 0 080 „ , 0-090    ,

B o-ioo „

B 0-125 B B 0-150 B B 0 175 „

2*358

nach Post Nr. 213

für 0-001

53-29 — 43-28

10

l-OOl

nach Post Nr. 214

für 0-005

43-28 — 33-14

2*028

nach Post Nr 215 für 0*01

33 14 — 23 39

1*95

nach Post Nr. 216 für 0*025

23-39 — 20-98

(■

„ 0-200 „ „ 0-250 B B 0-300 B

B 0-350 „ „ 0-400 B B 0-450    „

0*6025

nach Post Nr. 217 für 0*05 1*89

nach Post Nr. 218

- ::

B 29-24 B 2-05

für 0*05 0*43

nach Post Nr. 219

Werden Gesimse an alten Gebäuden neu hergestellt, so ist wegen der besonderen Gerüstung das in der corr. Post Nr. der II. Abtli. ersichtliche Arbeits-erforderniss sammt ßequisitensatz um 50 Procent zu erhöhen.

Werden zu Gesimsen Hängplatten oder besondere Gesimsziegel in Verwendung gebracht, so wird das aufgewendete Material separat zu berechnen sein, ohne dass sich das Arbeitserforderniss erhöht.

220. Hohlkehlgesimse sammt Verputz und Weissigung, nach dem Querschnitte aus der Höhe und Ausladung im vollen Flächenmasse zu berechnen, kostet per qm Querschnittsfläche hei Gesimsen bis O'Ol qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm . •.....

d)    sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 220 der II. Abtli. angegebenen Erfordernissen :

„ 0-500    „

fl. 23-46 „ 26-53 „ 36-96

74

70 Procent an Iialk, Gementen und Sand,

75 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

231. Ho hl к eilige sinise wie Post Kr. 220, aber bei 04)4 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

fl. 16-10 „ 18-24 25-68

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm......

<1) sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne

man von den in der corr. Post Kr. 221 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

60 Procent an Kalk, Gementen und Sand,

67 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

222.    Hohlkehlgesimse wie Post Kr. 220, aber bei 04)9 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

. „ 13-66 . „ 15-63 . „ 22-00

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm.....

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm ....

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm . .

d)    sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Kr. 222 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

50 Procent an Kalk, Gementen und Sand,

53 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

223.    Hohlkehlgesimse wie Post Kr. 220, aber bei 0*2 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

., 10-76 12-48 ., 17-98

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm.......

d)    sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Kr. 223 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

47 Procent an Kalk, Cementen und Sand,

50 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

Anmerkung zu Post Kr. *220 bis 223.

Die Berechnung der Hohlkehlen geschieht auf dieselbe Art, wie dies in der Anmerkung nach Post 219 angegeben wurde, nach dem wirklichen Flächenmasse des Querschnittes aus seiner Ausladung und Höhe, multiplizirt mit dem hier fixirten Einheitspreise eines qm.

Hohlkehlgesimse, deren Querschnittsflächen zwischen jene der in vorstehenden Post - Kümmern angeführten fallen, sind proportional mit den ihrer Querschnittsfläche zunächst liegenden Einheitspreisen zu berechnen.

Es kostet daher ein Längenmeter Hohlkehlgesimse in Weisskalkmörtel hergestellt:

75

bis 0-01 qm Querschnitt nach Post Nr. 220 bei 0-015 „

„ 0-020 ,

„ 0 025 .

„ 0 08 „

pp. Werth für О 005 23-46 — 16 10

î-2267

nach Post Nr. 221

für O-Ol

! G 10 — 13-60

):

àfl.-23-46 n » 23-4С) „ 23-16 , 23-46 „ . 23 46

—    1 X 1"2267

—    2 X 1-2267

—    3 X 1-2267

—    4 X 1-2267

—    5 X 1-2267

0*488

à fi. 16-10 , ю-io „ » iß-ю „ , 16-10

—    1 X 0-488

—    2 X 0-488

—    3 X 0-488

—    4 X 0-488

à fi. 23-46 fl. 0-23 „ 22 23 „ 0-33 „ 21-01 „ 0-42 „ 19-78 , 0-49 , 18-55 в 0-56 , 17 33 „ 0-61 ■„ 1610 „ 0 64 „ 15-61 , 0 78 , 15-12 „ 0-91 „ 14-64 „ 102 „ 14-15 . 1-13

nacn Post Nr. 222

für 0*01

13-66 — 10-76

11

0*363«

nach Post Nr. 223

.........à „ 13 66 „ 1-23

„ „ 13-66 —10 X 0-2636 — „ 1102 „ 2-09

......... à , 10-76 , 2-15

224. A r ch itr avge s im se von Ziegeln auslegen und rein ziehen, bei Anwendung von Weisskalkmörtel :

a)    hei    0*25    m    Höhe,    per    currtm . . • .

b)    „    0-3    m    „    per    currtm’.

e)    „    0*4    m    „    per    currtm .

d)    „    0*5    m    „    per    currtm .

e)    „    O-o    m    „    per    currtm.............

f)    werden diese Gesimse, mit anderen Mörtelgattungen hergestellt, so berechne man die gleichen Erfordernisse, wie sie in der corr. Post Nr. 224 der II. Abth. angegeben sind, nur substituire man für je 1 kbm Fettkalk .je nach Verwendung

1 kbm Cementkalk zum Preise von........

1 kbm gebrannten Gips zum Preise von......

I kbm Portlandcement zum Preise von.......

g)    Architravgesimse anderer Querschnitte nehme man im Verhältnisse ihrer Höhe zu obigen Ansätzen an.

.    .-    fl.    o-öß

2-31

., 16*00 ., 40*00 62*50

235. Bandgesimse, Fatschen, Chambrams oder umrahmende Gesimse von was immer für einer Form, mit einer Ausladung von durchschnittlich 04)5 m, hei Verwendung von Weisskalkmörtel:

a) bei 0*13 m Höhe, per currtm............

per currtm............

per currtm............

per currtm............

per currtm...........-

per currtm . •..........

per currtm............

b)

0-1.5 m 0-16 m 0-17 m 0-18 m 0-19 m

0'20 m

li) bei Anwendung anderer Bindemittel als Weisskalk berechne man die gleichen Knbikgrössen, wie sie in der corr. Post Nr. 's!5 der II. Abtheilung angegeben sind, substituire hierbei den Einheitspreis

e)

e)

f)

•5

0-44

0-45

0-47

0-49

0-53

0-59

S)

0-63

76

für Cementkalk per kbm.....,.......

für gebrannten Grips per kbm..........

für Portlandcement per kbm..........

und erhöhe das Arbeitserforderniss um 15 Procent

i) bei Herstellung- obiger Gesimse an alten Gebäuden rechne man für das Ausspitzen der nothwendigen Mauervertiefimgen 40 Procent von dem in der II. Abth. ersichtlichen Arbeitslöhne mehr.

226.    Ziergesimse, kleine, bis 04)8 m Ausladung, ohne Rücksicht auf Breite oder Höhe — oder aber glatte Fenstereinfassungen :

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm........

b)    bei Herstellung mit Cementkalk-, Portlandcement-oder Gipsmörtel berücksichtige man die Anmerkung ad Post Nr. 225 h.

227.    Gliederungen von 04)2 bis 04)4 m Ausladung mit

Weisskalkmörtel, per currtm............

228.    Fugen schnitte ohne Gliederung:

a)    bei neuem Putz, per currtm............

das Materiale ist beim Verputze inbegriffen.

b)    Ist diese Arbeit bei altem Verputze herzustellen, dann

rechne man per currtm..............

229.    Zahn schnitte von 04)5 bis 04)8 m Tiefe oder Höhe bei neuen Gesimsen ausputzen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Gipsmörtel, per currtm............

Anmerkung zu Post Nr. 212 bis 229.

Wenn die Gesimsherstellungen von Post Nr. 212 bis 229 in einer höheren Etage als 4 m über dem Erdhorizonte bewerkstelligt werden sollen, so hat man für jedes höhere Geschoss (circa 4 m Höhe) wegen kostspieligerer Gerüstung und schwierigerer Hinaufschaffung der Materialien zu den in den corr. Post Nr. der II. Abth. berechneten Preisen einen Zuschlag von 5 Procent vom Arbeitslöhne des Maurers und 10 Procent vom Arbeitslöhne des Handlangers zuznrechnen.

230.    Riegel wand ausmauer ungen, 0T5 m stark, zu ebener Erde, bei welchen Tliüren und Fenster voll gerechnet, und die Gehölze, welche entweder vom Mauerwerk umgeben sind oder dasselbe begrenzen, nicht in Abrechnung kommen, dagegen jedoch die Stukaturung dieser Holzbestandtheile nicht besonders vergütet wird :

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm.......• . . .

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm..........

231.    Mauer verputz, gewöhnlicher grober, in die Latte gezogen, 10 bis 12 mm stark, zu ebener Erde:

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm..........

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm.........

fl.

164)0

40-00

62-50

0-22

0-11

о-оз

0-06

0-56

0-64

1-79

2-00

о о о -V ob tô

GO 05

77

d) diesen Verputz in höheren Etagen als 4 m über dem Erdhorizont hersteilen, rechne man für jede Stockwerkshöhe vorstehenden Einheitspreisen zu . . fl.

332. Mauer verputz, gewöhnlicher Spritzwurf, 12 bis 15 mm stark aufgetragen, zu ebener Erde:

d)    diesen Verputz in höheren Etagen hersteilen,

rechne man für jede Stockwerkshöhe vorstehenden Einheitspreisen zu................

233.    Mau er verputz, gewöhnlicher glatter feiner, rein verrieben, 17 bis 20 mm dick, zu ebener Erde:

234.    Mauerverputz, aussergewöhnlicher. zur Abhaltung von Nässe, hei dem Mischungsverhältnisse des Materials wie 1 : 1, die Aussenfläche glatt verrieben, zu ebener Erde:

„1:3 „ 1:2

d)    „    „ 1 : 1    ., per qm .......

e)    ohne Sand mit reinem Tripolith per qm......

(Siehe Näheres in der II. Abtheilung an dieser Stelle).

M au e г V e r p u tz an al t e n, jahrelang bestehenden Gebäuden herzustellen, kommt um 10 Procent theurer, als hier in den Post-Nrn. 231 bis 235 angesetzt wurde, und es muss in diesen Fällen ausserdem noch die separate Gerüstherstellung in Anschlag gebracht werden.

Soll Verputz von grösserer oder geringerer Dicke als hier angesetzt wurde, berechnet werden, so muss das Erforderniss hiezu im Verhältniss der Dicke nach den in der II. Abth. befindlichen Analysen angesetzt werden.

о-оз

0-40

0-52

1-06

О'ОЗ

0-57

0-65

0-98

1-36

0-04

b) „

e) „

per qm per qm

78

23 6. Ge wölb ever p utz, 20 mm dick, ohne Unterschied der Höhen, mit Weisskalkmörtel, per qm......

237.    Zier verputz n. z. vollständiger Anwurf der Mauern und reinem Verputz mit Nutenziehung oder Bundquadern (Quadrirung) :

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm.........: .

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm...........

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm.........

238.    Zierverputz mit Cassetten und Füllungen, sammt vollständigem Maueranwurf :

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm...........

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm.........

239.    Ilustika mit profilirten Spiegelquadern und 0-1 m tiefen Nuten, sammt vollständigem M a nera n w u r f :

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm ...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm...........

cj mit Portlandcementmörtel, per qm.........

240.    Rustika mit Spritzwurf oder ausgestockten Quadern, sammt v о 11 s t ä n d i g e m M a u e r a n w u г f :

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm ...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm...........

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm.........

241.    Rauhe Zurichtung von Bruchsteinen für Maueransichtsflächen, und zwar zum Verputz bei Mauerwerk ausser dem Grunde, zur Fugen Verbrämung in Kanälen und Kellern, oder hei trockenen und Brunnenmauern, und zwar bei sehr hartem Stein, per qm

Diese Arbeit wird nur dann separat in Rechnung gestellt, wenn die Bruchsteine wegen des weiten Transportes für obige ordinäre Arbeiten schon im Bruche selbst abflächirt werden. Gewöhnlich haben die Steine schon eine natürliche gleiche Bruchfläche.

242.    T h e i 1 w e i s e r e i n e B e a r b e i t u n g von Bruchsteinen zu Ansichtsflächen bei Rohbau - Herstellungen, mit Fugen Verbrämung und Ausschieferung der Fugen:

a)    bei minder harten oder lagerhaften Steinen und geraden Mauern, per qm...............

b)    bei minder harten oder lagerhaften Steinen und Gewölben, per qm..................

e) bei harten oder nicht lagerhaften Steinen und geraden Mauern, per qm...............«

d)    bei harten oder nicht lagerhaften Steinen und Gewölben, per qm..................

e)    bei sehr harten Steinen und geraden Mauern, per qm

f)    bei sehr harten Steinen und Gewölben, per qm . . .

Ю i—Ł I—L

A to ©

CW

Ю LO 0*5 rH rH CO

0-22

0-22

0-32

0-65

0-86

0-97

1-30

79

243.    Reine oder quaderförmige Bearbeitung von Bruchsteinen zu Rohbau - Ansichtsfiächen, mit Fugenverbrämung und ohne Ausschieferung der Fugen:

a)    bei minder harten oder lagerhaften Steinen und geraden Mauern, per qm ..............

d)    bei Ziegelgewölbung, per qm ... ........ „

247.    Fuge n v e r b r ä m u n g, wobei die Fugen ausgeräumt, der Mörtel eingeknetet, und mittelst profilirter Fugeisen geglättet werden muss, bei Yerwendung von Weisskalkmörtel:

1-30

1-54

1-73

2-31

2-62

OOOO OO oo

essiss

ÔÔ66

S3 «

© ® © ©

©>©©>© oo -ö A © to

80

350.    Weissigung von frisch eh Verputzfiächen im Innern der Gebäude, ohne Unterschied der Stockwerkshöhe :

a) einmalige Weissigung, per qm...........

h) zweimalige Weissigung, per qm..........

c) dreimalige Weissigung, per qm ..........

351.    Weissigung alter Yerputzfläclien in langjährig stehenden Gebäuden im Innern, sammt stellenweisem Ahscheeren der Wände und Verputz-Ausbesserung (wobei aber die Yerputzreparatur nicht 2 Procent der zu weissigenden Fläche betragen darf) ohne Unterschied der Stockwerkshöhe:

a)    zweimalige Weissigung,    per qm..........

b)    dreimalige Weissigung,    per qm..........

353. Weissigung oder Färbelung von Façaden neuer Gebäude in I. Höhe:

a)    einmalige Weissigung, per qm...........

b)    zweimalige Weissigung    oder Färbelung,    per    qm    .    .

c)    dreimalige Weissigung    oder Färbelung,    per    qm    .    .

353.    Weissigung oder Färbelung an Façaden neuer Gebäude über dem Parterregeschosse erfordert zu den in Post Yr. 252 angesetzten Einheitspreisen per qm für jedes Geschoss an Zuschlag:

a)    bei einmaliger Weissigung.............

b)    bei zweimaliger Weissigung .oder Färbelung    .    .    .    .

c)    hei dreimaliger Weissigung oder Färbelung    .    .    .    .

Anmerkung: Die Gerüstung jeder Art ist separat in Rechnung zu stellen.

354.    Weissigung oder Färbelung alter Verputzflächen an Façaden mehrjährig bestehender Gebäude sammt stell en weisem Abscheeren der Wandflächen und Reparatur von Verputz (wobei jedoch die Flächen der Verputz-Reparatur zusammen nicht 2 Procent der Gesammtfläche betragen dürfen), in I. Höhe:

a)    zweimalige Weissigung oder Färbelung, per    qm    .    .

b)    dreimalige Weissigung oder Färbelung, per    qm    .    .

355.    Weissigung oder Färbelung an Façaden alter G e b ä u d e wie Post Nr. 254, jedoch ü b e r d e m P ar-terregeschosse erfordert zu den ad Post Nr. 254 angesetzten Einheitspreisen per qm für jedes höhere Geschoss an Zuschlag:

a)    hei zweimaliger Weissigung oder Färbelung ....

b)    hei dreimaliger Weissigung oder Färbelung ....

A n m e r к u n g : Die Gerüstung jeder Art ist separat zu rechnen.

356.    So ekel Verkleidung von Steinplatten, ohne Verkittung :

a)    hei 0*08 his 010 m starken Steinplatten, per qm . .

b)    hei 0-10 bis 0*15 m starken Steinplatten, per qm . .

357.    Verkittung von Steinfugen mit Oelkitt, per currtm

kr. 1-26 „ 2-41 „ 3-56

3-12

! 4-40

гг г

OO o\ to ф tö ^ ^ ^

>—-*■ >—*• b-**

ciuö ö

ОЬ h-Ł

„ 6-16 „ 9-49

1*29

;; 1-56

fl. 8-32

* U'³⁴

„    0-14

81

Versetz arb ei ten.

Bei den Versetzarbeiten ist die Material Verwendung sehr schwer approximativ zu bestimmen, da hiebei die localen Umstände massgebend sind; wo daher in den Analysen der II. Abtheilung das Materia 1-E r f o r d e r n i s s nicht angesetzt ist, kann man dasselbe im Allgemeinen jedoch bei Verwendung von Weisskalk mit 15 Procent, bei Cementkalk mit 40 Procent, bei Gips mit 100 Procent und bei Portlandcement mit 150 Procent d es A r b e i t s - E r l'ordernisses in Geld annehmen.

358.    Steindeckplatten versetzen und die Fugen verkitten :

a)    zu ebener Erde, per qm..............

b)    für jede Stockwerkshöhe mehr um.........

359.    Gesims hängplatten von Stein versetzen:

a)    im I. Stock, per qm................

b)    für jedes höhere Stockwerk mehr um.......

360.    Ruheplatz platten von Stein versetzen:

a)    bis I. Stockhöhe, per qm......•.......

b)    in jedem höheren Stockwerke mehr um......

SOI. Balkon platten von Stein versetzen:

a) im ersten Stock, per qm..............

bj für jedes höhere Stockwerk mehr um.......

363. Abort sch lau ch- oder Brun neu-Deckplatten von Stein versetzen, per qm............

363.    К an aid eck platt en von Stein versetzen:

a)    ohne Falz, per qm ................

b)    mit Falz, per qm .................

364.    Qu ad er stein Versetzungen d. h. vereinzelt vorkommende Quaderstücke oder Säulen in neues Mauerwerk zu ebener Erde versetzen:

a)    gewöhnliche glatte Steine, per kbm........

b)    Stücke mit Verzierungen, per kbm.........

Anmerkung: Steinmateriale wolle bei der Steinmetzarbeit gesucht werden. Die im neuen Mauerwerke versetzten Steine werden bis 0’1 kbm Rauminhalt vom Mauerwerkskörper nicht abgezogen.

365.    Quaderstein Versetzungen voriger Art in Stockwerken erfordern zu den in Post Nr. 264 angesetzten Einheitspreisen per kbm für jedes Stockwerk an Zuschlag:

a)    bei gewöhnlichen glatten Steinen .........

b)    bei Steinen mit Verzierungen...........

366.    Thor-, Thür- und Fenstersteine von mehr als 0'05 qm Querschnitt versetzen:

a)    zu ebener Erde, per kbm.............

b)    für jedes höhere Geschoss mehr um ... • . . . .

•4

fl.

1-82

0-35

2-54

0-35

2-44

0-58

4-27

0-58

2-06

0*98

1-18

6- 33

7- 82

1-02

1-24

7-80

0-99

82

367.    Thür- und Fenstersteine von weniger als 0*05 qm Querschnitt versetzen, zu ebener Erde:

a)    im Lichtmasse bis 1*5 qm, per Stück ....

b)    im Lichtmasse von 1’5 bis 2*8 qm, per Stück .... „

c)    im Lichtmasse über 2⁻8 qm, per Stück.......„

d)    bei Ausführung⁻ dieser Arbeiten in Stockwerken ist vorstehenden Preisen 10 Procent der in der Analyse (II. Abth. Post Nr. 267) ersichtlichen Arbeits-Erfordernisse für jedes einzelne Stockwerk zuzuschlagen.

368.    К am in th ü r e-, Kellerfenster- oder Kanal einfassungs-

. . fl.

(M CO CO

ÇO rH L—

Öd CO ^

1-55

0-51

0-96

0-11

370. Stiegenstufen von Stein in alte Mauern ver

setzen :

a)    beiderseits eingemauerte Steinstufen, zu ebener Erde,

0-76

1-20

0-22

0-82

6-64

0-68

0-35

4-67

0-77

1-05

0*70

0-94

0*48

83

Anmerkung. Für aussergewöhnlich grosse Fenster, das ist solche über 2'5 qm Lichtenmass, und für Kirchenfenster kann man die Kosten im Verhältnisse ihrer Grösse ansetzen.

377.    Fensterbrett von Holz versetzen und verputzen,

per Stück....................fl.

378.    Stiegenstufen von Ho 1 z versetzen und verputzen,

per Stück .....................

379.    Abtrittsitzspiegel oder Sitzbrett versetzen und

verputzen, per Stück ...............

380.    Abtrittkasten (englische Aborte mit Wasserspü

lung in gestemmten Holzkasten) versetzen und verputzen, per Stück.................

381.    Sturz tram oder Mantelbaum von Holz auf beiden Seiten versetzen und verputzen, wobei das Legen durch den Zimmermann zu besorgen ist, per Stück .

383. Ständer, Säulen, Streitbäume und dergleichen von Holz versetzen, sammt tbeeren und brennen :

a)    in Mauern, per Stück..............

b)    in Erdreich sammt Ausgraben, Wiederzuschütten und

Stampfen der Grube, per Stück..........

383.    Klötzchen von Holz zur Befestigung von Holz

oder Eisenbestandtbeilen versetzen, sammt Ausstemmen der Oeffnung oder Ausbrechen des alten Klötzchens, per Stück.................

384.    Traget von Holz für Verschalungen versetzen und

verputzen, per currtm...............

385.    Eiserne Fenstergitter ohne Rahme versetzen, sammt dem Ausstemmen der Löcher:

a)    bis 1'2 qm Lichtenmass, per Stück.........

b)    über 1*2 qm Lichtenmass, per Stück . . •......

386.    Eiserne Fensterrahmen versetzen, die Pratzenlöcher bohren und vergiessen, den Falz ausstemmen :

a)    bei Ziegelgemäuer, per Stück...........

b)    bei Steinmauern, per Stück . . •.........

387.    Eiserne Thüre mit Rahme versetzen, die Pratzenlöcher und den Falz ausstemmen, die Löcher vergiessen, verzwicken und verputzen :

a)    hei Ziegelgemäuer, per Stück...........

b)    bei Steinmauern, per Stück............

388.    Eiserne Kamin thüre mit Rahme und Pratzen

versetzen, per Stück................

389.    Eiserne Ofen thüre he n, Nothherd- oder Putz-

thürchen, gestrickte Gitter und dergleichen sammt Rahme versetzen, per Stück............

0-25

0-47

0-39

1-50

0-48

0-34

0-49

0-18

0-12

1-06

1-42

1*62

2-63

2-52

4-15

0-99

84

21)0. Eiserne Thürkegel. Klammern, Bänder. Kloben Schliesshaken, Anlegarben, Dachrinnenträger und dergleichen versetzen, sammt dem nothwendigen Ausstemmen der Oeffnung:

a)    bei Ziegelgemäuer, per Stück...........

b)    bei Steinmauern, per Stück............

291.    Hölzerne Rast sch Hessen unter Deck entraîne ein

ziehen. sammt Herausnehmen der alten und verputzen der neugelegten, per currtm........

292.    Eiserne oder metallene Ventilationsklappen

und Schuber versetzen, per Stück.........

293.    Eiserne oder metallene Wasserwannen oder Bratröhren versetzen, per Stück............

294.    Eiserne Sprossen in Essen oder Rauchfängen ver

setzen, dabei die Oeffnung ausstemmen und verputzen, per Stück .................

29». Thür- oder Fensters feine verputzen, per currtm

296.    Verputzung von neugelegten Eussböden, per

currtm -    ....................

297.    Thürverkleidungen nach dem Anschlägen ringsum verputzen, per Stück .... •.......

298.    Г utter barren versetzen oder einmauern, per Stück

299.    Trottoirrandsteine versetzen, per currtm . . .

399. Sparrenkopfconsole oder Capital aus Thon oder

Cement versetzen, per Stück...........

301.    Eiserne, genietete oder gewalzte Tra versen, Eisenbahnschienen, Säulen und sonstige grössere Eisen-tlieile versetzen (oder aber ausbrechen, herablassen und ab wägen):

») zu ebener Erde, per Mtrctr — 100 kg.......

b) für jedes Stockwerk mehr um...........

302.    Eisenkleinmateriale (d. i. Schrauben. Klammern, Anker, Bolzen und dgl.) zur Verbindung grösserer Eisentheile, wie Säulen, Traversen etc.-, dann Geländer- und Gitter-Eisen versetzen:

a)    zu ebener Erde, per Mtrctr........... -

b)    für jedes Stockwerk mehr um..........

303.    Eiserne Sch Hessen oder anderes Constructions-eisen versetzen, in allen Etagen, per Mtrctr ....

304.    Eiserne Abortbestandtheile, wie Schläuche, Gainzen und Spüleinsätze (Syphons) versetzen:

a)    zu ebener Erde, per Mtrctr............

b)    für jedes Stockwerk mehr um........■ . .

305.    Eiserne Kanal Verschlüsse oder Deckel sammt

Stock versetzen, per Mtrctr............

306.    Bohren von St ein löchern behufs Versenkung von Bolzen und dgl., bei 30 bis 50 mm Durchmesser:

a)    bei Granitstein, per currtm............

b)    bei Sandstein, per currtm.............

0-23

0-50

0-52

0-58

0-23

0-08

0T3

0-4IJ

0-91

TOI

1-05

2-21

0-55

3-20

0-33

1-60

2-00

0-33

6-40

1-34

85

307.    Bohren von Steinlöchern behufs Versenkung von Bolzen und dgl. bei 80 mm Durchmesser:

a)    hei Granitstein, per currtm............

b)    bei Sandstein, per currtm.............

308.    Oefen, gusseiserne, sammt Rauchrohr, 200—300 kg schwer, versetzen :

a)    mit Herstellung eines Ofenfusses aus Ziegeln, per Stück

b)    ohne dto. dto. dto. dto. dto. per Stück

309.    Oefen, gusseiserne, sammt Rauchrohr, 100—200 kg schwer, versetzen :

• a) mit Herstellung eines Ofenfusses aus Ziegeln, per Stück

b) ohne dto. dto. dto. dto. dto. per Stück

310.    Oefen, gusseiserne, sammt Rauchrohr, unter 100 kg Gewicht, versetzen :

a)    mit Herstellung eines Ofenfusses aus Ziegeln, per Stück

b)    ohne dto. dto. dto. dto. dto. per Stück

311.    Gussofen mittlerer Grösse umsetzen, die Fugen

mit Ofenkitt ausschmieren und denselben schwärzen, per Stück .....................

312.    Gussofen mittlerer Grösse blos von aussen verkitten und schwärzen, per Stück . . . . •.....

313.    Kachelöfen, gewöhnliche, aufstellen:

a)    viereckige, per Stück...............

b)    runde, per Stück.................

314.    Schwedische Oefen aufstellen:

a)    bei 0*8 qm Sockelbasis, per Stück.........

b)    hei 0‘5 qm Sockelbasis, per Stück.........

c)    bei 0’25 qm Sockelbasis, per Stück.........

315.    Schwedische Oefen umsetzen:

a)    bei 0‘8 qm Sockelbasis, per Stück.........

b)    bei 0%5 qm Sockelbasis, per Stück.........

c)    bei 0*25 qm Sockelbasis, per Stück.........

316.    Thonöfen und Sparherde ausputzen und verschmieren :

a)    Thonöfen grösserer Gattung, per Stück.......

b)    Kachel- und Maschinsparherde, per Stück.....

c)    gewöhnliche gemauerte Sparherde, per Stück ....

317.    Thür en oder Fenster sammt Stock und Verkleidungen reinigen. reiben und ab waschen, sammt Zutragen des Wassers, Beigabe der Hadern, Strohkränzchen und des Sandes, ohne Stockwerksunterschied :

a)    einflügelige Thüren, per Stück...........

b)    zweiflügelige Thüren, per Stück..........

c)    einfache Fenster, per Stück............

4) doppelte Fenster, per Stück............

e) Fenster mit verschalter Leibung und Brüstung, per

Stück.......................

1) Fenster mit Spalettkasten, per Stück........

1-29

1-84

0-96

1-50

0-74

1*14

0-62

1-35

0-33

2-72

3-18

CO bG* C'    CO    СО

CO Ô Ch    b-*-    Ö    CC

O: rf-H    C7'    ОЪ    CO

666

Ol

I— b- CO

86

818. Fussböden nach bewirkter Weissigung oder Malerei reiben und aufwaschen, sammt Zutragen des Wassers. Beigabe des Sandes, des Strohkränzchens und der Hadern, ohne Stockwerksunterschied per qm fl.

Anmerkung. Wenn die ad Post Nr. 317 und 318 besagten Reinigungsarbeiten in älteren Gebäuden periodisch vorgenommen werden, so ist für solche Arbeiten ²/₃ des angesetzten Preises zu rechnen.

0*03

Gerüst berste 11 ungen.

Die Gerüstungsarbeiten sammt Abnützung des hiebei verwendeten Materiales sind bei gewöhnlichen currenten Arbeiten im Preise inbegriffen.

Wo jedoch aussergewöhnliche Gerüstungen nöthig werden, und wo die in der Analyse für Gerüstung bei den einzelnen Einheitspreisen angewendeten „5 Procent vom Arbeitslohn“ unzureichend sind, müssen die Gerüstherstellungen stets separat verrechnet werden.

Nachfolgende Preise begreifen in sich die Materialbenützung, des Materials Abnützung und Verlust, ferner den Arbeits- und Fuhrlohn bei Aufstellung, Abtragung und Wegräumung solcher Gerüstherstellungen.

81 ». F r o n t e i n g e r ü s t u n g, vollständige, etwa 2 m breit, aus Lantennen, Langholz und Pfosten, zur Herstellung von Adaptirungsarbeiten mit Materialbelastung, sammt wiederabtragen und wegräumen:

a)    bei Gebäuden bis zu einer Höhe von . 10 m, per qm

Wandfläche...... .............

b)    bei Gebäuden über 10 m Höhe, per qm Wandfläche

c)    bei Kirchen und Thürmen in jeder Höhe, per qm

Wandfläche....................

82». Leitergerüste mit Pfosten und Scheuladen, aufstellen, wiederabtragen und wegräumen:

a)    bis zu 10 m Höhe, per m Frontlänge.......

b)    »

e) „

d)    „

821. Hängstuhlgerüst zu Façadefârbelungen (paten-tirte Fahrstühle mit Seilen, Kurhelrollen und Sicherheitsvorrichtungen, welche durch vom Dache ausgestreckte Balken gehalten, und durch den Arbeiter selbst vom Gerüste aus in beliebiger Höhe verstellbar sind) per Tag Benützung und m Frontlänge . . ' „

322. Häng- und Ausschussgerüste an Gebäuden bei kleinen Reparaturen etwa in 3 Pfostenbreiten her-stellen, wiederabtragen und wegräumen, per currtm „

„ 15 m „ 20 m    „

„ 25 m    „

P03

1-21

1-33

2-00

2-50

3-00

3-50

0-45

1-75

87

323.    Schragengerüst, bis 4 m hoch und 4 Pfosten

breit, per currtm.................fl.

324.    Stukaturgerüste:

a)    bis 3 m Höhe, per qm.................

b)    über 3 m Höhe, per qm..............„

325. Maurerarbeiten in Regie:

Für Arbeiten und Lieferungen, welche sich nicht nach einer Masseneinheit oder im Voraus berechnen lassen, und welche durch und unter Aufsicht und Leitung eines behördlich befugten und verantwortlichen Meisters bewerkstelligt werden, entsprechen folgende, inclusive Requisiten und Aufsicht loco Baustelle berechnete Einheitspreise:

0-30

0-35

a)    Hauptbaupolier in Allem, per Tag.........

b)    Vicepolier in Allem, per Tag...........

c)    Bauschreiber, Gerüstpolier u. Zahlmeister in Allem,

per Tag......................

d)    Gerüsthandlanger, Mörtelmacher und Wächter in

Allem, per Tag..................

e)    Maurergeselle in Allem, per Tag.........

f)    Maurerlehrling in Allem, per Tag.........

g)    Männlicher Handlanger in Allem, per Tag.....

b) Weiblicher Handlanger in Allem, per Tag.....

i) Bruchsteine, lagerhafte, aufgeschlichtet, per kbm . .

k)    Mauerziegel, gebrannte, gewöhnliche; dermal noch

übliche Grösse von 0"300 -j- 0-145 -f- 0*066 m Seiten-Dimension, wovon 253 Stück netto zu lkbm vollen Mauerwerkes erforderlich sind, per mille......

l)    Mauer- und • Gewölbziegel, gebrannte, ausgesuchte,

per mille.....................

з-зо

2-75

2-20

О *^COHb-tO Ю Ю OO CH rH H Ô H C Ćl

19-50

in) Mauer- u. Gewölbziegel, gelochte (Hohlziegel), per mille „

n)    dto.    dto.    einfach geschlemmte, per mille „

o)    dto.    dto.    doppelt geschlemmte (farbige),

per mille

p)    Gesimsziegel, 0"45    0⁻55    0"65 m lang

38 kr. per Stück

q)    Chamotteziegel, erster Qualität, per q — 100 kg . . dto.

27    30

zweiter dto. per q.......

s)    Fettkalk (Weisskalk) ungelöscht, per q.......

t)    dto. abgelöscht, per kbm...........

u)    Tripolith (ein an bindungsfähiger Kieselsäure ausser

ordentlich reiches Calciumoxyd mit geringen Beimengungen anderer Naturproducte) per q.....

r)

20-00

21-50

27-00

36-00

ЮЮСЮ

CH L— Cp F-

<h> си rH io

2-50

1 kbm Tripolith wiegt pp 875 kg ; 100 kg — 0-115 kbm oder 1T5 hl: 1 hl = pp 87-5 kg. Ueber Verwendung siehe Post Nr. 235 der II. Abtheilung.

1-45

v) Hydraulischer Kalk (magerer Kalk in Stücken oder Pulverform) per q ( . . ............. .

88

w) Cementkalk (Romancement, hydr. Cement), per Mtrctr.

per kbm...............

y). Portlandcement, im G-ebünde per q........

dto.

Ein Fass Portlandcement enthält О⁻1026 kbm Inhalt und wiegt derselbe netto 181 kg; 1 kbm Cement im festgestampften Zustande im Fasse wiegt 1764 kg. gelockert nur 1249 kg und ist bei letzterem das Volumen 01456 kbm.

dto.

z)

im aufgelockerten Zustande, per kbm

fl. 1-68 „ 16-00 „    5-00

„ 62-50

a 1) Marmorcement englischer, weiss, per q . . .

dto.    mindere Qualität, per q . . .

„ 28-00 „ 16-00

a 2) Marmormehl, per q.........

a 3) Kiesmehl, per q...........

a 4) Ziegelmehl, per q..........

а 5) Wienerweis, per q . '.........

a 6) Gebrannter Gips für Bauzwecke, per q a 7) dto.

a 8) Sand, u. z. Bergsand, weicher, per kbm......

a 9) dto. u. z. Flusssand, rescher, per kbm......

alO) dto. u. z. dto. feiner per kbm......

all) dto. u. z. Wassersand, feiner zum Verputz, per kbm

al2) Lehm, per kbm ,    ...    ........

al3) Schotter zu Betonarbeiten u. z. Rundschotter, per kbm al4) dto.

al5) Mauerschutt, trockener, rein, per kbm.......

al7) Mörtel aus Cementkalk. mittel 1 : 3 gemischt, per kbm

fein 1 : 2    dto. . per kbm

feinst 1 : 1    dto. per kbm

dto.

per kbm

5-00

dto.

u. z. Schlägelschotter, per kbm

mittelfein 1 : 3 fein 1 : 2 feinst 1 : 1

., 11-69

al8) Mörtel aus Portlandcement.

verlängert 1 : 7 gemischt, per kbm gewöhnlich 1:5 fein feinst

a 19) Mörtel aus Chamotte, per kbm..........

a20) Mörtel aus Gips, per kbm............

a21) für Regiekosten d. h. Leitung und Oberaufsicht des verantwortlichen und befugten Meisters, sowie für Besorgung, Wahl und Prüfung der Materialien, dann für dessen amtliche Interventionen bei der Baucom-mission und Collaudirung, rechne man von der Schlusssumme der Arbeits- und Materialkosten 5 Procent als Entschädigung für dieselben.

dto. 1 : 2-5 dto. dto.

per kbm per kbm per kbm

„ 14-06 „ 17-07 „ 25-72 „ 37-16 „ 59-27 „ 15-40

V. Steinmetzarbeiten.

In den hier angegebenen Preisen ist die Lieferung der Steinmetzwaren bis zur Baustelle franco angenommen worden, und ist die beim Versetzen nöthige Beihilfe und Nacharbeit vom Lieferanten zu leisten.

Unter der Bezeichnung „Weicher Stein⁴' sind die Härten 1 bis 8, unter „Mittelharter Stein“ die Härten 3 bis 4, und unter „Harter Stein“ die Härten 4 bis 6 der hier folgenden Härtescala verstanden.

Härtescala:

1. Talk,

'Л Gips oder Steinsalz,

3.    Kalkspath,

4.    Flussspatb,

5.    Apatit,.

3. Feldspath,

7.    Quarz,

8.    Topas,

9.    Korund,

10. Diamant.

Die Gestehungskosten des Steinbrechens (Stein-spaltens) sind in Post Nr. 62 aufgeführt.

Steine per Kubik-Meter.

Figuren stein e.

336. Figurensteine für den Bildhauer, nach bestimmtenMassen zugerichtete Werksteine bis 1 kbm Grösse.....

über 1 bis 2 kbm Grösse......

über 2 bis 3 kbm Grösse......

Aus

weichem

Stein

fl.

34-30

40-00

51-50

Aus mittel- Aus ganz hartem hartem Stein

Stein

fl.

fl.

60-00

68-50

85-00

Angemauerte Sockelstücke und Pfeiler.

337.    Glatte zum Theile angemauerteSockel-stücke oder Pfeiler, entweder mit winkelrechten Kanten oder abgefasst,

bis 0-5 kbm Grösse .    . .

über 0-5 bis 1 kbm Grösse .... über 1 kbm Grösse ....

338.    Zum Theile angemauerte Sockelstücke oder Pfeiler mit Gesimsen,

bis 0-5 kbm Grösse .... über 0-5 bis 1 kbm Grösse .... über 1 kbm Grösse ....

48-40

52-40

58-50

69-10

73-90

83-50

60-50

65-50

72-50

86-50

93-50

103-50

90

Aus

weichem

Stein

fl.

Aus mittel- Aus ganz hartem    hartem

Stein Stein

fl.

329. Zum Theile angemauerte Sockelstücke oder Pfeiler mit Gesimse und Abkröpfung.

fl.

über 1 kbm Grösse . . .

331.    Angemauerte Sockelstücke mit Gesimse und Abkröpfung mit profilirter Streifkugel,

7-2*50 77-50 • 84-70

103-50

110-00

121-00

76-60

82-60

90-00

113-00

118-00

128-00

bis 0-5 kbm Grösse . . über 0-5 bis 1 kbm Grösse . . über 1 kbm Grösse . .

81-60

88-70

95-40

116-50

126-00

136-50

Freistehende Pfeiler.

332.    Glatte freistehende Pfeiler,

333.    Freistehende Pfeiler mit abgearbeiteten Ecken,

51-50

56-40

62-40

73-50

80-60

89-20

334. Freistehende Pfeiler mit Abkröpfungen,

53-50

58-50

64-50

76-30

83-50

92-40

335. Pfeilerstücke mit angearbeiteten Ge-wölbsfüsseln werden höher bezahlt um 330. Für Anarbeiten von Rustiken oder Füllungen wird zu den obigen Preisen für Sockelstücke oder Pfeiler eine Aufzahlung geleistet von . . .

62-50

67-50

74-10

89-30

96-50

106-00

7-20

8-60

25%

30%

Gesimse.

337.    Gesimse, durchlaufend, ohne Unterschied der Ausladung, der Höhe und des Profiles,

bis 0*5 kbm Grösse . .......

über 0-5 kbm Grösse........

338.    Gesimse mit Abkröpfung, sonst wie voriges,

bis 0*5 kbm Grösse........

über 0-5 kbm Grösse........

66-30    101-00

72-00    109-50

69-10    109-50

74-90    118-00

116-00

126-20

130-00

140-00

91

Aus

weichem

Stein

339.    Gesimse an drei Seiten rein bearbeitet sonst wie Post 337,

bis 0*5 kbm Grösse........

über 0*5 kbm Grösse........

340.    Gesimse freistehend, an allen Seiten rein bearbeitet,

bis 0*5 kbm Grösse........

über 0*5 kbm Grösse........

341.    Gerade oder Segment-Frontonanfänge

und Schlussstücke ohne Unterschied der Ausladung, der Höhe und des Profiles..............

343. Gesimse mit Zahnschnittleisten werden um 5 Procent höher berechnet.

fl.

Aus mittel- Aus ganz hartem    hartem

Stein Stein

fl.

fl.

72*00 112*00 132*00 78*00 121*00 145*00

74*90 116*00 138*00 80*00 124*00 150*00

60*50    100*00    130*00

Postamente.

343.    Postament mit Fussgesimse und Ab-

über 1 kbm Grösse . . .

60*50    86*00

65*50    95*00

72*00    105*00

72*00    105*00

77*50    112*00

85*00    120*00

Säulen.

845. Gedrehte Säulenhasen, angemauert (V oder ³/₄ Säule),

bis 0*5 kbm Grösse . . . 801)0 über 0*5 bis 1 kbm Grösse . . . 86*50

1101)0

118*00

130*00

140*00

346. Gedrehte Säulenbasen freistehend (ganze Säulen),

bis 0-5

über 0*5 bis 1

Grösse . . . 80’00 Grösse . . . 86*00

110*00

118*00

130*00

140*00

347.    Säulenschäfte glatt (a/₂ oder s/₄ Säulen),

bis 3 m Länge .... 901)0 über 3 bis 5 m Länge .... 100*00 über 5 m Länge .... 110*00

348.    Ganze Säulen bis 3 m Länge .... 90*00

über 3 m Länge .... 105*00

349.    Säulencapitäle mit Bossen für den Bildhauer, bis 0*5 kbm Grösse . . . 95*00

über 0*5 bis 1 kbm Grösse . . . 100*00

116*00

135*00

155*00

116*00

145*00

120*00

130*00

160*00

180*00

200*00

160*00

190*00

140*00

150*00

92

Aus

weichem

Stein

T r a g s t e i n e.

350.    Console oder Trägstem, bossirt für den

Bildhauer.............

351.    Console oder Tragstein, rein ausgearbeitet nach einfacher Zeichnung . 954)0

я.

Ans mittel- Aus ganz hartem    hartem

Stein    Stein

fl.

а.

80*00    115*00

145*00

130*00

160*00

Verschiedene W e г к s t ü с к e.

352. Quader an Auflagen und Fugen rein bearbeitet, an der Aussenseite rauh, zugerichtet,

bis    0*5    kbm    Grösse

von 0*5 bis    1    kbm    Grösse

über    1    kbm    Grösse .....    60*00

40*00    50*00

50*00    65*00

75*00

60*00

85*00

90*00

353.    Syphons oder Kanal-Solilenstücke

50*00

100*00

110*00

68*50

72*00

80*00

90*00

82*50

92*00

55*00

110*00

130*00

110*00

120*00

Steine per Quadrat-Meter.

Pflasterplatten.

362. 0T m dicke Pflasterplatten,

ohne Falz...........

mit Falz............

3*30

3*90

363. Ueber 0*3 m breite, abgefaste, glatte, Pei’onsteine,

bis    0*15    m    Höhe

über 0*15    bis    0*2    m    Höhe

über 0*2    bis    0*25    m    Höhe

18*00

21*00

24*00

93

Aas 'Aus mittelweichem    hartem

Stein    Stein

364. Bei abgerundeten Peronsteinen wird für jede Abrundung ein Betrag gerechnet mit............

Й.

fl.

Aus ganz hartem Stein

fl.

0-30

Sockelplatten.

365.    (fl m dicke, glatte Sockelplatten, entweder mit winkelrechter Oberkante oder mit Fasen,

bis 1 qm Stückgrösse.......

über 1 qm Stückgrösse.......

366.    0-1 m dicke, glatte Sockelplatten, mit eingearbeiteten Kellerfenstern, und Eisenfalz,

bis 1 qm Stückgrösse.......

über 1 qm Stückgrösse.......

367.    015 m dicke, glatte Sockelplatten, entweder mit winkelrechter Oberkante oder mit Fasen.

bis 1 qm Stückgrösse.......

über 1 qm Stückgrösse.......

368.    0'15 m dicke, glatte Sockelplatten, mit eingearbeiteten Kellerfenstern und Eisenfalz,

bis 1 qm Stückgrösse.......

über 1 qm Stückgrösse.......

369.    015 m dicke Sockelplatten, mit Gesimse,

bis 1 qm Stückgrösse .......

über 1 qm Stückgrösse.......

370.    ()⁻15 m dicke Sockelplatten mit Gesims und Kellerfenstern,

bis 1 qm Stückgrösse.......

über 1 qm Stückgrösse.......

371.    015 m starke Pissoirplatten mit

Falz und 04)8 m tief eingearbeiteten Rippen..............

372.    0D8 m dicke Abtheilungswand-platten für Pissoir, mit rein bearbeiteten Lagern und Falz ....

373.    (VI m dicke, blos an den Stossfugen bearbeiteteK analüb erlegplatt en

374.    О⁻15 m dicke dto. dto.......

Deckplatten.

375.    0⁻l m dicke Platten für Schachte ohne Falz, jedoch mit Hebnagelloch mit Falz und Hebnagelloch ....

7-50

8-60

11- 50

12- 80

8-80

10-40

14-40

16-00

15-00

17-00

20-80

22-60

7-50

9-00

11-00

11-80

16-00

16-80

12- 40

13- 40

19-00

21-50

20-00

22-50

25-50

28-00

25-00

16-00

8-40

10-00

11-00

12-80

94

Aus

weichem

Stein

fl.

Aus mittel- Aus ganz hartem    hartem

Stein    Stein

376.    (Hörn dicke Platten für Schachte ohne Falz, jedoch mit Hebnagelloch

377.    O’löm dicke Platten für Schachte mit Falz und Hebnagelloch ....

378.    0"25 m dicke Platten für Schachte mit

Falz und Hebnagelloch ......

379.    0‘15 m dicke Brunnendeckplatte mit Ringloch, eingelassenem Ring und eingearbeitetem Brunnenrohr mit Falz

380.    0-25 m dicke Brunnendeckplatte,

sonst wie vorige Post.......

381.    (bip m dicke Wassereinlaufplat

ten mit durchgearbeiteter Einlaufs-Oeffnung, Fall und Falz......

382.    (H)8 m dicke Deckplatten u. zw.:

glatte...............

mit Wassernase..........

mit einerseits angearbeitetem Gesimse mit an zwei Seiten angearbeitetem

Gesimse..............

mit an drei Seiten angearbeitetem

Gesimse..............

mit an vier Seiten angearbeitetem Gesimse..............

383.    (M m dicke Deckplatten u. zw.:

glatte ...............

mit Wassernase.........

mit einerseits angearbeitetem Gesimse mit an zwei Seiten angearbeitetem

Gesimse..............

mit an drei Seiten angearbeitetem

Gesimse...............

mit an vier Seiten angearbeitetem Gesimse..............

384.    (H5 m dicke Deckplatten u. zw.:

glatte...............

mit Wassernase..........

mit einerseits angearbeitetem Gesimse mit an zwei Seiten angearbeitetem

Gesimse..............

mit an drei Seiten angearbeitetem

Gesimse..............

mit an vier Seiten angearbeitetem Gesimse..............

385.    0-25 m dicke Deckplatten u. zw.:

glatte ...............

mit Wassernase..........

mit einerseits angearbeitetem Gesimse 10"80

5-00

5-40

5-80

6-60

7-40

8-00

6-00

6-40

6-80

7-60

8-40

9-00

8-00

8-40

8-80

9-60

10-40

11-00

10-00

fl.

fl.

10-50

12-50

11-00

13-00

20-00

15-00

21-50

17-00

8-00

8-45

8-90

9-80

10-60

11-30

10-80

11-70

12-40

12-00

12-45

12-90

13-80

14-60

15-30

14-50

10-40 •    14-95

15-40

9-50

10-00

10-50

11-50

12-50

13-50

11-00

11- 50

12- 00

13-00

14-00

14-80

14- 50

15- 00 15-50

16-50

17-50

18-30

18-00

18-50

19-00

95

Aus

weichem

Stein

mit an zwei Seiten angearbeitetem

Gesimse..............

mit an drei Seiten angearbeitetem

Gesimse..............

mit an vier Seiten angearbeitetem Gesimse..............

fl.

11-60

12-40

13-00

Aus mittel- Aus ganz hartem    hartem

Stein Stein

fl.

fl.

16-30

17-20

17-90

20-00

21-00

21-80

Ruheplätze u. Balkonplatten.

386.    Ruheplatz 0-15 m dick, die Schalung rauh, mit Rundstab,

bis 2 qm Stückgrösse .... über 2 bis 3 qm

389.    Bei profilirten Ruheplätzen wird die Länge des angearbeiteten Profiles wie bei Stufen berechnet.

25-00

28-70

33-50

30-00

34-00

38-00

32-00

36-00

40-00

390. 0-15 m dicke Balkonplatten mit Gesimse, Fall. Falz, Wassernase und Wiederkehr,

bis 2 qm Stückgrösse .... 17-00 über 2 bis 3 qm über 3 bis 4 qm 391. Ueber 0vl5 bis 0-2 m dicke Balkon-platten, sonst wie vorige Post,

bis 2 qm Stückgrösse .... 20-00 über 2 bis 3 qm über 3 bis 4 qm 393. Ueber 0-2 bis 0-25 m dicke Balkon-platten, sonst wie Post Nr. 390,

bis 2 qm Stückgrösse .... 2P50 über 2 bis 3 qm über 3 bis 4 qm 393. Ueber 0-25 bis 0-3 m dicke Balkonplatten, sonst wie Post Nr. 390,

bis 2 qm Stückgrösse .... 25-00 über 2 bis 3 qm über 3 bis 4 qm

. . 19-00 . . 21-00

25-00,

27-00

30-00

30-00

33-00

36-00

19

. . 22-00 . . 24-00

. . 23-50 . . 25-50

. . 27-00 . . 30-00

29-00

31-00

34-00

35-50

38-00

42-00

S6

Ans

weichem

Stein

394. FürAnarbeitungvonCassetten an den unteren Flächen der Platten wird zu obigen Preisen 10 Procent zugeschlagen.

fl.

Ans mittel- Aus ganz hartem hartem Steiu

fl.

Stein

fl.

Hängeplatten.

395.    Gesimshängeplatten mit Wassernase,

0T m dick............

0*15 m dick............

0"2 m dick............

396.    Gesimshängeplatten mit Gesims und Wassernase

0*15 m dick............

0-2 m dick............

397.    Für Anarbeiten von Cassetten an den unteren Flächen der Platten wird zu obigen Preisen 10 Procent zugeschlagen.

0-30

8-00

10-00

9-00

11-00

13-00    18-00

15-00    23-00

G e 1 ä n d e r p 1 a 11 e n.

398.    Durchbrochene, auf beiden Seiten rein ausgearbeitete Balkon-, Terrasseoder Attik-Geländerplatten,

0-1 m dick........

ОТ bis 0-15 m dick........

Gesimse.

399.    Gesimsplatten ohneWiederkehrungen,

bis 0-15 m Dicke.....

über 0-15 bis 0*3 m Dicke.....

400.    Gesimshängeplatten mit Wiederkehrungen, bis 0-15 m Dicke.....

über 0T5 bis 0-3 m Dicke.....

Verschiedene Werkstücke.

401.    0T5 m dicke S ch lau ch auf ständ

ig la tt en mit ausgearbeitetem Loch für den Schlauch .........

402.    0-15 m dicke Pissoir rinne mit ein

gearbeitetem Falz für die Wandplatten ..............

403.    ОТ m dicke beiderseits gelagerte Sy-

phon-Zungenplatte.........

404.    Runde oder eckige Ofen u n t e r s a t z-sfeine mit Fasen,

bis 0-15 m Dicke.........

über 0-15 m Dicke.........

28-40

30-50

8-80

10-80

10-00

12-00

7-40

9-00

31-80    48-00

34-70    50-00

12-90    15-50

15-40    19-00

14-20    17-00

16-75    20-50

9-00    14-00

15-00    25-00

14-70    18-00

12-00 16-00 14-00    20-00

97

Steine per Current-Meter.

Stufen.

bis 15

Bei Stufenlängen

fiber über über 1 bis 2 bis 2 5 bis in 2'5 m 3 m

fl.

fl.

fl.

Stiegenstufen aus ganz hartem weissen Kaiserstein, oder anderen den obigen in Rücksicht auf Qualität und Härte gleichkommenden Steingattungen :

405. Bis 0*15 m hohe, bis 0*35 m breite, gerade Stiegenstufen,

mit Rundstab...........

gesäumt..............

gefalzt

Yorlegstufen mit Wiederkehr . . .* 4-50 5*00 5*70 abgefaste Spiegelstufen .....

400. Bis 0-15 m hohe, über 0*35 bis 0*4 m breite, gerade Stiegenstufen,

mit Rundstab...........

gesäumt..............

gefalzt ...............

Vorlegstufen mit Wiederkehr . . . 5*00 5*80 abgefaste Spiegelstufen......

407. Ueber 0*15 bis 0*2 m hohe, über 0*35 bis 0*4 m breite, gerade Stiegenstufen, mit Rundstab...........

. . 4-35    4*85

5*55

7-50

7-35

r — P- CO CO 00

gesäumt gefalzt

Vorlegstufen mit Wiederkehr . . . 5*25 5*90    8*70 8*70

. 5*10 5*75    8*80 8*80

abgefaste Spiegelstufen 408. Bis 0*2 m hohe, einerseits 0*2 und andererseits 0*8 m breite Spitzstufen mit Rund stab............ .

5*30    5*80    8*50    8*30

400. F reitragende Stiegenstufen mit F äsen, Platte, Plattl und Wiederkehr,

gerade ..............

Spitzstufen......... - .

410.    Für profili rte Stiegen stufen zu obigem Preise per m ein Zuschlag von 30 Kreuzer.

411.    F ür das A u fm acheneinesKopf es an einer Stiegenstufe ist per Stufe und Kopf ein Betrag von 50 Kreuzer zu rechnen.

8*75 7*25 8*50 9*00 9*75 11*25

Zargen stücke.

413. ¹⁵/2ü cm gerade Deckzargen,

glatt gearbeitet......

abgefast..........

mit Profil.........

Aus

weichem

Stein

fl.

bp bp LO

Aus mittel- Ans ganz hurtem    hartem

Stein    Stein

ü.

fl.

70 CO CO

98

Aus

weichem

Stein

Aus mittel- Aus ganz hartem Stein

413.    25/25 cm gerade Deckzargen,

g’latt gearbeitet mit eingelassenen

Stufen..............

abgefast ............ .

mit Profil.............

414.    25/so cm gerade Deckzargen,

glatt mit eingelassenen Stufen . . .

abgefast .............

mit Profil.............

fl.

fl.

hartem

Stein

fl.

3*30

3-50

3-70

4-30

4-50

4-70

сд oi cu rf*. ^ tfi.

été êÈs

GO GO —3 -JUKI)

ÊÊÈ ÊÈ8

Gewände.

415.    Gerades Gewände mit Falz

¹²/is oder «/is cm stark......

¹⁵/18 oder 18/is cm dto.......

²²/25 oder ²⁵/25 cm dto.......

²⁷/30 oder ³⁰/'зо cm dto.......

416.    Bei Anwendung von Gewänden ohne

Falz wird per 1 m Länge in Abzug gebracht .............

417.    Für die Anarbeitung von Profilen und Verkröpfungen wird bei Ausladung des Profiles bis 3 cm zu den obigen Preisen 20 Procent zuge-reclmet

418.    Bei Ausladung der Profile über 3 cm zu den obigen Preisen 40 Procent zu-gesehlagen.

41î>. Werden an den Gewänden Sockelang e a r b e i t e t, so wird per 1 currtm ein Zuschlag von 40 Procent zuge-rechnet.

420. Stürze und S о h 1 b ä n к e bei Thüren und Fenster werden nach obigen Preisen berechnet.

HJ. со tç> м от ó ö со о о о о

0-20

cn оэ со оз

Ś8Ś8

CO Ol OS

8ÈÊÉ

0-25    0-30

Gesimse.

421.    Gesimse mit Fall und Wassernase

¹⁵/27 cm messsend.........

«/so cm    dto..........

²Wo cm    dto..........

422.    Für jede W i e d e г к e h r, ob ein- oder ausspringend, wird der doppelte Vorsprung zur Länge hinzugerechnet.

423.    Z argen, Gewände und Gesimse, deren Dimensionen von den angesetzten Massen abweichen, werden nach addirten Centimetern im Verhältnisse zu den nächst höheren Preisen berechnet.

3-00

3-40

4-00

ÜSoS

4« ib

00-JOT ОТ 0*1 от ООО

99

Rinnen.

424. Rinnen oder Rinnenkopfstücke,

l5/25 cm im Lichten......

²⁵/:so cm ³⁰/40 cm 4°/i3 cm 4S/s5 cm ⁴V65 cm ⁵⁵/o5 cm e-Vso cm

Verschiedene Werkstücke.

423. 45/20 cm grosse glatte В а 1 u s t e r- oder Atti к-Sockel mit eingearbeitetem Falz oder Zapfenlöchern für die Geländerplatten oder Baluster.....2*10

mit Gresimse...........

426.    45/20 cmBaluster-od.Attik-Deckst ein mit Gesimse, sonst wie vor .

427.    Beiderseitige Gesimse werden um 10 Procent höher gerechnet.

428.    0G5 m dicker, 0*3 m breiter Thor-

1 aufs tein, mit eingearbeitetem Falz für die Laufschiene........

Diverse Steinmetzarheiten.

429.    Nach Profil ganz rund gedrehte Baluster his 0G m Höhe, per Stück

430.    Baluster wie vor, jedoch oben und

unten mit eckiger Plinte, per Stück .    2⁻25

431.    Eckige gegliedert eBalus ter bis

OG m Höhe, per Stück.......

432.    Bis 0G5 m dicker, bis OG m breiter,

1 m langer, nach Profil ausgearbeiteter Fuss stein für Bänke, per Stück .

433.    OG m hohe, bis 0*25 m breite, im Achteck angearbeitete Postamente mit abgefasten Kanten für Pissoire mit O’lo m tief eingearbeitetem Loch für die Pissoirsäulen, per Stück . . .

434.    0"2 m dicker, OG m im □ grosser Pfannenstein mit eingearbeitetem Loch für die Pfanne, per Stück . .

435.    Grenzstein im Rechteck oder im

Dreieck bis 0*2 m breit, bis OG m lang, 1 m hoch, auf OG m rein gearbeitet, per Stück .........

436.    Lesen en- oder Säulen- Can n eli-

rung, per currtm.........

437.    Pflaster ritzen, auf OG m Ritzenentfernung, per qm........

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

Aus Aus mittel- Aus ganz weichem    hartem    hartem

Stein    Stein Stein

fl.

fl.

fl.

2-90

3-30

1-90

3- 20    4-30

4- 00    5-10

4-70    5-80

3-40    4-50

2-90    4-00

3-45    5-00

3-30    5-30    7-00

3-75    5-00

3-00

1-80

2-50

0-35    0-50    0-80

0-75

100

Arbeiten nus Granit.

438.    Werden die angeführten Arbeiten anstatt aus hartem Steine, aus zu «Steinmetzarbeiten geeignetem Granit angefertigt, so tritt gegen die Preise für ganz harte Steine eine Aufzahlung von 50 Procent ein.

439.    Für Granite niederer Qualität beträgt dieser Zuschlag blos 25 Procent.

Arbeiten aus Karststein.

Durch eine regere und rationelle Industrie im Karstgebiete bricht sich die allgemeine Verwendung des äusserst eleganten Karstmarmors immer mehr Bahn, und werden besonders Stiegen in eleganter Form und dauerhaft hergestellt.

Die Preise stellen sich loco Wien franco Bauplatz per m

419. Vestibulstufen mit durchlaufendem Profil, rein geschliffen, bis P5 m Stücklänge...........

von 1'5 m „ 2'0 „    „    ...........

„ 2-0 „ „ УЧ) „    „    ...........

441.    Antrittsstufen mit Rundkopf, rein geschliffen.....

442.    Gerade oder Spitzstufen, freitragender Stiegen mit Sturzprofil (Fassetten), glatt polirtem Kopf und Spiegel mit Feinschliff, Auftritt fein gestockt mit halbreiner

Schalung bis P5 m Stücklänge...........

von 1*5 m „ 24)    „    ...........

„ 24) „ „ 34) „    „    ...........

443.    Dieselben Stufen mit ganz reiner Schalung

bis Pö in Stücklänge...........

von l‘ö m „ 24) „    ...........

„ '2-0 ., „ 34) .,    ...........

444.    Podestauflagestufen ohne Profil...........

4 15. Gewöhnliche eingemauerte Stufen mit polirtem Rundstab

oder Profil und sonst fein gestockt

bis 1*5 m Stücklänge...........

ff. 7-50 „ 84)0 „ 94)0 „ 10-00

„ 8-00 „ 9-00 „ 10-00

9-00

’, 10-00 .. 11-00

G-50

6-50

von 1*5 m „ 2-0 „ „ 2-0 „    3-0 „

7-00

7-50

liegieleistiingen.

440. Steinmetzgesellen-Taglohn, Werkzeug und Aufsicht:

2-25

2- 50

3- 00

0-80

1-05

0-04

101

VI. Zimmermanns-Arbeiten.

Die hier angegebenen Preise sind für Tannen-und Fichtengehölz calculirt.

Bei Verwendung von anderem Gehölze ist daher anstatt des hier in den Analysen angewendeten An-kaufswerthes des Fichten- und Tannengehölzes der Ankaufswerth des gewählten Materiales anzusetzen.

Bei Herstellungen aus Eichenholz sind bei allen Posten, wo nicht ausdrücklich andere Normen angegeben werden, die Arbeitslöhne um 50 Procent, bei Lärchenholz um 20 Procent zu erhöhen, während sie hei Föhrenholz dieselben bleiben, wie bei Tannen-und Fichtenholz.

A b t r a g u n g s a r b e i t e n.

Die Abtragungsarbeiten sind für Ausführung auf trockenem Boden berechnet; wenn dieselben unter Wasser bewerkstelligt werden müssen, erhöhen sich die Preise um 50 Procent des hier angesetzten Betrages.

451. Constructionsgehölze, eingebautes, (wie Balken. Träme, Röspen, Säulen, Riegel u. dgl.) aus seiner Verbindung nehmen und auf 50 m weit vom Objecte wegtransportiren und aufschlichten, ohne Rücksicht auf Stockwerkshöhe:

a)    bei einem Querschnitte von 0 bis 04)25 qm, per currtm kr. 2"7

d) „    „

8-19

;; 9-55

452.    Bretter V er schalu n g e n oder Fussböden bis 45 mm Brettstärke mit oder ohne Riegelwänden oder Polster-hölzern abtragen, die Nägel ausziehen und das Materiale auf 50 m weit vom Objecte transportiren und aufschlichten, ohne Stockwerksunterschied :

a)    ohne Riegel- oder Bundwand, oder Polsterholz, per qm „ 8T9

b)    sammt Riegel-oder Bundwand, oder Polsterholz, per qm „ 10-13

453.    Pfosten Verschalungen oder Fussböden über 45 mm Brettstärke, sonst wie vor abtragen, etc.:

a)    ohne Riegel- oder Bundwand, oder Polsterholz, per qm „ 12-65

b)    sammt Riegel-oder Bundwand, oder Polsterholz, per qm „ 16-75

454.    Schindelein dec к ung abtragen, die Nägel ausziehen und das Materiale auf 50 in weit vom Objecte transportiren und schlichten, ohne Stockwerksunterschied :

„ 7-19

a) ohne gleichzeitiger Lattenabtragung, per qm Dacli-resclie.......•...............

102

lb) mit gleichzeitiger Lattenabtragung, per qm Dacli-r es che.......................

455.    Einlattung bei Ziegel- oder Schielerdeckungen abtragen, die Nägel ausziehen, das Materiale auf 50 m weit vom Objecte transportiren und aufschlichten ohne Unterschied der Höhe, per qm Dachresche . . . „ 4*67

456.    Lattenzäune oder Staketirung abtragen, und mit

Materiale wie vor verfahren, per qm.........

457.    Decken construction en von Holz abtragen, die Nägel ausziehen und mit dem Materiale wie vor verfahren, ohne Unterschied der Stockwerke:

a)    Dübelböden, per qm . . . •............

b)    Sturzböden sammt Schalungen, per qm.......

458.    Brücke ns t r e u oder Schrottwände (volle Holzwände)

abtragen, und mit dem Materiale wie vor verfahren, per qm.................... . . . .

459.    Brücken von Holz mit Geländer und Endsbäumen

abtragen, (wobei aber kein separates Gerüst erforderlich werden darf, demnach kleine Holzbrücken ohne Joche) sammt Materialdeponirung in der Nähe des Objectes oder Aufladen auf bereitstehenden Wägen, per qm.......................

460.    Da ch construction en von Holz (entweder Schindeldächer sammt Gebälke, oder aber Dächer anderer Deckmaterialien mit Lattung oder Brettereinschalung) abtragen, die Nägel ausziehen, das Material herablassen und etwa 50 m weit vom Objecte transportiren und schlichten, wobei bei Berechnung der Grundfläche die Länge am First und die Breite von Saum zu Saum gemessen wird :

a)    Leerdächer (ohne Stuhl) und Dächer geringer Spannweiten bei ebenerdigen Gebäuden, per qm Grundfläche) ,, 29-61

b)    Stehende und liegende Dachstühle bei ebenerdigen

Gebäuden, per qm Grundfläche...........

c)    Beide vorbenannte Preise erhalten bei Abtragungsarbeiten aus höheren Etagen für jede 4 m hohe Etage einen Zuschuss von 5 Procent, daher in den Fällen ad a) per Stockwerk zuzuschlagen kr. 1*48 ad b) per Stockwerk zuzuschlagen kr. 2⁻20

kr. 11-08

„ 8-31

„ 25-3 „ 33-07

„ 21-00

„ 29-92

„ 45-15

Neuherstellungen bei Landbauten.

461. Tabelle über die Einheitspreise verschiedener Bauhölzer, franco Wien per kbm (— Festmeter).

103

TABELLE

über die Einheitspreise verschiedener Bauhölzer in Wien franco per kbm (Festmeter).

Die hier tarierten Holzgattungen sind bester Qualität, von gesunden, trockenen und rechtzeitig gefällten Stämmen erzeugt, und werden heim Kant- und Schnittholz in ihrer ganzen Länge gleiclimässig stark zugemessen,

Eichenholz

Lärchenholz

Föhrenholz

Tannen- und Fichtenholz

9 ||- g i| t

fl. J| fl.

23*77 28-50.33-22 28-50 30-90 35-62

PPPpP    pSpoö

b-< CO b- Г- bl    Ôf*t*â

^ ^'eH Ю ОС    CC'-DiO-#

O iO Ю t- Ol    © iD5 E—¹ Ю

OiOHÇQip    ipt-NH

ó P ib bi t-    t- го bnb

p7>t~PP PPPP

óo cb bi ib bj ibèt-6 co oo ю co ^-^H

12

6 IJ 9

4    || (i

lang

I fl. fl. У fl. I

Meter

is ; is

fl. I fl. II fl.

•    16-57 20-17 23-77

•    21-37 26-10 28-50

•    23-7730-90 35-62

ppppp

JoggPiS

ppppp~

gPŚoP_P ___

ppppp PPPP

^ôï(N”o6 ibÔOCOQO <M CM CO CO    vO *xH CO (M

pSppp PPPP

ŚobÓ^Ht- © 00 cb CD

Ol (M CO CO CO______CO Ol Ol Ol

© Г-. Jь* © <35 CO 05

©-2 ©ÓD

COCTNH

6_ H 9 Ц 12

Gattung

fl. fl. jj fl. II fl.

A Rundhölzer

pgg£

Ö pH Ptf ôo нннн_

ррррррУ

<35 ô ôo <b -bj-i cb

T—i tH rH r—( r—(

pppyppp

00 OT> r-i rH *^jd

fffi

Ö Ьн p ÔO

PPPP

<35 © ÔO (d

T~H

5Й§§8

© © óo © bu

<M 01 Ol CO CO

ppppp Jj|J| P Śoco

8p Ç5® 8

T-Ч CO ■pH ОС) тЧ

см <м см см со см t- t— о    F- t-

тН СО еО тН    СО тН

• • но

см см

. . рр

СО Гс-

ÜWéTP⁻ШИ"

Ś1728S? gSSSîS

<35 b-i bl CD 00 TO Ol Ol Ol Ol

pppSS

cb ôo © bi ю гн тн oi oi oi

ас

осооооооо

<3rörw©©'©,©rö

] '*■

g я я я я я я

ООООЮООО

MÇO^iOOICO-^HiO

.2 .. © -

dto.

cito.

cito.

cito.

В. Kanthölzer

•1

cito.

cito.

cito.

cito.

я я я Я с S » » -Ś-S.-S. SSS

Ô Ô о

.2

-О

°'lo/015 „ °'²⁰/0-20

O    IM N CO

ô    ô ô ô

•P

C. Schnittmateriale

Я ~ к ~

g §8©

6Ô66

6Ô6Ô

0-025

gg

dto.

cito.

cito.

QJD

.3

® -ьс

dto.

cito.

cito.

cito.

(Ito.

cito.

•S : : ;

0-01

Ю

22

0-05

104

462. Tabelle über denP re is loco Wien für Einen currtm Bau- und Sägeholz (Schnittmateriale) aus Tannen- und Fichten-» stammen.

i Tannen- und Fichtenholz |j von

Gattung

9 12 15 j 18

j! m Länge per Stück.

kostet per 1 cnrrtin j in Kreuzern öst. Währ.

Quer-sc.hmtts-fläche in qra

A. Rundhölzer

a) in ganzen Stämmen, bei015 m Durchmesser „ 0-20 „

„ 0-25 „

„ о-зо „

„ 0-35 „

„ 0-40 „

„ 0-45 „

b)„ „

f)„ »

Sin n

h)    „    „    „    „ 0-50 „

i)    ausgeschnitten auf Dimensionen, bei 0T5 m D.

0-20 „ „ 0-25    „

0-30 „ „ 035 „ „ 0-40 „ „ 0-45 „ „ 0-50,, „

k)

1)

im)

n)

0)

i p)

If. Kanthölzer

r) bei 5/5 cm rein bearbeit, Querschnitt S) „ ⁵/8    „    „

t)

«/o

U) „    ⁶/8

я >

„ ⁷/o

V)

w)

X)

y)

z)

aa)

ab)

ac)

ad)

ae)

af) lag)

! ah)

ai)

ak)

ззззззззз

⁸/ 8

⁸/l0

⁹/t>

⁹/l2

|!

!    .    .    15 17 19    0-0177

'    .    .    2 ) 30 34    0-0314

!    . j .    i    411 47 53    0-0491

i    :    .    j    07 76 84    0-0707

. ! . !114 126 137; 0-0982 .    . i 149 164 179

;    . 265 302

.    . 327 373

19 21 30 34 37 47! 53 58 76 84 101 126! 149 160 1641194 209 265 302 . 327 373 .

17

CC CC CT. -1

iO GO t'- C- Ci

00_0_0)

0-1257

0-1590

01964

0-0177

0-0314

00491

0-0707

0-0962

0-1257

0-1590

0-1964

5    6| 0-0025

9!

8i

10,

11

al)

am) . an)

i°/io

¹⁰/l3

1,/ll

1J/u

¹²/l2

¹²/l5

¹³/l3

13/16

«/u

Ul 17

15/,ó

15/ lg

44Г 444444

10 10 12 14 10 11 12 14!

12    13 15 17

13    13 15 17

17    18 21 23 i 15 17 19 22

20 22 25 28 19 20 23 261 24 26 291 33 22 24! 28¹ 31 28 30i 34 39 261 28! 32 37 37 39! 44 49 30 33 37 42 42J 45' 51 57 35 37 43 49

18    51! 58 64

0-006

0-006

0-0080

0-0081

0-0100 0-0130 I 0-0121 0-0154 j 0-0144 ; 0-0180 0-0169

0-0196 0-0238 0-0225 ! 0-0270 ;

105

Tannen- und Fichtenholz von

Gattung

6 I 9 .1-12 15 18

! m Länge per Stück, kostet per ) currtm in Kreuzern öst Währ.

Querschnitts-fläche in qtn

О £ЬО О⁻?⁵

easels*

PPPPPPPPPPSJP

33333333333333

3    3    33333333

-оJË-IJtë.ЛЛ ЛЛЛ jsj? Л-s-S ЛЛЛ Л-М ЛЛЛЛЛЛ s ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

•S

re

<©

3 333333 3 33

333333333 3 33333333333

333333333333 333 3

:зззз зззззз зз

33333    3    333

3    3 33333333 3 33333333

33 33333 3 3

67 04)256 79 0-0504 75, 0-0289 81 89 0-0340 77 85 0-0324 0-0378 0-0361 0-0418 1041 0-0400 0-0460 0-0441 0-0504 0-0484 0-0550 0-0529 0-0598 0-0576 0-0648 0-0625 0-0700 0-0676 224 260 0-0754 217 251 0-0729 241279 0-0810 233 270 0-0784 192 217 247 274|329 0-0868 170190 220 250(2891 0-0841 205 232 264 293:352 0*0928 182 203 235 267 310 0-0900 226 255! 290 322 386 0-1020 213 240 273 304 364 0*0961 240 271309 343 411 0-1085 1227 256 291 324:388 0-1024 280 317 360 400 480 0*1151 12411272 310 344 413 0-1089 297 336 382 424 509 0-1221 256 289 329 365 438 0*1156

314    355 405 449 539 0-1292 271 306 348 387 464 0*1225 1332,375 417 474 569 0-1365

315    356 405 450 541 0-1296 350 396 450 501 600 0-1440 389440,501 556,667 0-1600

46 49 54 58 52 55

65

62

55 61 651 72 621 69

7    76 85 94 103

6    68 77 86 94

7    84 94 104 114

7    76 85 95 _

871 93 104 115 126 84' 89 100110 120 96102 114 126 138 92 98109121 132

104 111 124 137! 150 100 107 120 132 144 121 135 156 178 206 109 116 130 144'157 131146'169 192|223 126 141 156 171 141 158 183 208,241 136 153 176 201 233

119

152

147

170

163

165

158

183

197

190

177

211

205

gi)

hl)

il)

kij

И)

m 1)

ni)

ol)

p 1)

q i)

r 1)

si)

tl)

ni)

vl)

w 1)

xl)

yl)

zl)

a 2)

b 3)

c4)

d 5)

e 6)

f 7)

g 8)

h 9)

ilO)

к H)

112)

m 13)

n 14)

о 15)

P13)

q il)

r 18)

Gattung

C. Schnittmateriale.

106

II

Tannen- und Fichtenholz in Längen yon

6    9    12

m per Stück, kostet per 1 currtm in Kreuzern öst. Währ.

Quer-sehnitts-fläche in qm

0-005 m starke, 01 m breite Bretter 0-15 „

o-i „

015 „

0-25 „

0-1 „

015 „

0-25 „

0-15 „

0-25 „

0-3 „

0-15 „

0-3 „

0-3 „

0-3 „

0-3 „

0-3 „

0-3 „

0-3 „

0-3 „

0-3 „

0-3 „

0-3 „

0-3 „

X X ”

0-3 „

0-3 „

0-3

И    n V    я

Latten von ²/2 cm Querschnitt */»

*/* „

³/з „

³М „

³/5 „

⁴М „

⁴/5 „

0-005 „

о-ою „ 0-010 „ о-ою „

0-015

0-015

0-015

0-020

0-020

0-020

0-025

0-025

о-озо

0-035

0-040

0-045

0-050

0-055

0-060

0-065

0-070

0-075

0-080

0-085

0-090

0-095

о-юо

о-з

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

5?

11

11

11

11

11

11

11

11

Pfosten

11

11

11

11

СО О' -З ос СЛ OS ЬО M М.

17

20

23

26

28

29

32

34

19

22

26

29

32

33

36

39

36    42

40

43

46

48

51

45

48

51

54

11

11

11

ii

il

li

«? G G ¹V ^ м м ®

ОС -i

54

57

0-0005 0-00075 0-001 0-0015 0-0025 0-0015 0-00225 0-00375 ■0-003 0-005 0-006 0-00375 0-0075 0-009 0-0105 0-012 0-0135 0-015 0-0165 0-018 I 04)195 0-021 0-0225 I 0-024 0-0255 0-027 0-0285

61

0-03

0-0004 ! 0-0006 ; 0-0008 i

0-0009 0-0012 0-0015 I 0-0016 ! 0-002

107

463. Tabelle über die zur Bearbeitung von Kanthölzern per currtm erforderlichen Arbeitslöhne, wobei der Tagelohn des Zimmermanns à fl. 1'50 angenommen wurde, und die Hilfsarbeit der Handlanger im Zimmermannslohne enthalten ist.

I Rücksichtlich der Anarbeitung |ohne Behauen wird das Rundholz; j im Durchmesser genommen von

rundes Holz rein behauen

cm

lOiOOiOiOOt'-iOCOOO СО СО GN1 Ol C'd гН т-Н т-Ч тй тН

Ю О О О ЮОЮЮ О Ю О «îi>0 9'NNiOf- 91 О г-

geschnit

tenes

behauenes

Holz

hobeln

о9г-сзэтюо^ю99юю1р[-999ЭТ9н<9

ôo^ib^-t^cbcqt-ôîoôcc^-ôîbôïôb-ôb-ibcb

HlMriNrlrtnr'HH    тН Т-1

о о о ю t- ю ю ю im о о ю ю о 9 9 ет 9 л о 9 ?

■^co^-tôoôctbôâ'l-^ôîcj'lîbôcoâs^coob-ôoi^t^

(MCI3(N!MiHWHNHHriHHH 1-1 т-t

Kur rent meter

behauenes oder Rundholz abschneiden .und legen

[Seiten

Rundholz auf zwei

t-1 03

a> <d

Holz oder

Rundholz

ohne

Einen

rauh

behautes

Holz

Rundholz auf

vier Seiten zwei Seiten

rein behauen und

vollständig anarbeiten zu Herstellungen

.'S

<D i

r5

о

Verband

erfordert an Arbeitslohn Kreuzer österr. Währ.

>OONt-C(NO>nt-C4piOCiOÇO^iCOipNO

ffqôôoH-tbôô'iîbôîfcit-ô'ic’t-^iîoorji^o-Tiiôqco

NWH(MH(NrlH ł-1 тН

>Р С 1C W to О О о N Г- N О W N t- О О >fl Ю О'О ю

r^ihóeóo<^j©óc'^>i*ćc>T-iioćc’~ićc>03ĆDfc--'’#ócOT*

СОт(1!МСО<МСО^«<МтН^НтНтН 1-ц

О ОО Ol О О О (М t> О îd N О О О IC f- О N 1р о

COlOCOiOWCOiMCOHlMnWrtrt тН

ioowooo99ioicicc>oioioo(NOOoi>9 1?-©©Ь-»Л©сЪс5э001''-'5<1©сЪ<3<1СОООтНЮСЗ!МС£’С5 ©C3»C©^©CO^<NCC<MCO^<N^^t-v-i гН

9iCiO‘fiO>ft>Cb'h-iOlNt-t-Min»pO;l!Nt-951b'

è'>lcboCWÜC3HÔCt--H(Mf-ÔcOCC-<^Oïi05û

^CßrfiOCO-^(MCOJl(MH(MriT4ri--< т-ł

.=■

.'S

105- 0 I 75-0 ! 82-5 135-0 I 97-5 I 105-0

80-2 ! 61-5

106- 5 ! 89-2

64-5 ; 45 0 : 52-5 87-0    66-0    I    70-5    19-5    67-5

52-5    40-5    |j    42-0    30’0    40 5

70-5    54-7    i    57-7    42 0    54-0

41-5    31-8    I    34-5    25-5    31\5

54-0 j    41-2    43-5    31-5    41’2

31-5 I    24 0    I    26-2    18-7    24-7

43-5 i    33-7    }    35-2    25'5    32‘2

23-2 ¹    18-0    19-5    11-2    18‘7

31-5 j    24-0    !    26-2    18-7    24-7

19-5 [    15 0    i    15-7    11-2    15 0

26-2 :    20 2    j    21-0    15-0    19’5

16- 5 ! 12-7 ! 13-5 9-7 12-0

22-5 ;    17-2-    17-2    12'0    16 5

12-7 ;    9-7    i    10-5    7-5    9 7

17- 2 ; 12-7 i 14-2 10-5 13 5

9-7 j    7-5    ii    7-5    5-2    7-5

12-7 !    9-7    !'    10-5    7-5    9-7

60-0    82-5

75-0    112-5

66-0 I 45-0    62-2

88-5 ! 63-0    84-0

37-5    52-5

Gattung

Stärke

des

S5/40-S5/s5<.{ J“™

я/*-юМ „jlÜh

M/«*-²⁸/*« „(|Äh

äl/3S-³«/24

'*Ы~*'Ы „{ Łf

‘*/20-4/17 „I Г““

"/«-»/« „(śh

‘*/l4    ‘*/l2 ,,[ Ef

»/i₂—и*/« „(е;ь

»/■ о-⁹/* iÄh

Ъ-V-. 4 Cf

(weich wl jhart

art

Durchmesser des

Stammes j 6

OiOOrOOiOOt-iOCO®

îO't'tîOCO^ltMHHi—It—I

108

464.    Holzconstruction en mit Verband (Dachstühle,

Bund- oder Riegelwände, Thürstöcke u. dgl.) aus vierkantig, rein gearbeitet geliefertem Tannen- oder Fichtenholze vollständig anarbeiten, d. h. ab-binden, auf das Bauobject bringen und aufstellen, per currtm Gehölze, ohne Hobelung sammt aller Arbeit und allen Materialien, wobei Letzteres in durchschnittlichen Längen angenommnn wurde :

Querschnitt (= ⁴/i Wr.-Zoll angenommen), fl. 0‘27 ⁴/s

(= ⁴/« »

(= S/5 (= ⁵/6

(=- ⁶/e u. ⁵/⁷ Wr.-Zoll „

(= c'h    „

(= '/t u. c/s „    „

(= ⁷/s ⁷/9 (= ⁸/в (= »/»

(= ⁸/io (■= °/o

465.    Dachstuhlconstruction (Pultdach auf Stich und Wechsel, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche (zu deren Berechnung die Länge am First und die Breite am Saume horizontal gemessen wird):

a)    bei 3 m Stirnbreite des Gebäudes, am

Mauergrunde gemessen........

b)    bei 4 m Stirnbr. des Gebäudes, а. M. g.

c)    bei 5 m

d)    bei 6 m

), „ 0-34 ), „ 0-48 ), „ 0-42 ), „ 0-54 ), „ 0-68 ), „ 0-77 ), ”

), „ i-oo ), „ 1*11 ), „ 1-14 ), „ 1*31 ), „ 1-47 ), „ 1-47 ), „ 1-66 ), „ 1-82 ), „ 1-79 ), „ 1-98 ), „ 2-39 ), „ 2-88 ), „ 3-31

/1

•s

dto.

Ol rH т-H r-4

a. M. g. а. M. g.

dto.

dto.

<*) bei 8 m Stirnbr. des Gebäudes, а. M. g. . . . . .    97

466. Dachstuhlconstruction (Pultdach auf Bockpfetten, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

;i) bei 5 m Stirnbreite des Gebäudes,

am Mauergrunde gemessen ...    „    2*13

b)    bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes,

a. M. g..............

c)    bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes,

a. M. g.............

d)    bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes,

a. M. g..............

dto.

!>

„    2-03

. „ 2-18 *    2-31

109

467. Dachstuhlconstruction (Pultdach in it st e h ende m Stuhl, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche :

a)    bei 5 m Stirnbreite des Ge

bäudes, am Mauergrunde gemessen ...........

b)    bei h in Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g. . .

c)    bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, a, M. g. . .

d)    bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g. . .

-8--

::

i.

fl. 2-07

. „    2-3&

"1

■ „ 2-41

•    „    2-37

468. Dachstuhlconstruction (Le er dach, für Ziegeleindeckung berechnet) her-stellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen per qm Grundfläche: a) bei 3 in Stirnbr. des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen .

m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

dto. dto. dto.

14+

1 Я i

b) bei

а. M. g. . . . а. M. g. . . . а. M. g. . . .

1-22

466. Dachstuhlconstruction (Le er dach mit Kehlbalken, für Ziegeleindeckung be-y rechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche: a) bei 5 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen.......

b)    bei 3 m Stirnbreite des Gebäudes, а. M. g. . . .

c)    bei 7 m    dto.

d)    bei 8 m    dto.

JLLjß

а. M. g. - . . dto. . а. M. g. . . .

470. Dachstuhlconstruction (Le er dach mit Giebel-

p f e 11 e, für Ziegeleindeckung berechnet) her-steilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche :

dto.

;'j

a) bei 5 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen . . .

» Ä c⁻

⁴---

bei

bei

bei

sag

Stirnbreite des Gebäudes,

dto.

dto.

dto.

dto.

M. g. . . . M. g. . . .

M. g

110

471.    Dachstuhlconstruction (Le erd ach mit Mittel-

p f e 11 e, für Ziegelein-deckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a) bei 6 m Stirnbr. des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen . . fl. 1*79

b)    bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....„    1*90

c)    bei 8 m d ) bei 9 m e) bei 10 m

472.    Dachstuhlconstruction (В о с к p f e 11 e n d a c h mit

I ' jTw

äL

.-!Sr

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

а. M. g. . . а. M. g. . . а. M. g. . .

мгтгЦр^

■--•'TD

schrägen Stuhlsäulen, für Ziegeleindeckung berechnet) bersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

473. Dachstuhlconstruction (Bockpfettenstuhl, füi

dto.

dto.

dto.

dto.

a. M. g. . a. M. g. . a. M. g. • a. M. g. .

/v\

10™

Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

c)    bei 9 m

d)    bei 10 m

dto.

dto.

dto.

dto.

a. M. g. . . . a. M. g. . . .

rH rH rH rH

111

e)    bei 11 in Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g. ...

f)    bei 12 m

474. Dachstuhlconstruction (stehender Stuhl, für Zie-

dto.

dto.

a. M. g. . . .

1-67

1-62

/Ж.

10 м-

geleindeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen...................

b)    bei 9 m Stirnbreite des Gebäudes, а. M. g. ...

c)    bei 10 m

d)    bei 11 in

e)    bei 12 m

f)    bei 13 m

g)    bei 14 m

h)    bei 15 m

475. Dachstuhlconstruction (Zangendach mit Mezza-

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

JL

-8~

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

a. M. g. . а. M. g/ . а. M. g. . а. M. g. . а. M. g. . а. M. g. .

Г- Г ? f: î: г

г f;

tOtętętętęiętęię

il

l-'^i

nin, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche :

a)    bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b) rbei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

c) ,bei 9 m    dto.    dto.    a.    M.    g.....

d) ,bei 10 m    dto.    dto.    a.    M.    g.....

e) #bei 11 m    dto.    dto.    a.    M.    g. • . . .

f)    bei 12 m    dto.    dto.    a.    M.    g.....

to to to tę tę

l-j- 1-^ tô tó tô M-Cn iß Ьй- CO CÎ GO

112

A

Ар

aw

У4 4

«"■

Hängsäule, für Ziegeleindeckung berechnet) hei-stellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche :

a)    bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei 11 m Stirnbreite des Gebäudes, а. M. g. . . . . <•) bei 12 m <1) bei 115 m e) bei 14 m

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

177. Dachstublconstruction (liegender St u h 1, für Ziegel-

.-tk™

eindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen....................

b)    bei    13 m    Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

2-69

2-73

dto.

dto.

dto.

2-73

2-98

3-07

113

478. Dachstuhlconstruction (stehender Stuhl mit

/яг

— гг---------

Häng we г к und Mezzaningeschoss, für Ziegel-eindeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei    9 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

479. Dachstuhlconstruction (Hängwerkst u h 1 mit dure h-

Я В Й i 1_

-- lJ-.—S-.----

J zm

laufenden, also in jedem Sparrensatz unausge-wechselt liegenden Bundträmen, für Ziegeleindeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....„    3’28

c)    bei 14 m

»    314

dto.

dto. a. M. g.

„    3-48

114

480. Dieselbe Dachstuhlconstruction, aber mit ausge-wechselten Bundträmen auf Stich- und Wechsel construirt, per qm Grundfläche:

a)    bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................fl

b)    bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....,,

c)    bei 14 m

48S. Dachstuhlconstruction (Schaardach auf Bockstuhl

2-48

2*47

dto.

dto.

a. M. g. . . .

2-53

'Z -

ł,.

-JC

KB

1Z?-

mit Hängsäulen, für Schiefereindeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen....................

b)    bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

e) bei 14 m d ) bei 16 m

483. Dachstuhlconstruction (freier Mezzanin stulił mit

2-15

2-13

dto.

dto.

dto.

dto.

a. M. g. . . . a. M. g. . . .

2-09

2-06

НГТт

Sä

ШЗ

ff

fl#

Hängsäule, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche :

115

fl. 2-73

a)    bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen...............•.....

b)    bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....„    2'59

e) bei 18 m dto.    dto. a. M. g.....„    2-56

483. Dachstuhlconstruction (doppelt überein and er-

m m -15—J

steh e n der S t u h 1, für Ziegeleindeckuug berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qin Grundfläche:

n) bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen...........

b)    bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes,

c)    bei 15 m

d)    bei 18 m

484. Dachstuhlconstruction (durchlaufende Bundträme mit

dto.

dto.

dto.

dto.

ppp

M. g. . . . M. g. . . . M. g. . . .

2-79

2-87

2- 91

3- 02

Н ä n g- und S р г e n g s t n h 1, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

„    3-59

a) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen ......................

116

CT* О-¹ er⁻er* ф Ф (t>

Юммм

O CO Ci

ся

O

43

mî

PPPP

CJ4 CJÇ СП? er?

os os os os

485. Dieselbe Dachstuhlconstruction mit ausgewechselten Bundträmen, also auf Stich und Wechsel, per qm Grundfläche :

a)    bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes,a. M lg .

c)    bei 16 m

d)    bei 18 m

e)    bei 20 m

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

FFF

M. g. . M. g. . M. g. .

486. Dachstuhlconstruction (Hängstuhl mit durch-

JA

ТЕГ

11

11

11

11

11

^ -,--:—8,

2-77

2-67

2-68

2-72

2-75

I;

Sk

ver

laufenden Bundträmen oder aufgehängten Deckenträmen für Ziegeleindeckung berechnet) her-stellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.............•.......fl

b)    bei 18 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g......

c)    bei 21 m

d)    bei 25 m

dto.

dto.

dto.

dto.

a. M. g. . . . a. M. g. . . .

487. Dieselbe Dachstuhlconstruction mit ausgewechselten Bundträmen, also auf Stich und Wechsel, per qm Grundfläche:

a)    bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei 18 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

c)    bei 21 m

d)    bei 25 m

dto.

dto.

dto.

dto.

a. M. g. . . . a. M. g. . . .

os ce co ce

117

488. Dachstuhlconstruction (doppelt übe reinan de i-

ЛТ“ /г

z/:

;!r=~

stehender Stuhl, für Ziegeleindeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 13 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen...... . . .*...........

b)    bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

c)    bei 17 m    dto.    dto.    a. M. g.....

d)    bei 19 m    dto.    dto.    a. M. g.....

489. Dachstuhlconstruction (doppelt übereinander-

.ft

mmm

JJ

ata

Il I

20 »

liegender Stuhl, für Ziegeleindeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

fl. 4-13 „    4-10

a)    bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    hei 17 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

;-4

Iss

zanin, für Schiefereindeckung berechnet) lierstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche :

a)    bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................fl.

b)    bei 16 m Stirnbreite des Gebäudes, M. g......

c)    bei 18 m dto.    dto.    M. g. .    . . „

491. Dachstublconstruction (Kirchendach, für Ziegel-

-,

'\

to to to

CM tr> -чН ю ю со

118

c)    bei 20 m Stirnbreite des Gebäudes, а. M. g. . . .

d)    bei 22 m

dto.

a. M. g.....

490. Dachstuhlcoiistruction (S c h w e i z e r s t u h 1 mit Mez-

dto.

: Sb

4-01

8-92

//T

тН

eindeckung berechnet) hersteilen und in einer Höhe von 4 m über dem Erdhorizont aufstellen, per qm Grundfläche :

a)    hei 16 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei 20 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

e) bei 24 m d) bei 30 m

492. Dachstuhlconstruction (schweres Kirchen dach,

fl.

dto.

dto.

dto.

dto.

a. M. g. . . . a. M. g. . . .

W\

ЖЧ

Z\

4 .-4L

sx

41

'“IW

für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und in einer Höhe von 4 m über dem Erdhorizonte aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 25 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei 30 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

c)    bei 35 m

d)    bei 40 m

e)    bei 45 m

f)    bei 50 m

492. Dachstuhlconstruction (Eisenbunddachstuh 1. für

Blecheindeckung berechnet)h erstellen und auf ebenerdige Gebäude von 8 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    ohne Gusseisenschuhe . „    1’53

b)    mit Gusseisenschuhen .    „    1*81

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

a. M. g. a. M. g. a. M. g. a. M. g.

120

schuhen, für Schiefer- oder Blecheindeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude von 15 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per qm Grundfläche...........

495. Dachstuhlconstruetion (mit Eisenbund und Eisen-

. fl. 2-34

à?

.20™-

schuhen, für Schiefer- oder Blecheindeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude von 20 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per qm Grundfläche............

496. Dachstuhlconstruetion für gleiche Voraussetzungen

fl. 2-98

HL---------------------------------------го”---------------

wie hei Post Nr. 495, per qm Grundfläche

fl. 318

121

.i

schuhen, für Blech- oder Schiefereindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude von 25 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per qm Grundfläche............

498. Dachstuhlconstruction(Schweizerstuh 1, für Blech -

fl. 3-35

J

-Г-

■ioT-

oder Schiefereindeckung berechnet) lierstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche :

a)    bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, а. M. g. ... л

c)    bei 12 m dto.    dto.

a. M. g

499. Dachstuhlconstruction (Schweizerstahl auf Stich

_ /л

v' -

щи

io⁷:,’-

sa

122

und Wechsel, für Ziegeleindeckung- berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a) bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen....................

b)    bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

c)    bei 12 m

fl.

a. M. g......

500. Dachstuhlconstruction, (Man sard dach, für Ziegel-

dto.

dto.

to LO LNp

1JJ

III

------/о m

8-56

eindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude von 10 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per qm Grundfläche.......„

501. Dachstuhlconstruction (stehender Stuhl bei ein-

У '

mwt.

• .._1|

Sft

-■

Ui'"

seifiger Gesims aufm au er ung, für Ziegel eindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude von 10 m Stirnbreite, am Mauergrunde

gemessen, aufstellen, per qm Grundfläche......„

502. Dachstuhlconstruction für gleiche Voraussetzungen wie bei Post Nr. 501, per qm Grundfläche .....

2-24

„    2-54

/4

fl

Np

ti

Ci

123

f;.G

щтж=^:

construirt, für Blech- oder Pappeindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche sammt Schalungen .... fl. 3’69

Diese Dachconstruction eignet sich vornehmlich für Fabriksräume, in denen weder mit feuchten Dämpfen, noch mit Säuren etc. gearbeitet wird ; die untere Daclireschc ist zu stukaturen, die Zwischenräume der Langriegel sind zur Hälfte mit Kalkpisée auszufüllen, während die andere Hälfte direct ober der Stukaturschalung leer bleibt und eine Jsolirschichte bildet.

Die im Profile angegebene Spannweite ist die normale, die Bünder stehen von 4 zu 4 m und können durch Holz- oder Eisensäulen getragen werden.

Sehr von Vortheil ist die Verwendung von Lärchen- oder

Föhrcnholz.

504. Dachstuhlconstruction (Sheddach aus Holz und

fei

k—

6.0-*-

Eisen construirt, für Schiefer-, Blech- oder Papp-eindeckung berechnet), herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche sammt Schalungen ......................

fl. 4-62

Die bei voriger Post gemachte Anmerkung gilt auch hier, jedoch lässt sich diese Construction auch für Fabriksräume anwenden, in welchen feuchte Manipulationen Vorkommen.

OR

il

ff

124

sJ

pv

.«. ;ул-' !:    -~ -: .. •• т-?г - -

£

lii

SHEDDACH

PROFiL

'У

.1

ч*

jj|

Falzziegeleindeckung berechnet, per qm Grundfläche sammt Schalungen und Lattung..........

Diese Construction eignet sich für alle Räume, welche in gleichmässiger Temperatur geheizt erhalten werden müssen.

506. Hachstuhlconstruction (Laternenshed) auf eben-

fl. 3-75

j.    'L.-ÿ'

I

IXlInp

4£p£

"y

V“

A R B |E I T S S

WW

U44

]ç

Ш

erdigen grossen Fabrikssälen hersteilen, per qm Grundfläche sammt Schalungen..........

Diese Construction ist für Arbeitssälo der Textilindustrie sehr empfehlenswert!).

Dachstuhlconstructionen der Post Nr. 465 bis 506, wenn sie nicht für Ziegeleindeckung oder für die daselbst angegebenen Heckmaterialien herzustellen sind, variiren in ihren Herstellungskosten bei Verwendung anderer Deckmaterialien, und es betragen dieselben:

a)    bei Stroh- und Rohreindeckung durchschnittlich 70

b)    bei Schindel- und Dranitzeneindeckung dto.

c)    bei Steinpappe und Filzdeckung

d)    bei Schuppenschiefersteineindeckung

e)    bei Chablonenschiefersteineindeckung dto.

dto.

dto.

:W

fl. 5-05

85

65

90

f)    bei Ziegeltaschen, einfach gelegt durchschnittlich 95

g)    bei dto. doppelt gelegt

h)    bei Blecheindeckung

100

75

125

dto. dto.

Procent der in den Posten Nr. 465 bis 505 angesetzten Geldbeträge, wobei sowohl auf die Abänderung der Dachneigung (Resche) zu dem gewählten Deck-materiale, als auch auf die Querschnittsabänderung der aufgewendeten Constructionstlieile behufs ihrer TragfähigkeitRücksicht genommen ist. In jenen Fällen jedoch, wo in den Posten 465 bis 505 ausdrücklich auf andere Deckmaterialien, als doppelt gelegte Ziegeltaschen. Rücksicht genommen wurde, und die Kosten der Dachconstruction für ein anderes Deck-material als das daselbst angenommene berechnet werden sollen, ist der Procentansatz auf Grundlage der in vorstehender Tabelle erscheinenden Procent-verhältnisszahlen zu machen.

Die Neigungswinkel der Dachflächen (Resche) sind:

a)    für Stroh-, Rohr-, Schindel-, Dranitzen- und Ziegeldächer mit.............35 bis 45 Grad

b)    für Steinpappe- und Blechdächer mit 17 bis 25 „

c)    für Schieferdächer mit.......25 bis 35 „

angenommen worden. In Fällen, wo diese Neigungswinkel wegen der Qualität der zur Deckung verwendeten Materialien nicht genau eingehalten werden können, ändern sich dennoch die Preise der Dachconstruction bei der Zimmermannsarbeit nicht wesentlich, weil die Holzstärken in den wenigsten Fällen nach theoretischen Rechnungen eingehalten, sondern meistentheils stärker, als es ihre Tragfähigkeit erfordert, verbaut werden.

Wenn diese Dachconstructionen in einer anderen Höhe als auf ebenerdige Gebäude hergestellt werden sollen, so erhöhen sich die Kosten für den höheren Transport um durchschnittlich 1 Procent des Arbeitslohnes für jede 4 m betragende Stockwerkshöhe.

507. Holzconstructionen ohne Verband aus vierkantig rein bearbeitet geliefertem Tannen- oder Fichtenholze vollständig an arbeiten, schneiden, ab-binden und legen (zu Tramböden, Brückenherstellungen u. dgl., wo blosse Verdübelungen und Verstrebungen, aber keine Zapfen- oder Schlitzverbindungen etc. Vorkommen), per currtm Gehölze ohne Hobelung, sammt aller Arbeit und allen Materialien, wobei letzteres in durchschnittlichen Längen angenommen wurde :

a)    bei ¹⁰/i5 cm oder V2ju cm Querschnitt

b)    bei ¹³/is „

c)    bei u/2i „

d)    bei ¹⁵/22 „

e)    bei n/24 „

f)    bei ¹⁸/25 „

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

fl.

^ i.0 о t- 00

Olißt-COffiO

èèèôÔH

126

g)    bei    l8/2G    cm    oder    2u/23    cm Querschnitt

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

fl. 1-19

1-29

1-42

1-54

1-68

1-87

1- 94

2- 02

50S. Sturzbodenlegung aus 30 mm starken, rauhen Brettern, per qm:

a) mit Uebergreifung der Bretter zur Fugendeckung . . h) mit Ueberlattung der Bretterstossfugen......

0-83

0-84

509. Fehlbodenlegung aus 30 mm starken, rauhen

Brettern, per qm:

:i) bei Einlegung in gefalzte Träme, und Ueberlattung der

/tetÿtsjsmmst.

.жи :

Bretterstossfugen.................

b) bei Einlegung in an die Träme der Länge nach zu др befestigende Traglatten, und ebenfalls mit Ueberlattung der Bretterstossfugen.......

0-62

0-74

51 ö. В о h r b о d e n p u t z - V e r s c h а 1 u n g aus 20 mm starken, rauhen, gesprengten Brettern, per qm.....

511.    Sturzboden aus 35 mm starken, einerseits gehobelten Brettern, per qm:

a)    bei Uebergreifung der Bretter zur Fugendeckung und Abfasung der unten sichtbaren Bretterkanten . . . .

b)    bei aneinander gestossenen Brettern und von unten über die Fugen gelegten gekehlten Leisten . . . .

c)    bei aneinander gestossenen, auf Nuth und Feder ge-

spündeten Brettern ................

512.    Deckenconstructionen.

Alle Berechnungen der hier folgenden Preise von Deckenconstructionen in Gebäuden sind unter der Annahme der gewöhnlichen (Nutz-) Belastung für Wohn-räume mit 300 kg im Maximum per qm aufgestellt.

Die hier angenommenen Trakttiefen sind die Lichtmasse von Mauergrund zu Mauergrund entlang der Tramlänge gemessen, und es entsprechen die angewendeten Tramstärken der Tragfähigkeit von 450 kg (für ganz aus Holz construirte) und 500 kg (für aus Eisentraversen mit Holzquerbalken construirte Decken) per qm Maximalbelastung bei mehrfacher Sicherheit, wobei die Eigenlast der Construction mit 150 kg respective 200 kg eingerechnet wurde.

Sollten Deckenconstructionen für andere als zu Wohnräumen bestimmte Ubikationen hergestellt werden, so sind die Holzstärken hiefiir im Verhältnisse zu den in der Analyse angewendeten derart zu berechnen, dass die zufällige Belastung

0-50

1-10

1-23

1T5

127

in Dachräumen ohne Lagerräume mit

in Futterböden mit. ........

in Fruchtböden mit......< .

in Tanzsälen mit..........

in Speichern mit..........

und auf Geh brücken mit......

kg per qm Bodenfläche angenommen.

Wo bei Decken Unterzüge angewendet werden, ist die Trakttiefe zur Bestimmung des Preises gleich dem freien Auflager der Traîne von Unterzug zu Unterzug oder Mauer anzunehmen.

Die Träme der Sturzdecken sind im Mittel 1 m weit von einander gelegt angenommen und es gelten die Preise-sämmtlicher Deckenconstructionen für die Herstellung derselben in der I. Geschosshöhe bis 4—5 in über dem Erdhorizonte ; für höher zu legende Decken ist der Preis per Stockwerk um U, Procent des aus der Analyse ersichtlichen Arbeitslohnes zu erhöhen.

Die Unterlegung der Tramköpfe mit durchlaufender Bastsch Hesse entlang der Mauerauflagen ist in den sämmtlichen liier angesetzten Einheitspreisen inbegriffen.

175,

350,

400,

450,

. 677,

500

513. Deckenconstruction mit rauhen Sturzträmen

und rauher Sturzbodenlegung aus 35 mm starken Brettern, mit Ueber-

lattung der Bretterstossfugen, per qm:

a)    bei 4 in Trakttiefe .

b)    bei 5 in

c)    bei 6 m

d)    bei 7 m

e)    bei 8 m

dto.

dto.

dto.

dto.

fl. 1-56 „    P69

„ 1-91 „ 2-22 „    2-45

514.    Deckenconstruction wie Post Nr. 513, jedoch mit gehobelten Trämen und gehobelter Sturz-bodenlegung aus 40 nun starken Brettern, mit Ueber-greifung der Bretter zur Fugendeckung und Abfasung aller scharfen Kanten, ]ier qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe................ .

b)    bei 5 m

c)    bei 6 m di bei 7 m e) bei 8 m

515.    Deckenconstruction mit einfacher Sturzdecke

aus rauhen Trämen, rauhen Sturzboden aus 30 mm starken Brettern,

und RohrbodenanSchalung aus 20 nun starken Brettern, per qm:

dto.

dto.

dto.

dto.

„    1-92

„ 2-06 „    2-30

„ 2-62 ,. 2-86

1ГЩГ

», ..

•*

128

a)    bei 4 m Trakttiefe

b)    bei 5 m

c)    bei 6 m

d)    bei 7 m

e)    bei 8 m

516.    Deck en construction mit einfachen rauhen Trä-men, wie bei voriger Post, jedoch mit darübergelegtem, gehobelten und gespündeten Fussböden aus 35 mm starken Brettern und unterer Rohrboden-anschalung, per qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe.................

b)    bei 5 m

c)    bei b m

d)    bei 7 m

e)    bei 8 m

517.    Deck en construction mit einfachen rauben Trä-men und eingeschobenem Fehlböden zur Aufnahme der Schuttanschüttung, inclusive Rohrboden-anschalung, per qm:

a) bei 4 m Trakttiefe................

b ) bei 4'5 m

c)    bei 5 m

d)    bei 5’5 m

e)    bei b m

f)    bei b'5 m

g)    bei 7 m

h)    bei 7-5 m

i)    bei 8 m

fl.

dto.

dto.

dto.

dto.

tO tO LO Dp LO СО    ©

Oi tO м* <x> an,

dto.

dto.

dto.

dto.

СО СО г чр LO Lsp

tö ö -i o*i ci •<1 ^ cc ^ oo

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto. ................

5 IS. Deck en construction aus einfachen rauben, vierkantigen Trämen mit in Falz eingelegtem Fehlboden zur Aufnahme der Schuttanschüttung und inclusive der Rohrbodenschalung, per qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe................

b)    bei 4⁻5 m

c)    bei 5 m

d)    bei 5*5 m

e)    bei 6 m lj bei 6⁻5 m g) bei 7 m b) bei 7*5 m i) bei 8 m

LJ

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

511). Deck en construction aus einfachen rauhen, vierkantigen Trämen mit im Mittelfalz eingeschobenem Fehlboden zur Aufnahme der Schuttanschüttung und inclusive der Rohrbodenverschalung, per qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe................

b)    bei 4-5 m

dto.

CO CO tO tO tO tO to to to

CO cc to to to to to to LO

È'ÈÊÊà&ÛÛÏ

„ 2-26 „    2*32

129

c)    bei 5 m Trakttiefe

d)    bei 5-5 m

e)    bei 6 m

f)    bei 6*5 m

g)    bei 7 m

h)    bei 7*5 m • ) bei 8 m

520.    *) Decke n cons t r n c t i о n mit <1 о p p e 11 e r T r a m-

lage, wobei sowohl für den Fehlboden, als auch für den Rohrboden-Verputz selbständige Träme eingelegt werden, mit rauhem. 30 mm starken Fehlboden für aufzunehmende Schuttanschüttung und inclusive Rohrbodenschalung, per qm :

a) bei 4 m Trakttiefe................

b ) bei 4*5 m

c)    bei 5 m d ) bei 5*5 m

e)    bei 6 m

f)    bei 6*5 m

g)    bei 7 m li) bei 7*5 m

i)    bei 8 m

521.    *) D e с к e n с o n s t r u c t i о n mit doppelter T r a m-lage wie vor, wobei jedoch der Sturzboden gleichzeitig als Fussboden der oberen Etage benützt wird und gehobelt und auf Nutli und Feder g e s p ü n d e t ist; inclusive Rohrbodenschalung, per qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe.........

b)    bei 4*5 m e) bei 5 m

d)    bei 5*5 in

e)    bei 6 m

f)    bei 6*5 m

g)    bei 7 m b) bei 7*5 m i) bei 8 m

522.    Traversendecke.

h.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

„    2*87

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

lElE

„    2*84

3*16

4*16

”    4*58

„    4*85

*) Die ad Post Nr. 520 und 521 gebrachten Deckenconstrnctionen eignen sich am Vortlieilhaftesten für solche Ubikationen, wo auf den Decken selbst momentane Stösse und Erschütterungen aufgenommen werden müssen, wie inVerpackungs-Magazinen, Tanzböden u. dgl.

130

Deckenconstruction aus gewalzten Eisenträgern, welche in jedem Fensterschafte aufliegen und nach der Breite des Gebäudes liegend angeordnet sind, folglich gleichzeitig als Stirn-schliessen oder Anker verwendet werden. Nach der Länge des Gebäudes laufend sind in den Fuss dieser Traversen von Meter zu Meter entfernt liegende Sturzbalken angebracht, welche über den Traversenkopf hinweg verklammert sind, und sowohl die Sturzbodenschalung als auch die Rohrbodenschalung aufnehmen.

Hei der Berechnung der Traversendeeken wurde folgendes zu Grunde gelegt:

1.    Die zufällige Belastung des Raumes beträgt per qm.......... 300 kg

2.    Die Belastung der Gehölzeconstruction, des Schuttes, des Fussbodens, der Stukatur-

decke und die Eigenlast der Traversen beträgt rund 200 kg, es betrügt sonach die per qm verlangte Tragfähigkeit . . ............ ...    500 kg

3.    Die Traversenlage ist von Fensterschaft zu Fensterschaft ohne Unterbrechung angenommen: wenn also bei Zimmern die nach der Trakttiefe zu liegenden Scheidemauern als Auflager der hölzernen Sturzbalken benützt werden (was aber im Interesse der Solidität des Baues unterbleiben sollte), so muss auf den Minderverbrauch an Eisengewicht Rücksicht genommen werden.

4.    Die Tragfähigkeit und das Gewicht der Eisenträger ist nach jenen Typen berechnet, wie sie in der III. Abtheilung dieses Werkes tabellarisch ersichtlich erscheinen.

5.    Das zur Anwendung gebrachte vortheilhafteste Profil ist in der in der II. Abtheilung befindlichen Analyse beigesetzt, und sind die Träger mit 12 kg Inanspruchnahme per qmm angewendet.

6.    Jede Traverse ist auf die D/^fache Trägerhöhe tief fest eingemauert betrachtet.

A. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte l'5m

в) bei 4 m Trakttiefe, per qm.............

b)    bei 5 in

c)    bei 3 m

d)    bei 7 in

e)    bei 8 m

528, T r a versen d e с к e gleicher Art wie hei Post Nr. 522 beschrieben, aber

lî. F ensters c h a ftw eite von Mitte zu M itte 2*25 m

a)    bei 4 m Trakttiefe, per qm............

b)    bei 5 m dto.    ............

c)    bei 5*5 m dto. „    ............

d)    hei 3 m dto.    „    ...........

e)    bei 3‘5 m dto.    „    ...........

f)    bei 7 m dto.    „    ............

g)    hei 7\5 m dto.    ,.    ............

h)    bei 8 m dto.    „    ............

524. T r averse n d e с к e gleicher Art wie bei Post Nr. 522 beschrieben, aber

€. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 2*5 m

a) bei 4 m Trakttiefe, per qm............

b bei 5 m

c)    bei 5*5 m

d)    hei 6 m

e)    bei 6'5 m

f)    hei 7 m

g)    bei 7'5m

dto.

dto.

dto.

dto.

fl. 3-44 .,    4-24

„    4-70

5-08

H-27

„    3-20

3-74

3-94

4-19

4- 68

5- 01 5-62 5-92

3-29

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

3-72

4-03

4-23

4-72

5-07

131

535. Traversendecke gleicher Art wie bei Post Nr. 522 beschrieben, aber

I). Fens ter schaft weite von Mitte zu Mitte 3 m

a)    bei 4 m Trakttiefe, per qm............

b)    bei 5 m

c)    bei 5*5 m

d)    bei 6 m

e)    bei 6'5 m

f)    bei 7 m

fl. 3-33

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

«526. D e c к e n c о n s tr u c t i о n e n m it I) üb e 1 b ä u m e n aus

Rundholz hergestellt sanimt Rastschliessen,

per qm :

A. geschnittene Dübelböden, wobei das Stammholz auf 2 Seiten behaut und in der Mitte der Länge nach zersägt wird *),

a)    bis 3 m Trakttiefe (04)9 m stark)

b)    bei 4 m

c)    bei 5 m

d)    bei 6 m

e)    bei 7 m

dto.

dto.

dto.

dto.

B. aus gebauten Dübel bäumen, wobei die Stämme auf 3 Seiten rein bearbeitet werden.

an) bei Hm Trakttiefe (0T7 m stark) . bb) bei 7 m ce) bei 8 m dd) bei 9 m ее) bei 10 in

dto.

dto.

dto.

dto.

(0-2 ..    „,) .

(0-22 „    .. ) ' *

(0-25 (0*28 ..

527. Deck en construction mit Dübel bä um en aus schon bearbeitet geliefertem Gehölz herstellen. sammt Rastschliessen, per qm:

a)    bei 3 m Trakttiefe...............

b)    bei 4 m

c)    bei 5 m

d)    bei 0 m c) bei 7 m

f)    bei 8 m

g)    bei 9 m li) bei 10 m

•52S. T h u r m d ä c h e r aus Holz auf ge m a u e r te m U n t e r b a u.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

3-69

3-79

4-06

..    4-71

..    5-53

1*64

1-85

2T3

2-77

3-03

2-98

3-41

3- 77

4- 53 5*72

1-63

1-94

2T8

3-00

3-4(i

4-02

4-55

5-38

*) Das einfache Zersägen der Stämme der Länge nach und Einlegen als Dübelbäurae ist unstatthaft, und wird hier darauf deshalb aufmerksam gemacht, weil eine solche Deckenconstruction bedeutend billiger herzustellen wäre.

132

Die Hołzconstruction eines Thunnes hängt ganz von der Wahl des Projectanten ab, und es lässt sich hiefür eine Norm nur schwer aufstellen; anders verhält es sich mit den Kosten, welche sich je nach der Form der Façade des Thunnes approximativ bestimmen lassen.

Es werden deshalb keine Profile, sondern die Ansichten von verschiedenen Thürmen zur Orientirung beigegeben.

Die hier folgende Fixirung der Grundpreise für Thurmherstellungen begreift in sich die gesammte solideste Hołzconstruction sammt Yerbandeisen und Bretterumschalung des Holzgerippes von Aussen, nach dem beigesetzten Muster, und ist der Preis nach Massgabe der in Post Nr. 432 angeführten Holzgestehungskosten, dann des Zimmermannstagelohnes und der Gerüst- und Aufsichtskosten etc., analog aller in diesem Werke behandelten Posten, calculirt.

Um an verschiedenen Orten den Einheitspreis per qm Grundfläche reguliren zu können, ist es blos nöthig, das Yerhältniss der in Post Nr. 431 angeführten Holzpreise zu den Localpreisen der Baustätte zu suchen, und nach diesem grösseren oder geringeren Verhältnisse den Grundpreis unserer Calculation abzuändern, wobei die übrigen Factoren, wie Arbeitslohn u. s. f. unberücksichtigt bleiben können.

Es kostet 1 qm Grundfläche Thurmdach nach dem symetrisehenVerhältnisse der beigegebenen Zeichnung:

W/M,

fl. 7-59

fl. 8-33

ШШшк

fl. 11-48

fl. 124)4

fl. 8-57

133

4.

fl. 15-00

fl. 7-13

TW

fl. 12-51

fl. 16-56

fl. 20-09

fl. 29-89

a Sei

я;

fl. 25-11

fl. 25-80

fl. 27-15

:ï

'О

184

-l

Шш

IS

|ffp

T/"'

aal

Ш?

lllp’^ï

fl. 26-42

529.    Sehrottwäude aus 0-15 m starkem, vierkantig rein bearbeitetem Gehölze lierstellen, per qm:

a)    aus Rundholz...................

b)    aus vierkantig bearbeitet oder geschnitten geliefertem

Holze.......................

530.    Schrottwände aus 0-25 m starkem, vierkantig rein bearbeitetem Gohölze lierstellen, per qm:

a)    aus Rundholz...................

b)    aus vierkantig bearbeitet oder geschnitten geliefertem

Holze........................

531.    Schrottwand aus Rundholz vierkantig rauh bearbeitet lierstellen. (wobei die Balken nicht ganz voll-kantig. sondern waldstämmig belassen werden, um die Auspflockung für den Putz aufzunehmen) sammt Nagelung und Auspflockung der Lagersegmente mit Holznägeln, per qm :

a)    bei 0-15 m Stärke.................

b)    bei 0-25 m Stärke.................

532.    Schrottwand aus lagerseitig rauh bearbeitetem Rund holze, per qm:

a) 0‘2 m stark....................

bi 0-25 m stark....................

c)    0-3 m stark....................

533.    Schrottwand aus roh bleibendem Rundholze, per qm :

a ) 0-2 in stark....................

b j 0-25 m stark....................

c) 0-3 m stark....................

534.    Ueberlegboden aus Rundholz, per qm:

a) aus rauh wahnkantig beschlagenem Rundholze . . .

fl. 34-63

fl. 33-07

fl. 2-73

2-74

5-18

5-31

2-34

3-71

2-50

3-15

3-90

1- 59

2- 03

2-72

135

b)    aus geschältem Rundholze ohne Bezimmerung . . . fi. 1*26

c)    aus gerissenem Rundholze.............

535.    Fussboden aus 0'08 m starken Pfosten, ohne Polsterholz, per qm:

a)    gesäumt, rauh, ohne Nagelung...........

b)    gesäumt, rauh, mit Nagelung ......... . .

e)    gefugt, rauh und genagelt.............

d)    gefugt, gehobelt und genagelt...........

e)    gespundet, rauh und genagelt . . . . •......

f)    gespündet, gehobelt und genagelt.........

536.    Fussboden aus 04)85 m starken Pfosten, ohne Polsterholz, per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt.............

b)    gesäumt, rauh, genagelt..............

c)    gefugt, rauh, genagelt...............

d)    gefugt, gehobelt, genagelt.............

ei gespündet, rauh, genagelt.............

f)    gespündet, gehobelt, genagelt...........

537.    F u s s h о d e n aus 04)5 m starken Pfosten, ohne Polsterholz, per qm :

a) gesäumt, rauh, ungenagelt.............

bj gesäumt, rauh, genagelt..............

c)    gefugt, rauh, genagelt...............

d)    gefugt, gehobelt, genagelt.............

e)    gespündet, rauh, genagelt.............

f)    gespündet, gehobelt, genagelt...........

53S. Fussboden aus 0'04 m starken Brettern, ohne Polsterholz, per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt.............

b)    gesäumt, rauh, genagelt..............

c)    gefugt, rauh, genagelt...............

d)    gefugt, gehobelt, genagelt.............

<*) gespündet, rauh, genagelt.............

1‘) gespündet, gehobelt, genagelt...........

539.    Fussboden aus 04)3 m starken Brettern, ohne Polsterholz, per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt.............

b)    gesäumt, rauh, genagelt..............

e)    gefugt, rauh, genagelt...............

d)    gefugt, gehobelt, genagelt.............

e)    gespündet, rauh, genagelt.............

f)    gespündet, gehobelt, genagelt...........

540.    Fussboden ans 0⁻025 m starken Brettern, ohne Polsterholz, per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt.............

b)    gesäumt, rauh, genagelt..............

c)    gefugt, rauh, genagelt...............

dj gefugt, gehobelt, genagelt.............

e)    gespündet, rauh, genagelt.............

f)    gespündet, gehobelt, genagelt...........

1-24

P64

1-77

1-90

24)3

2-08

2-19

1-34

1-44

1-55

1-68

1-89

1-82

1-11

1-19

1-28

1-40

1-41

1-54

0-90

0-99

1-04

1*18

1-16

1-30

0-68

0-74

0-81

0-93

0-94

1-07

0-58

0-84

0-70

0-79

0-80

136

541. Fuss bode n mit Polsterholz. Zu den mit Polsterholz zu berechnenden Fussböden ist zu den ad Post Nr. 535 bis 540 angesetzten Preisen nur das Erforderniss an Gehölze zuzuschlagen und zwar per qm Fussbodenfläche :

a)    für Pfostenböden über 0⁻05 m Stärke........

b)    für Bretterböden топ 0'03 bis 0-05 m Stärke . . . .

c)    für Bretterböden bis 0*03 m Stärke.........

543. Verschalung senkrechter Wände mit Schwarten,

per qm:

a)    gesäumt .......................

b)    mit Uebergreifung der Fugen...........

543.    Verschalung senkrechter Wände mit 0-02 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, rauh...................

b)    gesäumt, gehobelt.................

e) gefugt, rauh....................

d)    gefugt, einseits gehobelt..............

e)    gefugt, beiderseits gehobelt............

f)    gespündet, rauli..................

g)    gespündet, einseits gehobelt............

h)    gespündet, beiderseits gehobelt...........

544.    Verschalung senkrechter Wände mit 0*025 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, rauh...................

b)    gesäumt, gehobelt.................

c)    gefugt, rauh....................

d)    gefugt, einseits gehobelt..............

e)    gefugt, beiderseits gehobelt............

f)    gespündet, rauh..................

g)    gespündet, einseits gehobelt ... -.........

iij gespündet, beiderseits gehobelt...........

545.    Verschalung senkrechter Wände mit 04)3 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, rauh...................

b)    gesäumt, gehobelt.................

c)    gefugt, rauh....................

d)    gefugt, einseits gehobelt..............

e)    gefugt, beiderseits gehobelt............

f)    gespündet, rauh..................

g)    gespündet, einseits gehobelt . ............

h)    gespündet, beiderseits gehobelt............

54«. Verschalung senkrechter Wände mit 0*035 m starken В r e 11 e r n. per qm :

a)    gesäumt, rauh...................

b)    gesäumt, gehobelt.................

c)    gefugt, rauh....................

dj gefugt, einseits gehobelt..............

e)    gefugt, beiderseits gehobelt.............

f)    gespündet, rauh..................

g)    gespündet, einseits gehobelt............

h)    gespündet, beiderseits gehobelt............

666

0-59

0-64

COCĆCĆĆ6

6Ó6Ó6ÓOH

0-87

0-99

0-93

1-07

1-20

Г04

1-18

137

547.    Verschalung senkrechter Wände mit 04)4 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, rauh...................

b)    gesäumt, gehobelt.................

c)    gefugt, rauh....................

d)    gefugt, einseits gehobelt..............

e)    gefugt, beiderseits gehobelt............

f)    gespündet, rauh..................

g)    gespündet, einseits gehobelt............

h)    gespündet, beiderseits gehobelt...........

548.    Verschalung senkrechter Wände mit 0*05 m starken Pfosten, per qm:

a)    gesäumt, rauh...................

b)    gesäumt, gehobelt.................

c)    gefugt, rauh....................

d)    gefugt, einseits gehobelt..............

e)    gefugt, beiderseits gehobelt ............

Г) gespündet. rauh..................

g) gespündet, einseits gehobelt............

b) gespündet, beiderseits gehobelt............

540. Fugleisten anfertigen und bei Verschalungen anbringen (wobei bemerkt wird, dass zu den vorhergehend mit 0*3 in breiten Brettern berechneten Schalungen per qm Schalung 3*67 currtm Fugleisten noting sind), per currtm:

a)    rauhe Fugleisten .................

b)    gehobelte, abgefaste Fugleisten...........

c)    gehobelte und gekehlte Fugleisten.........

550.    Dacheinlattung für Schindeleindeckung, per qm:

a)    bei 0*1 m Lattenweite von Mitte zu Mitte......

b)    bei 0*15 m e) bei 0*2 m

d)    bei 0-25 m

e)    bei 0*3 in

f)    bei 0*35 m ff) bei 0*4 m

551.    Dacheinlattung für Ziegel- und Steineindeckung, per qm:

a)    bei 0*1 m Lattenweite von Mitte zu Mitte......

b)    bei 0*15 m

c)    bei 0-2 m d ) bei 0*25 m

552.    Latten versch alun g (Staketirung) für Zäune, Wandabtheilungen, Thore u. dgl., rauh (ungehobelt), per qm:

a)    bei 0*1 m Lattenweite von Mitte zu Mitte ......

b)    bei 0*13 m

c)    bei 0*16 m

fl.

гЧ тЧ Н г-Н тЧ тЧ тЧ гЧ

тЧ тЧ т-Ч тЧ тЧ гЧ тЧ уЧ

ООО

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

pppppop

И И И И bD to W СО    О СО

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

ООО®

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

о © о tô ob iW rfs» О

138

.».■»;{ Lattenverschalung (Staketirung) für Zäune, Wandabtheilungen, Thore u. dgl., gehobelt, per qm:

a)    bei ОТ m Lattenweite von Mitte zu Mitte......

b)    bei    0-13 m    dto.

c)    bei    0T6 m    dto.

554.    LattenVerschalung (Staketirung) für Zäune, Wandabtheiiungen, Thore u. dgl., aus gehobelten und geköpfelten Latten, per qm:

a)    bei 0T m Lattenweite von Mitte zu Mitte ......

b)    bei    0T3 m    dto.

c)    bei    0T6 m    dto.

555.    Pflasterwürfel (oder Holzstöckel) aus Holz her-steilen, ohne Legen, per qm 0TB m grosse Würfel:

a)    aus rundem Holze.................

b)    aus °'¹⁰/o-к; m starkem Kantholze .........

c)    aus Holzabfällen..................

556.    Theeran strich auf Holzflächen, per qm:

a)    zweimaliger....................

b)    dreimaliger....................

557.    Stieg en stufen aus vollem, weichem Holze (Blockstufen). per currtm:

a)    ungehobelt....................

b)    gehobelt....................

558.    Stiegen stuf en aus 04)5 m starken Pfosten mit Untersatzei von Brettern, per currtm:

a)    ungehobelt...................

b)    gehobelt, mit einfachem Rundstab.........

c)    gehobelt, mit Rundstab, Plattei und Garnis.....

550. Stiegen stufen aus 04)8 m starken Pfosten mit

Untersatzei von Brettern, per currtm:

a)    ungehobelt...................

b)    gehobelt, mit einfachem Rundstab........

<•) gehobelt, mit Rundstab, Platte! und Garnis . . . .

566. Stiegenwange aus 04)8 m starken Pfosten, per currtm :

a)    rauli.......................

b)    gehobelt .....................

561,    Stieg en wan ge aus ОТ m starken Pfosten, per currtm :

а ) rauh.......................

b) gehobelt......................

562.    Wangenstiege, mit ¹⁰/2o cm starken Wangen, 4 cm starken in Falz eingeschobenen Stufen, complet anfertigen und aufstellen, per currtm:

a)    ungehobelt....................

b)    gehobelt.................... •

565. Wangens tiege, mit ¹³/25 cm starken Wangen, 5 cm

starken in Falz eingeschobenen Stufen, complet anfertigen und aufstellsn, per currtm:

a)    ungehobelt . . . .................

b)    gehobelt .    . . )................

fl.

dto.

dto.

dto.

dto.

666

dto.

dto.

dto.

dto.

666

G* Cf Cf

66

'•5

•5

1-45

1-77

0-57

0-88

1T4

0-71

0-84

0-87

14)0

4-28

5-95

5T9

139

5в4. Heuraufe mit eichenen Sprossen, ganz gehobelt, per currtm....................

565.    Steigleitern mit eichenen Sprossen, ganz gehobelt,

per currtm....................

566.    F utter harr en aus Pfosten, per currtm:

a)    ungehobelt....................

b)    geli oh eit......................

567.    Säulen von Holz, Streithäume und Standsäulen in Ställen, dann Plankensäulen bis 2 m Höhe, reinbearbeiten, hobeln und aufstellen oder befestigen, per currtm :

a)    aus Rundholz...................

b)    aus Kantholz...................

568.    Ali tritt sc bläu che oder Gainzen anfertigen und

aufstellen, sammt innerer und äusserer Yerpichung, per currtm....................

566. Dunstschlauch anfertigen und aufstellen, per currtm :

a)    rauh........■...............

b)    gehobelt und mit Bandeisen beschlagen......

570.    Dach wasserrinnen von Rundholz ausarbeiten und

einhängen, per currtm...............

571.    Zwischenrinnen (sogenannte Zwuzelrinnen) anfertigen und legen, per currtm:

a)    von der Länge nach in die Hälfte zersägtem Rundholz „ 2*38

b)    aus 04)65 m starken Pfosten............

572.    Bo den rinneu von 04)4 m starken Pfosten, rauh für

Bleehausfütterung sammt Deckbrett, anfertigen und legen, per currtm.................

573.    Auspichen von Dachrinnen, per currtm.....

574.    Dachbodentreppen (über Bundträme) sammt Untersätzen, per currtm:

a)    aus 04)35 m starken Brettern............

b)    aus 0'05 m starken Pfosten.............

575.    Falz in Holz circa s/₅ cm tief ausarbeiten, per currtm „

576.    Spundung mit Ruth und Feder ausarbeiten, per currtm :

a)    bei Falzpiloten..................

b)    bei Falzbürsten (Pfosten).............

577.    Zersägen von Hölzern der Länge nach, per currtm Schnittlänge für jedes cm der Holzdicke:

a)    bei weichem Holze ................

b)    bei hartem Holze.................

578.    Röhren aus Kiefernholz abschälen und ausbohren, per currtm:

a)    bis auf 0*04 m Durchmesser............

b)    für je 1 cm grössere Weite mehr um........

ti. 1*18

r 1-01

1-42

„ 1*58

„ 2-46

0-44

, 1-26

1-33 „ 0-25

OH 6

•5

„ 0-39 „ 0-21

„ 0*00.45, „ 04)0.₆

140

579. WasseiTeitungsröhren von Holz einlegen und verbinden; hiebei ist das in Post Hr. 463 für Anarbeiten von Rundholz ohne Verband festgesetzte Ar-beitserforderniss, und die Erdarbeit, nach Post Hr. 37 besonders zu berechnen.

580.    Brunnenrohre einsetzen mittelst Brunnenbüchsen verbinden und befestigen, per currtm.....

581.    Altes Brunnenrohr herausheben, per currtm . .

582.    S t a u b 1 a d e n, schneiden, säumen, abfügen und legen, per currtm:

a)    ungehobelt.............,.......

b)    gehobelt .....................

583.    Ge wölb schal bogen aus 04)4 m starken Brettern,

per currtm....................

584.    Dachgesimse von P f о s t e n und Brettern, gehobelt und gegliedert, hersteilen, per currtm:

a)    bei ³⁵/4о cm Querschnitt..............

b)    bei ³⁰/з5 cm

c)    bei 2ö ₃₀ cm

(I) bei ²⁰125 cm

585.    Dachgesimse und Thurmgesimse von Rundholz, gehobelt und gegliedert, hersteilen, per currtm :

a)    bei ³⁵/40 cm Querschnitt..............

b)    bei ³⁰/з5 cm

<•) bei 25/30 cm

d)    bei ²⁰/гг» cm

H. 0-30

0T5

0-22

0-28

1-10

dto.

dto.

dto.

4-84

dto.

dto.

dto.

3-52

2*55

1-90

580. T h ü r- u n d F e n s t e r s t ö с к e von K a n t h о 1 z, werden je nach ihrer Grösse per currtm Holzerforderniss ermittelt und der Preis für die entsprechende Holzstärke aus Post Hr. 464 angesetzt.

Werden Thürstöcke gehobelt, so schlage man das ad Post Hr. 463 ausgewiesene Erforderniss hiefür —, und bei eventueller Herstellung eines Falzes jenes ad Post 575 zu.

587. Thür- und Fen ster stocke von Pfosten, (wobei die Länge der letzteren nach der Breite und Höhe ermittelt wird, und die einzumauernden Ohren zugegeben werden, z. B. bei einem Fenster von 1'05 m Breite und 2T m Höhe =

1 Sohle P05 + (2 Ohren à 0T5 =) 0-3 . - P35

1    Sturz ebenso

2    Gewände

à [2T + (2 Zapfen à 0-05 =) ОТ =] 2*2 - 4T

2 Mittelohren in letzteren à 0*2.....— 0/4

Zusammen 7'5 m Pfosten)

= P35

per currtm Pfostenerforderniss :

a)    0T5 m    tief,    rauh,

b)    0T5m    .,    gehobelt,    .,    04)5 m

e) 0T5m    „    rauh, ⁴    „    04)65    m

d)    0T5ni    „    gehobelt,    .,    0*035 m

e)    0*15 m „

raub.

aus 0*05 m starken Pfosten .

dto. dto. dto. dto.

.. 0-08 m

ti.

99999

141

f) O⁻15 in tief, gehobelt, aus 0"08 m starken Pfosten

0-055 m 0-065 m 0-08 in 0-08 m 0"065 m 0-055 m 0-08 m 0*08 m 0-065 m 0-065 m 0-08 m 0-03 m

588.    Vorbenannte Thürstöcke mit Falz zu versehen, benöthigt die ad Post Nr. 575 angesetzte Arbeitspost, daher zuzuschlagen per currtm:

a)    bei einseitigem Falz................

b)    bei beiderseitigem Falz..............

589.    Thürflügel, gewöhnliche aus Brettern, gefugt und mit Einschubleisten, per qm Grösse:

a)    ungehobelt................ . . . .

b)    ungehobelt, mit über die Fugen gelegten Leisten .

c)    gehobelt.....................

(1) gehobelt, mit über die Fugen gelegten, gehobelten

und abgefasten Leisten .............

e) gehobelt, mit gekehlten Fugleisten.........

590.    Thürflügel, gewöhnliche, bis 3 qm Grösse, aus Latten, per qm :

a)    ungehobelt....................

b)    gehobelt....................

591.    Th ore für Einfahrten, Remisen, Schöpfen, Scheuern, bestehend aus einem eichenen Thorstock, weichem Holzgerippe und Bretterverschalung mit über die Fugen gelegten Leisten, anfertigen, mit dem vom Schlosser zu liefernden Beschläge anschlagen, ein-passen und einhängen, per qm:

a)    bis zu 10 qm Grösse, ungehobelt..........

gehobelt...........

b)    von 10 bis 15 qm Grösse, ungehobelt .......

gehobelt ........

c)    von 15 bis 25 qm Grösse, ungehobelt .......

gehobelt.........

592.    Kellerthüre aus Holzfutterstock und ungehobeltem Bretterflügel unfertigen und einpassen, bei der gewöhnlichen Lichtengrösse von 1 m + 2 m per Stück

a)    mit Tannen- oder Fichtenstock.........

b)    mit Föhrenstock.................

c)    mit Lärchenstock................

d)    mit Eichenstock.................

593.    Fensterladen aus beiderseits gehobelten Brettern

sannnt Stock aus Stalfelholz, per qm........

g)    0-3 m „

h)    0-3 m „

i)    0-3 m „

k)    0-3 m „

l)    0-45 m .,

m)    0-45 m „

n)    0-45 m „

o)    0-45 m „

p)    0-6 m „

q)    0'6 m „

r)    0-6 m „

s)    0'6 m „

rauh, „ gehobelt, „ rauh. „ gehobelt, ., rauh, „ gehobelt, „ rauh, ,, gehobelt, „ rauh, „ gehobelt, „ rauh. „ gehobelt, „

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

н. о-зо

0-42 045 „ 0-50 „ 0-54 .. 0-58 0-31

0-70

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

0-73

0-80

0-82

0-97

1-00

0"04.& „ 0-09

1-16

l I’»*

„ 1-43

1-69

;; 1-80'

„ 0-55 „ 0-79

„ 1*65

„ 1-95

?---

„ 2-16 2-00 „ 2-21

1-90

142

594. Dacherker von Holzgerippe, Bretterumschalung, und Thüren, wobei die Holzstärke je nach der Grösse variirt, per Stück:

a) Erker mit Satteldach und Thüre von 21) m Breite und 2⁻5 m Höhe, rauh -..............

fl. 30-00

35-00

23-59

23-9Ö

16-00

18-00

gehobelt ............

e)    Erker mit Satteldach und Thüre von 1-0 m Breite

und 1*25 m Höhe, rauh..............

gehobelt...........

f)    Erker mit Satteldach und Thüre von 1"0 m Breite

und 1-0 m Höhe, rauh...............

gehobelt.............

g)    Erker mit Segmentdach und Thüre von 0’8m Breite

und 0‘5 m Höhe, rauh..............

li) Dachluggen mit Thüre von 0-6 m Breite u. 0*35 m Höhe,

rauh.....................

Wenn vorgenannte Erker ohne Thüren oder Laden hergestellt und mit Fenstern versehen werden, so entfällt für die Thüre oder den Laden per qm Thürfläche, bei rauhen Gattungen . ...........

bei gehobelten Gattungen .........

12-60

14-00

12- 50

13- 75

11-00

12-00

5-20

2-94

1-16

1-43

595. Вrunnenrost von ²⁰/25 cm starkem Holze anfertigen und legen, per Stück

a)    bei 1"5 m äusserem Durchmesser, aus Föhrenholz

b)    bei 1"5 m О bei 2-0 m

d)    bei 2*0 m

e)    bei 2-25 m D hei 2-25 m

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

„ Eichenholz Föhrenholz Eichenholz Föhrenholz Eichenholz

11-44

16-69

14- 16 20-65

15- 52 22-85

596. Brunnenkranz 0-1 m stark, aus 2 übereinander gelegten 0-05 m starken Pfosten sammt 0-05 m starken Deckel anfertigen und versetzen, per Stück:

d)    bei    Herstellung von    Brunnenkränzen    aus    Eichenholz

rechne man den Bedarf an Material mit den dafür entsprechenden Preisen, und erhöhe den Arbeitslohn um 20 Procent (siehe Analyse II. Abtheilung).

9-67

14-77

16-78

597.    Brunn en sau g vent il in eine hölzerne Röhre einsetz en und versplinten, per Stück........

598.    Brunnenrohrstiefel einlassen, per Stück . .

0-75

0-75

143

509. Bi'unnenausflussrolir von Holz lierstellen, ein-setzen und verspunten, per Stück.........

600.    Senkgrubenfutter von Eichenholz (über einge-Avölbte Senkgruben) °'⁷/o-7 m im Lichten sammt weicher Fallthüre hersteilen und beschlagen, complet per Stück „

601.    Abtritt schlauch stöckel aus Eichenholz mit

Falz hersteilen und versetzen, per Stück......„

603. Abort sitz brett von 0'85 bis 07 m Breite sammt

Spiegel und Untersatzbrett hersteilen, per currtin . „

603. Ab trittsitz deckel hersteilen, per Stück.....„

fl.

0-79

7-51

2-66

1-57

0-81

Wasser b a uar beiten.

604.    Piloten oder Grundpfähle aus weichem Rundholze anzuarbeiten, zuzuspitzen, beschuhen, zur Stelle zu transportiren, aufzuziehen, aufzustellen, zum Einrahmen richten und mit Ring zu versehen, sodann nach dem Einrammen abzuschneiden, und die Zapfen anzuarbeiten, per currtin:

a)    bei 0*1 m Durchmesser..............

b)    bei 013 m

c)    bei 0A5 m

d)    bei 0*17 m

e)    bei 0-2 m

t) bei 025 m

g)    bei 0'3 m

h)    bei 0\35 m

i)    bei 045 m

605.    Piloten oder Grundpfähle aus weichem vierkantig bearbeitetem Holze anzuarbeiten, zuzuspitzen, beschuhen, zur Stelle zu transportiren, aufzuziehen, aufzustellen, zum Einrammen richten und mit Ring zu versehen, dann nach dem Einrammen abzuschneiden und die Zapfen anzuarbeiten, per currtm:

a)    bei ⁷/7 oder ⁶/s cm Querschnitt..........

b)    bei ⁹/*>    „ ⁸/io „

c)    bei ¹ °/1 о .,    • I {2 .,

d)    bei I2/i2    ¹⁰/u .,

e)    bei »Ru ,. ⁷-7ie ..

f)    bei ¹⁷/i7 „ l5/20 „

g)    bei ²¹/21 „ ¹⁸/24 „

h)    bei ²⁴/24

i.) bei ²⁸/2S „ ²⁴/»2

k)    bei ³¹/3i „ ²⁷/31; .,

l)    bei ³⁵/з5 „ ³⁰/4o „

606.    Pilote n oder Grundpfähle aus Föhre 11-, Lärche n-oder Eichenholz mit rundem oder viereckigem Querschnitte anzuarbeiten, zuzuspitzen, beschuhen, zur Stelle zu transportiren, aufzuziehen, aufzustellen, zum Einrammen richten und mit Ring zu versehen, sodann

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

бббоббннм

²¹/28 „

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

»“^ИКСООООО

600. Piloten oder Grundpfähle einrammen.

Die Kosten des Einrammens lassen sich für alle Fälle schwer bestimmen, man kann dieselben jedoch im

u t p

veran-

144

nach dem Einrammen abzuschneiden und die Zapfen anzuarbeiten, erfordert per currtm:

a)    aus Föhrenholz, die in Post Nr. 404 und 405 in der Preis-Analyse (II. Abtli.) für das dort angegebene Holzquantum zu substituirenden Preise für Föhren-holz, und die dort angewendeten Arbeitslöhne unverändert ;

b)    aus Lärchenholz, die in Post Nr. 404 und 405 in der Preis-Analyse (II. Abtli. für das dort angegebene Holzquantum zu substituirenden Preise für Lärchenholz, und die dort angewendeten Arbeitslöhne um 15 Procent erhöht;

e) aus Eichenholz, die in Post Nr. 404 und 405 in der Preis-Analyse (II. Abtli.) für das dort angegebene Holzquantum zu substituirenden Preise für Eichenholz, und die dort angewendeten Arbeitslöhne um Ein Drittel erhöht.

<>07. Piloten oder Grundpfähle nach Post Nr. 404, 605 oder 604 zurichten, wenn kein Pilotenschuh zur Anwendung kommt, vermindert die Arbeitskosten um 12 Procent.

608. Piloten oder Grundpfähle ab schneiden, per cm Dicke :

a)    über dem Wasserspiegel:

1.    bei weichem Holze...............

2.    bei hartem Holze................

b)    bis 0‘5 m tief unter dem Wasserspiegel:

1.    bei weichem Holze...............

2.    bei hartem Holze.............• .

c)    über 0'5 m tief unter dem Wasserspiegel, für jede um 0'5 m grössere Tiefe zu vorhergehender Post einen Zuschlag von

1.    bei weichem Holze...............

2.    bei hartem Holze................

Allgemeinen nach der Formel К —

schlagen, wobei u der Umfang in Centimetern, t die Einranimungstiefe in Metern, p den Handlangertagelohn in Kreuzern, und n einen von der Bodenbeseh affenheit und sonstigen Bauverhältnissen abhängenden Coëfficienten, welcher zwischen den Zahlen 120 und 30 variirt, bezeichnet.

Daraus folgt:

610. Piloten oder Falzbürsten ein ramm en, für jedes Meter Tiefe und jedes Centimeter Umfang der vierkantigen oder runden Pfähle oder Falzbürsten, mit Inbegriff des Erfordernisses für Aufsicht und Requisiten, der Beihilfe des Zimmermanns während des

11. 0-04 „ 0-0(5

„ 0-23 ., 0-31

„ 0-22 „ 0-30

145

Einrammens, Aufstellen und Abtragen der Schlagwerke sammt Anschaffung und Abnützung derselben, sowie auch des Gerüstes, jedoch ohne Wasserschöpfen, u. zw.:

A)    wenn die Pilotenlänge unter 7 m ist, und die Ein-rammungstiefe nicht mehr als 2 m beträgt:

a)    im leichten Boden (siehe Erdarbeiten, Klassittzirung

der Bodenarten, I. Klasse)...........

b)    im mittleren Boden (wie vor, II. Klasse).....

c)    im festen Boden (wie vor, III. Klasse)......

B)    wenn die Pilotenlänge unter 7 m ist, aber die Ein-rammungstiefe mehr als 2 m beträgt :

a)    im leichten Boden (I. Klasse)..........

b)    im mittleren Boden (II. Klasse).........

c)    im festen Boden (III. Klasse)..........

611. Piloten oder Falzbürsten ein ramm en, erfordert zu den ad Post Nr. 610 angesetzten Preisen einen Zuschlag

a)    von 25 Procent, wenn die Piloten eine Stücklänge von über 7 bis 10 m haben ;

b)    von 75 Procent, wenn die. einzelne Pilote länger als 10 m ist ;

c)    von 10 bis 15 Procent, wenn die Piloten oder Falzbürsten in schiefer Richtung einzurammen sind, u. zw. 10 Procent bei der Abweichung bis zu he, und 15 Procent bei der Abweichung von über */₆ von der Senkrechten.

613. G e h ö 1 z a r b e i t e n und Herstellungen bei Brücke n, sowie verzahnte Röste u. dgl. im Wasserbau vorkommende, nach dem Currentmeter zu berechnende Holzconstructionen sind nach der Post Nr. 468 zu behandeln, wozu jedoch für Herstellungen mit eigenen Gerüstungen hiefür ein Zuschlag von 10 Procent, und bei Arbeitet! am Wasserspiegel ein Zuschlag von 5 Procent zu machen ist.

613.    Pfosten Verschalung bei Wehren, Mühlgerinnen oder Durchlässen, gefugt, gespündet und gehobelt aus weichen Pfosten, per qm:

a)    bei 0-05 m Pfostenstärke..............

b)    bei 0-035 m

c)    bei 0-08 m

d)    bei 0"09 m

e)    bei 0-095 m

f)    bei 0*1 m

614.    Schrottwand hinter Piloten oder als Schutz

wand bei Brückenköpfen und Wehren, aus auf 3 Seiten bearbeitetem weichen Rundholze, ¹⁵/is cm stark, gedübelt, herstellen per qm..........

615.    Schrottwand genau wie vorige, aber ungedü-

belt, per qm . . .................

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

666

„ 0-01.5

„ 0"02.g

„ 0"03.₆

„ 1-60 „ 1-82 „ 2-19 „ 2-47 „ 2-59 „ 2-70

io

146

616.    Schrottwand wie vor, jedoch ³⁰/₄₀ cm stark und

ge nag-eit (wobei jeder Nagel 3 Stämme verbinden muss), per qm...................

617.    Schrottwand aus Rundholz von 30 cm Durchmesser, genagelt, per qm.............

618.    Wasserdichte Holz wand (bei Klausen) aus

³⁶/4n cm starkem, weichen Holze sammt Mooskeil-diclitung und Nagelung, bearbeiten und aufstellen per qm......................

(Die Nagelung aller liier angesetzten Schrottwände ist mit Holznägeln angenommen).

619.    Regiearbeiten des Zimmermanns.

a)    Kant- und Schnittholz wird nach Post Nr. 461 und 462 in Rechnung gestellt, und für die Besorgung 5 Procent zugeschlagen.

Tb) Ein Zimmermannstag (= 10 Arbeitsstunden) sammt Aufsichtsgebühr und Requisitenbeigabe......

c)    Ein Handlanger des Zimmermanns, per Tag ....

d)    Eisensachen werden ohne Zuschlag aus den betreffenden Arbeitsgattungen tarifirt, und die Zufuhr extra verrechnet.

e)    Sägespäne, per hl.................

f)    Waldmoos, per hl.................

620.    Brennholzpreise, franco ins Haus gestellt, wobei das Holz vollkommen ausgetrocknet, in Längen von 0-19 m gesägt, und für Zimmerfeuerung klein gespalten geliefert wird:

. a) Buchenscheiter, per Raummeter fl. 7-29, per Mtrztr . „

b)    Eichenscheiter, per dto.    „ 6-29, per dto. .

c)    Fichten- oder Föhrenscheiter,

ungeschwemmt, per Raummeter,, 5-71, per dto.

geschwemmt, per

d)    hartes Prügelholz, per dto.

e)    weiches dto. per dto.

f)    Reisigbündeln, per Schilling

g)    Unterzündspäne, per Büschel

(Ein Raummeter — 0-286 Rahmklafter, oder 1 Rahmklafter --= 3-5 Raummeter mitteldicht geschlichtetes Brennholz, die Scheiterlänge mit 0-95 m angenommen).

dto.

fl. 6-71

„    3-43

„ 12-27

1-65

1*20

0-36

0-50

H-*•

2-00

1-90

„ 1-os „ 1-20 „    4-00

„ 0-02

147

VII. Dachdeckerarbeiten.

631. St rohdacheindeckung nach derResche berechnet.

Den hier berechneten Beträgen sind nachfolgende Strohpreise zu Grunde gelegt:

1 Bund ausgedroschenes Langstroh (— 0*125 kbm —

8*0 kg)......................

1 Mtrztr (= 100 kg) ausgedroschenes Langstroh, derzeit in Wien . ............... . . .

1 kbm ausgedroschenes Langstroh (= 64 kg) . . . 1 Stück Strohscheibl (1 Bund Langstroh gibt 3 Scheibein, und es bleibt 1*3 kg Wirrstroh = Vs Bund übrig) à 2*13 kg..................

Die Strohpreise variiren zu den verschiedenen Jahreszeiten sehr stark, und sind daher jedesmal nach dem Marktpreise genau zu erheben ; der Preis für Wien ist inclusive der städtischen Verzehrungssteuer verstanden.

fl. 0*18

•2*25

i-м

„    0*07

Â) Strohdacheindeckung, gewöhnlicher Art, auch Schau-b e n- oder S c h eib e 1 n d a c h e i n d e с к u n g genannt, sammt Einlattung auf mit Holzuägeln befestigte Waldlatten, mit Bandstöcken und Windbrettern, letztere mittelst Strohseilen oder Bindeweiden befestiget, per qm :

a)    bei 0*3 m starker Deckung (Flachdeckung) . . .

b)    bei 0*35 m starker Deckung (abgestuft gedeckt) . В ) Strohdacheindeckung mit Stroh lehmschindeln

oder Streichschindeln (aus Stroh und Lehm bereitete Tafeln) sammt Einlattung, per qm.....

632. Stroh dachein decku n g nach der Grundfläche berechnet stellt sich um 40 Procent höher, als die Post vorher, also per qm Grundfläche:

A) a) Schauben- oder Scheibeindeckung (flachgedeckt) .

(abgestuft gedeckt)

„ 0*82 „    0*78

,    1-09

1*15

b)

dto.

dto.

B) Strohlehm- oder Streichschindeldeckung......

62$. R о hr dach eindeck ung sammt Einlattung, 0*3 m stark, flach gedeckt, nach der Re sehe berechnet, per qm................. . .

624. Rohr dachein dec к ung wie vor, jedoch nach der Grundfläche berechnet, stellt sich um 40 Pro-' cent höher als die Post vorher, also per qm Grundfläche .......................

1*09

„    1*53

„ 0*82

625.    Bretter dacheind eck ung nach der Resche berechnet, per qm :

a)    bei Nothdächern.................

b)    bei bleibender Dachung..............

626.    Bretterdacheindeckung nach der Grundfläche berechnet, stellt sich um 20 Procent höher als bei vorhergehender Post, daher per qm Grundfläche:

„ 1-15

• ÔÔ

io*

148

a)    bei Nothdächern.................

b)    bei bleibender Dachung..............

627.    Schindeldacheindeckung sammt Einlattung, nach der Resche berechnet, per qm:

A)    mit Spaltschindeln (Flachschindeln; sie werden aus Scheiterholz erzeugt, haben keine Nuth, und werden beim Decken flach übereinander gelegt. Angenommene Schindeldimensionen 0'4 m lang, 0*1 m breit, 0⁻015 m dick) :

a)    einfache Deckung ...............

b)    doppelte Deckung...............

B)    mit Zugschindeln (Schindeln mit geraden abgehobelten Rändern und ohne Nuth, 0'5 m lang, 0’08 m breit) :

a)    einfache Deckung ...............

b)    doppelte Deckung...............„

C)    mit Nuthschindeln (Breite der Schindeln mit 0‘08 m durchschnittlich angenommen) :

a)    einfache Deckung mit 0*4 m langen Schindeln

b)    doppelte

c)    einfache

d)    doppelte

e)    einfache

f)    doppelte

Д» mit Brettschindeln (Dranitzen):

a)    einfache Deckung ..............

b)    doppelte Deckung..............

628.    Schindeldacheindeckung nach der Grundfläche berechnet, stellt sich um 85 Procent höher als bei vorhergehender Post, daher per qm Grundfläche :

A) mit Spaltschindeln,

a)    einfache Deckung ..........

b)    doppelte Deckung..........

ß) mit Zugschindeln,

a)    einfache Deckung ..........

b)    doppelte Deckung..........

C)    mit Nuthschindeln,

a)    einfache Deckung,    0-4 m Schindellänge

D)    mit Brettschindel n,

a)    einfache Deckung . .

b)    doppelte Deckung . . .

629.    Theersteinpapp- und Filzdacheindeckung nach der Resche berechnet, per qm:

A) Steinpapp de ckung ohne Leisten,

a)    für provisorische Dächer............

b)    für definitive Dächer..............

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

0-4 „ 0-5 „ 0-5 „ 0-55 „ 0-55 „

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

fl. 0-73 „ 1-0»

„    0-43

„    0-73

„    0-45

0-80

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

„ 0-81

„    0-58

„    0-99

0-61

.    роз

•    „ 1-28

. „ 0-88 . „    P09

0-48

;; o-во

149

B)    Steinpappdeck u n g mit Leisten,

a)    Tafeldeckung.................

b)    Rollendeckung-................

C) Asfaltfilzdeckung-............

D)    Anstrich alter Eindeckungen (Sandeln),

a)    bei Steinpappdächern.............

b)    bei Filzdächern ...............

630.    The er stein papp- und Filzdacheindeckung nach der Grundfläche berechnet, stellt sich um 5 Procent höher, als vorige Post anrechnet, daher per qm Grundfläche:

A)    Steinpappdeckung ohne Leisten,

a)    für provisorische Dächer............

b)    für definitive Dächer..............

B)    Stein pappdeckung mit Leisten,

a)    Tafeldeckung..................

b)    Rollendeckung . . . . • . . . .........

C) Asfaltfilzdeckung.............

1)) Anstrich (Sandelung) alter Eindeckungen,

a)    bei Steinpappdächern..............

b)    bei Filzdächern ................

631.    Ziegeltaschendacheindeckungnachder Resche berechnet, per qm :

■ i, 0-07

0-50

”    0-63

„ 0-80 „ 0-68 » 1-04

0-09

”, o-o?

A) Ahtragungsarbeiten sammt Reinigen und Aufschlichten der Ziegel und Beseitigung des Schuttes:

a)    einfache, flache, trockene Dachziegelein

deckung ab trag en,

2.    für jede Stockwerkserhöhung    dazu ....... ,,

U-Ö6

0-02

0-08

0-03

0-09

0-03

0-10

0-04

0-14

0-05

0-17

150

g) Werden bei der Abtragung die nocli brauchbaren Ziegel am Dachboden deponir-t, so ist für die ausfallende Arbeit des Heruntertragens das Erforderniss an Handlangerschichten (siehe Analyse II. Abth. Post Nr. 631) für eine Stockwerkserhöhung zu vermindern, —- und für die Schuttabräumung der oben angesetzte Zuschlag für die Stockwerkserhöhung blos mit der Hälfte anzuwenden.

B) Neuherstellungen und Reparaturen:

a)    einfache, flache, trockene D achziegelein-

deckung mit 0*16 m Uebergreifung hersteilen (Einlattung 0'2 m weit erforderlich),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu.......

b)    einfache, flache, in Mörtel gelegte Dach

ziegelei n deck un g mit 0’16 m Uebergreifung hersteilen (Einlattung 0'2 rn weit erforderlich),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden ...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu.......

c)    doppelte, flache Dachziegeleindeckung,

trocken gelegt, mit 04)6 m Uebergreifung her-stellen (Lattung 0*16 m weit erforderlich),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden ............

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu .......

d)    doppelte, f 1 a c h e, D a c h z i e g e 1 e i n d e с к u n g, i n

Moos gelegt herstellen (0*06 m Uebergreifung, 0*16 m weite Lattung),.

1.    bei ebenerdigen Gebäuden ...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu .......

e)    doppelte, flache Z ie g eie in de ckung, in Mörtel

gelegt, hersteilen (04)6 m Uebergreifung, 0*16 m weite Lattung),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden ...........

2.    für jede Stoekwerkserhöhung dazu .......

f)    flache;, kronenartige Dachziegeleindeck

ung (Ritterdach, schwedisches Dach), in Mörtel gelegt, hersteilen (04)8 m Uebergreifung, 0‘3 m weite Lattung),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden ...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu .......

g)    D a c h p f a n n e n e i n d e с к u n g, in Mörtel gelegt, her

stellen (04)8 m Uebergreifung, 0*3 m weite Lattung auf vorherige Brettereinschalung der Sparren),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden ...    ......

2.    für jede Stoekwerkserhöhung dazu .......

h)    Hohlziegelein de ckung, trocken gelegt, her

stellen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden ...........

2.    für jede Stoekwerkserhöhung dazu .......

fl.

0-68

0-03

0-89

0-03

0-85

0-04

1-10

0-05

1*19

0*07

1-15

0-07

„    0-74

„    0*03

1-44

: o-ое

151

i) Hohlziegeleindeckung, in Mörtel gelegt, hersteilen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu......

k)    First- oder Grat-Hohlziegeleindeckung, in

Mörtel gelegt, per currtm ohne Stockwerksunterschied Aime г к un g. Wenn hei Neueindeckungen die Ziegel schon am Dachboden deponirt waren, so ist das Handlangererforderniss (siehe Analyse II. Abth. Post Nr. 631) um 50 Procent zu vermindern.

l)    U m 1 e g u n g bestehender Ziegeldächer, wobei circa 20 Procent an Ziegelmateriale neu beizustellen ist, per qm ohne Unterschied der Stockwerkshöhe:

1.    einfache flache Tascheneindeckung, trocken gelegt,

nach a)...................

2.    einfache flache Tascheneindeckung, in Mörtel gelegt, nach b) ..............• ■ • -,

n)    Ueb er steigen von Ziegel dach ungen (Ausbesserung durch Auswechselung mit Beigabe einzelner Ziegel, Reinigung der Rinnen, Verstreich un g von Fugen mit Mörtel. Abräumung von Schutt und Füllen der Dachwasserfässer) per qm:

1.    hei einfach gedeckter    Resche    mit Flachziegeln    .    .    „

2.    „ doppelt dto.

fl.

1-91

0-09

0-37

0-24

0-39

0-25

0-45

0-52

0-43

о-зз

0-42

9.

dto.

0-80

015

012

dto. - . Hohlziegeln . . o) Jährliche Instandhaltung von Ziegeleindeckungen kostet im grossen Durchschnitte per qm und Jahr die Hälfte der vorher gemachten Ansätze.

3. „

fl to.

dto.

dto.

dto.

632. Ziegeltaschendachei n deck un gnach der Grundfläche berechnet, per qm.

Sowohl bei den Abtragungsarbeiten A, als auch bei Neuherstellungen В ist bei Berechnung nach der Grundfläche (Horizontalfläche) je nach dem Neigungswinkel der Dachresche, den dort gemachten Ansätzen 30 bis 35 Procent zuzurechnen.

152

633. F al z z i eg el ein deck un g. Diese Art der Dacheindeckung gewinnt in neuerer Zeit insbesondere bei industriellen Anlagen eine wesentliche Verbreitung, da das Materiale aus gutem Thon erzeugt, gegen gewöhnliche Ziegeldächer die Vortheile bietet, dass es wegen des leichteren Gewichtes der Falzziegel eine geringere Gehölzconstruction des Dachstuhles, und wegen der eigentümlichen Form der Falze einen sehr flachen Neigungswinkel der Dachresche gestattet, — und weil die Eindeckung (das Einhängen) durch jeden gewöhnlichen Arbeiter besorgt werden kann.

■S

■P

■

Hl

m=ä

wm

г* ä

цц

ш/М

Ии

йВ

Falzziegel mit Rauten.

ml

-,

gji§§

«У«'

Firstziegel.

' Firstziegel.

tM

Einfaches Dachfenster.

Falzziegel mit Seitenrippen.

■!

Я!

-H

Stil

.....

Doppeltes Dachfenster.

Anmerkung⁻. Sowohl die Falzziegel mit Seitenrippen als auch jene mit Rauten haben 0'41 m Länge, 0"2ö m Breite und decken 15 Stück 1 qm Dachresche; das Gewicht beträgt per mille 2700 kg, also per qm gedeckte Dachfläche 40 kg, und können demnach 0700 Stück per Eisenbahnwaggon verladen werden; die Lattung wird 0’32 m weit hergerichtet und ist die Dachneigung mit 25 Grad vollkommen zureichend.

154

Kosten der Falzziegeleindeckung sammt Materiale:

a)    flache Eindeckung mit Seitenrippen oder Rautenziegeln per qm Resche..............

b)    Dachfirst- oder Grateindeckung, per m Länge . . .

c)    Dachfenster per Stück, einfache..........

dto.

634. Schiefersteindacheindeckung nach der Resche berechnet, per qm

fl.

d) dto.

doppelte

6ÔÔH

A) Abtragung alter Schiefereindeckungen.

Hiebei ist das Materiale vorsichtig abzuheben, das hievon noch brauchbare zu reinigen und zu schlichten, und der Schutt abzuräumen und in der Nähe des Gebäudes zu deponiren.

a)    Sch uppen schief er deckung eines ebenerdigen Gebäudes abtragen...........

b)    Schablonenschieferdeckung (Quadrat-, Rechteck-oder Poligonform) auf Bretterschalung genagelt, von einem ebenerdigen Gebäude abtragen . „ ОАО

c)    Schablonenschieferdeckung auf Latten ge

nagelt, von einem ebenerdigen Gebäude abtragen ......................

d)    Schuppen- oder S c h a b 1 о n e n s c h i e f e r -

deckung von höheren als ebenerdigen Gebäuden abtragen, erfordert für jede Stockwerkserhöhung zu den ad a), b) und c) angesetzten Arbeitslöhnen einen Zuschlag von................

e)    dieselben Schiefereindeckungen abtragen, das brauch

bare Materiale aber nur am Dachboden deponiren, erfordert von den ad a), b), c) und d) angesetzten Arbeitslöhnen einen Abzug von..........

„ 0-12

„ 0-10.6

„ 0-03

„ 0-02

B) Neuein deckung mit Schief er stein en auf В retterein schalung (an Arbeit und Material)

Bei Anwendung von

Bei Nagelung Fugen- der Steine mit

i«!T asIÄI-S:

greifung nageG' nägeln nageln fl. 6. W. für I 1 qm Neneiudecknng

in m

a) mährisch-schles.Schuppensteinen i 0A j 1A1 I 1A9 j 1-43 bi böhmischen oder ungarischen Schuppensteinen

c)    mährisch-schlesischen Quadratoder Rechtecksteinen, einfach gedeckt 0*09 P36    1*43 1*55

d)    mährisch-schlesischen Quadrat- oder

Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .    04)8 j 1-69    1*77 j 1*94

e)    mährisch-schlesischen Poligonsteinen,

einfach gedeckt...... . !

o-l 1-15    1-24 ¹ 1-47

156

Bei Anwendung von

Fngen-über-greifung ; in m

Bei Nagelung der Steine mit

Eisen-™™*! ^P-.    , tenEisen fer-

naSeln I nageln ! nageln fl. ö. W. für 1 qm Neueindeckung

f)    böhmischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt ...

g)    böhmischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt.....

h)    ungarischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt    - |j

i)    ungarischen Quadrat- oder Rechteck-

i steinen, doppelt gedeckt.....

k)    rheinischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt . , .

l)    rheinischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt.....

m) rhein. Poligonsteinen, einfach gedeckt

n)    blauen französischen Quadrat-od. Rechtecksteinen, einfach gedeckt 0’07

o)    blauen französischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .

p)    rothen französischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt

; q) rothen französischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .

I r) rothen und blauen französischen

Poligonsteinen, einfach gedeckt . .    0*07    1*67

s)    rothen belgischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt

t)    rothen belgischen Quadrat- oder ; Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .

u)    blauen englischen Quadrat- odei Rechtecksteinen, einfach gedeckt

t) blauen englischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .

w)    rothen englischen Quadrat- oder Recktecksteinen, einfach gedeckt .

x)    rothen englischen Quadrat- odei Rechtecksteinen, doppelt gedeckt

y)    rothen und blauen englischen Poli gonsteinen, einfach gedeckt . ,

z)    rothen und blauen englischen Poli gonsteinen, doppelt gedeckt . .

aa) weissen baierischen Quadrat- odei Rechtecksteinen (Sohlenhofer- odei Kehlheimersteinen) einfach gedeckt bb) dessinirten Steinen von englischen rothen und blauen, und baierischen weissen Steinen nach Zeichnung, einfach gedeckt........

0-08

0-06

0-09

0'08

0-07

0-06

0-08

1-65    1-70

2-00 2-06

1-61

1-68

1-90

1-47

1-81

1-83

2-23

1-80

1-98

1-52

1-87

1-57    1-65

1-58 j 1-63 0-06 1-93 I 1-99 0-07 1-62 ¹ 1*67

0-06 I 2-06

212

1-74

Ü 0-05    2*12 i 218

0-06    1-76 i 1-80

I 0'05 ! 215 !

0-06 i 1-80 !

2-21

1-96

0-05

0-08

2-33 i 2-40

2-15

1-65

2-04

1-77

1-75

216

1-80

2-28

1-86

1-81

2-09

1-90

2-34

1-93

2-37

1-99

2-58

2-76    2-82 3-00

156

C)    Neueindeckung mit Schiefe r stein en auf

Latte lisch al un g- (an Materiale und Arbeit), wobei die Fugen von Innen mit Cementmörtel verstrichen werden, erhält zu den im vorigen Absatz В angesetzten Kosten einen Zuschlag von......

D)    Reparaturen an Dachse hiefereindeckungen:

a)    Umdeckung eines mit Schiefersteinen gedeckten Daches mit Beigabe von beiläutig 20 Procent neuer Schiefersteine, aller Nägel, etc., an aller Arbeit und Matei’iale

1.    bei Schuppensteineindeckungen    48°/„

2.    bei einfachen Schablonensteineindeckungen 35°/„

3.    bei doppelten der ad В dieser Post Nr. gemachten Preisansätze.

b)    Jährliche Instandhaltung mit Schiefersteinen hergestellter Dacheindeckungen, wobei der Unternehmer alles Materiale und alle Arbeit zu besorgen hat, im grossen Durchschnitte per qm und Jahr . . „

635.    Schieferstein dachein deckung nach der Grundfläche berechnet stellt sich bei der in Post Nr. 634 angesetzten Uebergreifung der Fugen um 15 Procent höher als die dortselbst angegebenen Einheitspreise.

636.    Neue Eindeckung mit Kunstschotterbeton

stein, wobei die aus Bétonmassa hergestellten Platten auf gerade Lattung in diagonaler Richtung eingehängt    werden..................„

637.    Schwarzblech dachein deckung nach der geneigten Fläche berechnet, per qm:

a)    Abtragen alter Blecheindeckungen sammt Beseitigen des    Materiales................„

b)    Neuein deck un gen mit steierischem gewalzten Schwarzblech, mit Falz und beiderseitigem zweimaligen Oelfarbenanstrich (bei Dachreschen, Ichsen, Säumen), wenn die per qm zu verwendenden Blechtafeln

wozu bemei'kt wird, dass die ad 1 bezeichnete Art die für Dacheindeckuugen gebräuchlichste ist, wobei sogenanntes 18er Blech in Verwendung kommt.

638.    Flache verzinkte Schwarzblechdacheindeckung, nach der geneigten Fläche berechnet, per qm :

a)    Ab tragen solcher Deckungen sammt Materialbeseitigung ......................

b)    N e u h e r s t e 11 u n g bei flacher Deckung der Reschen, Ichsen, Säumen:

dto.

. fl. 0-15

40°/о

0-10

1-60

o-ll

1-54

2-05

2-45

0-11

1-35

1-75

157

639. Wellenförmig'gebogeneverzinkteSchwarz-blecheindeckung und zwar :

a)    b 1 о s s e E i n d e с к u n g auf bereits fer tige Dachstuhl-

coiistructionen aus 0*7 mm starkem Bleche mit 88 mm Wellbreite und 25 mm Welltiefe, an allem Materiale und Arbeit, nach der geneigten Fläche berechnet, per qm......................

b)    vollständiges Dach, d. i. Eindeckung, Verankerung und eiserne Mauerbänke, bis 4 m Spannweite, an allem Materiale und Arbeit per qm Grundfläche

c)    ebensolches Dach bis 6 m Spannweite, per qm Grundfläche .......................

d)    ebensolches Dach, jedoch noch mit Winkeleisenbögen,

quer durchlaufenden Winkeleisen und Zugschliessen, bis 4 m Spannweite, per qm Grundfläche......

e)    Dachconstruction mit Eindeckung wie vor, von 4 bis

12 m Spannweite, per qm Grundfläche.......

f)    ebensolches Dach von 12 bis 18 m Spannweite, per

qm Grundfläche..................

g)    ebensolches Dach, von 18 bis 20 m Spannweite, per

qm Grundfläche................. .

fl. 3-09

5-65

6-00

6-50

„ .7-00

„    7-50

„    8-50

Tabelle

über das Materiale an cannelirtem, verzinktem Eisenbleche für 1 qm Dachfläche, wobei die einzelnen Tafeln je 2 m Länge haben, und die gangbarsten Profile angewendet erscheinen.

Blech

dicke

in

mm

Preis per 100 kg fl. ö. W.

Wellenbreite in mm

Wellentiefe in mm

¹ 85 88 1133 100 I 100 ! 100 100 I 100 : 22 ! 25I 30I 30 35 : 40 j 45 50

Gewicht per 1 qm Deckfläche in kg

8*75 9*55« 94) 9*75 10*4 11*05 11*75.12*55:

640.    Weissblechdacheindeckung, nach der geneigten Fläche berechnet, per qm:

fl. 0*11

a)    Ab trag en solcher Deckungen sammt Materialbeseitigung .....................

2*45

b)    Neuherstellung bei Dachreschen, Ichsen, Säumen, aus Schlüsselblech sammt zweimaligem Anstrich . .

641.    Zinkblechdacheindeckung, nach der geneigten Fläche berechnet, per qm :

0*12

a)    Abtragen solcher Deckungen sammt Materialbeseitigen ......................

b)    N e u e i n d e с к u n g mit 5 kg schwerem Blech, mit

Falz......• ................

158

cj Neueindeckung- mit 5 kg schwerem Blech, nach französischem Leistensystem..............

d) Neueindeckung mit 4-5 kg schwerem, wellenförmigen

Blech .... ■..................

642. Verzinnte Zinkblechtaschen-Dachein-deckung, nach der geneigten Fläche berechnet,

fl. 2-70

„    2-90

per qm......................

' (Diese Deckung erfordert 15 Tafeln per qm Deckfläche, welche mittelst Nägel und Haften auf die Einlattung befestigt werden; 1 qm Dach wiegt 7 bis 7-5 kg. die Tafeln sind mehr oder minder stark gewellt, haben eine Länge von 415 mm und eine Breite von 220 mm bei 0-5 mm Dicke, und geben durch die Anordnung der Wellen, sowie der Verbindungsart ein dichtes, leichtes und relativ billiges Deckmateriale ab).

643. Kupferblechdacheindeckung, berechnet nach der geneigten Fläche, per qm : a) bei 4 kg Gewicht des Bleches per qm ( für flache .

„    „ / Deckung .

für Säume . für Ichsen . „ für Saumrinnen

„    2-35

b)    bei 5 kg

c)    bei 0 kg

d)    bei 7 kg

e)    bei 8 kg _

644.    Guss eise ndacheindeckung:

a)    Falzziegeleindeckung, per qm (25 kg schwer)

b)    Flache Deckung mit Fasettenziegeln, per qm geneigte Fläche (wozu 18 Stück Ziegel im Gewichte von zusammen 27 kg erforderlich sind) und zwar :

schwarz oder rothbraun glasirt ..........

schwarz und grün gemischt glasirt (Mosaik) . . . .

grün, lasurblau etc. glasirt.............

asfaltirt, braun, grau oder schwarz.........

c)    Firstziegel, schwarz oder rothbraun glasirt, per

currtm......................

dto. grün, lasurblau etc., per currtm......

dto. asfaltirt ; bräun, grau oder schwarz, per currtm

d)    dazugehörige Dachfenster, per Stück......

645.    Glas d ach ein deckung, nach der geneigten Fläche berechnet, per qm:

a) complete Eindeckung in Eisen- oder Holzsprossen mit gewöhnlichen 0-7 mm starken Tafeln

dto. dto. dto. dto. dto. dto. dto. dto. dto. dto. dto. dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

11

11

11

dto.

dto.

„ 8-20 „    9-95

„ 11-58 „ 13-09 „ 14-48

„    5-40

5-67

6-08

6-45

4-05

2-10

”    2-30

„ 1-80 10*50

b)    dergleichen „

9)

dto.

■    : : ::

О' Сн )4- СО ЬО 1—1

а - a îi

dto. „ 12

10

заааааааа

O rH G4J со    rH ÔO vO rH 05

тЧ тЧ GNJ СО тЧ

159

646.    Häusler’sche Holzcementdacheindeckung, wobei auf die unter einem Neigungswinkel von 10 Graden hergestellte Brettereinschalung der Dachsparren vorerst erwärmte Holzcementmasse aufgestrichen und mit Sand überstreut, oder aber eine Lage Dachpappe überlegt wird, um die Fläche ebener und elastischer zu machen. Auf diese Cement- und Sandschichte kommt nach Abbürsten derselben ein wiederholter Anstrich mit Cement, auf welchen dann eine Papierlage aufgetragen wird, deren Enden sich gut und dicht überdecken. Diese 5 bis Omal aufgetragenen und stets mit Holzcement überstrichenen Papierlagen erhalten dann nach der letzten Schicht eine etwa 0-05—ОТ m hohe Sand- und Schotterlage mit Kalk-breimischung oder einen leichten Lehmestrich.

1 qm dieser Dachung kostet in Allem, jedoch ohne Bretterverschalung der Resche und ohne Blechsäume

Die Blechverkleidungen berechnen sich per m: für den einfachen Traufensaum ohne Rinne auf . .

für Mauer- und Giebelsaumbleche auf.......

während andere Spenglerarbeiten aus dem Capitel VIII veranschlagt werden können.

647.    Asfaltdacheindeckung. Bei dieser Deckung wird die Brettschalung der Dachresche vorerst mit Stein-kohlentheer gut getränkt, dann mit Quarzsand bestreut, worauf nach vollkommener Trocknung des Anstriches die Fläche mit Packleinwand überzogen, und letztere mit Mineraltheer und Asfalt, in der Mischung von 4 : 5 geschmolzen, etwa 0—7 mm hoch dicht as-faltirt und nachher besandet wird. Ist diese Masse trocken und der lose gebliebene Sand abgekehrt, so wiederhole man den Anstrich mit der Mischung von 4 Theilen Mastix und 1 Theil Mineraltheer, und behandle denselben wie früher. Nach Abtrocknung und Abkehren des wieder lose gebliebenen Sandes übergiesse man die Asfaltmasse mit einer dünnen Kalkmörtelschichte.

1 qm dieser Eindeckung kostet ohne Bretterschalung inclusive aller Arbeit und Materialien.....

648.    Rasendacheindeckung:

a)    per qm verdeckte Fläche, neu herstellen......

b)    per qm    dto. jährlich wiederkehrende Erhaltungskosten ...................

649.    Gusssteindacheindeckung, neueste Methode, auf Lattung, per qm:

a)    Prima Qualität...................

b)    Secunda Qualität.................

fl. 1-42

110

;; 0-75

3-65

0-52

0-03

1-75

160

Vlii. Spenglerarbeiten.

Materialien.

(Loco-Baustelle.)

650, Weissbleche, für circa 25 qm Eindeckung genügend, circa 95 kg schwer, per Kiste: a) Doppelformat mit 150 Tafeln je 340 mm breit, 530 mm lang,

Marke ML В......................

ML

MSB

MS

FF

h) Hochfoiio mit 150 Tafeln je 250 mm breit, 680mm lang, Marke ML .................. . .

MS

FF

651. Rinnenbleche mit 75 Tafeln per Kiste, neues Format :

fl. 25-75 26-50 „ 27-50 „ 29-00 30-50 „ 31-50 ., 32-00

„ 30-00 „ 31-00 „ 32-50 .. 33-50 „ 34-00

1 Kiste 320mm 370nnn 420mm 470mm 520mm 1)Г- n, 750mm 90    108    120    138    156 kg schwer

652.    Eisenblech,    gewalztes steirisches, per    kg

verzinktes, per kg.....

653.    Raffinirte Zinkbleche:

Marke

dto.

fl.

66

Äummern

Stärke

der

Tafeln

in

mm

Gewicht

per qm

kg

j 65cm Ъг., 2m lg., i 80cm br., 2m lg., ! lmbreit, 2miang,

I     1__--—,-----j -: : 1 *----! 1-:-----

1 Tafel 1 -6qm

II    wiegt enthält лт‘ее‘

Tafeln

1 Tafel l-3qm

1 Rahme von 250

1 Rahme von 250 !i

kg;

kg

kg

li 1 Tafel kg ,| = ² 4m enthält w,e&‘

1 Rahme von 250

Grund

preis

per

Tafeln

JSL

kg

100 kg

enthält

Tafeln il fl.

1-30

0-186 I 0-228 I

reo

2-23

5-20

5-86

7-18

7-84

9-16

1-69

2-03 ;

2 47

2-90

3-33

3-76

4-18

5-04

5- 90

6- 76

7-62

8-47

9 33

10- 19

11- 91 13-62 15-34 1705

148

120

101

96

75

67

60

50

42

37

33

29

27

25

21

18

16

15

2-60

3 20

3- 80

4- 56

96

78

60

4-62    54

5T5

49

5-12

5 78

6-44

7-76

56

49

43

39

36 00 34-50 33-00 31-50 30 00

32

10-43 11 49 12-54 14-65    17

16-77    15

18-88 I 13 20 99

9 08

28

27 00

161

fl. (Hl

054. Gewalztes Blei, per kg .... ...........

055. Haken zum Festmachen von Wasserabfallstehrohren,

per Stück.....................„

656.    Dachsaumhaken sammt Nägel, circa 1 kg schwer, per St. „    0’20

657.    Blechnägel, per 1/m...............

658.    Verzinnte Decknägel, per 1/m.........

656. Löthzinn, per kg................

660.    Giessblei per kg........: ........

661.    Kolofonium, per kg...............

662.    Harte Holzkohle, per Meterceritner (= 100 kg) . .

663.    W eiche Holzkohle,

cito.

cito.

Bacharbeiten mit Weissblech.

(siehe auch Post Nr. 040)

664.    Flache Dacheincleckung mit Weissblech, dann

Ichsen, Zwischenrinnen und Dachsäume, nebst zweimaligem Anstrich mit Engelroth-Firniss oder Oel-farbe. per qm ...................

665.    Flache D a c h e i n d e с к u n g für alles Materiale und

Arbeit, jedoch ohne Beistellung von Weissblech, per qm................ •

666.    Geschweifte Thurmeindeckung mit Material,

per qm.....................

Geschweifte T h u r m e i n d e с к u n g о h n e M a t e r i a 1,

667.

per qm......................

668. Feuer ni a u e r - E i n d e с к u n g sammt Haft u. Spann-liaken, per qm...................

660. Hängrinne von starkem Schlüsselblech, 0-25 m weit, 0T5 m tief, an beiden Seiten mit eingezogenen Eisenstangeln, sammt Aufmachen und Rinnenhaken, mit zweimaligem Engelroth-Oelanstrich an der Innen-uncl Aussenseite, per currtm........... •

670.    Hängrinne von starkem Schlüsselblech, 0-2 m

weit und 0-1 m tief, sonst wie vorgenannte Post-Nr., per currtm    .............

671.    Dachsaum rin ne, 0-65 m im Umbug breit, mit ein

gezogenen Eisenstangeln, sammt Aufmachen und Rinnenhaken, mit zweimaligem Engelroth-Oelanstrich zu beiden Seiten, per currtm............

672.    Dachsaumrinne, 0\5 m im Umbug breit, sonst

wie vor, per currtm................

673.    Stell- oder Ab fall roh re sammt Aufmachen und zweimaligem Engelroth-Oelanstrich, sammt Rinnenhaken, per currtm :

a) 0-2 m im Durchmesser . . '........

dto.    ..............

dto.    ..............

dto.    ..............

b)    0T5 m

c)    0-1 m

d)    0-05 m

674. Liegendes Dachfenster im Lichten 0⁻65 m im Quadrat, der Stock von Eisen, mit Weissblech überzogen, die Fensterrahme von Eisen mit Charnier, Aufspreitzstangen und Kloben, sammt zweimaligem Oelanstrich und Anarbeiten, per Stück.......

0-12

„    0-53

1-44

1-65

I 0-35 0-17

1-90

„    2-45

„ 1*05 „    3-13

„ 1-60 „    2-85

„    1-75

„    P30

„    2-75

„    2-45

„    7-5(1

162

675.    StßhendesDachfenste г von Weissblech, bis 0⁻G5 m breit und bis Ö'55 m hoch sammt hölzerner Fensterrahme, Beschläge, Aufspreitzstange mit Kloben, zweimaligem Oelanstrich und Anarbeiten, per Stück . . fl. 9’00

3-42

676.    Gesims-Ein deck un g mit Weissblech bei Gesimsen bis 0*5 m Breite, sammt Material und zweimaligem Oelanstrich, per qm

Dacharbeiten mit Schwarzblech.

(siehe auch Post Kr. 637 bis 639)

677.    F lache I) a c h e in d e с к u n g. dann Ichsen. Zwischen

1-84

0T1 .

rinnen und Dachsäume mit gewalztem steirischem Eisenblech, mit 0’65 m breiten, 1 m langen, 3 kg schweren Tafeln, sammt beiderseitigem zweimaligen Engelroth-Oelanstrich, mit allem Materiale, Zufuhr und Arbeit, per qm................

678.    Eisen- oder Weissblech-Eindeckung ab

nehmen. die Falze aufmachen und abschneiden, das Blech aufrollen oder in Tafeln zerlegen und vom Dache herabschaffen, per qm...........

Dacharbeiten mit Zinkblech.

(siehe auch Post Kr. 641 und 642)

679. D a c h e i n d e с к u n g, 5 kg per qm schwer, mit raffinir-tem preussischem Zinkblech, ebenso Ichsen, Zwischenrinnen, Dachsäume, sammt allem Materiale, Zufuhr und Arbeit, per qm................

dto. nach frz. Leistensystem, per qm . . .

680.    dto.

681.    Steli- oder Abfallrohr sammt Rinnenhaken und Aufmachen, per currtm:

a) 0*2 m im Durchmesser..............

bj 0T5 m с) ОТ m <1) 04)5 m

2-45

2-70

1-80

dto.    ..............

dto.    .............

dto.    ..............

682.    F e uer m a u e r - E i n d e c kun g sammt Haft u. Spannhaken, per qm...................

683.    Liege n d e s D a c h fens t e r wie Post Kr. 674, jedoch

mit Zinkblech, per Stück .............

684.    Liegendes Dachfenster wie voriges, jedoch statt

einer Glasrahme mit einem Deckel aus Zinkblech. per Stück .................

685.    Stehendes Dachfenster sammt Holzrahme, wie

Post Kr. 675, per Stück..............

686.    Wasserkessel aus Zinkblech sammt Materiale und

Zufuhr, per kg..................

687.    Ausfütterung hölzerner Dachbodenrinnen

oder sonstiger Gegenstände sammt Allem und Jedem, per qm......................

688.    Bodenrinneneindeckung, per qm.......

689.    Gesimseindeckung, per qm..........

690.    Gesimsstirn bleche sammt Hauben, per qm. . .

691.    AttikVerzierungen, aus starkem Zinkblech nach Zeichnung gepresst, wobei die Fläche nur in ihrer

1-35

0-95

0-50

2-70

74)0

8-75

7T0

0-56

163

Projection gemessen wird, sammt Festmachen, Sandeln oder zweimaligem Oelanstricli, per qm:

a)    ohne Simaladen..................

b)    auf Simaladen...................

■692. A11 i к a u f s a t z aus getriebenem Zinkblech. 0'3 m hoch.

ohne Simaladen, mit einfach gezogenen Profilen und kleinen Acroterien in Entfernung von 2*75 m bis 3 in, sammt Befestigen nach Angabe und Zeichnung, Sand-lung oder zweimaligem Oelanstricli, per currtm . . .

992. dto. dto. jedoch 0‘45 m hoch, per currtm . . . .

994.    S i m a- (Rinnleiste-) V e г к 1 e i d u n g, 0'3 bis 0⁻38 m hoch, aus starkem Zinkblech sammt Befestigen, per currtm

995.    dto. dto. jedoch mit Blattornamenten aus starkem Zinkblech sammt Befestigen, per currtm . .

fl. 27-50 20-20

„ 10-00 „ 12-00

„    4-00

„    7-20

Oaeharbeiteii aus verzinktem Eisenblech.

699.    Flache Dacheindeckung, dann Ichsen, Zwischen

rinnen und Dachsäume mit 0*95 m langen, 0"64 m breiten Tafeln, per qm...............

997.    Feuermauereindec к u n g sammt Haft und Spannhaken, per qm ..................

998.    Hängrinne, 0-25 m weit. 0-15 m tief, an beiden

701.    Dachsaum rinne, 0-5 m im Umbug breit, wie vorige

Post, per currtm........... ........

702.    Zwischen- oder Zwuzel-Rinnen bei Shed- oder Sägedächern, per qm:

bei 0-7 mm, i'0 mm, 1*5 mm, 24) mm Blechstärke 1. 2-75, ЙГЗ’Ж fl. 5*00 fl. 7-80

705. S t e h- oderAbfall г о h r sammt Aufmachen, jedoch ohne Rinnenhaken, per currtm :

a) 0-2 m im Durchmesser...............,

bj 0-15 m

c)    0-1 m

d)    0-05 m

704.    Liegendes Dachfenster, im Lichten 0"35 m im

Quadrat, der Stock von Eisen mit verzinktem Eisenblech überzogen, die Fensterrahmen von Eisen mit Charnier. Aufspreitzstangen und Kloben sammt Anarbeiten, per Stück................

705.    Stehendes Dachfenster von verzinktem Eisenblech, bis 0-65 m breit und bis 0-55 m hoch, sammt hölzernen Fensterrahmen, Beschläge, Aufspreitzstangen mit Kloben und Anarbeiten, per Stück ....

709. Gesimseindeckung bei Gesimsen bis 0-5m Breite, per qm......................

„ 2-21

2-80

2-00

1-50

2-40

2*00

1-75

dto.

dto.

dto.

1-30

1-00

0-68

7-00

7-20

164

Diverse Dacharbeit en.

707.    Eiserner Schneerechen, О'ЗЬЕО’Звт hoch, mit Drahtgeflecht (0*25 cm Maschenweite) den nöthigen 1*5 cm starken Eisenstangen und Stützen, sämmt Befestigen und zweimaligem Oelanstrich, per currtm fl.

708.    R a u c h f a n g e i n f a s s u n g e n sammt allem Materiale,

711.    Hängrinne, 0*25 m weit, 0*15 m tief, beiderseits mit Engelroth-Oelfarbe zweimal a n s t r e i ch e n, per currtm „

712.    Hängrinne, 0*2 m weit, O'lm tief, ebenso an streich en, per currtm ...........

713.    Dachsaumrinne, 0'65 m im Umbug breit, ebenso

anstreichen, per currtm.............

714.    Dach saumrinne, 0*5 m im Umbug breit, wie vor,

per currtm........... ......

715.    Steh- oder Ab fall rohr von aussen zweimal mit Engelroth-Oelfarbe an streichen, per currtm:

a)    0*2 m im Durchmesser..............

b)    0*15 m

c)    0*1 m

d)    0*05 m

710. Rauch fan g auf Sätze (Syfons) auf Cylinderkamine, per Stück:

hei 0*75 in Höhe..................

für jede um 0*50 m vermehrte Höhe........

717.    Dunst auf sätze mit Dachel, per Stück:

a)    auf Abortschläuche ................

b)    auf Ventilationsschläuche..............

718.    Dachrinnenkessel mit Trichter und Rand-Ver-

zierung, per Stück.................

Diverse Arbeiten im Innern der Gebäude sammt Austrieb.

719.    Dur ch loch tes Luftblech aus Schlüsselblech zu

Fenstern, weiss angestrichen sammt Einmachen und Verkitten, per qm................

720.    Fens ter sch ei be von Weissblech sammt beider

seitigem zweimaligen silberfarbenen Oelanstrich, Einsetzen und Verkitten, per qm...........

721.    Luftradi mit Deckel in einer Fensterecke angebracht. sammt Blei und Einmachen, per Stück . . .

722.    Bassin-Seiher von Messing ohne Rohr.....

723.    Sch lam ms auger von Zinkblech sammt Rohr . . . „

724.    Vorköpfe und Röhren zu Ausgussgränden von Zink, sammt Materiale, Zufuhr und aller Arbeit, per kg „

725.    Pissoirrinne aus Zinkblech sammt Befestigung mit Haken, welche 0*5 m von einander entfernt, stehen sammt Beigabe der letzteren, per kg

2-50

2*20

0*36

0-40

0-28

0-21

0*30

0*24

0-22

dto.

dto. .

0T6

0*11

dto.

0-05

3-00

1*00

2-50

4-50

4-50

4-80

44)0

0-90

0*60

1*25

0*56

165

IX. Kunststein- und Thonwaren-Lieferungen.

Loco Bauplatz oder Bahnhof Wien geliefert.

Kunst basaltsteine.

726.    Trottoirplatten, 5 cm dick, 20 cm lang,

20 cm breit, I. Qualität...........

II. dto............

III. dto............

727.    Trottoirplatten. 7 cm dick, 20 cm lang,

20 cm breit, I. Qualität...........

II. dto.........• . .

728.    Pflasterplatten für Fabriksräume, Gänge

und Höfe, 4 cm dick, scharfkantig, gefast oder gerifft...................

729.    E i n f a h r t s p 1 a 11 e n, 6—7 cm dick, 20 cm lang,

20 cm breit, I. Qualität...........

II. dto.......'.....

per

per

10U st.

1 qm

fl. 10-00 fl. „ 8-00 „ „ 6-00 „

2-50

2-00

1*50

„ 13-50 „ „ 10-50 „

„ 6-50 „

„ 14-00 „ „ 11-00 „

„ 8-00 „

736. Stallsteine, 7—8 cm dick, 10 cm lang, 20 cm

breit, I. Qualität..............

731. LeiehteStrassen-P fl astersteine, 10 cm

dick, 10 cm lang, 20 cm breit, I. Qualität . . „ 9-50

7-50 „

II. dto. . . „

732. Schwere Strassen-Pflastersteine, 15cm

dick, 10 cm lang, 20 cm breit, I. Qualität . . „ 13-00

. „ 10-00 „

II. dto.

3-38

2-63

2-60

3-50

2-75

4-00

4-60

3-60

6-10

4-70

733.    Flache Rinnen, per WO Stück

734.    Schüsseln, per 100 Stück . .

735.    Grundrinnen, per 100 Stück

736.    Randsteine, 47 cm lang, ¹²/iscm stark, per 100 St.

737.    Baumkränze, 80 cm lichten Durchmesser, per Baum „    5⁻00

„ 25-00 „ 100-00 „ 70-00 „ 80-00

Platten für Trottoir, Höfe, Einfahrten, Küchen, Magazine und Ställe

abgefast, gekuppt, gerifft

glatt

Saum

RuiistbetoMsteiue (Scliottermörtelsteine).

(Die Erzeugung von gewöhnlichen Baugegenständen aus Kunstbeton lässt sich an jedem Orte vollführen, wo Schotterlagen bestehen).

738. Kunstbeton mau er werk, per kbm:

für Fundamente..................

für Kellermauern.................

für starke Gewölbe................

für schwache Gewölbe.......•.......

für Parterremauern i...............

U 3    3    3

CH 05 о: ь-⁴- cd

8ŚŚŚŚ

166

739.    Ganze Kunstbetonfussböden, per qm:

für geringe Frequenz .............

für starke Frequenz .....    ..........

für Durchfahrten..................

Bei Post Nr. 738 und 739 ist fertige Arbeit sammt Materiale in Allem verstanden, während bei den folgenden Posten wieder nur blosse Lieferung angenommen ist.

740.    P fl aster platten in N aturfarbe. 0*317 m im Quadrat, Dicke in mm

fl.

33

66

per Stück

fl. >18

0*35

0-30

741.    Pflasterplatten, 0*317m im Quadrat, 0*033 m dick,

schwarz oder roth, per Stück...........

grün, per Stück..................

742.    Friesstücke in Naturfarbe, 0*317 m lang,

Breite in in 0*158

0*22*

0*26

0*132

0*105

0*08

per Stück fl. 0*10 743. Dieselben in schwarzer oder roth er Farbe um 30 Procent mehr.

0*09

0*08

0*07

744.    Dieselben in grüner Farbe um 60 Procent mehr.

745.    Diagonal halbirte und geviertheilte Pflaster-, platten der Post Nr. 740 und 741 stellen sich per Stück auf 2/3 des dortigen Preisansatzes.

740. Poligon aie Pflasterplatten von 0*05 m Dicke sammt Einsatzstücken, per qm Pflasterfläche :

a)    naturfärbig....................

b)    schwarz oder roth.................

c)    grün.......................

747. Gekerbte Pflasterplatten für Einfahrten, per

qm Pflasterfläche, Dicke in m 0*065    0*08

Preis fl. 3*50 74S. Stiegen stufen, per laufendes Meter geliefert:

a)    Spiegelstufen mit Abfasung, 0*32 m br., 0*16 m hoch

b)    Rundstabstufen mit unterer Abschrägung, 0*32 m br.,

0*16 m hoch....................

c)    Rundstabstufen als Spitzstufen..........

d)    freitragende gerade Stufen mit glattem Haupt, Hohlkehle und Plättchen, 0*32 m Auftritt, 0*16 m Steigung

e)    Spitzstufen dieser Form..............

f)    freitragende gerade Stufen mit profllirtem Haupt und

Eckgesimse....................

g)    Spitzstufen dieser Form...............

749. Stiegenruheplätze von 0*16 m Stärke, per qm:

a)    zu Rundstabstufen nach Post Nr. 748, b und c . . .

b)    zu freitragenden Stufen nach Post Nr. 748, d und e .

c)    zu

4*00

2*50

2*50

2*70

3*50

4*00

4*50

5*00

8*00

9*00

748, f

75Ö. Sch ach tein fassungssteine mit Falz, 0*185 4*

0*158 m Querschnitt, per currtm........ . . .

««i Rinnenmuschelsteine, 0*95 -f 0*8 -}- 0*3 m gross, per Stück.....................

dto.

dto.

dto.

10*00

„ 2*00 , 4*50

167

752.    Balkon stücke, u. zw. Pfeiler mit Sockel, per Stück fl.

Zwischensockel, per currtm Baluster, per Stück . . . Deckstein, per currtm . .

753.    W a s's er 1 ä u f e und Kanalrinnen mit Кuth und Zapfen per currtm:

a) 0-16 m im Lichten weit, 04)8 m im Lichten hoch dto. dto. dto.

0-16 m 0-32 m 0-4 m

dto.

2- 50

3- 20

..    4-80

„    7-00

.. 10-40

bj 0-32 m e) 0-32 m d i 0-5 m

e) Kanalgrand mit Schild und Deckel........

754. Wasserleitungsröhrenin Stücken von 1 m Länge

bei einem lichten Durchmesser von m 0"08 0T5 0-2 0'25 0*3 per currtm fl. P60 3T5 44J0 54)0 6'50

fl. i-io

dto.

dto.

755. Dach deckplatt en, 0*03 m dick, per qm.....

(Diese Platten werden auf Latten diagonal eingehängt.)

75<». Firststeine dazu, per currtm ...........

757. Unraths- und Strassenkanäle aus Béton, auf die Baustelle geliefert angenommen und per m berechnet :

a) im Lichten 0T6 m breit, 0*24 m hoch.......

0‘20 m 0-40 m 0-47 m 0-50 m 0‘65 m 0-70 m 0-75 m 0-80 m 0*90 m 1-05 m 1-16 m 1'10 m P26 m 1-35 m 1*50 m 1-65 m 1-10 m 1*80 m 1-32 m

„    0-50

bi

c't

dl

e)

f)

bl

i)

k)

I)

i»

n)

O)

p)

S)

t)

0-20 m 0-30 m 0-30 m 0⁻30 m 0-50 m 0-50 m 0-60 m 0-60 m 0-60 m 0*80 m 0-60 m 0-80 m 0-84 m 0’90 m 1-00 m 1-10 m 1-20 m 1-20 m 1-32 m

4-00

(XII) . - .

•?

(XL

5-20

5-80

(X)

8-00

6*50

7-50

(IX)

9-00

(VII und VIII) „

10-00

11-00

14-00

18-00

18-00

24-00

28-00

18-00

30-00

20-00

Die beigesetzten Zahlen (—) geben die Nr. des Profiles der Kanäle nach den Typen des Wiener Stadtbuuamtes an, wie solche in der II. Abtheilung dieses Buches abgebildet erscheinen.

Cementstei »gegenstände.

75S. Cementplatten zur Pflasterung von Trottoirs, Einfahrten, Lichthöfen u. Stallungen, per 100 Stück:

a) naturfärbig, 0-63 m im Quadrat, 0T m stark, fl. 200*00 110*00 60-00

160-00 85-00 45-00 „ 60-00 35-00 20-00 „ 55-00 30-00 18-00 „ 36-00 20-00 13-(H)

0-08 m „ 0T m ., 0-08 m „ 0‘05 m „

168

759.    Cementplatten zur Pflasterung für Kirchen, Vestibüls, Gänge etc., 0*03 m stark, per 100 Stück:

a)    naturfärbig,    0*32 m im Quadrat . fl. 22*00fl. 12*00 fl. 7'00

b)    schwarz oder roth, 0-32 „ dto. . „ 231)0 „ 14*00 „ 81)0

g)    naturfärbig. 0*25 m breit, 8- oder fleckig ., 13*00 „ 7*00 „ 4*00

h)    schwarz oder roth, 0*25 m br., 8- oder fleckig 15*00 „ 8*00 .. 4*00

760.    C e m e n t f r i e s e zu vorigen Platten, 0*03 m stark, per 100 Stück :

a)    naturfärbig,

b)    schwarz oder roth, 0*5 „ „

c)    naturfärbig,

d)    schwarz oder roth, 0*5 „ „

e)    naturfärbig,    0*5 „ „

f)    schwarz oder roth, 0*5 „ „

g)    naturfärbig,

b)    schwarz oder roth, 0*5 „ „

i ) naturfärbig,    0*5 „ ,, 0*075 „

g)    naturfärbig, 0*25 m breit, achteckig . . . „ 24*00 „ 12*00 „ 3*00

762.    Marmorcementfriese zu vorigen Platten, 0*03 m stark, per 100 Stück:

a)    naturfärbig,

0*158 „ „

0*158 „

0*237 „ „

0*237 „ „

0*313 .,    „ 0*313 „    „

0*313 .. ..

0*395    ..

0-474 „ „

Ganze

Halbe

Viertel

0*1

0*5 m lang, 0*2 m breit

0*2

0*5 „    „    0*1

fl. 33*00 „ 74*00 „ 44*00 „ 52*00 ., 32*00 „ 33*00 „ 28*00 „ 32*00

b)

с)

d)

в)

f)

g)

h)

i)

к)

Я 8-45 „ 11*00

169

1) fortlaufende 0‘558 m hoch und 0*630 m hreit im Lichten

m) Kopfstücke 0-079 0-105 „

0-158 „

0-158 0-237 „

0-237 „

0-316 „

0-316 „

0-395 „ „

0-474 „ „

0-553 „ „

764.    Kanalrinn en-Deckplatten aus Cementstein-inasse, per Stück:

765.    Kanalrinnen - Gewölhhogenstücke aus Ce-mentsteinmasse, per currtm:

a)    Breite 0-474 m, Höhe 0-316 m, Länge 0-632 m . . . .

b)    „    0-553 „    „    0-355 „

e)    „    0-630 „    „    0-410 „

n)

0)

P)

q)

r)

s)

t)

H)

ЛУ)

h)

£ Г. £ Г

3! 3 3 3 Çb

ûééÈÉÈêÊÈéèê

„    0-682 „ .

„    0-632 „ .

Steinzeug- und Thonwaren.

766. G1 a s i r t e S t e i n z e u g r ö h r e n für Abort-, Kanal- und _Wasseiieitungen, Ventilationen._

Lichter

Durchmesser

kin mm

T Stücke Doppelte.

Hauptrohre mit festen Bogen- und u. einfache Zweig- I Veriüngun°s-oder beweglichen Kniestücke Zweig- röhren ' stücke 6 röhren u. Syfons

0-5 bis 0-6 m lang

Muffen per m Baulänge

0⁻5 m lang

Gew. in kg Preis in 11.

Preis per Stück in fl.

G СЛ )£*    03 03 to tO N5 ^ M- M- h-L

о o ел ослосльоо-^сльоо -i сл ооооооослослослосло

10

12

15

21

26

29

35

41

47

61

76

98

110

128

0-75

1-08

1-41

1-82

2-30

2-48

2-83

3-34

4-08

5-08

7-20

7-99

9-55

12-80

15-70

0-75

1-08

1-41

1-82

2-30

2-48

2-88

3-34

4-08

5-08

7-20

7-99

9-55

12-80

15-70

0-83 i 1-15 1-10 I 1-30

0-90

1-10

1-50

1-95

1-50

1- 90    2-20

2- 40 !    3-00

2-80

3-24

3-74

4-75

6-00

7-80

1-70

2-20

3-50

3-95

5-00

6-15

8-15

9-45

2-50

3-00

3-30

4-20

5-00

7-75

8*50

170

Typen von glasirte n Stein zeugröhren.

Dunstrohr

Rohr mit Putzloch. .

Fuss-

I Rohr

767. Glasirte Kaminaufsätze, per Stück:

a) bei 0*16 m Lichtdurchmesser, Höbe in m 0*8 1*31 1*58 1*9

fl. 3*50 4-50 5-40 6*30 0-00 7-00 8-00

b) bei 0⁻ 18 m

dto.

•i

Rauchfang-Kopf- und Dunstschlauch-Aufsäfze

mm

Kamindeckplatte

i®£> А

76b. Deckplatten, per qm:

iS

z«

--

тшшзаМ^

für Schornsteine..................

für Mauern....................

709. Deckplatten für Balustraden, unten 1? cm breit, oben 23 cm breit, 13 cm hoch, per m .......

770.    Randsteine für Pflasterungen, 15 -f- 18 cm hoch,

12 -j- 15 cm breit, per m..............

771.    Saum st eine für Gartengitter etc.

20 cm breit, 20 cm hoch, per m.......

20 „    „    30 „    „    ..........

fi.

sl

2-30

1-80

2-50

171

772. M u 1 d e n - R i n n e n,

per m

li. l‘2(b

fe,.

773. Wand pis soir.

7j

mm

i ii л!

i/'i

is

Wandverkleidungskacheln. per qm . . . . Pissoirrinnen. 0T m breit, O'o m tief, per m

Gerippte Bodenplatten, per qm......

774. Pissoirwand mu sell ein, per Stück:

a)    halbrund 0"3 m breit .........

b)    für Ecken 0*3 m breit..........

cl verziert

fl. 4-00

1-20

11

3-50

2-50

3-00

0-3 m breit . . d) für Kasernen und Schulen

5-50

3-50

775.    Ausgussmuscheln für Küchen, per Stück:

a)    0-3 m breit, rund ...............

b)    0-3 m breit, ins Eck .............

c ) O'o m breit, mit Geruch sperre.........

776.    A bort schal en. glasirte, per Stück:

a)    für ebenerdige directe Entleerung......

b)    gewöhnliche schräge in Stockwerken . .    . . .

c)    zum Einsetzen von Spülungsapparaten.....

d)    englische mit Spülrohre............

777.    Badewannen aus glasirten Fliesen, per Stück:

a) complet aus weissen Fliesen geliefert......

mit Stufen ....

b) dto.

dto.

778. Mauerverkleidungsplatten aus bestem Thon

und zwar:

a) zur Herstellung von Ziegelrohbaufaçaden mit nachstehenden Platten, wodurch man unabhängig von dem Ziegelmateriale in jeder Gegend einen dauer-’ haften und schönen Ziegelrohbau hersteilen kann.

Preis per qm Platten...............

„    „ Versetzen..............

3-50

4-00

12-00

2-00

2-80

2-50

11

3-00

40-00

60-00

5-65

0-95

172

Form und Grösse der erzeugten Platten

Л“'

per qm sind erforderlich:

89 Stück £

100 St. wiegen 41 kg u. kosten fl. 6-25

14- 2-----»'

60 „

100 „

57

11 11

„ 8-50

'<4-1

sz

TZ

ce

cq

<■

Л'"

217

*0

178    „

100 „

20

„ 4-50

<6 7-i

iS

89 „

Г ⁰⁷ -

S⁴

d

100 „

„ 6-50

3Q

1 qm Platten wiegt circa 36-5 kg und bilden 260 qm oder 22500 Stück eine Balmwaggonladung,

Profil und Ansicht,

ЧШ1

•V

si:! i

ÉS

fes

V)

ji

mm

•fef~

®*ił

-4^'7.~xc;

ив

Ï!»

1Ш

173

Das Versetzen der Platten geschieht nach Ausführung der Mauerung bei offenen Fugen mittelst Portland-Cementmörtel oder hydraulischem Kalkmörtel. — Die Fugen des Verkleidungs-Materiales sind mit 8 mm Breite angenommen und sollen im Interesse einer guten Wirkung der Fuge, mit tiefliegendem Mörtelband verbrämt werden. — Hiezu bedient man sich eines Mörtels aus gewöhnlichem Weisskalk, Ziegelmehl (anstatt Sand) und etwas gebrannter Terra-Siena als Färbemittel.

b) Kachelplatten zur Verkleidung von Kochherden und Badezimmern, per qm:

1.    grau glasirt..................

2.    grau mit weissen Fasetten...........

3.    braun oder grün glasirt............

4.    rein weiss glasirt...............

5.    in allen anderen Farben glasirt........

fl. 4-25 „    5-40

„ 8-10 „    8A0

„ 1P80

779. Ofeneinsätze aus Chamotte,

je nach Grösse per Stück .... fl. 1‘50 bis „

(Für Eisen- und Thonöfen geeignet, um das Verbrennen • der Kacheln und Gusstheile zu verhindern.)

3-00

780. Klinker platten, diagonale, glatte,

für Gänge, Küchen und dergl., per qm.............

fl. 2-60

Plattengrösse: 20 cm lang, 20 cm breit, 4 cm hoch.

174

781. Kl ink er platten, abgefast und gekuppt, für Trottoirs,

per qm

fk 3-51»

Iff! ff

Plattengrösse: 20 cm lang, 20 cm breit, 5 cm hoch.

7S2. Gerippte Klinkerplatten, gelb und schwarz, für Strassen,

ШЖ

per qm

4-85

Plattengrösse: 10 cm lang.

16 cm breit. 3 cm hoch.

7S3. Bordüren für Mosaik platten,

für Terassenpflaster,

per qm.....von fl. 4⁻92 bis ,.    6‘27

je nach Musterung.

Plattengrösse: 16 cm lang,

16 cm breit,

3 cm hoch.

7S4. Filter plat ten zur Entwässerung,

v°4fh 30 ein lang, 15 cm breit, 3⁻5 cm dick,

hohle mit Steg, 21 cm lang, 21 cm breit, 6 cm dick, per Stück.........

$НВЩ|

0-30

\\

8-50

Preis je nach Inhalt von 10—50 1.....fl. 3 bis „

12-00

за=т

ШШШ

ШШ

1 Г

VI -*-⁰ 11 11 ,1    ⁶ -, «

für Pferde

780. Behälter für Chemikalien (Schwefel- und Salpetersäure)

für

3-10

;; i о-so

lli

Шёл

V//

К!

SH ТоигШШ

I:

mmk

175

785. Futterbarren,

787. F ä s s e г a и s S t e i n z e и g zum Kühlhalten von Wasser, Butter und Fettstoffen, je nach Grosse von 50—200 1

fl. 4-50 bis „

Ausser Fässern werden auch Steinplutzer für Wein hergestellt, welche das Abziehen des Weines in Flaschen und das lästige Nachfüllen der Fässer beseitigen und es ermöglichen, dass man jahrelang Wein stets gleicher Qualität an der Pipe laufend erhalten kann. Diese extra und eigens geformten Weinplutzer haben sogenannten Wasserverschluss und Ablasshahn und kosten:

176

fl. 5*50 „    9*50

für 50 1 Inhalt, complet. .

„ 100 1 „ .

Lt

ff

': ! :!r

Die Steinplutzer für Wein haben ähnliche Form wie der ad Post 786 rechts abgebildete Behälter; unten befindet sich ein gewöhnlicher Ablasshahn und oben ist der Fülltrichter mit dem Wasser-verschlusse, letzterer wird mit Glycerin angefüllt bevor die Yerschluss-glocke aufgesetzt wird. Dieser Verschluss darf während des Gebrauches niemals geöffnet werden, weil sonst nichtgereinigte Luft eintritt, wodurch der Wein verderben würde.

788. Eingeschliffene Thonhähne (säurefest) per Stück in

h ö W.

15 i 20    25

Lichtbreite ^ in mm

30 : 40    50 i 60

Ablasshahn . 1*00 1*50 2-00 2-50 3-00 4-00 5 00 6'00 74)0 Schnabelhahn 1*50,2*25 34)0 3*75 4-50 6*00 7*50 9-00 10*50 Durchgangs- !

hahn . . . 2*00' 31)0 44)0 54)0: 6*00 81)0104)0124)0 144)0 Flanschenhahn 3-50 5-25 7*00 8*75!l0*50|l4*00!l7*50 21*00|24*50

Ablasshah n

Schnabelhahn

ßnj

111

8-00

12*00 j

16*00 28*00!

Durch gang sli ah n

Flanschenhah n.

T'

177

X. Bildhauerarbeiten.

Lieferungen loco Baustelle in Wien.

Die Verpackung und der Transport zur Bahn erhöht nachstehende Preise um 15 Procent.

Die den Gegenständen beigesetzten Dimensionen sind Bruttomasse, somit inclusive des Einsprunges im Mauerwerke angegeben.

A. Bauoruamente aus Terracotta.

I. Consols.

Preise per Stück.

fl. l-oo

„    P25

„    P50

„ 2-20 „ 2-00

780. Fenster-Verdachungs-Consol,

132 mm lang, 184 mm breit, 527 mm hoch 145 mm lang, 210 mm breit, 658 mm hoch 132 mm lang, 210 mm breit, 790 mm hoch 171 mm läng, 184 mm breit, 685 mm hoch 118 mm lang, 184 mm breit, 685 mm hoch

225

420

ЩщШ

mm

- 400

:зт

гаггд

iff,

19 С

VI

!C iC

w    м    ^

Ci    Ci    Ci

ï> ï>

ff g О О g O' g ff 00 00 О g g Olg

3« 3 3 ff 3 ff >ff3 3 3 ffg 3^5 3§3 33P^S3 333 r3§

gl    I

ifsg|i|| slgl'glf

I-IllIIHlIlil-

? Eff Ę-flErSTirgfĘ-

a> о cd

ff- ff ff ffS‘^ffffffg 3 ff

§S§?

. to to

3 fff

gs

(М

Шя

со а

00

ŁD

М    h-¹    to    со

СО    СО    ot    со

О    О    ot

ffffff 3 я-ООО Р о

ff    ДЛЛ

О    ООО

Рн . сп

• ьо

1-20

0-60

£ £ £ г;

1-00

2*00

1*40

1*40

з-зз s

3    3 3    3

(гг ff ff ff О О О О

& ff& &

1-00

iS а

0-45

0-25

178

795.    Sohlbank-Consol,

132 mm lang, 105 mm breit, 184 mm hoch.....

796.    Fenster-Yerdachungs-Consol,

104 mm lang, 145 mm breit, 533 mm hoch.....

oben mit HerzlaubrCarnis und 545 mm hoch . . . .

797.    Hauptgesims-Consol.

80 mm lang, 342 mm breit, 184 mm hoch.....

158 mm lang, 342 mm breit, 184 mm hoch.....

263 mm lang, 763 mm breit, 225 mm hoch.....

184 mm lang, 763 mm breit, 225 mm hoch.....

798.    Schlussstein für Fenster ..............

420 mm lang, 165 mm breit, 500 mm hoch.....

799.    Hauptgesims-Consol.

118 mm lang, 184 mm breit, 474 mm hoch.....

800.    Fenster-Yerdachungs-Consol,

118 mm lang, 165 mm breit, 470 mm hoch.....

80 mm lang, 100 mm breit, 00 mm hoch.....

801.    Schlussstein,

150 mm lang, 184 mm breit, 370 mm hoch.....

802.    Fenster-Yerdachungs-Consol,

132 mm lang, 79 mm breit, 342 mm hoch......

aber mit 13 mm hohem Plattel und 380 hoch . . .

803.    Hauptgesims-Consol,

230 mm lang, 410 mm breit, 165 nun hoch.....

184 mm lang, 474 mm breit, 342 mm hoch.....

804.    Fenster-Yerdachungs-Consol,

158 mm lang, 237 mm breit, 579 mm hoch . . . . .

805.    Hauptgesims-Consol,

158 mm lang, 421 mm breit, 184 mm hoch.....

806.    F enster-Yerdachungs-Consol,

158 mm lang, 263 mm breit, 632 mm hoch.....

807.    Balkon-Consol

mit Unter-Consol, 330 mm lang, 1132 mm breit, 843 mm

hoch....................

ohne Unter-Consol, 1132 mm Yorsprung und 632 mm

hoch.......................

80S. Balkon-Consol ohne Unter-Consol, nur 975 mm Yorsprung und 632 mm hoch.............

809.    Balkon-Mittel-Consol zu vorigem..........

810.    Hauptgesims-Consol,

210 mm lang, 580 mm breit, 263 mm hoch.....

811.    Fenster-Verdachungs-Consol.

200 mm lang, 290 mm breit, 790 mm hoch.....

812.    Sohlbank-Consol,

316 mm lang, 216 mm breit, 421 mm hoch.....

813.    Hauptgesims-Consol,

216 mm lang, 579 mm breit, 263 mm hoch.....

aber nur 342 mm Ausladung und 184 mm breit . .

814.    Hauptgesims-Consol,

150 mm lang, 315 mm breit, 120 mm hoch.....

S15. Seiten-Consol, rechts und links,

223 mm lang, 79 mm breit, 790 mm hoch......

fl. 0-50

1-20

;; изо

1-00

„ 26*85

„ 23-50

„ 0-80

„ 1-80

179

IL Reliefs, Friese, Parapete.

816.    Spitzbogen-Fensterschluss,

790 mm lang, 140 mm hoch, per Stück .

817.    Seitenpfosten dazu, per currtm.....

818.    Faschen-Mittel,

1050 mm lang, 158 mm breit, per Stück

790 mm lang, 237 mm breit, per Stück 810. Fenster-Fries, 184 mm hoch, per currtm 820. Fenster-Parapet, 237 mm hoch, per Stück .....    „

930 mm lang, 339 mm hoch, per Stück „ 895 mm lang, 339 mm hoch, per Stück „

fl. 9-00 „ 1-20

„ 1-20 „    1-50

„ 1-18

2-20

3-50

3-20

„ 0-88

823.    Relief, 184 mm hoch, per currtm . . .

824.    Spitzbogen-Fensterschluss,

975 mm lang, 145 mm hoch, per Stück

825.    Seitenpfosten dazu, per currtm . . .

826.    Relief, 158 mm hoch, per currtm . . .

827.    Fenster-Fries,

1050 mm lang, 158 nun hoch, per Stück 1159 mm lang, 158 mm hoch, per Stück

828.    Fenster-Parapet, 870 mm lang, 342 mm breit, per Stück „

829.    Fruchtguirlande, 1343 nun lang, per Stück

1000 mm „ per Stück

830.    Fenster-Fries, 1185 mm lang, per Stück .

1050 mm „ per Stück .

831.    Relief, 184 mm hoch, per currtm.....

832.    Kranz mit Bandschleifen,

579 mm lang, 237 mm hoch, per Stück . .

833.    Frucht- und Blumenguirlande,

834.    Fenster-Parapet,

948 mm lang, 316 mm hoch, per Stück .

1317 mm „

2160 mm „

2528 nun „

921 mm „

975 mm „

790 mm „

710 mm „

895 mm „

316 mm

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

„ 154)0 „    P20

„    0-75

„ 2-80 „ 0-88

. „ POO

„ 2-00

, - • -

„    1-15

„ 0-80

2-70

V 2-90

180

III. Gesimse.

Die Preise sind per currtm angesetzt. Bei Eck-stiicken wird die Länge in der Ausladung nach beiden Seiten gemessen.

835.    Ochsenaugen, unten mit Perlstab . .

836.    Herzlaub, unten mit Perlstab . . .

837.    Baldachin-Untergesims, 06 mm dick

33 mm „

fl. 0-78

0-63

0-90

0-75

838.    Consolartiger Zahnschnitt . . .

839.    Herzlaub, unten mit Perlstab .

840.    Zahnschnitt, oben mit Plattel

841.    Ochsenaugen, unten mit Perlstab

0-70

.0*75

0-53

1-13

IV. Acroterien.

Preise per Stück.

842.    Freistehende Mittel-Acroterie,

980 mm lang, 320 mm hoch............

843.    Mittel-Acroterie, 842 mm lang, 290 mm hoch . . . . 84'«. Freistehende Eck-Acroterie, 140 mm lang, 184 mm hoch S45. Eck-Acroterie,

200 mm hoch, 263 mm lang, 260 mm tief......

846.    Anliegende Mittel-Acroterie...........

847.    Freistehende Mittel-Acroterie,

474 mm lang, 190 mm hoch, 174 mm tief ......

848.    Freistehende Eck-Acroterie, 184 mm lang.....

2-50

2-00

0-40

1-00

1-25

1-80

0-90

V. Capitale.

Bei Pilastcr-Capitälen richtet sich der Preis nach deren unteren Dicke (Tiefe), je nachdem selbe für mehr oder weniger vorspringende Pilasterschäfte gebraucht werden.

Preise per Stück.

., 18-00 „    7-00

,, 23-00 „ 13-00

„ 12-00 „    6-90

„ 5-85

13-50 „ 8-00 „ 6-80

849.    Säulen-Capitäl,

korintisch. 316 mm Durchmesser..........

für Pilaster, 316 mm breit, 79 mm dick........

korintisch, 421 mm Durchmesser, 605 mm hoch . . . für Pilaster, 421 mm breit, 79 mm dick.......

850.    Pilaster-Capitäl,

474 mm breit, 237 mm dick, 500 mm hoch.....

105 mm dick...................

79 mm dick........•...... ....

851.    Pilaster-Capitäl,

553 mm breit, 280 mm dick ... • . .......

105 mm dick ...................

79 mm dick...................

„    3-60

„ 2-20

852.    Pilaster-Capitäl.

316 mm breit, 158 mm dick, 316 mm hoch.....

79 mm dick........ . . .........

853.    Säulen-Capitäl, römisch, 200 mm Durchmesser ... „    2*20

1S1

für Pilaster, 474 mm breit, 105 mm dick

1-30

1-20

30-00

10-00

856.    Pilaster-Capitäl,

368 mm breit, 184 mm dick, 395 mm hoch 368 mm „    79 mm .,    395 mm „

857.    Säulen-Capitäl, 290 mm Durchmesser . .

858.    Pilaster-Capitäl, 290 mm breit, 180 mm dick

290 mm „

859.    Karyathiden-Capital

860.    Pilaster-Capitäl,

316 mm breit, 158 mm dick, 316 mm hoch.....„    5’40

316 mm „

368 mm „

368 mm „

79 mm „

79 mm „    316 mm „

184 mm „    ......

79 mm „    .....

4-40

3-40

„    6-30

„    3-8₀

YI. Rosetten.

Preise per Stück.

861.    Kreis-Rosette, durchbrochen, 630 mm Durchmessei

voll, 184 mm Durchmesser ... voll, 228 mm

862.    Kreis-Knopf-Rosette. voll, 500 mm Durchmesser .

865. Kreis-Rosette, voll, 370 mm Durchmesser.....

voll od. durchbrochen, 300 mm Durchm

864.    Quadrat-Rosette, voll oder durchbrochen, 385 mm lang

865.    Ivreis-Rosette, durchbrochen, 380 mm Durchmesser

866.    Quadrat-Rosette, durchbrochen, 380 mm lang . . .

867.    Rosette mit Seitenlaub, 660 mm lang.......

868.    Kreis-Rosette, durchbrochen, 950 mm Durchmesser

470 mm

869.    Mittelknopf dazu, 99 mm hoch, 105 mm

870.    Ivreis-Rosette, durchbrochen, 553 mm

871.    Quadrat-Rosette, dto.

872.    Kreis-Rosette, voll, 395 mm Durchmesser.....

873.    Quadrat-Rosette, durchbrochen, 263 mm lang . . .

874.    Kreis-Rosette, voll oder durchbrochen, rückwärts

mit Kittfalz, 630 mm Durchmesser........

875.    Längliche Rosette, voll, 527 mm lang, 263 mm hoch

527 mm    „    210 mm „

527 mm „    369 mm ,,

dto.

dto.

dto.

dto.

316 mm lang

dto.

иои

со ó со ob м- do cć ö di ci со >4- cd cd сд O Ql О О ОООООСПООООООООООО»

YII. Geländer und Baluster.

876.    Baluster, abgedreht, 630 mm hoch, per Stück

bei 150 mm Durchmesser..........

hei 190 mm Durchmessser.........

877.    Geländer-Säulen, per Stück

Sockel, 184 mm hoch, 595 mm breit .... Schaft, 632 mm hoch, 316 mm breit .... Capital, 184 mm hoch, 421mm breit . . . .

•    *    2-10

•    „    2-00

ЬЭ Oi ЬЭ

êÈÈ

182

878.    Geländer-Sockelgesims, per ourrtm.........

Deckgesims, 300 mm breit, per currtm.......

879.    Baluster, einfache, 150 mm Durchmesser, 630 mm hoch,

per Stück......»..............

3-00

1-70

VIII. Diverse Bauornamente.

Preise per Stück.

880.    Rosetten-Ausläufer, 350 mm breit.......

184 mm „    .......

130 mm „    300 mm lang

881.    Thierkopf ohne Rahmen, 225 mm Durchmesser

in Rosette von 368 mm „ 395 mm in Rahmen von 474 mm ., dto. „ 550 mm

882.    Gotliische Kreuzblume, 790 mm hoch

475 mm hoch

» 2-00

1-25

dto.

#55

dto.

dto.

dto.

dto.

„ 6-00

7-00

883.    Atlanten-Postament,

anliegend zur Mauer, 475 mm hoch.......

rechts oder links, 2000 mm hoch.........

884.    Capital dazu, 420 mm hoch ...........

885.    Karyathiden-Postament, anliegend zur Mauer . .

886.    Karyathide mit Kopf-Capitäl, rechts oder links,

1850 mm hoch...................

l 14-75 „    4-50

5*50

” 45-00 „    2-75

„    5-80

„ 36-00

Bauornamente aus Cement.

I. Consols.

Preise per Stück.

887.    Hauptgesims-Consol.

400 mm lang, 470 mm breit, 800 mm hoch

888.    Fenster-Verdachungs-Consol.

320 mm lang, 200 mm breit, 275 mm hoch 300 mm lang, 200 mm breit, 200 mm hoch

889.    Fenster-Verdachungs-Consol mit Gesims, 260 mm lang, 300 mm breit, 900 mm hoch

890.    Schlusssteine,

400 mm lang, 100 mm breit, 450 mm hoch

891.    Sparrenköpfe,

150 mm lang, 250 mm breit, 80 mm hoch

55

55

55

55

55

6-50

3-00

2-50

4-50

4-00

1-30

II. Reliefs, Friese, Г а г а р е t е. .

892.    Bluniengehänge (verzierte Füllungen), per qm . . .

893.    Reliefs und Friesfüllungen, per qm.......

894.    Parapetfüllungen, 150 mm stark, per qm......

55

55

55

ООО

о ю о ^ 4н ю

III. Gesimse.

S95. Architravstücke,

160 mm lang, 210 mm breit, 260 mm hoch, per Stück 370 mm lang, 320 mm breit, 400 mm hoch, per Stück

55

2-00

183

89ö. Zahnschnitte, 180 mm hoch, per currtm......

100 mm hoch, per currtm . . . .

50 mm hoch, per currtm......

897. Chambramecken, 440 mm lang, 440 mm breit, 150 mm hoch, per Stück..................

fl. 1-20 „ 1-00 „    0-75

„    2-50

IV. Capitale.

898.    Pilaster-Capital,

410 mm breit, 100 mm dick, 425 mm hoch, per Stück 200 mm breit, 100 mm dick, 400 mm hoch, per Stück

899.    Pilasterbahnen,

410 mm breit, 100 mm dick, 200 mm hoch, per Stück

900.    Säulen-Capital, 250 mm Durchmesser, per Stück . .

300 mm

dto.

per Stück . .

„ 19-00 „ 25-00

V. Baluster.

901.    Abgedrehte Baluster, bis 200 mm Durchmesser, 500 mm

hoch, per Stück..................

902.    Profilirte Baluster, bis 200 mm Durchmesser, 500 mm

hoch, per Stück............... . . .

über 500 mm hoch, per Stück...........

„    2-90

„    3-50

„    4-20

Bauornamente aus Gips.

903.    Zahnschnitte, 50 mm hoch, per currtm.......

904.    Glatte Schlusssteine,

200 mm lang, 60 mm breit, 250 mm hoch, per Stück

905.    Schlusssteine mit Blatt und Gesims,

250 mm lang, 200 mm breit, 300 mm hoch, per Stück 900. Consolen,

200 mm lang, 150 mm breit, 180 mm hoch, per Stück 907. Pilaster-Capitale,

600 mm breit, 200 mm dick, 500 mm hoch, per Stück

„    0-90

„    3 00

„ 6-00 „ 4-00 „ 8-00

bis 1150 mm    dto.

bis 1300 mm    dto.

Modelle für Zinkguss.

908.    Für Fenster-Verdachungs-Consolen, per Stück . . .

909.    Für Gesims-Consolen, per Stück..........

910.    Für Balkonträger, bis 1000 mm Ausladung, per Stück

per Stück per Stück

911.    Für einen Thierkopf bis 500 mm Höhe, per Stück . .

„ 20-00 „ 25-00 „ 70-00 „ 90-00 „110-00 „ 40-00

184

XI. Pflastererarbeiten.

Material-Lieferung.

913. Granit-Würfelsteine mit den Dimensionen von 0*18—0*21 m der einzelnen Kanten, sammt Beistellen und Aufschlichten in kubischer Form auf den Arbeitsplätzen, per */m................

913.    Granit-Pflastersteine mit den Dimensionen

von 0*237 m Länge, 0*132 m Breite und 0*84 m Höbe, sammt Beistellen wie vor, per bin.........

Anmerkung. Wenn die Steine geritzt zu liefern sind, so ist per Stück und Ritze zwei Kreuzer zuzuschlagen.

914.    Ordinäre Granit-Pflastersteine mit 0*184 bis

0*237 m grosser Kopffläche und von mindestens 0*18 m Höhe sammt Beistellen etc., wie Post 912, per kbm.....................

915.    Ordinäre Granitpflastersteine (Köpfelsteine)

mit 0*158 bis 0*184 m gi*osser Kopffläche und von mindestens 0*15 m Höhe, sammt Beistellen etc., wie Post 912, per kbm.................

916.    Granit-Trottoirplatte, 0*474 m lang und breit

und mindestens 0*11 m dick, oben und an den vier Stossflächen rein abgestockt, sammt Beistellen etc., wie Post 912, per Stück..............

917.    Granit-Trottoirplatte, 0*316 m lang und breit

und mindestens 0*15 m dick, sowie vorige Post, per Stück................»......

918.    Granit-Halbgut-Trottoirstein, 0*237 m lang

und breit. 0*105 bis 0*131 in dick, sammt Beistellen etc., wie Post 912, per Stück............

919.    Granit-Randsteine, 0*316 m breit, 0*237 in hoch, in Stücken von mindestens 1*5 m Länge, oben und an der vorderen Seite rein abgestockt, die Kante abgefast, mit angearbeiteten Falzen, sammt Beistellen etc., wie Post 912, per laufendes m . . . . .

92«. Randstein, ganz wie vor, jedoch im Bogen gearbeitet. per laufendes m.............

921.    0*395 bis 0*474 m lange, 0*316 bis 0 395 m breite und 0*237 bis 0*316 m dicke, behaute, an den Kanten rein bearbeitete, harte, für Wasserbauten geeignete Steine zu Talus-Pflasterungen, sammt Zufuhr und Aufschlichten auf dein Bauplatze, per kbm . . .

922.    Harte und für Wasserbauten geeignete

Wurf steine, sammt Zufuhr etc., wie vorige Post, per kbm .....................

923.    Harte Bruchsteine zum Grund bau bei

Sch otter Strassen, sammt Zufuhr etc., wie Post 921, per kbm.............'.....

fl. 250*00

„ 265*00

„ 18*75

„ 20*00

„ 1-50

„    0*65

„    0*15

„    5*10

„ 8*00

„    9*00

„    3*00

185

924.    Gebirgsschlägelschotter aus hartem geeigne

ten Kalkstein, sammt Zufuhr und Aufrichten in messbare Figuren, per kbm............

925.    Gebirgsri es eischotter, sonst wie vorige Post,

per kbm.....................

926.    Rund sch ott er (Bagger- oder Gestättenschotter),

sonst wie Post 924, per kbm............

927.    Wie n fl us s-Ries eischotter, sonst wie Post 924,

per kbm.....................

928.    Donau - Riesel sch otter, sonst wie Post 924,

per kbm.....................

929.    Gestatten-Rieselschotter, sonst wie Post 924,

per kbm . ....................

Erd- und schlammfreier W i e n f 1 u s s s a n d, sonst wie Post 924, per kbm.............

921.    Reseller Donausand, sonst wie Post 924, per kbm . 922. Don au well sand, sonst wie Post 924, per kbm . .

922.    Gestatten sand, sonst wie Post 924, per kbm . .

2-90

1-60

3-00

2-30

92«.

1-60

3-75

3-50

2-50

1-60

Pflasteraufbreehungen.

924. Siehe Post Kr. 120 bis 128.

Schotterstrassen.

a)    M it Gr u n d b a u.

925.    Herstellung einer Strassenfahrbahn und

zwar mit 0'32 m hohem Grundbau aus harten Bruchsteinen, hierauf eine 0⁻08 m hohe Schichte von Rundschotter, weiters eine 0*16 m hohe Schichte von Ge-birgsschlägelschotter, überzogen mit einer 01)5 m dicken Schichte von Gebirgsrieselschotter, an Beigabe sämmtlicher Materialien, Herstellung des Grundbaues und Aufziehen der Schotterschichten, Allem und Jedem, mit Ausnahme der Erdabgrabung und Verführung und des zur Comprimirung erforderlichen Bewalzen und Spritzen, per qm..........

926.    S tr a ss enh er Stellung wie Post 935, ganz ohne Rundschotter, jedoch mit einer 0'24 m hohen Schichte von Gebirgsschlägelschotter, per qm . . . .

927.    Strassenherstellung wie Post 935, jedoch mit einem

nur 0*24 m hohen Grundbau, per qm........

928.    Strassenherstellung wie Post 937. ganz ohne Rund

schotter, nur mit einer 0⁻21 m hohen Schichte von Gebirgsschlägelschotter, per qm..........

b)    Ohne Grundbau.

929.    Herstellung einer Strassenfahrbahn mit einer 0'08 m hohen Lage von Rundschotter und einer OHG m hohen Lage von Gebirgsschlägelschotter, wo-

2455

2-72

2-21

2-38

186

rauf ein 04)5 m hoher Ueberzug von Gebirgsriesel-schotter zu geben ist. an aller Materiallieferung, Handarbeit, Requisiten etc., jedoch ohne Erdabgra-bung und Verführung und ohne Walzen und Spritzen, per qm.......................

940.    Strassenherstellung wie Post 989. ganz ohne Rundschotter, jedoch mit einer 0*24 m hohen Schichte von Gebirgsschlägelschotter, per qm ....

941.    Strass en her Stellung mit einer 0'08 m dicken

Lage von Rundschotter, einer ebenfalls 01)8 m dicken Schichte von Gebirgsschlägelschotter, welche mit einer 04)5 m dicken Lage von Gestättensand zu überziehen ist, an aller Materiallieferung, Handarbeit, Requisiten etc,, jedoch ohne Erdabgrabung und Verführung und ohne Walzen und Spritzen, per qm........

942.    Strassenh er Stellung wie Post 941, ganz ohne Rundschotter, jedoch mit einer 016 m hohen Schichte von Gebirgsschlägelschotter, per qm ....

c) Gehwege.

943.    Gehwegherstellung mit einer 0’08 m dicken Lage

von Gestättenschotter, einer ebenfalls 04)8 m hohen Schichte von Gestätten-Rieselsehotter, einer 04)5 m hohen Auflage von Gestättensand, und als oberste Decke eine 04)3 m hohe Lage von Wienflusssand, an aller Materialbeigabe, Handarbeit. Requisiten etc., dann sammt vollkommener Comprimirung an Allein und Jedem, per qm................

944.    Gehwegherstellung wie Post 943. jedoch ohne

der 04)8 m dicken Lage von Gestättenschotter, per qm......................

945.    Gehwegherstellung mit einer 0⁻08 m dicken

Lage von Gestättenschotter. einer ebenfalls 01)8 m hohen Schichte von Wienfluss - Rieselschotter, und als oberste Decke eine 04)5 m hohe Schichte Wienflusssand, sonst wie Post 943, per qm.......

946.    Gehwegherstellung wie Post 945, jedoch ohne

der 04)8 m dicken Lage von Gestättenschotter, per qm......................

947.    Gehwegherstellung in der Art, wie selbe in

den Parkanlagen hergestellt wird, bestehend aus einer 016 m dicken Lage von Rundschotter, weiters einer 04)8 m dicken Lage von Wienfluss-Rieselschotter, und einer obersten 04)8 m hohen Schichte von einem Gemenge, bestehend zu gleichen Theilen aus Wienflusssand und Bergsand, dem circa 10 Procent reine trockene Steinkohlen- oder Coaksasche zugesetzt ist; ohne Erdabgrabung, Verführung für den Wegkörper, jedoch Beigabe sämmtlicher Materialien, Bewalzung und Bespritzung bis zur vollkommenen Comprimirung, per qm......................

fl. 110

1-25

0-75

0-95 *

0-90

0-70

1-05

0-90

187

948. Wird zu den Gehweg herstellun gen anstatt der Gestättenschotter-Unterlage, Flussschotter verwendet, so kommt zu den Preisen der Posten

948 und 945 per qm................

zur Post 947 per qm ...............

zuzuschlagen.

Granit-Würfel-Pflasterungen.

Neupflasterungen ohne S c h o 11 e r u n t e r 1 a g e.

949.    Würfel-Ptlasterungin Strassen, wo bisher noch kein Pflaster bestand, mit altem oder neuem Steinmateriale, ohne Erdabgrabung und ohne Steine, jedoch mit Beigabe des qualitätmässigen Sandes zur Unterlage und zur Fugenausfüllung sammt aller Handarbeit und Requisiten, per qm . .

950.    Würfel-Pflasterung in Strassen, wo schon eine Pflasterung besteht, mit neuen oder alten Steinen, ohne Steine, mit Aufbrechung des alten Pflasters, Abgrabung der alten Pflasterunterlage bis 04)8 m tief, Verführung dieses Materiales, Beigabe des Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, Handarbeit und Requisiten, per qm ....

Neue Pflasterungen mit Schotterunterlage.

951. Würfelpflasterung in Strassen, wo bisher noch kein Pflaster bestand, mit neuem oder altem Steinmateriale ohne Erdabgrabung und ohne Steine, jedoch mit Beigabe des gewöhnlichen Rund-schotters in der Höhe von 0T5 m, des Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, per qm..............

953. Würfelpflasterung in Strassen, welche bereits gepflastert sind; Aufbrechung des alten Pflasters, Abgrabung des Untergrundes auf die Tiefe von <>'18 m, Verführung dieses Materiales, Beigabe des gewöhnlichen Rundschotters in der Höhe von 0T5 m, des Donausandes zur Unterlage und Fugen-ausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, jedoch ohne Steine, per qm.......■    .......

953.    Wenn die Fugen aus füll ung mit Sand weg

bleibt, so entfällt per 1 qm von obigen Preisen der Betrag von.....................

954.    Fugenausfüllung mit dünnflüssigem Portlandcement-

mörtel, per qm..................

955.    Fugenausfüllung mit Cementkalkmörtel, per qm . .

fl. 0-05 „ 0-11

0-51

0-65

0-68

0-94

0-05

0-60

188

U in p Haste r u n gen.

956.    Umpflasterung eines Würfelpflasters, bei

dem der Untergrund auf die erforderliche Tiefe abgegraben, und das Material verführt wird, sammt Beigabe des qualitätmässigen Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, per qm......................

0-40

957.    Würfelumpflasterung bei Reparaturarbeiten, wo nur Tlieile des bestehenden Pflasters zur Um-pflasterung gelangen, sohin keine Abgrabung des Untergrundes stattfindet, jedoch mit Beigabe des qualitätmässigen Sandes zur Unterlage bis 8 cm hoch, und zur Fugenausfüllung, und aller Handarbeit, per qm „

Granit-Plattenpflasterungen.

P r i m а P1 a 11 e n - T r o 11 o i r.

Heue Pflasterungen in Mörtel.

958.    Neues Trottoir aus °'l74/u-474 m grossen, mindestens

„    8-13

0-11 m dicken Granitplatten, ip Cementkalkmörtel auf eine 04)8 m hohe Schichte von Sand oder kleinen Rieselschotter gelegt und die Fugen mit flüssigem Portlandcementmörtel ausgegossen, ohne Erdabgra-bung und Verführung, jedoch mit Beigabe der Platten und aller Materialien, dann sammt aller Handarbeit und Requisiten, per qm.......•......

959.    Etiva noth wendige Steinmetz arbeiten zur Anarbeitung von Platten nach einer besonderen Form am Objecte, sind separat zu den Taglohnspreisen des Steinmetztarifes zu vergüten.

U m p f 1 a s t e r u n g e n.

960.    Platte np fl aster in Mörtel umpflastern, die

Platten aufbrechen, den alten mit Mörtel versetzten Untergrund abgraben, die Schutt verführen, die erforderliche neue Unterlage von qualitätmässigem Sande beigeben, die vorhandenen Platten, aveiche vorher gut zu reinigen sind, neu in Cementkalk-Mör-tel legen und die Fugen mit dünnflüssigem Portland-cementmörtel ausgiessen, an Allem und Jedem, jedoch ohne Beigabe von neuen Platten für den allfälligen Abgang, per qm...................

Neue Pflasterungen in Sand.

0‘316

/„.sie m grossen,

961. Neues Trottoirpflaster aus

rein und Avinkelrecht gearbeiteten, mit guten Lagerflächen versehenen Granitplatten von mindestens 0T5 m Dicke, auf einer ОТ m hohen Unterlage von qualitätmässigem Sande, die Fugen mit dünnflüssigem

189

fl. 7-70

Portlandcementmörtel voll ausgegossen, ohne Abgrabung und Verführung der Erde, jedoch mit Beigabe der Platten, des Sandes und aller Materialien, dann sammt Handarbeit und Requisiten, per qm.....

U m pflaster u n g e n.

962. Plattenpflaster in Sand umpflastern, biebei die alten Platten aufheben, den alten Untergrund nach Bedarf abgraben, die Schutt verführen, die erforderliche neue Unterlage aus qualitätmäs-sigem Sande beigeben, sodann das Pflaster mit den alten Platten wieder hersteilen und die Fugen mit dünnflüssigem Portlandcementmörtel voll ausgiessen, an Allem und Jedem, jedoch ohne Beigabe neuer Platten für den allfälligen Abgang, per qm ....    „    1*15

Randsteine.

. „ 0-62

963. Randsteine versetzen und die Fugen bei den ZusammenstÖssen mit Portlandcementmörtel voll ausgiessen, ohne Steine, per qm

S e c u n d a - T r o 11 o i r p f 1 a s t e r.

Neue P f 1 a s t e r u n g e n.

964. Halbgut-Trottoirpflaster mit

grossen und 0*105 bis 0*151 m dicken Steinen, ohne Erdabgrabung und Verführung, jedoch mit Beigabe der neuen Steine, des qualitätmässigen Sandes zur Unterlage und zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, per qm............

0*237

/о.

237 Ш

„    3*19

Um Pflasterungen.

965.    Halbgut-Trottoir-Umpflaster un g, wobei

• „    0*42

der Untergrund auf die erforderliche Tiefe abgegraben und das Materiale verführt wird, sammt Beigabe des qualitätmässigen Sandes zur Unterlage und zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, per qm........•.......•

966.    Solche Umpflasterung bei Reparatursar

beiten, wo nur Theile des bestehenden Pflasters zur Umpflasterung gelangen, sohin keine Abgrabung des Untergrundes stattfindet, jedoch mit Beigabe des qualitätmässigen Sandes zur Unterlage bis _ 3 cm hoch und zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit etc., per qm.....................•

190

Ordinäres Gramtpflaster.

Neue Pflasterungen.

fl. 0-50

„ 0-47

„    0-40

„    0*55

„ 0*60

„    5-00

967. Pflasterung mit ordinären Gr an it stein en, altem oder neuen Steinmateriale, ohne Erdabgrabung, und ohne Steine, jedoch mit Beigabe des qualität-mässigen Sandes zur Unterlage und zur Fugenausfüllung, sammt aller Handarbeit und Requisiten, per qm......................

Umpflaster u n g e n.

968.    Ordinäre Umpflasterung, wobei der Unter

grund auf die erforderliche Tiefe abgegraben und das Materiale verführt wird, sammt Beigabe des qualitätmässigen Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, sammt aller Handarbeit und Requisiten, per qm......................

969.    Solche Umpflasterung bei Reparatursar

beiten, wo nur Theile des bestehenden Pflasters zur Umpflasterung gelangen, sohin keine Abgrabung des Untergrundes stattfindet, jedoch mit Beigabe des qualitätmässigen Sandes zur Unterlage bis 8 cm hoch und zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit etc., per qm......................

Holzstöckel-Pflasterungen.

Neue Pflasterungen.

970.    Pflasterung mit hölzernen, viereckigen, über

10*5 cm breiten Stöckeln jeder Holzgattung, ohne Beigabe und ohne Zufuhr der Stöckeln, jedoch mit Beigabe einer 0*052 bis 0*08 m hoben Unterlage von ganz trockener Kalkmörtelschütt. Ausfüllen und Verdichten der Fugen mit fein gesiebter solcher Schütt, aller Handarbeit und Requisiten, per qm......

971.    Pflasterung mit hölzernen, viereckigen, unter

10*5 cm breiten, oder mit poligon ale n Stöckeln, wie vor, per qm...........

972.    Pflasterung mit Eichenstöckeln sammt

Materialbeigabe per qm..............

Umpflasterunge n.

973.    Holzstöckel-Umpflasterung, wobei die ganze

„ o-to

Schuttunterlage beseitigt und neu ersetzt werden muss, an Allem und Jedem, jedoch ohne Beigabe von neuen Stöckeln, per qm............

974.    Entfällt die Fugenausfüllung, so kommt von

den betreffenden Preisen per qm ein Abzug von . . „    0*05

191

975, Bei U mp fl as ter un gen von mit Asfalt au s gegossen en Stöckeln kommt für die vermehrte Arbeit bei der Reinigung der Holzstöckel von dem alten Asfalt per qm ein Zuschlag von.......

fl. 0-15

Steinwurf- nnd Taluspflasterungeu.

976.    Stein wurf mit 0'158 bis 0*31B in grossen Wurfsteinen. an Materiallieferung, sammt Aufschlichten desselben am Bauplatze, Arbeit, Werkzeug, Requisiten, allfällig nöthiger Gerüstung, mit theilweiser vollständiger Herstellung im Wasser, per kbm . . .

977.    Stein wurf wie vor, jedoch mit vorhandenem

Steinmateriale, per kbm............

978.    St ein wurf wie Post 976, jedoch in der Art ausgeführt, dass der Steinwurf in der Oberfläche zugleich zur provisorischen Ufer Versicherung ein Pflaster bildet, sammt allen Erfordernissen, wie auch Beigabe des zur Ausfüllung der Steinzwischenräume nöthigen Schotters und Sandes, per kbm

979.    Steinwurf wie vor, mit vоrhandenen Steinen,

per kbm......................

980.    Ordinäre Taluspflasterung mit0⁻211 bis 0-316 m

dicken Wurfsteinen in Form einer trockenen, liegenden, gut verzwickten Mauer, nebst Beigabe einer 0-105 bis 0-158 m hohen Sand- und Schotterunterlage, Ausfüllung und Auszwickung der Fugen, sammt allem Materiale, Arbeit, Werkzeug etc., per qm.....

981.    Taluspflaster wie vor, jedoch mit vorhandenen

Steinen, per qm.................

982.    Taluspflasterung mit dem Materiale Post 921

sammt einer 0*105 bis 0-158 m hohen Sand- und Schuttunterlage, nebst aller Arbeit, Werkzeug, Requisiten etc., per qm.............• . .

983.    Taluspflasterung wie vor, jedoch ohneBeigabe

des Steinmateriales, per qm.........

984.    Talusumpflasterung mit den aufzureissenden

und wieder zu verwendenden alten Steinen, sammt allen Erfordernissen, per qm............

985.    Taluspflaster jeder Gattung au fr e is s e n, das Materiale über die Böschung hinaufschaffen, per qm . .

986.    Taluspflasterung jeder Gattung, die Fugen mit

Cementkalkmörtel voll a u s g i e s s e n und verstreichen, per qm...................

3-75

0-70

4-40

1-30

1-51

0-46

3-50

0-56

0-74

0-14

192

Pflasterungen bei Hochbauten.

987.    Liegende Z i e g e 1 p f 1 a s t e r u n g aus gewöhnlichen Mauerziegeln zu ebener Erde herstellen, an Materiale und Arbeit, per qm:

a)    mit Weisskalkmörtel................

b)    mit Cementkalkmörtel...............

c)    mit Portlandcementmörtel.............

988.    Liegende Ziegelpflasterung wie 'vorige Post,

jedoch in höheren Geschossen, erfordert zu den angesetzten Preisen per qm an Zuschlag für jedes Stockwerk................... . .

fl. 0-84 „    0-97

„    P46

989.    Stehende Ziegelpflasterung ist mit den doppelten Preisen der Post Nr. 987 und 988 zu berechnen, daher per qm:

a) zu ebener Erde mit Weisskalkmörtel........

dto.    dto. Cementkalkmörtel.......

-,    dto.    dto. Portlandcementmörtel.....„

d) in    höheren    Geschossen für jedes Stockwerk    zuzuschlagen ......................

990.    Liegende    Ziegelpflasterung blos    trocken

gelegt mit Ausgiessen der Fugen (gewöhnlich für Dachböden angewendet), an Materiale und Arbeit, per qm.....................

991.    Kehlheimerplatten-Pflaster oder Pflasterun

gen mit anderen geschliffenen Natursteinplattengattungen in gerader oder diagonaler Richtung der Pflasterfugen gelegt, zu ebener Erde hersteilen, an aller Arbeit und Materiale, jedoch exclusive der Platten, per qm..................

992.    Pflaster mit Verwendung von Cement- oder Steinzeugplatten, sonst wie Post Nr. 991 per qm:

a)    mit Cementkalkmörtel...............

b)    mit Portlandcementmörtel.............

„    0-03

b)

e)

„ 1-68 „    1‘94

2-92

„ 0-06

.    „    0-67

„    0-57

„    0-67

„ 1*18

993. Pflaster wie Post Nr. 991 und 992 in höheren Geschossen kommt per Stockwerk den in diesen Posten angesetzten Preisen per qm zuzuschlagen . .    „    0⁻03

991. Werksteinplatten-Pflaster jeder Steingattung mit gefälzten oder ungefälzten Platten ohne Rücksicht auf deren Grösse und Dicke, die Platten in Mörtel gelegt, die Fugen gut ausgegossen, mit aller Arbeit und allen Materialien, exclusive der Platten, per qm zu ebener Erde:

a)    mit Weisskalkmörtel................

b)    mit Cementkalkmörtel...............

c)    mit Portlandcementmörtel.............

995. Pflaster wie Post Nr. 994 in höheren Geschossen

hersteilen, erhöht die Parterrepreise per Stockwerk

193

XII. Asfaltarbeiten und Betonirung.

Asfaltirung-.

Sielie den Artikel Steinpappdach Post Nr. 629 und 630 und Asfaltdacheindeckung Post Nr. 647.

Ci

Materialien.

Natur-Asfalt, schweizer (gemahlen), per 100 kg .

tiroler, per 100 leg.........

französischer, per 100 kg . . . syrischer (vom todten Meere), per 100 kg

Asfaltmastix, schweizer, per 100 kg.......

echter Mineral-Goudron, per 100 kg

Kunstasfalt (Theerasfalt), per 100 kg.......

präparirtes Asfaltpech, per 100 kg........

Schiffs- und Schmiedepech, per 100 kg . . . .

Briquettpech (sehr hart), per 100 kg.......

Asfaltminerallack (für Eisen-, Blech- u. Holz-Anstrich), per 100 kg.................

Asfaltdaehanstrichmasse, per 100 kg.....

Carbolsäure. per 100 kg .............

Theeröl zur Holzconservirung.........

Steinmehl, per 100 kg .............

Steinöl (sogenanntes Viehöl), per 100 kg.....

Holzcementmasse, per 100 kg..........

Holzcementpapier, gewöhnlich, per 100 kg . . .

imprägnirt, „    . . .

Arbeiten.

6. Asfaltirung für Fussböden, auf bereits hergestellte Unterlagen hersteilen, u. z. mit Verwendung von Schweizerasfalt, an aller Arbeit und Materiale, per qm:

a)    bei 0-0075 m Dicke (in 1 Schichte aufzutragen) . . .

b)    hei 04)15 m e) bei 0-0225 m d) hei 0-03 m

fl. 5-50 „ 8-00 „ 10-00 „ 100-00 „    6-50

„ зо-оо „ 8-00 „ 24-00 „ 36-00

„    (in    2    Schichten

«    (in    ⁸

«    (m    4

907. Asfaltirung für Fussböden sammt Herstellung der Unterlage, sonst wie vor, per qm:

.4. auf liegendes Ziegelpflaster

a)    hei der Asfaltdicke von 04)075 m . .    :......

0"065 m......

0-08 m......

O’l m......

0*15 m......

0"2 m......

098. Umlegung alten Asfaltpflasters sammt aller Arbeit und Materialien ist mit 75 Procent der angesetzten Preise zu berechnen.

0-015 m, 0-0225 m, 0-03 m, 0-045 m. 0-075 m,

„ 0*015. m .,    0-0225 m

„    0-03 m

IM- OS Ю I—‘

ŚŚŚŚ

ip

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

h* K; cą и и AtócćasA¹" да O' w Ф QM

Со

194

999. Fund am en tab Scheidung mit 04)1 m hoher As-

faltlage, per qm .................

lOOO. Vertikaler Asfalt Überzug an Mauern zur Abhaltung der Feuchtigkeit (Trockenlegung), per qm 10A1. Ueb er zug von Ge wölb ungen und horizontalen Mauerflächen zu gleichem Zwecke, per qm

1002.    Fugenverguss mit Asfalt, per qm:

a)    bei ordinärem Steinpflaster............

b)    bei Würfelsteinpflaster ..............

c)    hei Holzstöckelpflaster...............

1003.    H o 1 z s t ö с к e 1 p f 1 a s t e r im p r ä g n i r e n, d. h. die einzelnen Stöckel in Asfalt tauchen und nach dem Pflastern die Fugen mit Asfalt ausgiessen, per qm

Bétonirung.

Die Herstellung von Béton aus Cementkalk ist bereits in Post Nr. 210 und 738 bis 757 behandelt, und man findet die Preise für Bétonmauerwerk bei Post Nr. 210, 738 und 739, für alle anderen bereits besprochenen Arbeiten, wie: Herstellung von Platten, Stufen, Röhren und Kanälen hei Post Nr. 740 bis 757 und für Bauornamente aus Portlandcement bei Post Nr. 887 bis 902 berechnet.

M a t e r i a 1 i e n.

Portlandcement, per q (s. a. Post Nr. 325) . . . Cementkalk (Romancement), per q (s. a. P. Nr. 325) Hydraulischer Kalk, per q Fettkalk, per q

Gebirgsschlägelschotter, per kbm Rundschotter, per kbm Wassersand, per kbm Bergsand, per kbm

fl. P23

ii

11

11

11

11

11

dto.

dto.

a.

a.

a.

a.

Nr. 924) . Nr. 926) . Nr. 932) . Nr. 933) .

Arb eite n.

1004. Fussböden aus Béton herstellen, an Arbeit und Materiale, per qm:

a) mit Cementkalk, 10 cm dick............

dto. dto. dto.

b)

7 ,,    ,. u. Portl.-Cem. 1 cm dick

dto.

1005. B é t о n a u s S c b 1 а с к e n u n d S t e i n к о b 1 e n a s c b e.

Diese Art Betonbereitung empfiehlt sich namentlich für industrielle Etablissements, wo man für die Rückstände des Kesselfeuerungsmateriales keine rechte Verwendung findet.

Die Herstellung des Bauobjectes ist ähnlich der beim Piséebaue (siehe Post Nr. 211) beschriebenen, jedoch erfordert sowohl die Mischung des Materiales als auch

c)

d)

S>

11

11

11

11

11

11

11

11

1-36

0-91

1-45

1T7

1-61

2-00

5-00

1-68

1-45

1-30

3-15

1-60

2-50

1-60

1-75

1-40

6 ..

11

11

11

11

11

11

2-50

3-00

4-20

2-80

4-30

5-40

195

ect

die Verwendung¹ eine gewisse Sorgfalt, wohingegen man aber ein sehr dauerhaftes und billiges Öbj erzielen kann.

Die Mischung per kbm Béton masse istfol-g e n d e :

aus

0‘d

1.    ungesiebte Steinkohlenasche mit Schlacken, wie sie der Kesselfeuerung abgestossen werden, kbm

2.    gelöschter speckiger Fettkalk, kbm .    . . . ОТ

3.    trockener Cementkalk (hydraul. Kalk), kbm . . 0*1 und zwar werden diese Materialien am Vortheilhaf-testen in einem eisernen Cylinder von 2 m Länge und 0’8 in Diameter, welcher im Innern Mitnehmerschaufeln hat und von Aussen mit 2 Handkurbeln drehbar ist, in der Art tüchtig durcheinander gerührt. dass der vorerst in einem besonderen Gefässe zu einer Milch verdünnte Fettkalk auf die schon in der Rührtrommel befindliche Steinkohlenasche gegossen und durch 15—25 Umdrehungen mit letzterer ordentlich vermengt wird. Sodann setzt man den Cementkalk im trockenen pulverisirten Zustande dazu, und trachtet ihn dem schon bestehenden Brei gleiehmässig vertheilt beizumengen, worauf die ganze Masse nochmal durch etliche langsame Umdrehungen in der Trommel tüchtig gemengt wird, und auch schon zur Verarbeitung fertig ist.

Die Consistenz (Dichte und Dicke) der Masse re-gulirt man durch mehr oder weniger Zusatz der dünnen Fettkalkmilch.

Die Masse wird nun zwischen Kasten aus 5 cm starken Pfosten, welche in der Entfernung der beabsichtigten Mauerstärke von einander abstehen und durch conische Holzschliessen verbunden werden, in Lagen von höchstens 15 cm gut, eingestampft, und kann man kleinere Bruchsteine und Ziegelbrocken mit einstampfen, muss dieselben aber von den Pfostenwänden freihalten.

Das Stampfen muss so lange dauern, bis auf der Oberfläche Wasser erscheint, bevor eine neue 15 cm hohe Schichte aufgestampft werden darf, und können derlei Mauern bis zur Höhe von В m aufgeführt werden.

Die Pfostenwände verbleiben etwa 24 Stunden nach der Einstampfung un verrückt, und es werden Thiir-und Fensteröffnungen nach ihrer verlangten Dimension einfach in sie ausgespart.

Wie bei jeder Verarbeitung von hydraulischen Materialien darf man auch hier nie mehr Béton-masse fertig vorräthig machen, als man momentan und raschest verarbeiten kann, weil sonst die Bindung der Kalke erlischt.

Der Verputz kann entweder entfallen, oder aber wie bei gewöhnlichen Steinmauern aufgetragen werden.

„ *0-70

1 kbm derlei Bétonmauerwerk stellt sich auf . . . fl. _ 4⁻50 1 qm Pflasterung von 15 cm Stärke auf......

196

XIII. Deckenverputzarbeiten.

Lelimarbeiteii.

1006.    Decken verputz mit durchgekneteten L e h m- und Stroh wind en fix und fertig, per qm:

a)    hei ganzem Windelboden............

b)    bei halbem Windelboden............„

1007.    D ecken verputz mit Lehm auf Lattenscha

lung und Strohumflechtung der letzteren, an Materiale und Arbeit, per qm...........„

1008.    Lehmestrich Olm hoch herstellen, schlagen und

glätten, an Materiale und Arbeit, per qm.....

Kalkarbeiten.

1009.    Decken verputz mit Weisskalkmörtel auf trapez

d)    auf    Thonköpfe..................

fl. 0-90

0-70

0-62

„    0-58

0-57

Uipsar beiten.

1012. Deckenverputz mit Gipsmörtel, per qm:

a)    auf einfache Bohrung........... .

b)    auf doppelte Bohrung........., . . .

c)    auf Bohrthekennagelung...........

d)    auf Thonköpfe . . !.............

Tripoli! liarbeit.

Siehe auch den Tripolithverputz Post Nr. 235 in der II. Abtheilung.

1013. Deckenverputz mit Tripolithmörtel, per qm:

a)    auf einfache Bohrung . .

b)    auf doppelte Bohrung . . .

c)    auf Bohrthekennagelung

d)    auf Thonköpfen.....

Diverse.

0-16

1014.    A11 en Decken ver putz abschlage n und das

Schuttmateriale beseitigen, per qm........ „

■ „ 0-12 . „ POO

1015.    Stukaturgerüstung ist da, wo dieselbe separat zu dem Deckenputzen aufgestellt werden muss, nach Post Nr. 324 zu veranschlagen.

1016.    Bohrtheken, per qm

1017.    Thon köpfe, per ¹Jm

197

XIV. Stückarbeiten und Kunstmarmor.

Gegossene oder aus freier Hand angefertigte Stückarbeit.

101S. Canellirte Säule mit verziertem, dorischem, jonischem oder korinthischem Capital und Sockel, circa 2-5 m hoch, per Stück .... circa 3'75 m hoch, per Stück ....

1019. Säulencapitäle, per Stück:

bei 0-3 m oberen Säulendurchmesser . bei 0*5 m dto. bei 0’6 m dto.

dto.

dto.

1020.    Pilastercapitäle, per Stück:

1021.    Pilasterbasis, per Stück:

0-3 m breit............

0"5 m breit............

0*6 m breit.............

fl.

17-25

25-00

9-00

15-00

17-50

6-00

7-50

9-00

2-00

3-00

4-00

1022.    Zahnschnitte bei 0-05 m Höhe, per currtm . . .

1023.    Eier- und Blatt er st ab mit Perlschnur, 0-08 m

hoch, per currtm.................

1024.    Kary athiden mit Capital, circa 2m hoch, per Stück „ 56-00

„    0-05

0-75

0-60

1025. Rosetten, per cm Durchmesser....... . .

1020. Deckengesimse, verziert, 0-15 bis 0"3 m hoch, per currtm....................

1027.    Deckengesimse mit Zahnschnitten, 0-15 bis

0*3 m hoch, per currtm..............

1028.    Deckenrosetten, 0-6 bis 1"25 m Durchmesser, per

Stück ................

1029. Medaillon, 0-6 bis 1*8 m Durchmesser, per Stück

fl. 7-00 bis „

30-00

Stuckmarinor- und Stucklustroarbeit.

1030.    S t u с к m a r m о r in beliebigen Farben geadert, sammt Anfertigung des Grundes, des Polirens und Schleifens,

per qm .....................

Desgleichen, porphуrartig, per qm.......

Desgleichen, nach Art des Lapis lazuli, per qm

1031.    Stucklustrowandbekleidung in beliebigen Farben, inclusive Anfertigung des Grundes auf dem Mauerputz, des Polirens und Schleifens, per qm . .

1032.    Stucklustrowandfläche, grundauftragen, glätten und marmorartig malen, per qm.......

1033.    Dieselbe mit reinem Gips abzuhaspeln und mit

Seifenwasser zu überziehen, per qm......

12-72

18-00

23-00

„    4-00

„ 1-35

198

Mosaik in Stuckmarmor.

(Die Preise richten sich nach der Complizirtheit und dem Kunst-werthe der Arbeit.)

fl. 50-00 „ 60-00

1034.    Etrurische Verzierungen, per qm fl. 204)0 his

1035.    Landschaften und Figuren, per qm fl. 30‘00 his

„ 90-00 „150-00 „ 25-00

1036.    Ofenaufsatz mit musivischen Verzierungen, l'Om lang, 0-3 his 0'5 m hoch, per Stück . . fl. 604)0 bis

1037.    Kaminstürz e, j e nach Grösse, per Stück fl. 75‘00 bis

1038.    Vasen, 0*5 m hoch, per Stück..........

Terazzo.

1039.    Fussbodenterazzo, per qm :

einfach melirt........

mit einer Bordure......

mit zwei Bordüren......

mit geometrischen Figuren . . mit eingelegten Dessins ....

1040.    Wand terazzo, per qm:

einfach melirt........

mit einer Bordure......

mit zwei Bordüren......

mit geometrischen Figuren . . mit eingelegten Dessins ....

3-01

„ 6-00

3-30

l 3-85 „    4-40

5-50

;; 6-60

199

XV. Tischlerarbeiten.

Wo nicht ausdrücklich die Holzgattung normirt ist, wird für diese Tischlerarbeiten Föhren- oder Lärchenholz in Anschlag gebracht. Alle Tischlerarbeiten verstehen sich sammt Materiale, und am Bauobjecte eingepasst.

Bestaiidtheile von Thiiren und Thoren.

Thürstöcke.

1041.    Die Preise der Thürstöcke von Kantholz und Pfosten wolle man den Post Nrn. 586, 587 und 588 entnehmen.

fl. 0-40

1042.    G e h o b e 11 e r und gefalzter Parapet-stock, aus °'°'/o-o8 m starken Staffelholz, per currtm

1043.    Für segmentförmige Stockbestand-theile wird ein Zuschlag von 30 Procent vergütet.

1044.    Für h a 1 b к r e i s- oder ellipsenförmige Stockbestandtheile wird ein Zuschlag von 75 Procent vergütet.

T h ü r f u 11 e r.

1045. Glatte Thürfutter ohne Unterschied der Dimension, per qm.................• •

1040. Eingefaste und gekehlte Thürfutter ohne Unterschied der Dimension, per qm........

Thür-, Falz- und Zierverkleidungen.

1047.    Glatte Verkleidung bis zur Breite von ОТ m,

per currtm....................

1048.    Eingefaste und gekehlte Verkleidung, per currtm:

a)    bis ОТ m breit..................

b)    über ОТ m breit.................

1-20

2-05

0T6

0-24

0-36

Gehobelte Thür-Fusstritte.

1040. Weicher 0'025 m starker Thürfusstritt von

0-87

1-48

1-81

Thür-Flügel.

1051.    Einflügelige Thür, auf einer Seite mit ge

2-93

kehltem Fries und Füllungen, auf der anderen Seite glatt, aus kienföhrenen 4 cm starken Pfosten, ohne Unterschied der Dimensionen, sammt Einrichten, per qm .................„

1052.    D i e s e 1 h e T h ü r, j e d о c h b e i d e r s e i t s g e к e h 11 e

Fries und Füllungen, per qm..........„

200

1053.    Zusammengestemm te ein- oder zweiflüge

lige Thür, ganz wie Post 1051, jedoch beiderseits glatt, mit Schlagleiste, per qm......■ ■ .

1054.    Jalouartig verschalte ein- oder zweiflügelige Thür, sonst wie vor, per qm........

1055.    Doppelthür, aus 5 cm starken, kienföhrenen

Pfosten mit beiderseitigem Fries und Füllungen, sammt beiderseitiger Schlagleiste, sauber und rein gearbeitet, ohne Unterschied der Thürdimension, sammt Einrichten, per qm...........

1056.    Glasdoppelthür, sonst wie vorige, per qm . . .

. fl. 2-68

„ 8-00

• 8-88 „ 8-60

T h ü r - В e к r ö n u n g e n.

1057.    Thür bekrön ung mit wegnehmbarer Aufschrift

tafel, (für Schulen verwendet), bis 2 m lang und entsprechender Höhe, per Stück.......... .

1058.    Thürbestandtheile aus Eichenholz werden mit den doppelten Preisen berechnet.

„    9-75

Fertige Thüren und Thore mit allen Bestandtheilen.

Einflügelige Thüren.

1050. Einflü gelige Thür, nach den lichten Futterdimensionen gerechnet, die Thür wie Post 1052, mit gehobeltem 0T5 m breitem Stock, sammt F alz

und Zierverkleidung, per qm...........

mit 0⁻8 m breitem Stocke, per qm....... • •

1060.    Dieselbe, jedoch mit rauhem 0-15 m breitem Stocke, ein gefastem und gekehltem 0T5 m

breitem Futter, per qm............

m i t 0*2 bis 0⁻8 m b r e i t e m Stock und F u 11 e r, per qm......................

1061.    Einflügelige gestemmte Thür, mit beiderseitigen gestemmten Futter- und Wandverkleidungen und mit 2 rauhen, je 0T5 m breiten Stöcken,

„    6-05

„    6-67

„ 7-20 „ 8-00

per qm :

mit 0"45 m tiefem Futter, mit 0‘8 m mit 0-75 m mit 0’9 ш mit P05 m mit 1*2 m

dto.

dto.

dto.

dto. .............

dto. .............

1062. Werden Spalierthüren verwendet, so ist von den Preisen dieser Posten per qm der Betrag von ti. 1"50 in Abzug zu bringen.

„    9-50

„ 10-05 „ 10-60 „ 11-10 „ 11-60 „ 12-05

Zweiflügelige Thüren.

1063. Zweiflügelige Thür aus 0-05 m starken Föhrenpfosten mit beiderseitigem Fries und Füllungen sammt Schlagleisten, mit 04)5 m starkem, 0T5 m breitem, rauhem Stocke mit Falz und Zierver-

201

kleidung, gekehltem Futter mit Fries und Füllungen sauber und rein gearbeitet, sanimt Einrichten ohne Unterschied der Thürdimensionen, per qm ....

1004.    Thür wie vorige, jedoch mit 0-2 bis 0*o m breitem

Stock und Futter, per qm............

1005.    Z w e i f 1 ü g e 1 i g e Thür aus 0*05 m starken Föhren pfosten mit beiderseitigem Fries und Füllungen sammt Schlagleisten, mit 2 rauhen. 04)5 m starken und OM5 m breiten Stöcken, und mit Futter- und beiderseitiger Wandverkleidung, mit gekehlten Friesen und Füllungen sammt Vorpassen:

mit 0*45 m tiefem Futter, per qm........

„ 0-6 m ,. 0*75 m „ 0-9 m ., 14)5 m „ 1-2 m

1000. Thür, wie Post 1058, jedoch der Stock aus t*4)8 m starken Pfosten, per qm........

1007. Bei Thür en, Post 1054 und 10o5, wenn Stöcke aus 04)8 m starken Pfosten verwendet werden, wird per qm ein Zuschlag gerechnet von.....

Sonstige ein- oder zweiflügelige Thüren.

1068.    T h ü r - 0 b e r 1 i c h t e n und A n liängfenste r werden in das Flächenmass der zugehörigen Thür mit eingerechnet.

1069.    Bei Gl as thüren, Thür-Oberlichten und Anhängfenstern wird nach dem Flächenmass des mit Glaslichte versehenen Theiles von den Preisen ein Betrag von 5 Procent abgezogen.

1070.    Bei Thüren. welche sich ins Futter öffnen, wird auf die Preise 7 Procent zugeschlagen.

1071.    Bei Doppelthüren von ungleicher Flügelbreite und doppelten Schlagleisten gelten dieselben Preise wie bei den anderen Doppelthüren.

Haus-Eingangsthüren und Th ore ohne Stock.

1072.    Zweiflügelige Hausthür aus 0*055 m starken

kienföhrenen Pfosten von glatter, verleimter Arbeit, ohne Unterschied der Dimension, sammt Einrichten, per qm...............

10755. Hausthür wie vor, jedoch verschalt, per qm . „

1074. Hausthür bis 2 m breit, ohne Unterschied der Höhe, mit zwei gleich oder verschieden breiten Flügeln aus 0*05 m starken kienföhrenen Pfosten, mit Sockel, verstemmten Friesen und doppelten

• Schlagleisten, jeder Flügel mit 8 bis 8 eingesetzten abgekröpften Füllungen oder auf Jalon-Art, entweder ganz zum Aufgehen, oder mit durchlaufendem Kämpfergesimse und festem Obertheile oder

7*65

9*50

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

10*05

10*60

11*10

11*60

12*05

7*00

0*20

5*60

8*25

202

Glaslichte mit Sprossen, ohne jede Bildhauerarbeit, per qm....................

1075.    Hausthür wie vorige, jedoch von Eichenholz,

per qm .....................

1076.    Hausthor wie Post 1074, jedoch von mehr als

2 m Brei t e, aus 04)8 m starken kienföhrenen Pfosten, per qm...................

1077.    Hau sth or wie voriges, jedoch aus Eichenholz

per qm.....................

1078.    Wagens c h u p f e n t li о r aus 04)8 m starken kien

föhrenen Pfosten mit harten Einschubleisten, aussen verschalt, per qm.................

11

25-00

11

11

11

14-75

28-00

8-50

Reparaturen an Thiiren und Thoren.

An Z i m m e r - T h ü r e n.

1070. Schlagleiste abzunehmen, und eine neue bis 0-1 m breite Schlagleiste wieder an mach en,

per currtm....................

1080. Neues aufrechtes Friesstück in eine alte Thür anzufertigen, śammt Losnehmen des Schadhaften, Einrichten und Befestigen des Neuen, per currtm u e r -eue

11

0-42

1081.

1082.

wie vor be in eine

, per currtm T h ü r e i n-

setzen, nebst Losnehmen der alten Friesstücke und wieder festmachen. per qm..........

1083.    Gekehlte Thürverkleidung abnehmen, ausbessern und wieder festmachen, per currtm . . .

1084.    Alte glatte oder gekehlte T h ü r v e r к l e i d u n g a b-n eh men und dafür eine neue an machen, per currtm :

a)    wenn ein neues gekehltes Stück bis 0-1 m breit ist.

b)    wenn ein neues gekehltes Stück über ОТ m breit ist.

c)    wenn eine neue glatte Verkleidung ist......

1085.    Gekehltes Futter losnehmen, repariren und

wieder festmachen, per qm............

1086.    Altes Futter ab nehmen und hiefür ein neues Futter einmachen, per qm :

a)    wenn das neue Futter gekehlt ist.........

b)    wenn das neue Futter glatt ist..........

1087.    Alten Fusstritt weg nehmen und dafür einen neuen ein setz en.

11

2-50

S3

11

11

11

11

11

11

3-20

3-00

0-20

0-44

0-58

0-30

0-97

3-20

2-40

per qm :

a)    wenn der neue Fusstritt aus weichem Holze ist . .

b)    wenn der Fusstritt aus hartem Holze ist.....

11

2-75

4-50

An Thoren und Haus eingangs-Thür eil.

1088. Sockel abzunehmen und hiefür einen neuen anzufertigen, anzupassen und festzumachen, per qm :

a)    aus kienföhrenem Holze.............

b)    aus Eichenholz .................

11

2-25

4-50

203

1089.    Schlagleiste abnehmen, eine neue bis 0'15 m Breite an fertigen und festzumachen, per currtm:

a)    aus kienföhrenem Holze.............

b)    aus Eichenholz.................

1090.    Kämpfergesimse abzunehmen, das neue bis 0T5 m Breite und 0*25 m Höhe anpassen und befestigen, per currtm:

a)    aus kienföhrenem Holze.............

b)    aus Eichenholz.................

1091.    Neue Füllung ein setzen, die alte herausnehmen, die durch das allfällige Beschädigen beim Auseinandernehmen der Friese entstandenen Reparaturen bewerkstelligen, per qm:

a)    aüs kienföhrenem Holze.............

b)    aus Eichenholz..................

1092.    Neues Fries herzustellen, nebst Abnehmen des Alten und den hiedurch erforderlichen übrigen Reparaturen, per currtm:

a)    bei kienföhrenem Holze.............

b)    bei Eichenholz..................

1093.    Hausthor unten abschneiden, und den Sockel wieder

gleichzurichten, per currtm...........

fl. 0*60 „ 1-20

„    1-50

„ 3-00

„    4-00

„ 8-00

„    3*75

„    7-50

„ 0-60

Fenster und deren Bestandteile.

Ganze neue Fensterstöcke sammt Flügeln.

1094.    Innere oder äussere vom Tischler fix und fertige Fenster sammt Stock in der zur Grösse des Fensters entsprechend gehaltenen Holzstärke in solidester Construction angefertigt und eingepasst, wobei die inneren Flügeln nach Innen, die äusseren aber nach Aussen aufgehen, per Stück je nach ihrer Grösse u. zw. bei einer im Lichten gemessenen Querschnittfläche :

feste fl. 1*20 lfliigelige fl. 1*34 2flügel. „ „ 1-88 „ 2-41

., 2*93    „    „

., 3-42 ., 3-90

►Й- cp CO to to ł-Ł ob -i tô os ö oi О <J> tO СП ОЪ О

a)    von 0*25 qm

b)    „ 0-5    .,

c)    „ 0-75

d)    „ TO .,

e)    1-25 „

f)    „ 1*5

1095.    Innere oder äussere vierflügelige vom Tischler fix und fertige Fenster sammt Stock und Kämpfer in den zur Fenstergrösse entsprechend gehaltenen Holzstärken hei solidester Construction angefertigt und eingepasst, wobei die inneren und äusseren Flügeln nach Innen aufgehen, per Stück je nach ihrer Grösse und Form, u. zw. entweder für 1 inneres oder 1 äusseres Fenster:

204

hei einer im Lichten

gemessenen Querschnittsfläche

von l'ö qm

mit geradem Sturz

mit segmentför-inigem Starz

mit halhkreis-

fl. 4-00

1-25

1-5

4-89

fl. 4-41

1*75

5-5B

5-38

2-0

•.1

6*45

6-13

2-25

2*5

7-20

7*87

7-12

oder ellipsenförmigem Sturz

fl. 4-84 „    5-92

„    6-74

7-83

7-92

8-71

2-75

8-50

8‘66

3-0

9-10

9-35

9-53

3-25

9-60

3-5

3-75

10-05

10-50

4-0

11-25

4-25

4-5

4-75

5-0

12-00

12- 75

13- 50

14- 25

15- 00

10-00

10- 56

11- 05

11- 55

12- 37

13- 20

14- 00

14- 85

15- 67

16- 50

£ г. г

10-28

11-00

11-62

12-15

12- 70

13- 61

14- 52

15- 40

16- 33

17- 24

18- 15

Fenster anderer Q u e r s cli n i 11 s - D i m e n s i o-nen werden proportional der in Post Nr. 1094 und 1095 angesetzten Preise berechnet.

1096.    Für sechsflügelige Fenster sammt Stock wird auf die Preise der vierflügeligen Fenster ein Zuschlag von 30 Procent vergütet.

1097.    Für achtflügelige Fenster sammt Stock wird auf die Preise der vierflügeligen Fenster ein Zuschlag von 50 Procent vergütet,

1098.    Für nach Innen aufgehende äussere Fenster der Post Nr. 1094 wird ein Zuschlag von 20 Procent vergütet,

1099.    Zweiflügelige Schubfenster werden mit den Preisen der Post Nr. 1095 vergütet.

1100.    Für zweiflügelige Schubfenster mit Gewichtkästen wird auf die Preise der Post Nr. 1095 ein Zuschlag von 20 Procent vergütet.

Stockbestandtheile, Steinfutter und Fensterbretter.

1101.    G e h о h e 11 e В1 i n d r a h m e, oder Rahme eines Ver-dopplungsstockes, oder Rahme eines gewöhnlichen inneren oder äusseren Fensterstockes, per currtm . fl. 0*18

1102.    Pfostenstock für Fenster mit beiderseitigem Yerdoppelungsstock, siehe Post Nr. 587.

„    0-15

„    0-25

1103.    У e г к 1 e i d u n g s r a h m e für einen Pfostenstock, per currtm :

a)    wenn dieselbe glatt.............. .

b)    wenn dieselbe gekehlt..............

1104.    Bis 0*25 m breites gerades Futter an einen Stein

stock nach dem lichten Stockumfange gemessen, per currtm......................

205

1105.    Senkrechter Mitteltheil eines Fensterstockes, per currtm ............. .

1106.    Kämpfer für einen inneren oder äusseren Fensterstock, per currtm.................

1107.    Wetterschenkel für einen äusseren Kämpfer,

per currtm.........•..........

1108.    Für segmentförmige Theile eines Fensterstockes, nach dem Umfange für sich gemessen, wird 30 Procent zur Länge zugeschlagen.

1109.    Für halb kr eis - oder ellipsenförmige Theile eines Fensterstockes, nach dem Umfange für sieli gemessen, wird 75 Procent zur Länge zugeschlagen.

„    0-31

„ 0*12

11 IO. Für

Stock bestand theile

gewöhnlicher Schubfenster gelten die Preise für einfache Stöcke, während bei Schubfenstern mit Gewichtkästen die Seitentheile des Stockes doppelt zu rechnen sind.

1111.Fensterbretter, per qm :

a)    von Föhrenholz .....

b)    von Lärchenholz .....

c)    von Eichenholz......

„    0-95

« ~ ~ ~

„    24)0

1-60

Fensterflügel uиd deren Bestandthei 1 e.

1112.    Einzelne Fensterflügel ganz neu beistellen, per qm:

a)    mit geradlinigem Sturze.......• . . . .

b)    mit segmentartigem Sturze............

c)    mit ellipsen- oder halbkreisförmigem Sturze . . . .

1113.    Fensterflügel - Rahmen oder Sprossen, per

currtm ......................

1114.    W e 11 e r s c h e n к e 1, per currtm..........

1115.    Schlagleiste, per currtm............

1116.    Für j ede Y e r z a p f u n g d er Ra h m stücke, oder

Sprossen eines Fensterflügels wird ein Zuschlag geleistet von....................

„    3*50

„ 4-00 „    5-00

„    0-05

Reparaturen an Fenstern.

1117.    Fenst erflügel ohne Unterschied der Grösse ein-

passen, per Stück ................

1118.    Neuen Sprossen ein mach en, den altenausstemmen, per currtm..............

U 19. Neuen Sei ten the il in einen Fensterflügel einmachen, das alte ausstemmen, per currtm.....

1120.    Fensterkämpfer ein m a c h e n, den alten ausstemmen, per currtm...............

1121.    Neue, bis 0*03 m breite S c h 1 a g 1 e i s t e a n m a c h e n,

die alte ausstemmen, per currtm....... . .

„ 0-10

„    0-29

„    0-35

„    0-48

201

1122.    Neuen Wetterschenkel am Stock oder Flügel anmachen, den alten ausstemmen, per currtm . . fl. 0-20

1123.    Neue Stocktheile einmachen, die alten ausstemmen, per currtm..............

1124.    Neue Steinfutter einmachen, die alten ausstemmen, per currtm...............

1125.    Für segmentförmige Bestandtheile wird auf die Preise der Posten 1117, 1119, 1123 und 1124 ein Zuschlag von 50 Procent vergütet.

1126.    Für lialbkreis- oder ellipsenförmige Th eile wird auf die Preise derselben Posten ein Zuschlag von 100 Procent vergütet.

• „    0-25

„    0-30

Fenster-Balken.

1127.    Volle aus- oder inwendige Fensterläden,

mit harten Einschiebleisten, ohne Unterschied der F en ster dimension, per qm...........

1128.    Verdopplung, per currtm:

a)    gerade ....................

b)    segmentförmige................

c)    lialbkreis oder elliptische.............

1129.    Jalousie-Fensterbalken oh ne Fensterstock,

jeder Flügel zum Aufmachen und Ausstecken gerichtet, ohne Unterschied der Stock-Dimensionen, ebenso einzelne Jalousieflügel, per qm.....

1130.    Jalousie-Brettel neu anfertigen, die Seiten-

tlieile auseinandernehmen und in den alten Flügel wieder einsetzen, per Stück............

2-50

®ö®

3-60

0-32

Spalettkästen.

1131.    Spaletkasten    mit    Lamberien.    Plafondstücke

sammt Verkleidung, verstemmter Hinterwand, mit ganzen, ein- oder mehrfach gebrochenen Balken, alles verstemmt, mit Füllungen und Friesen, und zwar für Fenster bis O'ö m Spalett-Tiefe und den Lichtdimensionen von :

a)    bis    1    m    Breite und    3    m    Höhe,    per    Stück    . . . .

П    V    H    ”    W •    ....

4    . . . .

V    11    V    V    V

1132.    Die einzelnen Bestandtheile und Réparai tur en werden wie bei den Thüren vergütet.

b)

e)

„ 20-00 „ 28-00 „ 32-00

Fnssboden.

F ussboden- Bestandtheile.

1133. P o 1 s t e r h ö 1 z e r 0-05 m und 0-08 m stark, auf 1 m Entfernung von Mittel auf Mittel gelegt, sammt Eingraben in die Mauerschutt und Ausplaniren der Letzteren, per qm................

207

1134.    Polsterhölzer 0*05 m dick, 0*15 m breit, auf

0*56 m Entfernung* von Mittel zu Mittel gelegt, sonst wie vor, per qm.................

1135.    Blindboden aus 0*035 m starken, rauhen, wei

„    0*76

chen Laden gelegt, mit allen Materialien und aller Arbeit, per qm.................

. „    0*48

1136.    Bis 0*20 m hohe Sockel mit Kelilstoss von Eichenholz sammt Anmachen, per currtm . .

0*27

1137.    Sockel wie л ог von weiche m Holz, per currtm „

„    0*15

„ 0*08 . ,.    0*30

V 0*18

1138.    Harte Sesselleisten sammt Anmachen, per

currtm..... ................

1139.    Weiche Sesselleisten sammt Anmachen, per

currtm...... ..........

1140.    Harte 0*15 m breite Mauerfriese sammt Legen, per currtm

1141.    Weiche 015 m breite Mauerfriese sammt Legen, per currtm.................

Neue vollständige F u s s b ö d e n.

1142. F ü r gewöhnliche Brette r f u s s b ö d e n siehe die Post Nr. 538 bis 541.

114 3. F u s s b ö d e n a us weiche n astfreien F u s s t a -fein sammt Polsterhölzer und Legen:

Brettstärke in mm 25 per qm fl. 1'12 1144. Fussböden aus weichen 0*8 m langen in Feder und Nuth fiscligrätähnlich gelegten Bretteln, sammt Polsterholz und weichen Mauerfriesen legen :

Brettstärke in mm 25

30

35

1*25    1*48

30

35

P56

1*85

per qm fl. 1*40 1145. Fussb ö d e n aus weichen Quadrattafeln mit harten Friesen (s о g e n an n t e K ap u z i n e r b ö d e n) sammt Polsterholz und Legen :

Brettstärke in mm 25

30

35

1*80 ,    2*13

per qm fl. 1*61 1146. Fussböden aus massiven Eichenparquet-ten ohne Blindbodenherstellung tix und fertig legen, an aller Arbeit und Material, laut nachstehenden oder andern analog gehaltenen Mustern, per qm:

fflii

toSStf

wmś

Г⁴-

jlllJl

mm

;;

Л'ДЖ

fl. 3*55

fi. 3*40

fl. 3-80

208

Щ fg§§§

■1м

fl. 3-80

fl. 3-80

fl- 4-20

■■й

iiis

mm

====g

Щ.

ЧЛ .s

у!

§з|

ЩЁШ

ЯШ

щтгл

■у

шш

[fl. 4-20

fl. 4-20

fl. 4-20

ШШ

Шш

kS

II

шш

ШШ

fl. 4-50

fl. 5-00

fl. 5-00

штж

■КИШ!

И!

<;.;й

‘ii

|1 g'g^^«3SX^^^ag3S5SaS5r,S

fl. 6-00

Ж\ ¹

fl. 6-00

fl. 6*00

209

Vüf

ÊÉ

Hill

1ШФ

И=чЗ

mi I

fl. 7-00

fl. 6-00

Fussböden aus fournirten Parquetten kosten dasselbe wie die Vorgenannten; sind dieselben jedoch mit feinen Gehölzen ausgelegt, so erhöht sich der Preis um 20 Procent,

1147. Bordüren aus Eichenholz für vorbenannte Parquetten (als Wandbegrenzung) legen, an aller Arbeit und Material, per currtm:

(Nachstehende Bordüren sind 0*3 m breit und kommt dieses Mass bei der Parquettberechnung für den Fall derVenvendung dieserWandstrëifén in Abschlag.)

ярмжш

siel

aa

fl. 2-75

fl. 1-70

®Np

ii 1 li

i'll

jflfe

■ih

äffll

fl. 4-50

fl. 3-85

F u s s b о d e n - R e p a r a t u r e n.

1148.    Gesunden weichen Fussböden aufreissen, her-

fl. 0-60

richten und wieder legen, mit Beigabe von höchstens '/m Brettern, an Allem per qm.....

1149.    Neue Theile in alten weichen Fussböden e i n s e t z e n, wobei diese einzelnen Theile das Flächen-mass von 2 qm nicht übersteigen dürfen, werden mit Aufzahlung von 10 Procent zu den in Post Nr. 1142 bis 1145 berechneten Preisen angenommen.

— 210

Uebersteigen die einzelnen Flächen das Ausmass von 2 qm, so sind selbe als neue Fussböden zu vergüten.

1150.    Bei einem weichen Brettelboden 1 Stück

Brettel auslösen, und durch ein neues ersetzen, wobei in jedem auszubessernden Tlieile nur bis 10 Brettel Vorkommen dürfen, per Stück.....

1151.    Eichene, 015 m breite Friese bei Fussböden

aufheb en und neue legen, per eurrtm......

1153. Alten Fussböden a u f h e b e n :

a)    bei gewöhnlichen weichen Böden siehe Post 452 und 453,

b)    bei Friesböden, per qm..............

1153.    Spann in einen alten Fussböden einleimen, per

eurrtm......................

1154.    Fussböden ausstemmen, per qm:

a)    bei Theilen bis 1 qm Grösse . . .........

b)    bei Theilen über 1 bis 3 qm...........

1155.    Alte eichene Parquettentafeln aufheben,

per qm......................

1156.    Bei einem harten Brettelboden 1 Stück

Brettel auslös en und durch ein neues ersetzen, wobei in jedem auszubessernden Theile nur bis 10 Bretteln Vorkommen dürfen, per Brettl.....

1157.    In einem harten Parquettboden einzelne schadhafte Theile von Parquett-Tafeln ausstemmen und durch neue Theile ersetzen, per qm um 50 Procent mehr, als bei Post Nr. 1146 berechnet ist.

1158.    Eine gesunkene Par que tt - Tafel repariren,

heben und unterlegen, per Tafel.........

1159.    Fries repariren, heben und unterlegen, per

cuiTtm......................

1160.    Harten Spann einleimen, bei Brettel- oder

Parquettböden, per eurrtm............

fl. 0-25

0-45

0*20

ОТО

0-75

0-50

0-50

0-50

0-<70

0-25

„    0T5

Abtheilungswäudc.

1161. Beiderseits gehobelte Bretter-Abthei-lungswand aus 0*04 m starkem Laden, gefedert oder mit Deckleisten, sammt Gesims und Sockel, allen Materialien, Arbeit und Aufstellen, per qm . „    2'25

1163. Beiderseits gehobelte Holzwand aus 04 m starken Laden, entweder blos mit Sockel, oder mit Parapet sammt Sockel, oben mit einem Deckstücke Gesims, Wand und Parapet mit Fries und Füllungen, nach Erforderniss auch mit Thüren, alles sauber und rein gearbeitet, sammt Aufstellen, per qm . . . *..................

mit

an

211

1163.    Holzwand wie vorige, mit Glaslichten un

Sprossen, entweder fest oder mit Fensterflügel zum Aufmachen, sammt Kämpfer und Oberlichte, per qm......................

1164.    Holz wand wie Post 1162 oder Post 1163, jedoch

„ 4-75

„ 2-00 „ 4-00

aus 04)5 m starkem Holze, sammt Parapetstock, Kämpfer und segmentförmiger Oberlichte (Windfänge), per qm............... . . .

Verschiedene Arbeiten.

1165.    Hölzernes Gitter mit gedrehten Stäben, oben und unten mit einem mit Gesimsen versehenen Längenholz verbunden, per qm:

a)    von weichem Holze................

b)    von hartem Holze................

1166.    Stiegenanhaltstangen oder Stiegengriffe von Eichenholz und naturpolitirt, anfertigen und befestigen, per currtm in nachstehenden Mustern:

JH

II

III

IV

VI

II i III I IV I V

VI

a)    Griffe mit Schienenfalz, nach V jeder Schweifung für freitra-

j gende und Mauergeländer . .    7*20 64)0 5*20 4*40 3*40 3*00

b)    Griffe ohne Schienenfalz, nach

jeder Schweifung für Mauergeländer ..........

i c) Griffe mit Schienenfalz bei geradarmigen Stiegen für freitragende und Mauergeländer . 64)0 4*80 3*80 2*60 2*00 1*80

d)    Griffe ohne Schienenfalz bei ge

radarmigen Stiegen für Mauergeländer ..........

e)    für geschweifte Ecken bei geradarmigen Stiegen .... 11*40 |11*40 7*60j 7*60 5*70, 3*80

fl. fl. fl. fl.

fl.

7-00 5-60 4-80 3-80 34)0 2*60

5*60 I 4-80 3*40 2-20| 1*80' 1*60

1167. Knöpfe für Stiegengriffe zur Unterbrechung des Laufes (um das Gleiten zu verhindern), per Stück.................fl. 0*12 bis fl. 0*15

212

XVI. Schlosserarbeiten.

Alle Bestandtheile der Schlosserarbeit sind sammt Beschlag auf der Baustelle berechnet.

Beschläge für Thore und Thüren.

Einzelne neue Bestandtheile.

Schlösser, a) Für Hausthore.

lies. Grosses Einstemmschloss stärkster Gattung mit oder ohne Schliessklappen, sammt messingenen Druckern,

Schildern, Vorhangeln und allem Zugehör, per Stück fl. lO'öO 1160. Grosses Einstemmschloss wie vor. jedoch mit eisernen Druckern und Schildern, Vorhangeln, sammt allem Zugehör, per Stück............. „

1170.    Drucker von Messing für Hausthorschlösser stärkster

1176.    Grosses Einstemmschloss wie vor, jedoch mit'2 eisernen

Druckern, Schildern und Vorhangeln, sonst wie oben, per Stück    ...............

1177.    Drucker von Messing, per Paar..........

1178.    Drucker von Eisen, per Paar .........

1170. Schild sammt Hangerl von Messing, per Stück . .

1180.    Schild sammt Hangerl von Eisen, per Stück ....

1181.    Neuer SchlüsSel, per Stück......... .

c) Für Doppel- und einflügelige Thüren.

1182.    Neues Einstemmschloss mit 2 Touren, sammt allem Zugehör, messingenen Druckern und Schild, per Stück „

1188. Neues Schloss wie vor, jedoch mit eisernen Druckern

TV

О О О h-L СО - СП

7-00

3*75

2-66

0-95

0-40

0-23

0-80

3*25

2-85

0-60

0-28

0-20

ОТО

ОТО

0-60

ОТО

0-08

213

(l) Für diverse Thür en.

1103. Fallenschloss mit Oliven oder Druckern von Eisen sammt Zugehör, per Stück............

1194.    Riegelschloss für Retiraden sammt Schlüssel und Zugehör, per Stück .................

1195.    Neues Kaminthürschloss mit Schlüssel, per Stück . „

1200.    Vorhängschloss sammt Schlüssel kleinerer Gattung

für Boden- und    Kellerabtheilungsthüren, per Stück „

1201.    Schlüssel zu einem solchen Vorhängschloss, per Stück „

fl. 1-60

„ 1-20 1-05

0-30

1-80

1-90

0-45

0-60

0-20

Bänder, Kegel und Z u g e h ö r. a) Für Haust höre.

1202. Lang-, Winkel- oder Kreuzband stärkster Gattung

zu einem zweiflügeligen Thore, per Stück.....„

1203 Halse zum Thore sammt Schrauben, per Stück . . „

1204.    Starke messingene Pfanne mit Steinpratzen sammt

Befestigen im Stein, per Stück..........„

1205.    Starke eiserne Pfanne, sonst wie vorige, per Stück „

3-75

3-50

2-60

1-15

b) Für Hauseingangsthüren.

1206.    Starkes Lang-, Winkel- oder Kreuzband, per Stück „

1207.    Halse, per Stück................;    „

1208.    Pfandei von Messing mit Steinpratzen sammt Be¹

festigen im Stein, per Stück...........„

1209.    Pfandel von Eisen, sonst wie voriges, per Stück . . „

1210.    Stützenkegel zu dem Winkel- oder Kreuzbande, per Stück

1-50

1-45

4-30

0-90

0-95

c) Für Doppel- oder einflügelige Thür en.

1216.    Doppeltes Charnierband    für    Spielthüren, per Stück „

0-45

0-90

O-fiü

0-95

74)0

214

d) Für diverse Thür en.

1217.    Aufsatzband zu Retiradthüren, per Paar......

1218.    Kreuzband zu Retiradthüren, per Stück.....

1219.    Stützenkegel zu vorigem, per Stück......

1220.    Langes Winkelband zu Keller- und Bodenthüren

per Stück ...... ........

1221.    Stützenkegel zu demselben mit Feder, per Stück

1222.    Langes Band zu einer Holzlag- oder Boden-Ab-

tlieilungsthür, per Stück ...........

1223.    Stützenkegel zu demselben, per Stück......

1224.    Langes B.and zu einer Kaminthür, per Stück . .

1225.    Stützenkegel zu demselben, per Stück......

1226.    Starkes Band über die ganze Thür mit 10 Spitz-und 3 Nietnägel für einflügelige Thüren, per Stück

1227.    Kegel zu vorigem, per Stück...........

1228.    Charnierband zu einer Spalierthür sammt Anmachen,

per Stück....................

fl. 0-37

0-30

015

1-00

0-60

0-40

0-25

0-45

0-30

1-75

0-75

0-50

Riegel und Z u g e h ö r. a) Für Haust höre.

1229.    Langer Schubriegel mit Einschlagstück sammt

Schliessblech, per Stück .............

1230.    Kurzer Schubriegel sammt Schliessblech, per Stück

1231.    Schliessblech oder ein Schliesskloben zum Thorschubriegel mit Pratzen in Stein, per Stück ....

1232.    Thoraufspreitzstange sammt Kloben, per kg ... .

1233.    Anhänghaken sammt Kloben und Schliessblech zu

einem Thorflügel, per Stück ...........

1234.    Thorschnapper, per Stück.............

3-00

2-00

0-65

JJ

0-38

0-30

OK)

b) Für Hau sein gangs thüren.

1235.    Langer Schubriegel mit Einschlagstück sammt

Schliessblech in Stein, per Stück..........

1236.    Kurzer Scliubriegel wie vor, per Stück......

c) Für Doppel- oder einflügelige Thüren.

1237.    Langer Schubriegel mit Messingkapsel sammt Zugehör, per Stück................

1238.    Kurzer Schubriegel wie vor, per Stück......

1239.    Schliessblech zum Schubriegel, per Stück.....

1240.    Schliessblech zum Thürschloss, per Stück.....

1241.    Handgriff für Spiel thüren, per Stück ......

1242.    Kurzer Schubriegel mit Lochfeder, per Stück . . .

d) Für diverse Thüren.

1243.    Querschuhriegel für eine einflügelige Erkerthür,

per Stück ..................

1244.    Thürzug mit 2 Radeln und Kloben, einem Zug

gewicht sammt Schnur und den erforderlichen Schrauben und Nieten, per Stück.........

1*50

1-00

T45

0-95

012

0-15

0-50

1-40

0-50

215

1345. Messingenes Schutzgitter für Glasthüren sammt Befestigung, per qm .................

fl. 12*00

8-00

1-30

0-15

0-95

0-70

1-10

0-15

0-20

0-25

Vollständige Beschläge.

a) Hausthore.

1255.    Einfahrtsthor mit 4 Winkelbändern, oben mit halsen-

artigen Vorrichtungen und unten mit 2 Stück messingenen Pfannen, 2 starken Schubriegeln sammt Sehliesseisen, einem eingestemmten Schlosse mit messingenen Druckern und Schildern, Alles mit versenkten Mutterschrauben rein zu beschlagen und mit sonstiger Zugehör, per Stück.........

1256.    Einfahrtsthor wie voriges, jedoch mit eisernen

Druckern zu beschlagen, per Stück........

„ 40-00

„ 36-00

b) Hauseingangs-Thüren.

1257.    Zweiflügelige starke Hauseingangsthür mit 4 starken Winkelbändern, oben mit halsenartiger Vorrichtung, unten mit messingenen Pfannen, mit 2 Schubriegeln sammt Schliessblechen und einem eingestemmten Schlosse mit messingenen Druckern und Schildern zu beschlagen. Alles zum Schrauben, per Stück . .

1258.    Zweiflügelige Hauseingangsthür ebenso wTie vorige,

jedoch mit eisernen Druckern und Schildern, per Stück................... . .

1259.    Zweiflügelige Thür in Holz oder Stein mit 4 langen

Bändern und 4 Stützenkegeln, 2 Schubriegeln mit Schliessblechen und Einstemmschlosse mit eisernen Druckern und Schildern, mit oder ohne Schliess-klappen zu beschlagen, Alles zum Schrauben, per Stück......................

1260.    Einflügelige Thür in Holz oder Stein mit 2 Bändern

und 2 Stützenkegeln und eingestemmten Schlosse mit eisernen Druckern und Schildern, sammt Schliess-haken zu beschlagen, Alles zum Schrauben, per Stück ......... .............

„ 20-00

„ 16-50

„ 11-00

„    7-00

216 c) Doppel- und einflügelige Thür en.

1261.    Doppelthür mit 6 grossen eisernen aufgesetzten Bändern, 2 Schubriegeln sainmt Schliessblechen, auf die Holzdicke eingelassen, einem eingestemmten Schlosse, messingenen Druckern, mit gedrehten messingenen Rosetten, ovalen Schildern mit Vorhangeln

zu beschlagen. Alles zum Schrauben, per Stück . . fl. 7-50

1262.    Zweiflügelige Thür wie vorige, jedoch mit eisernem

6-25

eingestemmten Schlosse mit Streichblech, eisernen Druckern, eisernen Rosetten, Schildern und Vorhangeln. per Stück...............„

1263.    Kreuz- oder eingefasste Thür mit 3 aufgesetzten

4-50

Bändern, mit eingestemmten Schlosse, mit schliessen-der Falle, messingenen Druckern, Alles zum Schrauben, per Stück................„

„    8-75

1264.    Kreuzthür wie vorige, jedoch mit eisernen Druckern, per Stück

d) Diverse Thür en.

1265.    Thür mit 2 aufgesetzten Bändern, einem Fallen

1269.    Zweiflügelige Stallthür zu beschlagen und zwar mit

4 Bändern, 4 Stützenkegeln in Stein, einer Verreibung, jedoch ohne Spreitzstange samint Mutterschrauben und Schliesshaken und einer 3 m langen und 6 cm breiten Schlagleiste,    per    Stück ...    „

1270.    Zweiflügelige Stallthür zu beschlagen, ganz wie vorige, jedoch samint den Spreitzstangen, per Stück „

1271.    Kaminthür mit 2 langen Bändern. 2 Stützenkegeln,

einem Riegelschlosse und einem Einfallhaken zu beschlagen, per Stück ... .............

1-80

1-35

5-75

3-30

6-00

7-90

„ 2-00

Reparaturen an Thürbeschlagen.

An Schlössern, a) An Hausthoren.

1272.    Grosses Thorschloss abzunehmen, auszuputzen, zu

' 12 S3 666

sammenzurichten und wieder mit neuen Schrauben anzuschlagen, per Stück............

1273.    Neuer Hart auf einen Thorschlüssel, per Stück . .

1274.    Schloss aufsperren, per Stück...........

217

ł>) An Hauseingangstküren.

1275.    ïkürschloss abzunehmen, auszuputzen, zusammen

zurichten, und wieder mit neuen Schrauben anzuschlagen, per Stück .... .........

1276.    Neuer Bart auf einen Schlüssel zu diesen Thürschlössern, per Stück ..............

1277.    Derlei Thürschloss aufsperren, per Stück ....

e) An Doppel- und einflügeligen Thür en.

1278.    Derlei Schloss abzunehmen, zusammenzurichten und wieder mit neuen Schrauben anzumachen, per Stück

1270. Neuen Bart auf einen derlei Thürschlüssel, per Stück

1280.    Derlei Thürschloss aufsperren, per Stück .    ...

<1) An diversen Thüren.

1281.    Gitterschloss abzunieten, auszuputzen, zusammenzurichten und wieder anzunieten, per Stück.....

1282.    Riegel schloss bei Retirad- oder Kaminthüren abzu

nehmen, zusammenzurichten, die unbrauchbaren Be-standtheile zu ergänzen und wieder anzuschlagen, per Stück......... .......

1283.    Grosses Vorhängschloss auseinander zu legen, zu repariren und wieder zu vernieten, per Stück . . .

1284.    Mittleres Vorhängschloss wie vor, per Stück ....

1285.    Neuer Bart auf einen Schlüssel zu einem der

Schlösser Post 1281—1284. per Stück......

1286.    Schloss von einem eisernen Kellerfenster abzunehmen,

repariren und wieder vernieten, per Stück.....

В ä n d er, Kegel und Z u g e h ö r. a) An Haustlioren und Hauseingangsthuren.

1287.    Langes Thor- oder Winkelband abzunehmen, zu

richten, und mit neuen Schrauben und Nieten wieder anzumachen, per Stück    ..........

1288.    Zu einem Thorflügel ein Thorpfandei zu richten und

mit Gips und eisernen Zwickeln zu befestigen, per Stück........ ..........

1289.    An ein Thorpfandei neue Pratzen anzuschweissen und mit eisernen Zwickeln zu befestigen, per Stück

1290.    Von einem eisernen Thore eine eiserne Führungs

rolle abzunieten, auszuputzen, einzuschmieren und wieder anzunieten, per Stück...........

1291.    Einen Kegel auf eine Steinklammer zu nieten und

diese dann in Stein einzulassen, dazu die Löcher tiefer zu hauen und mit Gips und Zwickeln festzumachen per Stück ................

b) An dop pel- und einflügeligen Thüren.

1292.    Aufsetzband von einer solchen Tliüre abzunehmen,

zu richten und mit neuen Schrauben und Nieten wieder anzumachen, per Stück..........

1293.    Aufsetzband wie vor zu repariren und halb neu zu

machen, per Stück...............

fl, 0-60

0-30

ОТО

0-45

0-25

ОТО

0-65

0-35

0-45

0-35

0-25

0-50

0-90

0-35

ОТО

0-75

0-90

0-25

о-зо

218

c) An diversen Thür en.

1294.    Langes Thürband von einer Retirad-, Kamin- oder Holzlagthür abzunehmen, zu richten und mit neuen Schrauben und Nieten wieder anzumachen, per Stück fl. 0'25

1295.    Ein altes, über die ganze Thür reichendes Band abzubrechen, zu repariren und es wieder mit 10 Spitz-

und 3 Nietnägeln anzuschlagen, per Stück .... „    0⁻90

A n Riegeln und sonstigen Bestan dt heilen, a) An Hausthoren und Hauseingangsthüren.

1296.    Thorschubriegel abzunehmen, zu repariren und mit

neuen Schrauben anzuschlagen, per Stück.....

1297.    An ein Thorhand einen Messingring anzulegen sanimt Aus- und Einhängen der Thorflügel, per Stück . . „

1298.    Die locker gewordenen Friesen und Füllungen eines

Thorflügels mit einer Schiene einzulassen, durchzunieten und mit neuen Schrauben zu befestigen, per Stück......................„

1299.    Eiserne Klammer zum Festmachen eines gebrochenen

steinernen Thürgewändes sammt Löcherstemmen und Eingipsen, per Stück.............„

fl. 0-60

0-70

0-90

0-75

b) An Doppel- und einflügeligen Thür en.

1300.    Schuhriegel zu einer derlei Thür abzunehmen, zu

repariren und mit neuen Schrauben wieder anzumachen, per Stück . .    .    .........

1301.    An ein Thürhand einen Messingring unterzulegen,

per Stück ....................

0-35

0-10

c) An diversen Thür en.

1302.    Schubriegel von einer Gitterthür, oder von einer

Kammer- oder Stallthür abzunehmen, zu repariren, mit den nöthigen neuen Bestandtheilen zu ergänzen, und wieder anzuschlagen, per Stück......

1303.    Das Blech von einer Thür abzunehmen und mit

neuen Nägeln nach geschehener Reparatur wieder zu beschlagen, per qm..............

0-50

1-00

Beschläge für Fenster, Spalettläden und Jalousien. Einzelne neue Bestandtheile.

a) An Fenstern.

1304.    Starker Winkelhaken oder Winkelband, per Stück „

1308.    Falzspreitze sammt Streichblech, per Stück .... „

1309.    Vorreiber mit Buckel sammt Annieten, per Stück . .,

0-11

0-06

0-07

0-15

0-13

219

1310.    Einfacher Vorreiber, per Stück..........

1311.    Kurbelreiber mit Messingknopf sammt Annieten,

per Stück ...    ................

1312.    Flaches Fensterhakel, per Stück.........

1313.    Flaches Fensterklöbel, per Stück.........

1314.    Halbolive sammt Züngel von Messing, per Stück

1315.    Halbolive sammt Züngel von Eisen, per Stück . . .

1316.    Trieb sammt Triebolive von Messing zu grösseren

Fenstern, per Stück...............

1317.    Ebensolcher Trieb, jedoch von Eisen, per Stück . .

1318.    Kurzer Schubriegel sammt Streichblech, per Stück 1310. Langer Schubriegel sammt Streichblech, per Stück

1320.    Schliessblech zum Schubriegel, per Stück.....

1321.    Reibstange sammt Fänger und Griff, per currtm . .

1322.    Schlagleiste von Eisen (gewalzt), per currtm . . . .

1323.    Fensterzunge mit Nuss, per Stück.........

1324.    Federschnapper für Schubfenster, per Stück .    . .

1325.    Messingener Knopf für Schubfenster, per Stück . .

1326.    Laufschiene, per currtm...........

1327.    Messingene Rolle für Schubfenster, per Stück . . .

1328.    Kette mit flachen Gliedern für Schubfenster, per

currtm...... .............

1320. Gegengewicht für obige Fenster, per kg......

1330.    Ordinäre Aufspreitzstange oder Schnapper, per Stück

1331.    Buckel, per Stück................

1332.    Knopf sammt Buckel, per Stück .........

1333.    Schiene zum Befestigen des Stockes, per Stück . .

1334.    Hakel sammt zwei Kloben, per Stück.......

1335.    Lappenzapfel zur Sperrfeder beim Retirad- oder

Dachfenster, per Stück .............

1336.    Hakel sammt 2 Kloben bei vorbenannten Fenstern,

per Stück ..................

1337.    Sperrfeder für obige Fenster, per Stück -.....

1338.    Aufspreitzstangel sammt 2 Kloben für Retirad- oder

Dachfenster, per Stück.............

1330. Kellerfenster ganz neu mit starkem Blech zu überziehen. per Stück.................

b) An Spalett- und Fensterläden.

1340.    Messingene Olive sammt Seitenfallen und Schliessblech, per Stück.................

1341.    Messingene Olive allein, per Stück........

1342.    Messingene Rosette, per Stück..........

1343.    Züngel mit einer Nuss, per Stück.........

1344.    Schliessblech hiezu, per Stück ..........

1345.    Charnierband sammt Anmachen und Schrauben, per

Stück.....................

1346.    Kreuzband oder langes Band, per Stück......

1347.    Stützenkegei, per Stück..............

1348.    Schubriegel, per Stück..............

1340. Fallhaken mit Charnier, per Stück........

1350. Vorreiber mit Stift, per Stück...........

г*

<=? о© 9

??9ooo ppppo

220

Neue vollständige Feiister-Bescliliige.

») Innere Fenster. •

1*51. Einflügeliges Fenster mit 2 Bändern, 4 Scheinhäken, 1 Aufspreitzstange und ein Kurbelreiber, mit auf-gehendem Kreuze, per Stück...........

1352.    Einflügeliges Fenster mit 0 Bändern, 4 Scheinhäken,

1    Aufspreitzstange und 2 Kurbelreibern mit aufgehendem Kreuze, per Stück...........

1353.    Zweiflügeliges Fenster mit 4 aufgesetzten Bändern, 8 eingelassenen Scheinhaken, 2 Falzspreitzen, 2 Vorreibern, eventuell 2 Schubriegeln, mit aufgehendem

Kreuze, per Stück...............

mit festem Kreuze, per Stück..........

1354.    Zweiflügeliges Fenster mit 6 aufgesetzten Bändern,

8 eingelassenen Scheinhaken. Trieb mit messingenen Oliven sammt Streich- und Schliessblech und Stellriegel mit Schrauben zu befestigen, mit aufgehendem Kreuze, per Stück..........

1355.    Zweiflügeliges Fenster wie vor, jedoch statt dem Trieb

2    Schubriegel, mit aufgehendem Kreuze, per Stück

__ ^ mit festem Kreuze, per Stück . . .    ...

1356.    Vierflügeliges Fenster, mit 8 aufgesetzten Bändern, 16 eingelassenen Scheinhaken, Trieboliven von Messing sammt Reibstange, 2 Kurbelreibern, 2 Stellriegeln sammt aller Zugehör mit Schrauben zu be-

_ festigen, mit aufgehendem Kreuze per Stück . . .

1357.    Vierflügeliges Fenster, genau wie die vorhergehende

Bost, jedoch mit 2 Schubriegeln, mit aufgehendem Kreuze, per Stück .    ...... . .

1358.    Vierflügeliges Fenster mit 10 aufgesetzten Bändern, 16 eingelassenen Scheinhaken, Trieb mit messingenen Oliven sammt 2 Kurbelreibern, 2 Stellriegeln und aller Zugehör mit Schrauben zu befestigen, mit

^ aufgehendem Kreuze, per Stück..........

1359.    Vierflügeliges Fenster, genau wie die vorhergehende

Post, jedoch statt dem Trieb mit 2 Schubriegeln, mit aufgehendem Kreuze, per Stück..........

b) Ae us sere Fenster.

1360.    Zweiflügeliges Fenster mit 4 aufgesetzten Bändern, 8 eingelassenen Scheinhaken, 2 Vorreibern, 2 Auf-spreitzstangeln sammt Zugehör und den Stock mit 4 Schienen zu befestigen, mit aufgehendem Kreuze,

per Stück ...................

mit festem Kreuze, per Stück..........

1361.    Zweiflügeliges Fenster mit 6 aufgesetzten Bändern,

8 eingelassenen Scheinhaken zu beschlagen, sammt Trieb mit Reibstange, mit aufgehendem Kreuze, per Stück .    . . . ................

! 362. Zweiflügeliges Fenster, ganz wie vor, jedoch mit 2 Schubriegeln, mit aufgehendem Kreuze, per Stück mit festem Kreuze, per Stück...........

0-75

1-85

1-45

2-70

2T0

1-80

3-35

2-70

3-60

3-05

2T0

1-65

2-90

2-40

221

1363.    Yierflügeliges, nach innen aufgehendes, äusseres Fenster, mit В Aufsatzbändern, 16 eingelassenen Scheinhaken, 4 Zapfenbändern, 2 Zungenreibern, 2 Schnappern und 1 Triebstange mit mittlerem Schlusshaken beschlagen, der Stock mit В Schienen befestigt, mit aufgehendem Kreuze, per Stück . . .

1364.    Vierflügeliges Fenster mit 4 aufgesetzten Bändern,

4 Zapfenbändern, 2 Zungenreibern, 16 eingelassenen Scheinhaken und aller Zugehör wie Post vorher, mit aufgehendem Kreuze, per Stück......

1365.    Yierflügeliges Fenster mit 10 aufgesetzten Bändern, 16 eingelassenen Seheinhaken, 2 Schubriegeln, 4 Zungenreibern, 2 Aufspreitzstangen und 6 Stockschienen. mit aufgehendem Kreuze, per Stück .

1366.    Yierflügeliges Fenster mit 8 Aufsatzbändern, sonst wie vorher, mit aufgehendem Kreuze, per Stück

1367.    Schubfenster mit 8 Scheinhaken, 2 Federschnappern

mit Zugehör, 2 Laufschienen und 4 Zungenreibern mit 2 messingenen Knöpfen, mit aufgehendem Kreuze, per Stück .    .    ■    • ..........

1368.    Schubfenster grösserer Gattung mit allen Bestand-

theilen, wie vor, Gegengewicht circa 10 kg und Ketten mit flachen Gliedern, mit aufgehendem Kreuze, per Stück ......

1369.    Bei eisernen Oliven oder Knöpfen wird per Fensterflügel ein Abzug gemacht von.........

1370.    Sechs-. Acht- und mehrflügelige Fenster werden mit ihren Beschlägbestandtheilen nach den Preisen der einzelnen Bestandteile Post 1304 bis 1330 unter Anwendung eines 20procentigen Abzuges berechnet.

c) Spalett- und Fensterläden.

1371.    Spalettläden mit 6 .eisernen Charnierbändern. 2 mes

singenen Oliven. eisernen Schubriegeln sanmit Streich- und Schliessblechen, Alles zum Schrauben, per Stück ...    ........

1372.    Fensterbalken mit 6 Charnierbändern und 2 Schubriegeln sammt Streich- und Schliessblech, per Stück

1373.    Wenn Einschlagstücke Vorkommen, oder wenn die Läden wegen ihrer Höhe mit mehr als 4 Charnierbändern beschlagen werden, so kommt für jedes mehr anzubringende Cliarnierband zuzurechnen . .

di Jalousien.

1374.    Grosse zweiflügelige Jalousie für Kühl- und Schlacht

häuser mit 4 starken Winkelbändern sammt 4 Kegeln auf 25 cm langem Flacheisen und mit 4 Schrauben befestigt, 1 Verreibung, mit Schliesshaken und Schliessblech, 2 Aufspreitzstangen 75 cm lang sammt Kloben, 8 Scheinhaken und 2 Bankeisen zu beschlagen, per Stück . • ...............

1375.    Alle sonstigen Jalousie-Gattungen werden nach den Preisen für äussere Fenster vergütet.

fl. 4-00

„    3-70

„    3-45

„    3-15

„ 2-80

11-00

0-03

2-40

1-50

0-20

4-50

222

Reparaturen.

1370. Yon einem einzelnen Fensterflügel das Beschläge

abnehmen, repariren und wieder anschlagen .... fl. 0-10

1377.    Von einem Kellerfenster das Schloss abnehmen,

zu repariren und wieder anzuschlagen......

1378.    Das Blech an den Kellerfenstern zu repariren .

1379.    An einem einzelnen Jalousieflügel das lockere Be

schläge mit Beigabe der Nieten, Nägel etc. zu befestigen .....................

. „    0-30

* 1-00

„    0-25

Gitter für Stiegen und Fenster.

1380.    Einfaches Stiegen g eiänder an der Wandseite

von Rund- oder Flacheisen rein gearbeitet, sammt Befestigungskloben und Anmachen, per currtm (Gewicht circa 4 kg).........

1381.    Stiegenanhaltstangen zur Befestigung hölzer

ner Stiegengriffe sammt Befestigungskloben und Anmachen, per currtm (Gewicht circa 3 kg).....

1382.    Stieg en gitt er aus Schmiedeeisen, bestehend

aus einfachen, runden oder quadratischen senkrechten, spiegelgefeilten Stäben mit 3 längslaufenden rein gearbeiteten Verbindungseisen, die Stäbe in Entfernungen von 0*3 m — von Stufe zu Stufe stehend und daselbst in Holz eingelassen, an aller Arbeit inclus. Anmachen und Material, nach dem Stiegenlaufe gemessen, per currtm (GeAvicht. circa 15 kg) .....................

1383.    Stiegengitter aus Schmiedeeisen nach der

Zeichnung gearbeitet und aufgestellt, per currtm (Gewicht circa 25 kg)...............

1384.    Stiegengitter aus Gusseisen, bestehend aus

einfachen canellirten Hauptsäulen mit Rose, aus abgeeckten oder abgedrehten Zwischengeländerstäben mit Knöpfen, dann einer oberen schmiedeeisernen Rahme zur Aufnahme des hölzernen Stiegengriffes, sammt Befestigung, per currtm (Gewicht circa 12 kg)...................

1385.    Stiegengitter aus Gusseisen laut Zeichnung gearbeitet sammt oberer schmiedeeiserner Rahme für den hölzernen Stiegengriff, per currtm:

a)    aus am Lager gehaltenen Geländertheilen (ca. 20 kg

sch Aver) ...................•

b)    aus am Lager gehaltenen Geländertheilen (ca 30 kg

schwer).....................

c)    nach specieller Zeichnung angefertigt (ca. 30 kg

schwer)....................

d)    mit Figuren nach specieller Zeichnung angefertigt

(ca. 40 kg schwer) . . ...............

. „    1-50

. „ LOO

* I'⁵*)

„ 12-50

„    4-20

.    „    7-00

„ 10-50 .    „ 15-00

223

1386.    Fenstergitter aus Schmiedeeisen, per qm Fensterlichten:

a)    einfache, aus 0*15 m von Mittel zu Mittel weit

stehenden vertikalen, und 0*3 m von einander entfernt stehenden horizontalen, runden oder quadratischen Eisenstäben sammt einer aus Flacheisen hergestellten Rahme, und inclusive Pratzen zur Befestigung..................

b)    verzierte, mit einfachen Bogenlinien.......

c)    verzierte, mit geordneten geometrischen Figuren

1387.    F e и s t e r g i 11 e r a u s G u s s e i s e n. per qm Fenster-

lichte .......................

fl. 5-00 ,.    7-50

„ 10*00

7-50

Eisenfenster.

1388.    Fenster г ah m enohneFlügelvonSc h m i e d e-eisen für Verglasung eingerichtet (Fabriksfenster circa 20 kg schwer) per qm Fensterlichten, complet:

a)    bis zur Grösse von 2 qm............

b)    über die Grösse von 2 qm............

1389.    Angepasste Fensterflügel zu vorigen, ein Zuschlag per Stück von...............

1390.    Fensterrahmen ohne Flügel von Gusseisen für Verglasung eingerichtet (circa 25 kg schwer), per qm Fensterlichten, complet:

a)    bis zur Grösse von 2’5 qm.............

b)    über die Grösse von 2-5 qm............

1391.    Angepasste Fensterflügel zu vorigen, ein

Zuschlag per Stück von .............

7-20

8-00

1-50

5-00

5-50

0-90

Diverse.

1393. Keller fenstert h ü r c h e n von starkem Blech sammt Schloss, in Eisenrahmen mit Pratzen, per qm Fensterlichten :

a)    einfachere, durchbrochene.............

b)    nach Zeichnung durchbrochene..........

1393.    Kellerlochgitter von Schmiedeeisen sammt Rahme und Pratzen zur Befestigung, per qm:

a)    horizontale (stark uud engmaschig)........

b)    vertikale (leichter und weitmaschig)........

1394.    Eisenthüren, d. li. Blechthüren in Eisenrahmen mit Pratzen oder aber mit Stützenkegeln und Bändern in Steinfutter, sammt Schloss, beschlagen, und eingehängt, per qm im Lichten gemessen :

a)    Kamin- und Erkerthüren u. dgl. kleine Thüren (Gewicht circa 28 kg per qm) . . .

b)    Boden- und Brandmauerthüren u. dgl. mittlere

Thüren (Gewicht circa 42 kg per qm).......

c)    Gewölbthiiren u. dgl. grössere Thi

circa 55 kg per qm)...............

d)    Einfahrts- und Hausthore u. dgl. Thüren grösster Art (Gewicht circa 75 kg per qm)

üren (Gewicht

2-75

4-00

7-50

5-00

. „ 14-00 „ 21-00 „ 27-50 . „ 37-50

224

1305. Stiegenhandgriffe von Gusseisen sammt Befestigen, per Stück:

1-50

0-50

1-75

8-00

a)    roh, einfach...................

b)    bröncirt.............-,.......„

1396.    Stiegengriffstützen (für Laufstangen) sammt

Befestigen, per Stück..............„

1397.    Fuss streif eis en von Gusseisen (ohne Bürste) per Stück :

roh fl. 1'50, hroncirt...............

1398.    Fussstreifrost von Schmiedeeisen, per qm Grösse .,

Wellblecharbeiten.

1399.    T räger Wellblech zu D e с к e n c onstructio n e n als Zwischenträger für feuersichere Deckanlagen, zu Stiegen- und Gangconstrüctionen, zu feuersicheren Wänden und zur Dacheindeckung (siehe auch Post Nr. 639) verwendbar, wobei bemerkt wird, dass zur Dacheindeckung die von 1 bis 1*5 mm starken Wellbleche in der Längenrichtnng bis zum Minimalradius von 3 m nacli jeder Curve gebogen (bombirt) werden können.

Bezeichnung

Tiefe

oder

Höbe

Breite

der Wellung

Bleebstärko

Zulässige gleichmässig vertheilte Belastung aut' 1 qm in kg bei einer freien Auflage (Spannweite) der Blechenden von in

in inm

3-0

2-5

2-0

1-5

Eigengewicht per qm in kg

“i

preis per qm ge-; legte Woilfläehe in fl.

S m W. h. ™iïÇ - i. - — к

50 !    45

60

70

80

85

80

90

80

90

80

100

100

45

45

50

50

50

50

50

50

50

50

50

130

170

220

250

160 230 220 310 280 400

5- 75

6- 10

1"5

1-5

280

380

450

500

600

6-30

6-55

6-70

1400.    Gewelltes Stahlblech f ü i* V e r s c h 1 us s 1 ä d e n zu Fenster und Thüren (auch Stahl roll Verschlüsse, Rollbalken und Pan zerr о 11 Verschlüsse genannt) ; per qm fertig montirten, sich seihst geräuschlos aufwickelnden derlei Wellblech-verschluss, an allem Materiale und aller Arbeit . . fl. 10*50

Blitzableiter und Funkenfänger.

1401.    В es tan dth eile eines complet en Blitzableiters

A) in leichterer Ausführung:

a) Aufsaugstange aus Schmiedeeisen sainmt Befestigungs-

Schienen für Dächer, circa 15 kg schwer, per Stück „    8*40

225

b)    vergoldete Saugspitze oder leichte Platinspitze in

Metallkolben, per Stück.......•......

c)    Kupferkloben für die Verbindung des Kupferseiles

mit der Saugspitze, per Stück...........

d)    Kupferseil schwächerer Gattung, per currtm ....

e)    Isolator in Holz oder Mauerwerk, per Stück ....

f)    Erdleitungsplatte, per Stück...........

g)    Dachverzierungsvase, per Stück..........

H) in gediegener, schwerer, verlässlichster und dauerhaftester Ausführung :

a)    Aufsaugstange aus Schmiedeeisen sammt Befestigungs-

construction für Dächer, circa 50 kg schwer, per Stück .....................

b)    massive Platinsaugspitze in massivem Kupfer-Con-

ductor, per Stück .............

c)    Kupfermantel, d. i. ein konisches Kupferrohr, 2 bis

5 m lang, welches die eiserne Aufsaugstange um-schliesst und oben mit Gewindezapfen für den Kupfer-Conductor der Platinsaugspitze, unten mit Kupferkloben für Mutter und Contramutter des Kupferseiles versehen ist, per Stück........

<1) Kupferseil aus starken Drähten und gut gedreht, mit Mutter und Contramutter an einem Ende zur metallischen Verbindung mit dem Kupfermantel, per currtm

e)    Isolator in Holz oder Mauerwerk in sehr guter und

dauerhafter Ausführung, per Stück ........

f)    Erdleitungsplatte, starke und grosse Gattung aus

Kupfer, per Stück.......... .....„

g)    Dachverzierungsvase in verschiedener Grösse und

Form, per Stück aufwärts von...... ...

0-45

0-55 ., 0-45 ., 1-80 „    3-10

„ 15-50 „ 16-00

„    7-50

„    0-85

„    0-95

3-00

„ 6-00

1402. Patentirte Funkenfänger mit Regulirung, per Stück :

a) für Locomobile, so wie auch für gemauerte oder Blechrauchfänge,

Rauchfangdurchmesser in mm

mm

mm

158

184

■210

fl. 195-00 ~ 225-00    255*00    290-00 '    3304)0

b) für Dampfschiffe (versehen mit 3 Bundschrauben) und Locomotive.

Rauchfangdurchmesser in mm Preis in fl.

283

395

528

mm

658

790

922

60-00    110-00    130-00

1054

1186

fl. 160-00    210-00    260-00    300-00    340'00

c) Zugkette, per currtm..............

fl. 0-25

226

XVII. Glasarbeiten.

(Siehe auch Post Nr. 645.)

Materialien.

Oelkitt (Glaserkitt), per kg......

Miniumkitt, per kg..........

Blei, schmal oder breit, per currtm . .

Doppelhafte, per Stück........

1403. Verglasung per einzelne Tafel.

6666

Addirte cm von

■a

S3

rechnet

Preis in österr. Währung Gulden für 1 Stück neue Tafel

reine weisse Solin {reine weisse Halbin Kitt oder Holz solin in Kitt oderi in Kitt oder Holz Holz einsclineiden

einschneiden

fl.

fl.

ordinäre

einsclineiden

ordinäre

in neues Blei zu fassen

fl.

fl.

25

30

0-06

35

0-08

0-05

40

0-09

0-06

0-03

0-14

04)7

04)4

0-07

45

0-15

04)8

04)5

04)8

50

55

0-19

04)9

04)8

04)9

80

0-23

0-13

04)8

o-ii

85

0-27

0-16

0*09

0-15

70

0*31

0-19

o-ll

0-18

75

0-35

0-22

0-15

0-21

80

0-39

0-25

0-18

0-24

85

0*44

0-28

0-18

0-48

0-31

0-20

90

95

0-53

0-33

0-22

400

405

04)0

0*38

0-23

0-71

0-39

0-25

110

0-83

0-48

0-27

115

0-90

0-52

0-30

120

1*02

0*57

0-34

125

1*11

0*85

0*38

1*24

0*71

0*43

130

1*58

0*83

0*48

135

140

1*80

1*02

0*58

145

150

2*40

2*85

1*11

0*84

1*44

0*71

3*40

1*70

0*76

2*00

0*90

1*05

1404. Verglasung, ohne Unterschied der Tafelgrösse, per qm:

a)    mit reinem weissen belgischen Gussglase von 7 mm

Dicke in gutem Miniumkitt............

b)    mit geschnürltem Gussglase von 5*5 mm Dicke . . „

c)    mit reinen weissen Solintafeln in Kitt oder Holz,

fl. 9*00

7*50

2*25

;    3*50

4*40

227

1405. Verglasung mit ordinären, wellen- und knopffreien Tafeln in Kitt oder Holz,

a)    bis zur Tafelgrösse von 130 addirten cm.....

b)    bis zur Tafelgrösse von 150 addirten cm.....

ej bei einer Tafelgrösse über 150 addirten cm . . . .

1400. Verglasungen mit geschuppten Tafeln oder ordinären Doppeltafeln sind im Preise noch einmal, mit dreifachen dreimal und mit vierfachen Tafeln viermal so hoch als mit ordinären Tafeln zu rechnen.

Bei den mattgeschliffenen Solintafeln oder Halb solintafeln ist der Preis der Solintafeln oderHalb-solintafeln zweimal zu nehmen.

1407. Kittfalz vom alten Kitt befreien, reinigen, neu verkitten und Stifte beigeben, per currtm .

„ 0-08

Antike und Kuiist-Glasarbeiten

(inclusive Cartons und Skizzen).

1408.    Gl as malerei und Blei verglasung.

a)    Гür \Yоhn- und Monumentalgebäude:

1.    Verbleiungen aus durchsichtigem Solin- oder Tonglas, oder ausCathedralglasohne Bordure-streifen, einfache Muster, per qm von fl. 84)0 bis

2.    Verbleiungen mit Streifen je nach Reichhaltigkeit der Zeichnung, per qm von fi. 134)0 bis

3.    Butzenscheiben je nach Durchmesser derselben, per qm........von ti. 15-00 bis

4.    Cathedralglas od.Butzenscheiben, mit gemalter Bordure, je nach Reichhaltigkeit, von th 184)0 bis

5.    Ge malte und eingebrannte Bilder als Einsätze u. zw. Wappen, Figuren. Spruchtafeln, Embleme etc., per Stück .... von fl. 34)0 bis

b)    Für Kirchen:

6.    V erblei u n g e n mit gern. Bordure, von fi. 15-00 bis

von fl. 25-00 bis

8. F i g u r a 1 e Bilder in Teppich (Einzelfiguren),

von fl. 60-00 bis

0. Reiche Darstellungen in Architectur. von fl.804)0bis

1409.    Glasätzer eien. Courante Massen für Fenster und

Thüren inclusive einfach starkem Solinglas:

1.    Aetzung mit blanken Contouren auf mattem

Grunde, einfache Zeichnungen, per qm.....

2.    Aetzung von Тар et en mustern, matt auf

matt, ohne Randlinien, per qm........

3.    Aetzung von einfachen ornamentalen Tafeln in

einem Tone, matt auf matt., abgepasste Zeichnungen, per qm...............

4.    Aetzung nach reicheren Zeichnungen in 2 Tönen,

per qm....................

5.    Reiche Aetzung, figurai und ornamental', per qm

6.    Aetzung von Spiegel-Entréetafeln in reicher Zeichnung und in mehreren Tönen, per qm von fl. 20-00 bis

NB. Für Doppelsolinglas erhöhen sich die Preise um fl. 100 per qm, für Ueberfanggläser um circa fl. 3'00 bis fl. 0 00 per qra.

7. Teppichmuster

„ 12-00

„ зо-оо

„ 25-00

„ зо-оо

„ 75-00

„ 20-00 „ 45-00

„ 100-00 „ 250-00

„ б-оо

„    7-50

„ 10-00

12-50 „ 15-00

„ 30-00

228

Glasmalerei und Bieiverglasung.

ЩЩМ

'(Г.

§

5

&ШШ

к

%

. -

£

"Ж

О

4

&

bl ig>@|<ś&Łsjg>gajg^fe^ а

■у

□ «<и<чз|

Iłws#

|г€га

□ eSeSgj

f-ł-s._

jjSSSt

m

.•

É

*Ъ

i

К

™”.ïï

I

I

1

Wm

it,

□ ^Sfrwl

ш

Ж

Ш§

IBf

l-ч—---I

i

i

I

i

:

:

.

i

L

113

à

I

i«

‘ф

È

«SSHCSfr т4зфвЙ-Ш°

«

ж

:V

S

i

mmm-:

Ux^^ld^mhyhîM

229

Griasätzerei.

.-J?

'.■lift?

Щ§

4t

• go

g5?4g

V;

So

ЙЙ

«ï

:?•

та

Kl

M'

<1

.[

■а¹

Ï;

ЕЙ

Ы

Wfł

[ж

xi

2?

-4«

|v|

ЧгЧ.

>А

зш

ГШ

5É

tt

У'.

Xt?;

V4

er

i&l

в

ШкШ

%

SfÉ

S^A

yut/

КГ ANS

,s

æ-

Щфг.

fei

n sa щ^шя К

tltSSsÇiptAjSl ILæ    iäL^ö j,v;-:‘‘"‘Xtj -* ]

230

XVIII. Anstreicherarbeiten.

Arbeiten per Quadratmeter.

Stein- und Maueranstrich.

1410.    Steinerne Sockel. Pfeiler, Fenster, Thür- und Thorgewände, Balkons, dann Stein- und Mauerwände 2mal mit heissem Oel zu tränken und 2mal in Oel nach

gewähltem Muster anzustreichen.........

Vorgenannte, schon g e s t r i c h e n e Gegenstände vom Schmutze reinigen und 2mal ebenso anstreichen „    0'32

Holzanstrich.

1411.    Holzfläche jeder Art mit reiner flüssiger Leinölfarbe zu grundiren, mit Oelfarbe zu streichen, die Sprünge gut auszukitten, abzuschleifen und

1412.    Holzflächen jeder Art, mit dünnflüssiger Leinölfarbe grundiren, die Sprünge gut auskitten, fein schleifen,

2mal nach gewählter Farbe, u. zw. in ein oder zwei Farbtönen mit Oelfarbe zu streichen, nach gewählter Holzart in Imitation mit Essig oder Oel zu lasiren und 2mal mit durchsichtigem Kopalfirniss zu firnissen.....................„

1413.    dto. dto. in allen übrigen Holzarten ausführen „

1414.    Anstrich lmal firnissen..............„

1415.    Alte schon gestrichene Holzgegenstände vom Schmutz

zu reinigen....................„

1416.    Naturholz ohne jeden Farbehanstrich mit reinem

Leinöl einlassen, im Falle der Noth Wendigkeit mit Holzfarbenkitt auskitten, fein schleifen, nach Zeichnung rotli abliniren und 2mal mit reinem, durchsichtigem, farblosem Kopalfirniss zu firnissen . . .    „

Metal la ns tri ch,

1417.    Metallgegenstände, lmal mit Minium grundiren . .    „

1418.    Metallgegenstände, 2mal mit Minium rein zu grundiren und

a)    2mal mit Grafitschwarz-Oelfarbe anzustreichen . . . „

b)    rotli oder schiefergrau anzustreichen.......„

fl. 0-68

0-90

0-75

O'fiO

0-40

0-35

0-30

0-25

0-Ö4

1-00

0-80

1T5

0*15

0T1

0-62

0-20

0-52

0-42

231

c)    grün, grau, braun und gelb anzustreichen . . .

d)    in Silber, Kupfer oder Goldbronce broncirt . . .

1419.    Wie Post 1412 anzustreichen..........

1420.    Sandeln....................

ÖHOÖ

Glasanstrich.

1421. Glaslichten mit durchsichtigem Firniss zu streichen und Silberfarb zu patroniren ohne Unterschied des

Dessins......................

dto. anstreichen und silberfarb zu tupfen • . . .

0-38

0-45

Arbeiten per Currentmeter.

Holz anstrich.

1422. Schranken jeder Art sammt den Säulen und Mittelriegel in Oel silberfarb oder eichenfarb anzustreichen ebenso anzustreichen, jedoch roth abzu-

0-35

fasen

dto.

dto. ohne Mittelrigel in Oel silberfarb oder

eichenfarb anzustreichen.............

dto. ebenso anzustreichen und roth abzufasen 1423. Hängrinne silberfarb oder roth anzustreichen ...

0-40

0*27

0*32

0-30

Metallanstrich.

1424.    Stiegengriff schwarz anzustreichen........

1425.    Hängrinne von Aussen und Innen silberfarb oder

roth anzustreichen................

1420. Stehrohr, 0*12 m weit, ebenso anzustreichen . . . .

desgleichen, 0*1 m weit..............

desgleichen, 04)8 m weit.............

0-04

0-20

0-09

0-08

0-07

Arbeiten per Stück.

1427.    Barrierestock jeder Stärke und Form bis 1*5 m hoch

in Oel silberfarb oder eichenfarb anzustreichen . . „ desgleichen und roth abzufasen..........„

1428.    Rauchfangputzthürl schwarz anzustreichen oder zu

sandeln.....................„

1429.    Brunnenständer sammt Brunnengrand bei der Wasserleitung zu grundiren und 2mal in Oel zu streichen „

1430.    Kopftafel auf beiden Seiten schwarz anzustreichen „

1431.    Sessel, eichener oder buchener zu firnissen .... „

dto. silberfarb oder eichenfarb anzustreichen . . „

1432.    Ein Spuckkästchen silber- oder eichenfarb anzustreichen .....................„

1433.    Kleiderstock silber- oder eichenfarb anzustreichen „

1434.    Freistehender Kleiderrechen für 4 Personen mit

Hut- und Kleidernägel silber- oder eichenfarb anzustreichen .....................

1435.    Feuereimer engelroth anzustreichen........„

1436.    Ein Hausnummer sammt dem Nr.-Zeichen anzustreichen .................... • „

1437.    Für das Schreiben eines Buchstabens oder Ziffer

per cm Höhe....................

0-34

0-40

0-25

2-00

0-15

0-25

0-35

0-12

0-40

0-55

0-27

0-24

o-oi

232

1438. Wasserglas- und Wasserglaslarben-Anstriche.

Der Wasserglasfarben-Anstrich kann auf Holzwerk als Hammen-sicherer Schutz, und auf Mauer- und Steinflächen als conservirendes Element der Façadirung angewendet werden, und ist dauerhaft. Derselbe lässt sich mit kaltem und lauwarmen Wasser reinigen, gewährt ein freundliches, bei Zinkoxydfarben sehr feines Ansehen und sollte besonders als Schutzmittel gegen Feuersgefahr auf Böden, bei Verschalungen, Lattenwerk, schweizerartige n Dach vors pr ü n g e n etc., zur Anwendung gebracht werden.

Der Widerstand der mit Wasserglas-Anstrich versehenen Hölzer, Bretter, Latten etc, gegen Feuersgefahr ist so gross, dass. wenn.man probeweise ein Holzstück in eine Chlorlösung taucht, nach dem Trocknen mit Wasserglasfarbe bestreicht, mit feinem Sand bestreut und nach der Erhärtung anzuzünden versucht, dasselbe nicht gelingt. Das Holz verkohlt nur ohne Flamme, wenn es in’s Feuer geworfen wird.

Mengenbere c h n u n g.

1.    Für den flammsichern Wasserglas-Anstrich gegen Feuersgefahr. Zu 10 qm Fläche sind circa erforderlich: 2 kg Chlorcalcium-Lösung, 1*5 — 2 kg präp. Barytpulver mit oder ohne Farbeton und 2—3 kg Anstrichwasserglas. (Die vorangehende Tränkung des Holzes mit der Chlorcalcium-Lösung ist sehr wichtig, da das Wasserglas mit derselben eine chemische Verbindung derart eingeht, dass bei herantretendem Feuer eine verglaste Kruste entsteht, die naturgemäss den denkbar grössten Widerstand gegen dasselbe leistet). Preis per qm Anstrich ... fl. 0*80

2.    Für Façaden-Mauerwerk-Anstrich mit

Preise.

Chlorcalcium-Lösung.......

Anstrich-Wasserglas, 24—25 grädig Natron-Wasserglas, 35—36 grädig .

Natron-Wasser glasf a

Präparirt in Baryt: weiss.....

lichtgrau . . ; dunkelgrau . . blau, grün . . Präparirt in Zinkoxyd: weiss . . .

lichtgrau . dunkelgrau blau, grün

per 100 leg

fl. 12*50 „ 15*00 „ 12*50

„ 12*50 „ 15*00 „ 20*00 „ 25*00 „ 37*50 .. 40*00 „ 45*00 „ 47*50

Kieselfarben (Kali-Wasserglasfarben).

Von diesen Wasserglasfarben, die ebenfalls in allen Farbentönen erzeugt werden und einen sehr wetterbeständigen Anstrich liefern, kosten 100 kg:

a) Kiesellösung für poröse Steine und Mauern .... „ 22*00

Anstrich und Malerei ......

Wasserglaskitt.......... .

qm zweimaliger Anstrich mit Kali-............fl. 0*20 bis „    0*30

b )    dto.

c)    dto.

und es stellt sich Wasserglasfarbe auf

К -r-i

„ 28*00 „ 36*00

233

Arbeiten per Quadratmeter.

1439.    Zimmerwände bis zu einer Zimmerliöhe von 5 m

grundiren und mit guter Leimfarbe rein färbein, mit Inbegriff der Herstellung von Fatschen und eines Sockels, dann einer einfachen Rosette am Plafond und abliniren desselben.............

1440.    Wände bis zu einer Höhe von 5 m im Zimmer, Küchen, Gänge und Stiegen grundiren, mit guter Leimfarbe färbeln und marmoriren, mit Inbegriff der Herstellung von Fatschen und eines Sockels, den Plafond abliniren und mit einer entsprechenden Rosette versehen . .

1441.    Wände wie vor malen, jedoch überdiess spritzen . „

1442.    Wände wie vor malen und in Felder abliniren . . „

1443.    Zimmerwände bis zur Höhe von 5 m grundiren, mit

guter Leimfarbe färbeln nach dem gewählten Muster, mit jeder beliebigen guten Malerleimfarbe einmal zu patroniren, sammt der Herstellung von Fatschen und eines Sockels, dann einer dieser Malerei entsprechenden Rosette am Plafond, entweder in Farben oder weiss, sammt Abliniren des Fensterpara-petes und des Plafonds . .    ........ . „

1444.    Wie vor, jedoch mit 2 Patronen, und den Plafond

noch mit Eckstücken.............. „

1445.    Wie vor, jedoch mit 3 Patronen, den Plafond in

Felder eingetheilt, eine grosse Rosette, Eckstücke und Verzierungen.............. . . „

1446.    Zimmerwände bis zur Höhe von 5 m mit den feinsten Farben, entweder glatt oder mit einer Patrone malen, mit Inbegriff eines dieser Malerei entsprechenden Plafonds, sonst mit den Bedingungen der Post 1443 . . „

1447.    Wie vor, jedoch mit 2 Patronen und den Plafond

noch mit Eckstücken .............. „

1448.    Wie Post 1446, jedoch mit 3 Patronen, den Plafond

in Felder eingetheilt, eine grosse Rosette, Eckstücke und Verzierungen............... • „

1449.    Bei Anwendung von mehr als 3 Patronen wird für jede weitere Patrone zugeschlagen, bei Malereien

nach Post 1443 ............ .... „

hei Malereien nach Post 1446 . .............

1450.    Bei Malereien mit Wachsfarben (gebürstete) werden die obigen Preise 2¹ tonal gerechnet,

Malerarbeiten in Räumlichkeiten über 5 m werden, weil hiezu hohe Leitern oder Gerüste noth wendig sind, wodurch die Handarbeit erschwert wird, um 10 Procent höher gerechnet.

Arbeiten per Currentmeter.

1451.    Einfache Linie in beliebiger Farbe ziehen.....„

1452.    Doppellinie in beliebiger Farbe ziehen . . . . • . „

1453.    Sockelherstellung bis 30 cm hoch, mit gewählter

Farbe mit Allem und Jedem...........„

fl.

ООО tt о

0-18

U-18

0-22

0-28

0-34

0-40

0-05

0-08

0-02

о-оз

0-05

234

- .

>"*

1454.    Spalierthüren mit weisser Leinwand über

ziehen, inclusive Seitenstreifen, an aller Arbeit und Materiale, per qm Thürlichte.......

1455.    Blechschlagleiste zu Spalierthüren beistellen

und befestigen, per currtm...........

1456.    Aufziehen von Tapeten, ohne Beigabe der Tapeten und ohne Unterlage, per qm . . . .

1457.    Aufziehe n v о n T a p e t e n, ohne Beigabe der

Tapeten, aber mit Unterlage und Beigabe des Papieres zu der letzteren, per qm.......

1458.    Aufziehen von Bordüren, Fatschen, Leisten

etc., per currtm . . . ..............

145». L i e f e r u n g v on Papiertapete n, per qm :

a)    gewöhnliche..................

b)    mittlere....................

c)    feine......................

1460.    Drapperien mit Holzcarniss und schwerem

Jute Vorhang sammt Quasten über Fenster und Thüren bei 1*5 m Breite und circa 4-5 m Höhe, per Stück...................

1461.    Dasselbe mit französischem, leichteren Stoff,

per Stück...................

1462.    Glockenzug mit Perlschnur, sammt Glocke und

Uebersetzung, per Stück.......

1463.    Tapeten aus Papier, per Rolle . fl.

1464.    Tapeten aus Baumwollstoff, per qm

1465.    Tapeten aus Seidestoff, per qm fl.

1466.    Tapeten aus Leder, per qm . . fl.

1467.    Vollständige Tapezierung eines mittelgrossen Zimmers von 20—25 qm Bodenfläche :

a) .mit Papiertapeten von.....

b)    mit Baumwollstofftapeten ....

c)    mit Seidetapeten........

d)    mit Ledertapeten.......

fl. P65

0-25

0-03.5

0-06

0-12 bis

fl

0-90 bis 4-50 bis 8-00 bis

12-00 bis 30-00 bis 150-00 bis fl. 300-00 bis

W.

0-03

66 о

24-00

15-00

4-40

5-00

12-00

20-00

36-00

„ 80-00 „ 250-00 ., 1000-00 „ 3000-00

235

XXI. Vorhänge, Jalousien und Rouleaux.

Vorhänge.

1468.    Carnissen von Holz zu Zimmervorhängen:

a)    farbige, per Stück................

b)    vergoldet, per Stück...............

1469.    Maschingewebte Spitzen vor hänge von Baumwolle (Bobbinette), per Stück:

147Ó. Schnüreund Quasten dazu, per Stück fl. 0’80 bis „

Jalousien.

1471. Holz-Zug-Jalousien. Dieselben bestehen aus 0*065 m breiten, aus Resonanzholz geschnittenen, in beliebigen Farben (allgemein grün) gestrichenen und überlackirten Brettchen, welche in breiten Leiuen-bändern 0‘05 m von einander entfernt auf schmalen Bändchen ruhen, und durch eine Schnur, an deren einem Ende sich ein Kettchen befindet, mehr oder weniger geschlossen werden können. Die doppelten Schnüre der Jalousie dienen zum Aufziehen, und laufen dieselben in Porzellanrädern.

A.    Patent-Walzen-Maschine, um die Jalousien in jeder beliebigen Höhe stehen zu lassen, ohne die Schnur anbinden zu müssen, per Stück:

a)    schwarz lackirt..................„

b)    fein broncirt...................„

Hiebei ist zu bemerken, dass die Schnur, um die Jalousie herahzulassen, etwas nach links gezogen wird.

B.    Holz- Zug -Jalousien, per m Länge :

2-50

4-00

OiÖiOO ipçqt-9 Ô rH rH <L

2-25

2:50

Fensterbreite in cm

95

103

111

119

127

a)    lichtgrün.........!

b)    dto.    und lackirt . . .

c)    dto.    und lackirt von

besserem Materiale ....

d)    mit feinstem Patentgrün-Anstrich ..........

e)    ebenso und lackirt (feinste

Ausführung).......

f)    zweifarbig '........

g)    dto. und lackirt, von besserem Materiale ....

h)    mit zweifarbigen, darunter

feinstem patentgrünem Anstrich ..........

i)    ebenso und lackirt (feinste

Ausführung).......

2-85

3-35

3-05    3-25

3-55    3*75

3-45    3-65

3-95    4-15

3-85 4-05 4*25 4'45 4*65 2-85 3-05 3-25 3’45 3*65

3-35    3-55    3-75

3-85    4-05    4*25

3-95    4-15

4-45    4*65

4-35    4-55    4-75 ¹ 4*95    5*15

236

k)    Jalousien, welche des beschränkten Fensterkreuzspielraumes wegen aus 045 m breiten Brettchen erzeugt werden müssen, kosten per m mehr um ... fl. 040

l)    Jalousien mit Bögen kommen per Stück theurer zu

stehen um

fl. 0-30 bis „    2-00

0. Ausspann Stangen zu Jalousien:

a)    von schwarz lackirtem Eisen, per Fenster.....„    0*60

„ 0-80

b)    von Eisen, fein broncirt, per Fenster.......

1-20

c)    von Messing, per Fenster.............

1>. Bas zur Befestigung der Jalousie nöthige Zugehör wird bei Fenstern mit Steingewänden mit fl. 044, hei Fenstern mit Holzstöcken mit fl. 045 per Fenster berechnet.

Rouleaux.

1473. Holz-Roui eaux aus gerippten Holzstübchen mit Zwirn oder Bändern glatt oder überlegt gewebt, in allen beliebigen Farben und Mustern, auch in Sepia oder bunter Malerei, per m Länge:

(Glatte Rouleaux sind jene, wo die Stäbchen neben einander gewebt werden, daher sie etwas durchsichtig sind. Ueberlegte Rouleaux sind dagegen solche, wo die Stäbchen übereinander gewebt werden, daher undurchsichtig sind.)

Glatt

Ueberlegt

Fenster breite in cm

95    103    11!    119    127 ! 95    103 ! 111    119    127

fl. fl. fl. fl. fl. fl. fl. fl. fl. ! fl.

a)    Naturholz . . 0*58 041 0*84; 0*98 140‘041 (Ш 14)1 1*16:1-30

b)    halbfärbig in

Leimfarben . . 0-71 0-87 048 F10 1*26 0-87 14)3 149 145 IAO

c)    Ganzfärbig in

Leimfarben . . 0-87 14)0 143 F2S 142 14)3 149 1435 IAO: 1-66

d)    mit Bordüren od. Guirlanden

in Leimfarben 0A7 14)0 143 F25 142 1*03 149 145 lAOj 1*66

e) , mit Malerei in

Leimfarben . . 143 146 140 142 148 149 145 140 146 142

f)    Ganzfärbig in

Oelfarben . . . 149 142 145| 1A8 144 145 IAO 146 142 1*97

g)    mit Malerei in

Oelfarben . . . 145 148 140 144 140 IAO 146; 142 147 243

237

Zur Berechnung des Preises wird stets das Licht-mass des Fensters und Bruchtheile, welche sich in der Breite des Fensters ergeben, für voll angenommen. Bei Fenstern unter 160 cm Höhe werden die Rouleaux stets für 160 cm Länge berechnet. Das zur Befestigung der Rouleaux nötliige Zugehör wird bei Steingewänden mit fl. 0‘05, bei Holzstöcken "mit ti 04)2 per Fenster berechnet.

Vorstehende Preise für Jalousien und Rouleaux verstehen sich für complete Lieferung sammt Mon-tirung und Beigabe von Schnüren, Ringen etc,

1473. F en ster piach en von weissem oder gestreiftem Gradei mit gezwirnten Bändern in Ringen laufend, sammt Ausspreitzstangen, allem Befestigungsmateriale und Aufmachen, per Stück:

a) bis zu einer Fenstergrösse von 1 qm.......

von 2 qm.......

von 3 qm.......

von 4 qm.......

von 5 qm.......

fl.

3-00

h)

dto.

dto.

3-40

c) dto.

dto.

3-90

d)

e)

dto.

dto.

dto.

dto.

4- 50

5- 20

238

Man unterscheidet echte Vergoldung¹ mittelst aus feinstem Golde geschlagenen Goldblättchen auf Poliment aufgebracht und politirt oder matt gelassen ; — dann halb echte Vergoldung, wobei geschlagene Silberplättcheu auf Poliment aufgetragen und mit sogenanntem Goldfirniss überzogen werden ; -- ferner Metall Vergoldung, welche mit aus unechten Legirungen geschlagenen, auf Poliment und Firnissuntergrund aufgetragenen, polirten und mit Firniss überzogenen Metallblättchen hergestellt wird.

Die Versilberung von Bauornamenten wird mittelst Platina hergestellt, welches dauerhafter als echtes Silber ist.

1474.    E c h t e Ve r g o 1 d u n g glatte r F1 ä c h e n auf Holz,

Stein, Stuck etc., per qm.............

1475.    Halbechte Vergoldung glatter Flächen auf

Holz, Stein, Stuck etc., per qm..........

1470. Metallvergoldung glatter Flächen auf Holz, Stein etc., per qm................

1477.    Versilberung mit Plattina auf glatten Flächen von Holz, Stein, Stuck etc., per qm . . .

1478.    VerzierteFlächen berechne man nach der wirklich mit Blättchen belegten Fläche und schlage für schwierigere Arbeit noch 10 bis 15 Procent zu.

1470. Linien auf glatter Fläche echt zu vergolden, per cm Breite und 1 m Länge..........

1480. Gesimsungen zu vergolden oder zu versilbern berechne man mit der addirten Höhe und Ausladung als Fläche per qm nach Post 1474 bis 1477 ; z. ß. ein Gesimse von ü’2 m Höhe und 0-25 m Ausladung gibt addirt 0'45 m, angenommen 0-45 qm halbecht vergoldet à fl. 7-80, kostet daher ein currtm

1481 .Hölzerne gekehlte u. h a 1 b echt vergoldete Leisten (auch Bilderrahmenj kosten per cm Breite und 1 m Länge.................

14S2. Hölzerner, glatter halbecht vergoldeter Rundstab, per cm Breite und 1 m Länge ....

fl. 1P50

„    7-80

»    5>2ö

„ 15-00

» 0-15

„    3-51

„    0-32

„ 0-16

239

XXIII. Heiz-Anlagen (Oefen\

A) Directe Zimmerheizung.

1483. Complete Eis en-B est an dtli eile für Kochherde, per Garnitur:

⁴⁷ In    ⁴⁷/' 7:i    55/7I 66/79    ⁶³/79

a) für gewöhnliche, gemauerte Herde, bestehend aus 1 Bratröhre, Herdreifplatten und nöthigen Thürln, Plattengrösse in cm

fl." 7-50 "84)0 9-25 9;50 114)0

h) für Kachelherde mit 1 Fallthürlbratröhre, Herdbrett, Unterlagblecli und nöthigen Thürln,

Plattengrösse in cm ⁴⁷/n ⁵⁵j71 ⁵⁵/"э ⁶³/тэ fl. 13-50 15r75 16-50 19-50

u3/s о 23-50

c) für Kachelherde mit zwei Fallthürlbratröhren, Herd-hrett, Unterlagblecli und nöthigen Thürln, Plattengrösse in cm    ⁴⁷/7i    ⁵⁵/и    Щso

fl.    13-50    194)0    20-00

d) für feine Kachelherde, unterschlachtig, mit 1 Fail-thürlbratröhre, Herdbrett, Unterlagblecli, verzinntem, ovalem Kupferkessel, sammt nöthigen Thürln, Plattengrösse in cm

⁴⁷/71

55/7,

55/so    . 63/so

fl. 20-00"    24 00    23-00    284)0

e) für feine Aufsatzherde, mit Kachelverkleidung, bestehend aus 2 Fallthürlbratröhren, Herdbrett, Unter-lagblech, Tellerwärmer, Kupferwanne und nöthigen Thürln,

Plattengrösse in cm ⁵⁵/7i    ⁵⁵/so    ⁶³/so    G3/95    ⁷¹/эь    ⁷¹/ш

II. 34-00    384)0    44-00    52-00    58-00    664)0

1484.    Gemauerte S parli er de. Das Mauerwerk berechnet sich nach den Post-Krn. 197, 202 und 204 für die Grösse des zu stellenden Herdes, die Eisentheile gehen nach vorhergehender Post Kr. 1483, während eventuelle, Kachelverkleidungen nach Post Kr. 778 veranschlagt werden.

1485.    Gewöhnliche gusseiserne Zimmeröfen und Kochherd e.

Tabelle über Dimensionen und Preise auf folgender Seite, u. zw.:

240

Benennung

Höhe ;

Durch

messer

Breite Tiefe

in m

Preis

¹ per Stück in fl.

a)    Quintofen mit Aschlade

dto. dto.

b)    Coaksofen mit Füssen u Einsatzringen

dto.

dto.

dto.

666

0-21

0-24

0-26

4-50

5-50

6-00

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

e) Säulen-Ofen

dto.

dto.

dto.

dto. mit Rechaud . jl dto. . j| d) Frühstück-Ofen .... -|i dto. dto.

dto.

dto.

e)    Kochofen •

f)    Steinkohlen - Ofen (auch für Holz zu heizen) . . .

dto. dto. • . .

dto.

dto.

dto. . . dto. . .

g) Kanon-Ofen

dto.

h) Cannelirter Steinkohlen-Ofen

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

: i) Pfannen-Ofen......

dto. ......

k)    Tischherd mit niederer

Heizung........

dto. dto.

dto. mit hoher Heizg. dto.    ' dto.

dto.

l)    Kochofen mit einfacher j

Thüre.........

dto. mit doppelter Thüre j dto.    dto.

dto.

m) Doppelofen dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

zimmern siisss ывп ihm ты

0-21

0-24

2-50

0-2«

0-29

0-24

0-26

0-27

0-3

0-32

0-42

0-29

3-50

4-50

5-00

8-50

9-50

11-50

14-50

20-00

32-00

13-50

17-50

17-50

13-50

0-29

0-4 I 0-26 0-45 I 0-32 0-33 i 0-24 0-5 i 0-26 jj 12-00

0-21

0-24

0-66 ! 0-55

0-47 ! 0-32 0-55    0-37

0-6

0-37

7-00

9-00

8-00

10-00

12-00

9-00

14- 00

15- 00 19-00 22-00 28-00

•1

241

Porzellan-Kachel-Ofen.

л!

Heizkraft in    к bin

150

Ш-

Preis

weiss glasirt . fi. 180'00 im Fünfeck gesetzt. . .    205ЧК)

Das Aufstellen des

Ofens, sowie die Rei-gabe der messingenen Thürehen und der Röste und Rauchrohre ist im

Preise inbegriffen.

242

Altdeutscher Kachel-Ofen.

• piTOoiiOMo

W,

Hnili hi Г

jipgltiltOlloÏÏQÏÏiT

||Щ[;Ммнин in »m

Jj

jTHT" 'i...... '

~э

Sockelgrösse in cm Ofenhöhe Heizkraft

64 X 64    73 X 73

190

205

„ kbm.......

Preis sammt Heizarmatur u. Auf-

100

120

ISO IA

stellen: braun oder i>⁻rün . tl. 80-00 Majolika

„ 140-00

95-00

160-00

200-00

300-00

243

‘‘ 71

55-00

75-00

00-06

15-00

Ofen mit glasirten Schlitzkacheln.

T-H    O    O

ю Ю    ce    Г—

Sockelbreite in on

Sockeltiefe

Ofen höbe

Heizkraft in kbm

Preis

braun oder grün il. 38-00

5 .'.'00

weiss

70-00

10-00

Majolika . .

im Fünfeck ge-

setzt, mehr .

ni

■T

. 200

Poizeilan-Kachel-0 f e n.

Hp

:

■JE

:ÿ

. -Ш

IF

Sockelbreite in cm .

Sockeltiefe

Otenhölie

Ileizkratt in kbm . 110

Preis

viereckig . . . .ii. 7o4)0

95-00

fünfeckig . .

nr.v

\.

%-

|:№

I—■*—

\⁴

=-61

I!

sś Si

Ite

a™

SS9

JEL-s!

ма

il

:;l B

Si

ЁЩ

КЩЙ31

гаея

gjlfbl

Ësg®'

■ . !>

pæi

"-vl'l

244

fünfeckig . „ 58-00 95*00 120-00

rechteckig- 11. 48-00 80-00 100-00

P rois

Heizkraft, kbm 70    150

Ofen höhe

Sockeltiefo

175 224

Sock ell)r. in cm 55

Kachel-Ofen mit Mittelsims.

005

er:    —i

C* CT'

1p

mû

вайя

'J

Ég

j)

'7-CEE

b

h

'i

ЩШй

ШЁ.

braun о. grün h. 58-00 80-00 95-00

Heizkraft, kbm 85

Oienhöhe

орщо>[оо8

187    190 205

Sockelbr. in cm 55

—1    -M

O^i    0~»

Altdeutscher Kachel-Ofen mit Un ter si ms.

245

О гЧ -^1 О со со сч о

05    т-1

тН ' О ОТ о

т—I    т—I

—I Ol

о ю

58-00 80-00

Ofen aus Carreauxkacheln.

г— Г'- Ю г-

Soekelbr. in ein

Sockeltiefe

Ofenflöhe

Ileizkraftinkbm 50

P reis

braun och grün fl. 42-00

52-00 70-00 95-00

weiss . .

im Fünfeck

gesetzt, mehr „ 10*00 15-00 20-00

R,

р!

tej

IT

ij!§|kl

V-rTteJ

^ t— со о

О    iO

rH tH

00-01

85-00

15-00

Ofen mit glasirten Spiegelkacheln.

h,

Г1

;;

о 30 CJb

Sockelbreite in cm

Sockeltiefe

Ofenhöhe

klon

Heizkraft m

F reis

braun oder grün 11. 004)0

70-00

00-0 1

weiss . .

im Fünfeck gc-

setzt, mehr

рши

щш

|ь \

jfcV

S3

?•

-----

шш

-i!

на

ш\

z£śPź'

246

Sockelbreite in cm Caminhöhe „    „

Heizkraft in kbm .

Preis, braun oder grün . . . . ti, 1504)0

„ 210-00

Marmorplatte extra .    . „ 30-00

Majolika

i»

Pf

160

127

138

Altdeutscher C av ali er-R amin.

illllilli!HiiU[^llli;iiiliinSf^!Tii|i^;H'r-Ni[ir^>riifn.

Sockelbreite in cm.....

Caminhöhe „    „    .....

Heizkraft in kbm......

Preis, braun oder grün . .

Majolika......

Marmorplatte extra .

Tb

. . 110 fl. 140-00 „ 200-00 „    25-00

il

112

106

d*®?

Antiker Cavalier-Kamin. ¹

247

1486.    Transportable Kochherde ganz aus Eisenblech, aufgestellt, per Stück:

a)    mit 1 Lochplatte und 1 Bratröhre.........

b)    „ 2 Lochplatten und 1

c)    2

d)    ., 2 pfannl

1487.    Transportable Kochherde aus Gusseisen

mit Chamottenausmauerung (Patent-Füllherde), 1 Bratpfanne, 1 Wasserpfannl und 1 Lochplatte, per Stück......................

dto.

dto.

dto.

., 2 Bratröhren ,, 2 dto.

und Wasser-

fl. 12-00 15-00 „ 18-00

„ 20-00

„ 50-00

1488. Transportable Kochherde mit Kachelverkleidung in guss- und schmiedeeisernen Rahmen und Gestellen, fix und fertig aufgesetzt, per Stück: a) mit 1 Lochplatte. 1 Bratröhre und Wasserpfannl .

dto. und dto.

2 Bratröhren und 8 dto.

b)    „ 2 Lochplatten, 1

c)    ., 2

d)    ., 2

dto. dto. Tellerwärmer

dto.

Wasserpfannl und

., 35-00 42-00 ., 48-00

60-00

1489. Patentfüllsparlierde aus glasirten Chamotte-ziegeln fertig hergestellt, per Stück:

Herdplatten- ! Höhe Grösse

lang ; breit Meter

des

Herdes ;

i Brat- Regulir- , ^ röhren klappen j per i;

IStunden

Stück per Herd j kg

I Kohlen ft'e,s^ehend |an einer Wand stehend'

mit glasirten Chamotteziegeln

und Wasserreservoirs Preis in fl.

mit

gowöhn-

lichemPutz

СО О -1    -

0< ОТ

ос o' О'

0-65

0-75

Я> © Я⁵ ? «?

ddX-l-JOi Ol GO

►Й-

„ o: re LC m.

r-c r-O

СЧ 70    *-Ъ СГ5

125-00    115-00    105-00

250-00    !    220-00    200*00

1 Telle

r-

w ärmer

1490. R eg u 1 ir f ü 11 ö f en au s g 1 a t-tein Eisenblech, geliefert per Stück:

a) mit tragbarem Feuerbehälter mit tragbarem Feuerbehälter uncl Kochvorrichtung .... mit tragbarem Feuerbehälter dto.

Höhe

Durch-! Ge-messer | wicht

Meter

kg

dto.

heizt

einen

Raum

von

Preis

0-84

1-07

1-58

1*62

ÓÓ6

kbin

fl.

22    65

10-00

26 80 26 120 : 28 160

15-00

15-00

19-00.

248

flöhe

Durch-j Ge-messer¹ wicht

heizt

einen

Raum

von

Preis

Meter

kg

kbm

fl.

dto.

11

11

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.    dto

1491. Regülirfüllöfen aus ge-w e i 11 e m E i s e n b 1 e c h. (Kip-penöfen), geliefert per Stück :

сро

H H fl G⁴!

i 0-3 - 03 I 0-35    84

j 0*39 ! 133 0-45 157

1492. Gusseiserne R e g u 1 ir f ü 11-ö f e n, geliefert per Stück :

a)    runde, cannelirte......

dto. dto. ......

dto. dto. ......

b)    viereckige, verzierte.....

dto. dto. dto. dto.

220 i 28-00

315 I 384)0 570 , 48-00 790    60-00j

dto.

dto.

dto......

dto......

1493. Eiserne Mantelöfen mit Ventilations -Vorrichtung und Chamottefeuerbüclise (die frische Luft kann von Aussen her in den Mantelraum des Ofens geleitet werden), Patent, geliefert per Stück:

rH t-H т-H t—4 tH t—f GSI G⁴'!

0-26    87 : 190

410

0-38

0-46

0-52

570

¹ 760

30-00

41-00

52-00

32-00

41-00!

52-00:

65-00;

80*00

! 2-25 ; 0-63 340 ! 1260

38-00

52-00

70-00

86-00

165-00

1494. Thonöfen fix und fertig (inclusive sämmtlicher Eisenbestandtheile und mit Messingthürin) geliefert und gesetzt, per Stück :

a)    schwedische Oefen:

Sockelbreite in m

Bisquitt . . . blaugrau glasirt . . . „ mit feinst. Schmelzglasur „

b)    geschliffene Kachelöfen mit weisser Steingutglasur aus 0-18/0-21 m grossen Kacheln:

0-47 0-53 0-58 (V63 0‘68 0'74

. . . fl. 22-00 26-00 304)0 36-00 47-00 56-00 25-00 29-00 34-00 424)0 524)0 62-00 30-00 35-00 40-00 504)0 60*00 70-00

249

Höhe in Kacheln Breite in Tiefe in

to"

ÎO <эт

LO Cw CO

,    9

41 Q

З¹/

10V-2 3'/a    4\'₃

■j

fi. 60*00 65*00 85*00 85*00 115*00 100*00 —    75*00

Viereckig F ünfeckig

c) Kachelöfen (verschiedene Kachelmuster):

Sockelbreite in m 0*53 0*58 0*68 0*71 0*84

95*00

115*00

. . . fl. 36*00 42*00 45*00 50*00 60*00

einfach weiss • . . braun, grün oder weiss email.40*00 46*00 50*00 60*00 75*00 zweifarbig........... 46*00 50*00 55*00 70*00 85*00

d)    Säülenöfen. Durchmesser in m 0*47 Terracotta

weiss oder einfarbig glasirt .. glasirt und abgebürstet . vergoldet ........

e)    Aufsatz-Kamine, Sockelbreite in m 1*1

Bisquitt oder weiss glasirt ... fl.

grün oder braun ......

zweifarbig..........

f)    Cavalier-Kamine :

Sockelbreite in    m    1*1    1*13

Bisquitt

weiss glasirt    .    „    140*00    150*00

grün oder braun, mit Rückwand „ grün oder braun.

- ohne Rückwand,, • * abgebürstet .    .    „    155*00

vergoldet . .    .    „    185*00

0*58    0*74    0*8_

fi. 53*00 60*00 135*00 135*00 70*00 200*00 210*00 215*00 225*00 255*00 265*00

fi. 100*00 110*00

1*13    1*36    1*4

* 250*00 „ 160*00 *

„ 215*00    *

250*00

320*00

280*00

1*21    1*37    1*4    1*58

180*00 158*00

140*00

160*00

183*00

210*00

145*00

170*00

130*00

150*00

B) Ceiitral-Luftheiznng.

Die Luftheizung beruht auf demPrinzipe, im * unteren Geschosse einer Bauanlage mittelst gemauerter oder eiserner Oefen warme Luft zu fabri-ziren, dieselbe durch ihre grösste Leichtigkeit in möglichst senkrechten Kanälen in die zu erheizenden Räume einzuführen, und die kalte Luft aus diesen Räumen in anderen Kanälen entweichen zu lassen. Die Luftheizungskammern sind immer (möglichst am Zusammenstosse mehrerer gleichzeitig zu beheizender Räume) im Souterrain anzulegen und es sind die warme Luft führenden Kanäle senkrecht oder nahezu senkrecht, niemals aber schräg oder horizontal anzuordnen.

1495. Kosten einer Centra 1-Luftheizungsanlage im Allgemeinen lassen sich folgendermassen veranschlagen :

b. 0-55

„ 1-05

a)    für 1 kbm zu erwärmende Luft auf 8° R., für Gänge

und Vorhäuser ..................

b)    für 1 kbm zu erwärmende Luft auf 15° R., für

Wohn räume...................

lim

P!

ЖЖ'М ' ■ La

Stt ; ill j

<IÏÏI.. ■П1И||Д|И^

ii;

ii

..

li!

li!

i iSmmfji

Hjlł I

\    :;\'L

Ï»

■P

lllj

ii

liii

.т-рй'Шч

JiifltaBC¹

Caiorifér zur Anlage einer Central-Luftheizung.

1496. Kosten einzelner Bestandt.heile für Luft-heizungscinrielitungen :

a) Caiorifér (Heizofen. Verticalsystem mit Befeuchtung). Lieferpreis aller Eisentheile inclusive Montirung, per Stück:

251

Nr.

Kubikinhalt der zu heizenden || Bäume

Preis

>1

approx.

Gewicht

Directe

Heiz

fläche

Länge |[ Burch-des

Bauch- des weges Rostes

messer

Verbrauch an Brennmaterialien per Stunde bei einer Temperaturerhöhung von 0° auf 15°

I minima j maxima

minima maxima

kbm

fl- kg

qm

kg

! 200

300

700

1300

1800

2200

3200

4000

6000

6000 800-00 2000 9000 1300-00 2500

oo

4-2

7-3

1*5

13-8

16-1

18-4

44)

о-з

0-32

64)    0-36

6-5 I 0-4

74)

0-48

24-8    84)    ! 0-57

28-2    8-5    : 0-66

31-6    94)    0-76

36-0    9-5    0-96

H Ol СО Ю GO

di

CN СО Ю «5 QO

r—i tH i-H

tH CO CO tH r-< i—I СЧ1

Diese Angaben sind berechnet für eine totale Lufterneuerung in 3 Stunden.

b) Preise der Ummauerung loco Wien.

Für i Breite

Nr.

Tiefe ! Höhe

fl.

für Breite I Tiefe

Nr.

Höhe

fl.

OlrfkWWM

1-0 ; 0-9

1-3

1-1

1-65

1-45 ; 1-2

1- 85

2- 25

1-6

1-3

1-65

1-5

2-3

2-5

70-00

90-00

180-00

200-00

230-00

tO h-1 t-a I—‘

ô A cö -j

Ol Ol

1-6

1-6

1-65

1-7

2-6

2-7

2-85

2-9

280-00

300-00

300-00

350-00

c)    Luftkanäle werden nach Mauerwerksposten berechnet.

d)    Eisengitter für kalte Lufteinströmung, per Stück . fl. 17-00

e)    Ventilationsklappen, sowie Luftzu- und Ableitungs-klappen, in Eisen construirt, per Stück :

fl.“ 64)0 7-00 84)0 9-50 13-00 15-00“ ., 7-00 8-00 8-75 10‘50 14*00 15*75

Durchmesser im Lichten cm ‘M/w ²¹/24 ²⁹/2i> ²⁹/44 ²⁹/ss ⁴⁰/б5 einfach broncirt

Für Wärmeausströmung und Winter-Ventilation werden Klappen mit zwei Flügel und Drucker, genau und dicht schliessend, — für Sommer-Ventilation solche mit Zug und Jalousie verwendet.

C) Warmwasserheizung'.

Die Warmwasserheizung oder Heizung mit Niederdruck besteht aus einem zumeist im Souterrain angelegten Heizkessel, von dessein obersten Punkte aus möglichst senkrecht ein Steigrohr zu dem

fl. 3*27

am Dachbodenraume (Zimmer oder warmdichten Kammer) befindlichen Expansionsgefässe führt, weiches oben offen ist, und Raum für die Ausdehnung der ganzen Wassermasse bei der Erwärmung und eventuellen Entweichung etwaiger Dämpfe bieten muss, daher mit einem losen in Charnierbändern laufenden Deckel zu versehen ist. Vom Expansionsgefässe gehen im Dachraume mit möglichstem Gefälle die gegen Abkühlung zu schützenden Vertheilungsröhren über alle diejenigen Punkte, unter denen Heizöfen oder sonstige Heizapparate verlangt werden. An diesen Punkten setzen sich die senkrechten Fallröhren an die vorbenannten Vertheilungsröhren an und speisen die Ofenapparate. A on letzteren nehmen Rückleitungsröhren das Wasser wieder auf und führen es zum tiefsten Punkte des Heizkessels zurück.

Die Circulation des Wassers wird durch die ungleiche Temperatur und die dadurch entstandene Differenz in der Dichtigkeit (Sclnvere) desselben hervorgebracht. Das Wasser darf nie über 70° R. erhitzt werden.

Obzwar die Anlage einer solchen Heizung relativ theuer ist, rentirt sie sich schon nach wenigen Jahren an den Betriebskosten, da erfahrungsgemäss für die Erwärmung von 1 kbm Luft auf 15° R. an Brennmaterial 0*04 kg gute Steinkohle — 0*105 kg Braunkohle aufgewendet werden.

Das System der Warmwasserheizung lässt sich mit Vortheil und Erzielung grosser Ersparnis auch zu kleinen häuslichen Zwecken verwenden, indem Badezimmer. Badewannen, constante Warmwasser-hälter, Treibhäuser, einzelne überliegende Locale, etc. durch ein einfaches Röhrennetz vom Kochherde aus erheizt werden können.

Man kann hiebei auf 40 bis 50 kbm zu beheizenden Raum 1 qm gusseiserne Heizfläche rechnen, wobei bemerkt wird, dass sich das Wärmeleitungsvermögen von Gusseisen-, Eisenblech-, Kupfer- und Steinzeug- oder Thon-Röhren verhält wie 8 : 5 : 12 : 3.

14î>7. Die A n 1 a g e к о s t e n d e r W a r m w a s s e r h e i -zun g richten sich stets nach der Ausdehnung des Gebäudes und Verwendung des Instalationsmateriales, lassen sich aber im Allgemeinen annähernd für 1 kbm zu erwärmende Luft auf 15° nach folgendem cal-culiren :

a)    bei Herstellung des Kessels, der Rohrleitung und der

Heizapparate ganz aus Kupfer........

b)    dto. dto. ganz aus Schmiedeeisen.....„

c)    wie vorher, jedoch einfache Heizkörper, offen

liegende Röhren, alles weniger elegant in der Ausführung (namentlich für öffentliche Gebäude, Schulen etc.)...................

2*40

S?

05

HUT

1______i_IL bÜJ.

Ж\'Л\4.У-У ■ CV

dljli

EX

Vryw 'X

li г

lUJL

IE?»

’"Vf

Xi

л>

шЁтшшж

n asserheizanlagc, wo vom Sparhorde aus mehrere Locale in verschiedenen Etagen erwärmt werden ; dieselbe ist ais Warm-, Heiss- und Dampf-Wasserheizung ausführbar.

.1498. Die einzelnen Bestan dt heile dieser Anlage wollen unter den Schlagworten „Dampfkessel, Köhren. Reservoirs, Ventile, Pumpen, Hähne u. dgl.“ nach geschlagen werden.

1)) Heißwasserheizung (Perkins Heizung).

Die sogenannte P erki n s’s c h e Heiz u n g oder Heisswasserheizung mit Hochdruck ist in ihrer Anlage analog der in Absatz C dieses Kapitels (XXII!. Heizanlagen; beschriebenen Anlage der Warmwasserheizung eingerichtet und unterscheidet sich von der letztgenannten nur dadurch, dass das ganze Röhrensystem einschliesslich der vorhandenen Expansionsgefässe ein vollständig geschlossenes ist, in Folge dessen sich das Wasser bei der Erhitzung nicht so ausdehnen kann, wie bei dem offenen Expansionsgefässe der Niederdruckheizung, und sowohl dadurch, als auch durch die sich etwa bildenden un-

ableitbaren Dämpfe, weit über den Siedepunkt erhitzt wird. Da die Pressung deshalb in der Rohrleitung, dem Kessel und dem Yertheilungsgefässe (Expan-sionsgefässe) eine bedeutende ist, werden diese Be-standtlieile zur Vermeidung einer Explosion auf den Druck von 80 Atmosphären probirt und die Röhren durchwegs aus Schmiedeeisen mit 24 mm Durchmesser hergestellt,

Die bei diesem System im Ganzen in Verwendung stehende Wassermenge ist verhältnissmässig gering, daher sowohl eine schnelle Erwärmung der Räume möglich, aber auch eine rasche Abkühlung unvermeidlich.

Diese Heizung empfiehlt sich da, wo schnelle Erwärmung, jedoch weniger gleiclnnässige Temperatur verlangt wird.

_ höchster _ _ :

WasscrsicmcL Иркв!^эд1ш

^v. linde o.son* КЯ-Gebräu^¹

i«

ÈÉ

Ub erlauf rohr

■2

-v

(fps

zu

Al

<r\

[TH

ПШ

Combinirte Anlage einer Wasserheizung vom Sparherde aus, um ein Bad zu heizen und genügend Warmwasser zum Verbrauch zu haben.

1499.    Anlagekosten der Heisswasserheizung im Allgemeinen für 1 kbm zu erwärmende Luft auf 15“ R.;

fi. 1-35 „ 225

a)    Für Kirchen u. dgl. grosse Räume .......

b)    Für Wohnhäuser.................

1500.    Die einzelnen Bestandtheile, wie Dampfkessel, Röhren, Verbindungsstücke, Rohrhalter, Gitter, etc. wollen beziehentlich ihrer Kosten in den diese Artikel betreffenden Rubriken eingesehen werden.

E) Dampfheizung.

Die Dampfheizung wird namentlich nur für Arbeitssäle oder Trockenräume und da nur mit Vortheil angewendet, wo überflüssiger Fabriksdampf vorhanden ist, Die Dampfrohrleitung muss vom Dampfkessel ab fallend angelegt sein, zunächst in ein kleines Bassin zur Aufnahme des Condensations-wassers münden, und erst dann die Heizleitung passiren, welche wieder auf Abfluss des Conden-sationswassers aus derselben berücksichtigt angelegt sein muss. Condensationswasser darf niemals in der Heizleitung nach dem Dampfkessel zurückgeführt werden. Mit 1 qm gusseiserner Heizfläche können 90—160 kbm Luftraum erwärmt werden, wobei per qm und Stunde circa 168 kg Dampf comlen-sirt werden.

1501. Die Anlagekosten der Dampfrohrleitung aus Schmiedeeisen betragen im Allgemeinen per 1 kbm auf 10 bis 14“ R, warm zu erhaltender Luft

fl. 0-75

ohne Kesselanlage................

und sind die einzelnen Bestandtheile einer derartigen Anlage unter „Rohrleitungen¹“ zu suchen.

F) Gasheizung.

Die Gasheizung zerfallt in die Heizung mittelst Leuchtgas und in jene mittelst eigens erzeugter sogenannter Regenerativgase. Die Heizung mit Leuchtgas muss unter Zuführung von atmosphärischer Luft geschehen, welche unter Drahtoder Blechsieben mit dem Leuchtgase vermengt wird. Die Flamme verbrennt innerhalb gewöhnlicher eiserner Oefen mit blauer geringer Lichtentwicklung. Damit die Verbrennungsprodukte nicht im beheizten Raume selbst Zurückbleiben, muss ein direktes Ableitungsrohr ohne Züge angelegt werden. Die Leuchtgasheizung ist vornehmlich in Räumen anwendbar, die keine Schornsteine haben, — sie wird aber im öfteren Masse zu Kochherden angewendet, wo sie eine bedeutende Ersparniss gegenüber anderen Feuerungen bietet,

256

1 kbm Leuchtgas kostet in Wien dermalen .... fl. 0*10 Die Heizung mit R egen er at i v g äs en wird da fabriksmässig angewendet, wo es sich um eine sehr grosse und constante Hitzeentwicklung handelt, wie z. B. bei Glasöfen. Brennereien etc.

Die Gase werden allgemein aus schlechten Brennstoffen (ordinäre Kohlen, Holzabfällen etc.) in eigens construirten Oefen durch schiechte Verbrennung unter geringem Luftzutritte erzeugt, und in einem wechselweisen Kanalsysteme zur Verbrennungsstelle geleitet.

1502. Kost e n v о n G e g e n s t ä n d e n d er Le u c h t g a s-heizung, per Stück:

a) Gaslieizkamin mit vergoldetem Gitter und Glasmalerei :

für kbm Luftraum :

60    90    140    185    370    620    1545    3092

3    8    12 IG 25

Brenneranz. 2

60    90    140

Preis fl. 184)0 22-60 30-00 52-00 90-00 120-00 150ЧХ) 2504)0 b) Gasheizofen für kbm Luftraum 40

Preis fl. 7-50 i;.-5o 164)0 18-00

c) Schnellsieder von Eisenblech __ Durchmesser in m 04)5 04)75 0-1

Preis fl. 1-15    Ï-50 1*75

d) Kochapparat von Gusseisen

Brennerdurchmesser in m 0-03 0-05 0-075 Preis fl. 2-50 34)0    3-50

e) Kochherde von Gusseisen Brenneranzahl 2    3

Preis fl. 50-00 63*00 80-00 100-00

1503. Kosten einer Bauanlage zur Erzeugung von Regenerativgasen:

fl.2800-00

a)    der Ofenbau für 2 Feuerboxe sammt Kanalsystem,

im Mauerwerk.................

„ 4000-00

b)    die Eisenbestandtheile dazu, nämlich : 2 Roste, Fülltrichter, Gehäuse, Wechsel, Schliesser etc. . . . „1200-00

c)    daher in Summe.................

Eine derartige Anlage erzeugt eine Gasmenge zum Schmelzen von 2401) kg Glasmasse, bleibt in continuirlichem Betriebe durch 9 bis 15 Monate und hat eine mittlere Heizkraft von 1600'’ C.

G) Kesselheizungen.

Die Kosten dieser Anlagen sind theilweise im Kapitel „XXXIV. Motormaschinen“ Post „Dampfkessel“ enthalten und müssen für besondere Fälle nach den verwendeten Materialien berechnet werden, wobei

a)    der Kessel sammt Armatur und

b)    die Einmauerung (nach IV. Maurerarbeiten Post Nr. 204) in Erwägung gezogen werde.

257

XXSV. Eisen- and Zinkguss-Waren.

A. Eisenmaterial-E»-gros-Preise per 100 kg-.

1504. Holzkohlenroheisen, weisses, steirisches . . fl. 4*50

dto. kärnthner, oder

dto.

„ 5*60 „ 6-20 „ 10-50 „ 11-25 „ 11*60 „ 11-50 9-80 10-50

12- 50

13- 00 12-50 26-00

dto.

dto.

dto.

Bessemerroheisen Spiegeleisen . . .

1505.    Stabeisen, mährisch-schlesisches

dto. steirisches......

dto. niederösterreichisches . dto. kärnthnerisches ....

dto. böhmisches......

dto. ungarisches.....

1506.    Band- und Fassreifeisen . . .

1507.    Winkeleisen . . . .

1508.    Hageleisen ....

1509.    Eisendraht ....

1510.    Eisenschienen, neue alte

1511.    Bleche, steirische und kärnthnerische

dto. mährisch-schlesische . . . . dto. böhmische und ungarische . dto. verzinkte Eisenbleche . . .

1512.    Stahl, Bessemer Stab- und Flachstahl

dto. Stahlbleche . . . dto. Werkzeugstahl . dto. Stahldraht . . . dto. Raftmirstahl . .

1515. Stahl-Bahnschienen, neue dto.

dto.

dto.

alte

von fl. 12-50 bis

von fl. 19-50 bis

9-75

4-50

1800

17-25

16-50

30-00

15-00

20-00

19-00

44-00

28-00

10-50

5-75

B. Bauträger (franco Bauplatz geliefert).

1514. Genietete Blechträger, leichte, per 100 kg . . „ 18*00

schwere, per 100 kg . „ 14*00

. „ 12*50 „ 13*00

„ 0-60

dto.

dto.

1515. Gewalzte Traversen, per 100 kg:

a)    bis 6 m Länge...........

b)    bis 7 m Länge...........

c)    über 7 m Länge für jedes m Mehrlänge ein Zuschlag von....................

C. Retiradschläuche.

1516.    Gusseiserne, im heissen Zustande getheerte Retiradschläuche. Gainzen und Ansätze, per kg „

1517.    Gusseiserne emaillirte Retiradschläuche,

Gainzen und Ansätze, per kg.......... .

(Die Gewichtstabellen sind unter „Gussrohre“ zu finden).

0-1$

» 0*24

258

D. Modellirte Gusssachen.

löiH. Oefen und Herde, siehe Post Hr. 1484 bis 1493.

1519. Gitter und Fenster, siehe Post Nr. 1318 bis 1391.

1530. Fenster für Stallräume, sammt Zugvorrichtung- zum Oefihen und Schliessen, per Stück:

a)    °'³5/o-e5 m gross.................

b)    °’⁴/o-7 m gross ..................

1521. Dachbodenfenster für Schieferstein- und Ziegeldächer, mit Flachrahme und Ausspreitzstange von Schmiedeeisen, per Stück:

Breite im Lichten in mm 250 300 350 400 450 500 550 600 Länge

fl. 5-00 „    5-75

400 450 500 550 600 650 700 800

fl. 4-50 5-40 6-45 7'50 8*40 9*60 ÎP40 13*20

1522. Säulen, per 100 kg

Tragsäulen mit Fuss und Balkenkapitäl, roh . . .

appretirt .

dto.

dto. dto.

Standsäulen für Gitter..............

152.*?. Kanal Verschlüsse:

a)    alle Arten Einsteigrahmen, Gitter, Verschlüsse.

Wechselkasten, Ein würfe für Kanäle, dann Düngergrubenrahmen u. dgl., per 100 kg........

b)    Kanalgitter, per Stück: im Gevierte gross mm mit Luftabschluss fl. ohne denselben fl.

dto.

mit Ornamentverzierung . . .

160    210    265    316

fl. 3*20    4*10    6*80 15*50

e) Wechselkasten, per Stück:

145 mm breit, 100 mm hoch...........

178    „    105    ............

sio ;    , 112 „    „    ...........

316 „    .,    210    „    „    ...........

t) Düngergrubenrahmen mit schmiedeeisernem Deckel, per Stück...................

1524.    Jauchenrinne für Ställe mit durchbrochenem Deckel, per m Länge:

a)    65 mm tief.............

b)    110 mm tief............

1525.    Zu voriger Jauchenrinne: tief in mm

a)    Kniestücke . .

b)    T stücke . . .

c)    Kreuzstücke .

65    110

. . per Stück fl. 1*80 3*00 „ 2*25 4*60 „ 3*00 ■ 6*00

1520. Ablauftöpfe zu vorgenannter Jauchenrinne mit pneumatischem Verschluss und 2 Einmündungsstellen der Reimenden:

a)    für 65 mm tiefe Rinnen, per Stück........

b)    „ 110

dto.

fl. 10*50 „ 13*00 „ 17*50 „ 25*00

„ 16*50

„ 64*00

H (M S'!

„ 47*00

„    4*50

„ 1-50

„    5*50

„ 10*60

259

Ь. Faęonguss.

1527.    Futtermuscheln, emaillirt, per Stück :

a)    gewöhnliche    Muldenform, 550 mm lang,    165    mm tief    fl.    7*00

b)    dto.    Rechteckform, 495    „    180    „    „

c)    mit aufmont. Tischqlatte in Muschelform, 675 mm

lang, 165 mm tief..... ......

(1) mit aufmont. Tischplatte in Ellipsenform. 670 mm lang. 250 mm tief.................

e)    für Mauernischen, ellipsenartig, 615 mm lg., 220 mm tief „ 17⁻70

f)    für Mauerecken, dto.

g)    für dto.    halbrund, —    „    —    „

b) Wassergefäss, rund, 315 mm lang, 240 mm tief . . i) Salzgefäss, halbrund, 390

1528.    Spucknäpfe, innen emaillirt, aussen broncirt, per Stück :

645    „

135

100

7-75

„ 12-00

„ 22-50

205

180

„ 12-20

lang

breit

liocb

a)    flach am Boden, achteckig, 240 mm, 190 mm, 45 mm „

b)    auf Füssen,

c)    dto.

d)    auf Mittelfuss, dto.

0-80

240 „ 200 275 „ 315 „ 290 „ 395 „

dto. dto. dto. rund,

f)    flach in’s Mauerwerk,

g)    flach an die Mauerwand,

1529.    Glocken- oder Uhrschellen von Gusseisen, per kg „    0-40

1530.

e)

tO CO 1.0 h-L

„    100 „    „    1-70

„ 2-20 „ 1-80 „ 2-60 „    3-00

„    3-00

O'

dto.

dto.

von Gussstahl, per kg „

Die Glocken von Gusseisen haben keinen ganz reinen Klang, dagegen sind jene aus Gussstahl ganz rein und hell klingend und verdrängen durch die billigen Anschaffungskosten mehr und mehr die Bronceglocken.

1531. Monumente, gering verzierte, per kg......

reich verzierte, per kg.......

1533. Baubestandtheile oder kleineMaschinenbestand-theile aus Gusseisen sammt Modellkosten, wenn mindestens 10 Abgüsse geliefert werden (bei weniger Guss als 10 Exemplare ist das Modell separat zu bezahlen), per kg: a) einfach construirt, unter dto. dto.

1532.

dto.

b)    dto.

c)    dto.

bis

über

5 kg per Stück schwer

0-75

„    0-25

.,    0-32

e)

t)

dto.

dto.

1534. Röhrenguss, siehe bei Kapitel „XXXYI1. Rohrleitungen“.

F. Eiserne Stiegen.

1535. W en del trep pen oder Schneckenstiegen, ganz von Schmiedeeisen hergestellt, mit durchbrochenen Vorder- und Seitenwangen, gerippten Stufenauftritten. Spindel, ' Einem Geländerstahe auf jeder Stufe und

260

Verbindungsschiene, fix und fertig sammt Aufstellung nach Stufenanzahl wobei jede Stufe 158 mm hoch ist

mm

G. Feuer- und einbruehsichere Kassen.

1536. Schmiedeeiserne patentirte feuer- und einbruchsichere Kassen aus bestem Eisen- und Stahlmateriale, per Stück:

Kassa

Höhe

Breite

Tiefe

Nr.

in mm

II approx. : Gewicht

ii in bf '

mit Tresor und

ohne Riegel

mit Riegel

it

о V»

580

630

684

450

527

225

816

580

1000

605

526

250

1100

658

580

• 300

1264

1422

737

632

400

1580

737

790

658

658

500

600

1740

10

1900

950

1050

658

660

700

800

2060

1210

1450

660

763

780

1050

1300

1600

2100

1054)0

1434)0

1804)0

215-00

250-00

318-00

365-00

460-00

595-00

690-00

850-00

1100-00

110-00

148-00

185-00

240-00

260-00

325-00

372-00

470-00

615-00

710-00

870-00

1150-00

H* Zinkgussgegenstände.

(Inclusive Modellkosten und Befestigung- loco Bau.)

1537.    Gesimsbestandtheile:

a) Rundstab 0*04 m Höhe, per currtm........

bj Durbrochene Verzierung auf Thürverdachungen,

0T m hoch, per currtm..............

0-15 m hoch, per currtm.............

c)    Attika über dem Hauptgesimse, 0T bis 0T8 m hohe

gegossene oder getriebene Acroterien etwa 2⁻5 m weit von einander abstehend, per currtm.....

d)    Mittel- oder Eckacroterien, Ö"7 m hoch, TO m breit, aus gegossenem oder getriebenem Zink, per Stück .

1538.    Hauptgesimse in completer architektonischer und ornamentaler Ausstattung hergestellt, kommen ungefähr auf dieselben Kosten wie gemauerte Gesimse nach Post Kr. 212 bis 223 bei der Maurerarbeit in Weisskalkmörtel ausgeführt, und in den nach Post Kr. 219 und 223 gemachten Anmerkungen per currtm berechnet erscheinen. Die Gesimse

fl. 0-80

3-75

•n

6-00

9-75

18-00

261

aus Zinkguss stellen sich aber unter cl e г Berücksichtigung relativ bedeutend billiger als gemauerte Gesimse, dass sie an keine Herstellungszeit gebunden sind und ein leichteres Constructionsgewicht haben, wodurch man selbe auch zur schlechten Jahreszeit auflegen kann und bezüglich der Ausladung, respective des Schwerpunktes an geringere Gewichtsüberladungen gebunden ist, als dies bei Steingesimsen der Fall ist.

100 kg solcher Gesimse kosten dermalen complet aufgestellt....................

1539.    Balkongitter in Zinkguss 0*88 bis 0-95 m hoch

nach specieller Zeichnung zu modelliren, giessen und aufzustellen, inclusive Befestigungsmitteln, per currtm von..............fl. 20-00 bis „ 24*00

1540.    Blumengitter wie vor ausgeführt, 0*3 m hoch,

per currtm....................

1541.    Jonischen oder korinthischen, cannellirten Säulenschaftsmantel aus Zinkblech von 0*4 m unterem Durchmesser und 3*5 m Höhe anzufertigen, nach der Verjüngung und Schwellung zu treiben, inclusive attischer Basis und eiserner Ringe, per Stück von

fl. 30-00 bis „ 40-00

1542.    Capitale für Säulen von 0’34 m oberem Durchmesser nach specieller Zeichnung modelliren, giessen und befestigen,

fl. 70-00

„    4-75

Styl dorisch jonisch korinthisch 21-00

zu Fenster- und Thürschlagleisten nach specieller Zeichnung modelliren, giessen und befestigen,

per Stück fl. 1543. Capitale

16-80

27-50

Durchmesser in m 0-04

0-05    0-06    0-07

per Stück fl. 0-40    0-70    1-05    1-50

1544. Figuren nach specieller Zeichnung modelliren, giessen und befestigen,

0-8

T6

Höhe in m per Stück fl. 80-00

1545.    WappenSchilder wie vor, 1*5 m breit, l'Om hoch,

per Stück ...................

1546.    Thierköpfe als Stall verzier ungen, von Zink, lackirt oder broncirt, per Stück:

a) einfacher Pferdekopf,

Höhe in mm 105

200-00

. „ 150-00

120    300    400    525    700    1000

tl. 2-10 3-50 13-00 16-00 22-00 364)0 1004)0 b) doppelter Pferdekopf, 525 mm hoch . . •......

630

c) einfacher Stierkopf, 150    „    ........

370    „    ........

1547. Thier köpfe zur Verzierung von Thoren, Säulen, Pilastern, Wänden etc., broncirt oder lackirt sammt Befestigungsmittel, per Stück:

„ 35-00 „ 70-00 „    5-50

„ 20-00

262

Thierköpfe zur Verzierung von Thoren,

<----

№

w

V    V

014 --

/m

«sa*

=«3

ШЙ

%

41Û

li

il

---->

tili

шаШ

Г

WA

Я

&

а

f.i

- — Ol’r —

---^

:

s

Ml

~--5: i

»

f—

fegf

„.JS

i

fej

Л

№^r-

0М/ -

ш

4

014 -

У

i

V

:

i

к

t

263

H-⁴'

ÈÈ

SÈSÈSÈ'è

a)    Hund, 85 mm hoch.........

b)    Wolf, 80 mm hoch.........

c)    Löwe, Höhe in mm 85    95    170

fl. 1-80    2-50    4-50

d)    Panther, 85 mm hoch...............

e)    Schwein, 85 mm hoch, fl. P75, 110 mm hoch . . . .

f)    Widder, HO mm hoch ..............

g)    Bock, 200 mm hoch...... ........

h)    Einhorn, 105 mm hoch fl. 2-50, 120 mm hoch . . .

i)    Hirsch mit Metallgeweih, 185 mm hoch......

k) Hirsch, gross, ohne Geweih, 500 mm hoch.....

1548. Modellkosten. Wenn für Gussarbeiten Extramodelle anzufertigen sind, so stellen sich die Kosten für Herstellung eines solchen nach Zeichnung angefertigten Modelles sammt Material (aber ohne Zeichnung) auf beiläufig 70 Procent vom Preise des Gussstückes; diese Kosten sind überall da separat zu veranschlagen, wo weniger als 10 Exemplare von einem Modelle zu liefern sind.

J. У erarbeitungseisen und Bleche.

(Detailpreise.)

I. Steirisches Eisen, per 100 kg.

c)    alt 30er bis 38er, neu 15 X 5 bis 13 X 5 „

d)    alt 42er bis 50er, neu 12 X 5 bis 10 X 5 „

1550. Rahmlehreisen:

. „ 12-80 . „ 15-00 . ., 16-50 . „ 18-00

. ., 12-80 . „ 15-00 . „ 16-00 . „ 16-50 . „ 18-00

. „ 15-00

1551. Quadrateisen:

a)    alt    2er    bis    22er,    neu    36    bis    11    mm.......

b)    alt    24er    bis    34er,    neu    10    bis    9    „.......

e) alt    36er    bis    50er,    neu    8    bis    7    „.......

d) alt    60er,    neu 6'6 mm..............

1553. Rundeisen:

a)    alt 2er bis 28er, neu 40 bis 11 mm........

b)    alt 30er bis 40er, neu 10 bis 9 „......

c)    alt 44er bis 50er, neu 8 mm ..........

d)    alt 60er, neu 7 mm...............

e)    alt 70er, neu 6‘6 mm...............

1553. Radreifeisen:

a)    geschmiedet, Innerberger.............

b)    gewalzt 2er bis 12er, 105 mm breit, 158 mm breit,

15-00

14-00

11. 12-80

c)    abgekantet für Kaleschen

264

1554. Bandeisen:

Alte

Benen

nung

Breit

in

mm

Ifach alt

lufach alt

ll/sfach alt 2fach alt

Diclie

in

mm

fl.

Dicke

in

mm

fl.

Dicke

in

mm

fl.

Dicke

in

mm

fl.

-L

00

10

11

12

13

p> ip I? Гр О © CT CT ip \p i-2 p p p ^ ю O rî

22-50

19-50

17-00

15-00

15-00

15-00

15-00

15-00

15-00

15-00

15-00

15-00

15-60

15-60

15-60

15-60

15-60

15-60

15-60

......

20-50

18-00

16-00

14-50

O' Oi

14-50 14-50 14-50 14-50 ■ 14-50 14-50 14-50

14- 50

15- 00 15-00 15-00 15-00 15-00

I 15-00 15-00

1555. Thürbandeisen, 10 bis 100 mm breit, 2 mm dick fl. 17"00 1550. Flaclieisen:

Dicke in mm 10—12 mm    breit    fŁ    20*00    20*00    18*00    18*Q(X

1557. Ungarisches Rahm-, Gitter-, reif- und Radreif-Eisen:

2—20er,    22—30er,    32—40er,    42—50er,

fl. 12-00

7—11 12—16

Rund-, Steg-

12-50

14-00

15-25

II. Bleche.

155$. Guss Stahlbleche, rechtwinkelig beschnitten, per

265

Ha

Extrafein Ia

5—3. mm dick. 0'5 m breit. 1*5 m lang⁻ fl. 95’00 72-00 57-50

., 100-00 78-00 62-25 „ 110-00 82-60 66-00 .. 120-00 95-00 75-75

unter 3—2 « 2—1

„    1-0-5 „    „    0-4

1559. K e s s e 1 b 1 e c li e, per 100 kg :

a)    0-25 m lang, 1"0 m breit, 20—200 kg schwer .... fl. 19-00

b)    Ia steirisch, über 1*0 bis 1’6 m breit,

Gewicht in kg 20—200, 201—250, 251—300. 301—350, 351—400, 401—500

0-5

1-5

0-4

1-0

1-0

fl. 19-50    22-00    23-50    264)0    27-50

29-50

1560.    Waggon-Dachbleche, 790-2mm breit, 2051-4mm

lang, 0*55 mm dick, per 100 kg..........

1561.    Schlossbleche, steirische Ia 2—20er, 23—30er, 32—40er

per 100 kg fl. 18-20    20-00    22-00

1562.    Dachbleche, steirische Ia    16er. 18er, 19—20er, 22er

per 100 kg fl.    19-5!) 20-50 “ 21-50    22*50

1563.    Rohr bleche, steirische Ia , per 100 kg fl. 22-25 bis fl. 23-50

1564.    Malzdörrbleche, 16—20 Löcher per 26 qmm,

per Stück .....................

Malzdörrbleche, 25 Löcher per 26 qmm, per Stück „

1565.    Messingbleche, per 100 kg : a) Tafelmessing bis 525 mm breit,

Dicke in mm 0-24-0-34 0-5-14) 1-5 fl. 130-00    125-00 122-00

fl. 26-50

„    3-00

3-50

b) Rollmessing, Dicke in mm

0-08,    0*1,    0-12—0-14, 0-16—0-22, 0-28—0-34

fl. 155-00 115-00    140-00    135-00    132-00

0-12—0-2 0-24—4-0

1566.    Alp accable che, Dicke in mm

per kg fl.

1567.    Packfongbleche, Dicke in mm

per kg fl.

1568.    Weiss bleche, Glanzbleche siehe Post Nr. 650. Rinnenbleche, siehe Post Nr. 651. Schlüsselbleche in Kisten mit 75

³⁷⁰/380    ⁴²⁰/гЗО    ⁴⁷⁵/475    ⁵³⁰/530

24-50    30-30    38-00    474)0

1569.

157«.

dto.

dto.

Tafeln, Tafelgrösse in mm per Kiste fl.

III. Stahl, per 100 kg.

4-00

0-12—0-2 0-24—4-0

3-20

3-00

1571. Guss stahl, englischer, in allen Dimensionen . fl. 72-50 1573. Gussstahl, inländischer:

a) mit rundem, quadratischem oder achteckigem Querschnitte, Dicke in mm    6—8    9—12    13—19    20—65

fl.    92-00    73*00 ' 61-00    56-00

b) mit §=—Hb oder ( l-förmigem Querschnitte.

Dicke in mm    3—6    6—10    10—15 über 15

92-00    73-00    62-00

fl.

56-00

266

1573. W a g g о n fl a c h f e d e r s t a h 1, Querschnitt in mm

¹³/79    ¹³/92    ¹³/ll9

40-00    38-00    36-00

1574.    Wagenfederstahl. ïa unbestimmter Länge ... fi. 26-50

bestimmter Länge.....

1575.    Werkzeugstahl, Innerberger Z Tannenbaum.

Querschnitt in mm ²⁶/зо ²²/зб    ⁷/г2 ¹⁵/is ¹³In ¹¹/и ⁹/э

“11. 43-00 43-00 44-00 44*00 45-00 46*50 48-00 Denselben doppelt gegerbt per 100 kg höher um . fl. 10-00

dto.

fl.

„ 28-50

IV. Draht, per 100 kg.

1576. Eisendraht, steirisch aus Holzkohleneisen:

Dicke in mm 0-31 0-34 0-37 0*4 0’5 ö’ö 0-7 0-8 L0 АГТЗЧЮТТОО 38-00 364)0 34-00 314)0 304)0 29-00 284)0 1-4    2-0    2-5 3-1    3-4 4-6—7    7'5-10

Dicke in mm

fl. 25-00 23-00 22-00    22-00 21*50    204)0    19-00

3-1—3-4    3-8    4-2—4-6

26-00    25-00    24-00

.........fl. 116-00

1577. Federdraht, Dicke in mm

fl.

1578.    Messing-Musterdraht

1579.    dto.

Dicke in mm

Scheiben- und Banddrahjt,

0H—0-5 0-57—0-71 0-75—1-7

130-00

fl.

124-00

116-00

von fl. 375-00 bis fl, 450-00

15S0. Packfongdraht

1581.    Stahldraht. Ia Dicke in mm 0-7—0-8 PO 1-05—1-25 1-3—1-6 1-74—2-7 2-76—44) 4-5—13

fl. 180-00160-00 13F00    115-00    1104)0 ' 108*00 “ 954)0

1582.    Stukaturdraht, 0'8 mm dick

fl. 30-50

Y. Nägel.

1583. Eiserne Drahtstifte mit |«—J oder о Köpfen __für Zimmerleute, Tischler etc._

Drahtstärke in Vio mm oder-

neue Nummer

Länge in mm

7    13    20    25    30 : 40

45    50 i 60

Preis per 1000 Stück in fl.

10

0-05

0-06

12

13

14

16

18

20

sssss . .

66666

22

25

6660066

0-09

o-ю

0-12 0-14 0-14 0-17 0-22 0-17 0-20 ! 0-24 0-20: 0-23 0-26 0-28 0-22 0-27 0-31 .    0-32    0-37

0-40 0-45

28

31

0-53

0-37 0-42 i 0-42 0-48 0-53 0-58 0-60 0-66

0-84

g'SMS

6666h

267

Drahtstärke in Vio mm oder

neue Nummer

65    70    80

РРРРР . .

О Ô гЧ гН гЧ

Länge in mm

90    100 I 120    130    145

160

Preis per 1000 Stück in fl.

. .

т“Ч гЧ гЧ гЧ

1-50

1-81

2-21

2-78

СО СО ГО tO •    •    -1 СО Ö

О О О СО

05 со os to

' é&ÈÊÛ

со -з сп ьй» ць.

8 Ś 00 О 8

робрю

ib сю ôi

6-30

9-55

20 25 20 25

£ tS §

£ £ g

& is

Ш ШВ 8 g ê

1 »84. Schein haken stifte mit Einstrich, Länge in mm Drahtstärke in Viomm 20 20 22 22 per 1000 Stück in la-. 34 40 39 47

1»85. Stukaturstifte,

20 25 20 25 30 25 30 40 25 30 40

Länge in mm

32 37 35 42 48 53 60 74 58 68 86

Drahtstärke in ¹/xo mm 18 18 20 20 20 22 22 22 25 25 25 per 1000 Stück in kr.

1586. Messing-Drahtstifte mit |—5 oder cc Köpfen

Drahtstärke in V io mm oder

neue Nummer

10

Länge in mm

13

20    25 i 30 '    40

Preis per 1000 Stück in fl.

II

10

o-io

12

0-11

0-14

13

14

0-55

0-56

268

1587. Geschmiedete Eisennägel, per 1000 Stück: a) Denar-, Fach-, Heller-, Huf- und Lattennägel.

ge-

Nummer

Denar- Fach-nägel i nägel

sclimie- ; dete i

Ma-

schin-

Hellernägel

Huf

nägel

geschmiedete !

Maschin-

Lattennägel

steirische

nietbar

steirische

böhmische I köpfig

rund- flügelköpfig

G u l'd e n

Н/з

5-00

2 Va

6-00

25-00    18-50 : 2-10

1-35

10    32-50

11

2-25

1-85

2-45

2-80

12    48-00

15

2-45

з-оо

18

2-90

1-05    3-50

20

3-60

1-30

1-50

H— CO LO 1.-0 LO LO И И М-

8ŚŚŚ’ Ê' ÈÈ&è

g £88 £ Ш2Е2

6666

0-58

0-66

0-55    0-70

0-65    0-88

b)    Kartatschnägel

geschmiedete, steirische . . Maschin-.........

c)    Rahmnägel,

geschmiedete, steirische . • Maschin-.........

d)    Schlossnägel,

geschmiedete, steirische . Maschin-.........

e)    Schindelnägel, Maschin-, Ia

klein mittel gross extragros

fl. 0-70 0-80 0-90 „ 0-13 0;14 0-16

Nr.

Länge in mm

fl.

f) Stukaturnägel Maschin-fl.

böhmische

45

50

55

60

65

70

0-25    0-30    0-35    0-40    0'48    0*55

klein

0-29

mittel

V)-35

gross

0-40

2Va

3Va

fl. 0-43    0-50    0-55    0-60

g) Verzinnte Deck- und Schlossnägel, geschmiedet

extragross

klein

fl. 0-85

mittel

0-95

gross

I⁷1(T

1-30

VI. Schrauben und Nieten. 1588. Eiserne Patentschrauben

269

ррстррррстррр

r-iiHCTCTiraćbiHibist-óo

80 85 90 95

mm

iO

t'

es

Länge der Schrauben in

7 10    18 15 17 20 25 80 ; 35 40 45 50 55

Preis per Gross (= 144 Stück) in G-ulden

ррЗрстЗтарррр

-i^r-ICTCTisÓti^ibisiś-ÓC)

^spppspppppp

гн -i—i нет ст та тар< 4н ib i- r~*

таРрррртарртарр-

______HHHHCTOTróćo-^ibibt-

pppppppppppp

___тЧт-< тЧ_тЧ_0я0я Jo СО 4tUO is is

PCTPPPPPPPPPP

_^-|-г-1-г-<-г-(СТсттатата-^<Юта

pppppppppppp

т^тМтн-мстстсттата-^юта

pppppPPppppp

т-i r-1 th ih ih ст ст та та in >Ь ю

pppppppppppppp

666 н_н гн_r-i ст ii ii та та -^н ю

^^ggSppppPpPpp

__oôôrH-AH'r-t'^-iôqcqcqirâôo-^¹-^

gp$®s.$%ę%ę$}gsę'

ÓÓOÓHHH т¹-! СТ СТ СТ та 4н 4н_

SiWppPP PSP p Spp

'6666ô ç> T-—i T-—( t—< ст ст. il та та-р таюта^^таотаоррррРР

Ô Ô Ô ооо^^тн-гнстстсттата

^н^юор^рррррррррэт

Ô666666Ô гЧтЧтЧтЧ ст ст та та

$g рррр si ppp w?

6666ÔÔ66 ■м-М'г-1г-<стстстта

SgWspppSppp.

666 OOÔÔÔ-MT^r-l-M___

3Sg$$$S2§S§gi3    ..

6Ó0Ó6666ÓHH_____

£p*£WWPPp.

6Ô66Ô66ÔÔH_____________

тататата^1^388

066666666'

PgPPPPPP........

66666666_____

ст ст та та та та

ô ô 66 66 ' *.    * '    ' ‘ "__

P ст ст ст та    ....

66666.......

CT

Drahtstärke in Vio mm ! f-oder ; ° Nummer !

Й СМ Щ ÇQ

ç> <0 о о

тН тН

Blau angelaufen kostet jedes Gros Nr. 14 bis 42 um fl. 0*06, dickere Sorten um fl. 0*12 mehr. Ueber 100 mm lange Schrauben kosten nach Verhältnis mehr

270

1589. Schrauben und Schraubenmuttern:

a) Grestellschrauben, Ia per 100 Stück Länge in mm

40 50 60    70 80 90 100 115

mit 4eckigem KopffLl/öO 1*80 2*20 2*60 3*00 3*50 4*00 4'50 „ 1*80 24)0 2-60 3-00 3-50 44)0 4-50 54)0

„ Geckigem

fl. 434)0 42-00 41"00” 404)0 394K) 384)0

Durchmesser in mm Lochweite in mm

viereckig . . . sechseckig . . Durchmesser in mm Lochweite in mm

sechseckig

Durchmesser in mm Lochweite in mm

Durchmesser in mm 23 Lochweite in mm

d) Unterlagsscheiben, per 100 kg Durchmesser in mm Lochweite in mm

9    11    13    15    18    21    24

4-5    6    7    8    9    10    11

fl. 100*00 90*00 80*00 75*00 70*00 66*00 62*00

Durchm. in mm 28 Lochw. in mm 12

32    36    40    44    48    54    60

14    16    18    20    22    24    26

fl. 58-00 54-00 50-00 464)0 42*00 39’00 37-00 36-00

1590. Nieten:

Nr.

00    0    1    2    3    4

a)    Blechnieten, per 1000 Stück fl. 0*10 0*12 0-16 0-24 0’30 0-40

b)    Fassnieten, per 1000 Stück    „ 0-60 0*90 L50 2-10 2-90 3-70

Nr. 5    6    7    8    9    10    11    12

0-55 0-70 0-90 1-20 1*50 1*80 2‘40 310 4-90 7-20 10-00 12-50 15-00 18*00 22-00 26-00

Blechn. fl.

Fassn.

e) Kessel- und Tendernieten Durchm. in mm 7    8

per 100 kg fl.

Durchm. in mm 13    14    15

per 100 kg fl.

9    10    11    12

42-00    39-00    36-00    334)0    31*00    29*00

18 20—26 284)0    27*00    26-50    26-00    25*50    25'00

16

¹

271

1501. Aufschriften und Aufsc.hrifttafein.

Preise einzelner Buchstaben in Kreuzern ö. W. per Stück.

j Grösse der Buchstaben in mm

12    24    52    79    105 130 158 180 20э! 233 31G 3951 630

A.

In Zinkguss:

Blockschrift ohne Schatten,

a)    farbig- lackirt    .    .

b)    vergoldet    .    .    .    .

Blockschrift mit

Schatten,

a)    Schatten vergoldet

b)    ganz vergoldet . . Lapidarschrift,

a)    farbig lackirt . .

b)    vergoldet .... Uothische Schrift,

a)    vergoldet    .    .    .    .

b)    vernickelt    .    .    .

35 45 80 05 105! 125 140 45 05 100 140 150 170 100

150 — ISO —

225 340 290 400

300 420 700 330 400 800

ft T. II

I ! SS

35:    55 —

50    85 —

70 102 128 153 65    87; 111 134

125

liO

250

315

440

370

B.

In Messingguss:

520

— ! 442

a)    galvanisch vergoldet    30    50    75    90, 120    150 ISO

b)    vernickelt..... 25    42    64    76; 102    130 152

Firmatafeln.

Firmatafeln ohne Schrift für Metallbuchstaben.

Holztafein, schwarz lackirt, per qm......

weisser Grund, per qm.......

. Eis en blech tafeln, schwarz lackirt, per qm . . weiss

dto.

dto.

fi. 7-00

» - -

„ 14-50 . „ 13-00

o-oo

Firmatafeln mit geschriebenen Aufschriften

8-00

a) aus Holz, schwarz lackirt, mit Goldschrift, per qm fl. 12-00 „    „    mit weisser Schrift, p. qm „ 10 4)0

weiss lackirt mit schwarzer Schrift, per qm „

b) aus Blech, schwarz, mit Goldschrift, per qm . . .

„    „ weisser Schrift, per qm .

weiss mit schwarzer Schrift, per qm .

„ 20-00 18-00 ., 16-00

Firmatafeln aus Zinkguss,

mit erhabener Schrift, Tafel und Schrift aus einem Stück gegossen;

mit Goldgrund und farbiger Schrift, per qm ....    „ 72-00

„ weissem

Messing oder Rothgusstafel mitpolirter Schrift, per qm „ 115-20 Glastafeln mit Rahmen, schwarzer Grund mit Goldschrift, per qm . . ...........: . . . .

„ farbigem Grund und Goldschrift, per qm . . . „ 57-60 „ weisser Schrift, per qm . . „ 36-00 „ farbiger    „ 28-80

„ 51-00

272

XXV. Beleuchtungswesen.

Erleucht u n g d e г К ä u m e.

Um einen Raum von massiger Grösse, dessen Ausmessungen untereinander nicht das Doppelte überschreiten, angenehm und ausreichend zu erleuchten, genügt eine Lichtöffnung, deren Fläche, mit dem dritten Theile der Höhe derselben multiplicirt, wenig mehr als J/4o des Kubikinhaltes des bezogenen Raumes ist.

Fenster топ gleichem Flächenmass, aber ungleichen Höhen, erleuchten den gleichen Raum im Yerhältniss ihrer Höhen.

Wo durch das architektonische Wohlverhältniss bedingte Höhen gegeben sind, lässt sich daraus die Breite der Lichtöffnung oder durch bedingte Breiten die Anzahl derselben so bestimmen, dass die Summe der Flächen derselben multiplicirt mit dem dritten Theil der Höhe eines Fensters, gleich dem ¹U₀—%„ Theil des Kubikinhaltes des Raumes ist.

Für Stiegenoberlichten ist die Weite der lichten Spindel so zu wählen, dass deren Ausmessungen nicht viel von dem fünften Theil der Höhe des Stiegenhauses abweichen.

Einiges über Gasbeleuchtung.

Qualität. Das specifische Gewicht des Leuchtgases hat mindestens 0⁻419 zu sein, wobei die gänzliche Abwesenheit der Kohlensäure, des Ammoniaks, und aller Schwefelverbindungen vorausgesetzt ist. Man prüft auf Kohlensäure mittelst klarem Kalkwasser, in welchem keine, oder nach Längerem nur eine sehr geringe Trübung erfolgen darf. Schwefelverbindungen werden durch Bleizuckerlösung und Ammoniak dadurch erkannt, dass mit alkoholischer Alkanninlösung präparirte Papierstreifen sofort blau gefärbt werden, nachdem man den trockenen Streif mit destillirtem Wasser schwach befeuchtet hat.

Für die Beleuchtung des Raumes durch Gasflammen geben einen ungefähren Anhalt die folgenden Daten:

Flammenanzahl.

Ausmessungen des Raumes

Grundfläche j in qm

Höhe in m

Anzahl der nöthigen Flammen

Höhe der Flammen über dem Boden in m

o< 05 Ю И M

Sggggggg

'X <1 Ci Qi

H CO IO

tH rH rH

2 bis 3 5 „    8

9 „ 12 18 „ 20 25 „ 30 40 „ 45 80 „ 70 100 „ 120

273

Es ist die Anordnung der Flammen so zu treffen, dass je eine Gruppe derselben ein quadratisches Beleuchtungsfeld erhält, das durch günstige Vertheilung der Flammen gleichmässig erhellt werden kann.

Bei Räumen, deren Grundausmasse von einander bedeutend abweichen und die kürzere Abmessung kein Vielfaches der längeren ist, empfiehlt sich ausser der Anbringung von Kronleuchtern die Anordnung von Wandarmleuchtern.

Für eine festliche Beleuchtung der Räumeist wohl die doppelte Anzahl der angegebenen Flammen erforderlich, und in dem Falle, als man die Berechnung des Raum masses aus der Grundfläche und der Flammenhöhe über dem Fussboden gefunden, für je 8 kbm eine Flamme in Rechnung zu setzen.

Je niedriger die zu erleuchtenden Räume in Bezug auf ihre Grundausmessungen sind, desto nothwendiger ist die Theilung in Beleuchtungsfelder.

Die künstlerische Gestaltung der Decken und des Raumes überhaupt ist auf die Anordnung der Beleuchtungskörper von Einfluss, jedoch soll man bei hohen Räumen dieselben nicht über dem dritten Theil der Raumhöhe anbringen.

Gasleitung.

Die Leitung soll die erforderliche Gasmenge liefern, wenn die Pressung im Gasbehälter eine Wassersäule von 4 cm zu tragen hat.

Der Druck in der vom Behälter entferntesten Röhre soll mindestens 2 cm Wassersäule betragen.

Der Druck soll vom Behälter an bis zum entferntesten Brenner gleichförmig abnehmen, und es sollen überhaupt im ganzen Röhrensystem gleich lange Rohrstrecken gleich grosse Druckdifferenzen verursachen.

Kennt man:

L die Länge der Hauptleitung vom Behälter bis zum entferntesten Brenner in Metern;

H den Druck in cm, welcher an den Enden von L herrschen und welcher in der Regel 2 cm nicht überschreiten soll;

l die Länge in m irgend eines Röhrenstückes der Leitung; d den Durchmesser in cm dieses Rohrstückes; b die Brennerzahl, welche aus dem Stück I zu speisen ist; В die Brennerzahl, welche der Gasmenge entspricht, die in

I eintritt;

das Verhältniss beider Brennerzahlen;

m —

Ъ

q den stündlichen Consum eines Brenners in kbm (gewöhnlich ist q — 0*1 kbm), so hat man :

HB* q² (l -

Ist Ъ — 0, d. h. sind längs der Strecke l keine Brenner zu speisen, so wird d⁵ = 0‘08 ^ B² q².

d⁵ = 0-08

3 m — 3 m²

274

Zur numerischen Berechnung dienen folgende Tabellen.

d⁵

d⁵

d⁵

db

a5-<icroin^astOi-a

32

243

1024

3125

7776

16807

32768

9    75049

10 100000

11    j 161051

12    248832

13    370295

14    534824

15    749375

16    1048576

17    1419857

18    1889568

19    2476099

20    3200000

21    4084101

22    ! 5153632

23    6436343

24    7962624

25    9770625

26    11881376

27    14348907

28    17210368

29    20511149

30    24300000

31    28629151

32    33554432

33    39135393

34    45435424

35    52521875

36    : 60466176

3 in — 1 " 3 nr-

3 m — 1 3 m²

3 »i²

1-0

1-1

1-2

1-3

I 1-4

1-5

1-6

Г7

1-8

0-333

0-366

0-398

0-428

0-456

0-483

0-505

0-527

0-547

a-.oipTtiy ooçipo

г-н CM cm (M (M (M Ô5 Ôî

ooooooooo

CO CT: 04

rH

со оо со <у> as os сг. гг. er.

Beiläufige Dimensionen und Verhältnisse für Leitungsröhren.

Lichter Durchmesser der Röhren in mm

Länge dor Leitung in тп

3    6    9    12    15    18    21    24 : 27    3 »

Zahl der duixh die Leitung gespeisten Flammen

10

13

19

10

26

25

-1 ос

04 to

31

60

39

100

51

150

350

Ob (M CO -rtf rH CO тН тН

5 Si g

rH

Od

С -1 04 Ql

.    . CM ю

i—к '    "

13

20

50

Cito

T—( Г-Н —H

СО ст: to

i 13

35

Messing- und Kupferröhren dürfen als Zuleitungen nur bei den Beleuchtungsapparaten Verwendung finden, da in ihnen ein höchst explosibler Körper gebildet wird.

lieber die Kosten der Rohrleitungs-Einrichtungen wolle man das Kapitel XXXVII nachschlagen.

Berechnung der Kosten von Graswerks-Einrichtungen für Städtebeleuchtung.

(per Brenner in Gulden öst. Währung.)

Gebäude ohne Gasbehälter................

Kanalisation ......................

Zweigleitungen.....................

Gasbehälter sammt Bassin................

Betortenöfen.....................

Condensation......................

Waschapparate.....................

Kalkreiniger......................

Gasmesser (Stationsuhr)................

Regulator........................

Fabriksleitungen .................... .

Totalkosten per 1 Brenner ohne Candelaber und Laternen

Ein kbm Leuchtgas kostet in Wien . .......• ...

und da ein Brenner pro Stunde 0*lu kbm consumirt so kostet die Gasbeleuchtung per Stunde und Brenner „

fl. 3-20 „ 10*16 1-28 ;    4-56

0-28

, 0-08

0-28

, 24*00

o-io

o-oi

Installations-Artikel.

Rohrlegerkosten im Kapitel XXXVII.

Die hier folgenden Gegenstände sind loco Bauplatz geliefert berechnet und ist (las Befestigen und Anmachen, respective Aufstellen dieser Gegenstände sammt Gerüstuug im Preise ebenfalls inbegriffen.

A. Kandelaber, Laternen, Leuchter, Luster.

1592. Kandelaber für öffentliche Gasbeleuch-t u n g.

3250    2500    2000

a) Kandelaberhauptkörper von Gusseisen, wie solche bei der öffentlichen Beleuchtung Wiens in Verwendung sind, sammt Oelanstrich Höhe in mm

per Stück fl. t>) Laternenkorb und Hahn dazu sammt Oelanstrich,per Stück ff. <*) Laterne von Weissblech sammt Verglasung und Anstrich, per

32-00    24-00    13-00

2-00    1-80 l'oO

Stück fl. ^ 8-00    7-00    6-00

1593. Kandelaber für innere Gasbeleuchtung, a) Kandelaberhauptträger von Gusseisen, für Stiegenhäuser. sammt Befestigungsschrauben, Fussplatte, Capital und Armen,

Höhe in mm einfach modellirt und angestrichen per Stück fl. einfach modellirt und broncirt.

per Stück fl. verziert, modellirt und broncirt per Stück fl. verziert, modellirt und vergoldet.

per Stück fl.

1500 2000 2500 3000

12-00 16-00 20-00 26-00

13-00 18-00 23-00 30-00

16-00 22-00 29-00 364)0

20-00 28-00 35-00 45-00

i

276

i

I

ч.

|П

1

i

h

ć

T

i

\

i

I

:.

e*

ЦГ

S--- - -

Kl.

Щ

il ;

"V

Éyi

(SSQlJiaßi

ч

и

m

Чч

w

igna

!i

S

Kandelaber, Laternen, Leuchter und Luster.

Щш

{&-; '

§v

ш

щ

1500    2000    2500    3000

Höhe in mm

b)    Laternenkorb und Hahn dazu,

angestrichen, per Stück fl. broncirt,    „    „

vergoldet    „    „

c)    elegante, oben offene Laterne sammt reiner Yerglasung — oder aber aufgeschraubtes Kandelaberkreuz mit Brennerhülse, Brenner und belgischer Opalkugel, per Stück

2-00

2-50

3-00

fl.

4-00    4-50    5-00

1594. Strassenlaternen für Gasbeleuchtung, auf Holzsäulen montirt, bestehend aus gusseisernem Kopfstück mit Verschraubung, reichverzierter Laterne sammt Brenner, Verglasung und Anstrich : a) sechseckige

5-50

Höhe in mm 1000    900    750

per Stück fl. 204)0 17*50 15*00 Höhe in mm 900    800    700

per Stück fl. ' 15-00 134)0 11-00 1595. Strassenlaternen für Petroleumbeleuchtung, sonst wie vorige Post hergestellt, nur statt der Brenner einen gläsernen Lampenkörper mit Cylinder und Docht

b) viereckige

Höhe in mm 1000 900 800 700 600 500

a)    mit entsprechend starker

Holzsäule, complet per Stück fl. 20*00 18*00 16*0014*00 12*00 10*00

b)    ohne diese, complet per Stück ,, 15*00 13*5012*00 10*50 9*00 7*50 1596. Strasseulaterne für Wandbefestigung,

bestehend aus einem verzierten gusseisernen Wandarm (Console) mit Befestigungspratzen und aufgesetztem schmiedeeisernen Gasrohr mit Aufbug, Gewinden und Scheibe, ferner inclusive des schmiedeeisernen Laternenkorbes, viereckiger Laterne mit Rosette. Gasbrenner oder aufgesetzter Petroleumlampe sammt Cylinder und Docht, die Console 1080 mm reine Ausladung, die Laterne 800 mm hoch.

Alles montirt, angestrichen, eingeglast und versetzt, per Stück:

a)    die complete Laterne sammt Console.......fl. 15*50

b)    die complete Laterne allein (ohne Console) .... „ 8*00

c)    die complete Console allein (ohne Laterne)

1697. Laternen zu fixer innerer Beleuchtung,

mit Gasbrenner oder Petroleumlampe versehen und complet aufgestellt, per Stück;

Höhe der Laterne in mm 350 500 600 750 900 fl. 3*50 5*00 6*00 7*50 9*00 „    1*75 2*00 3*00 3*75 4*50

9*00

a)    freistehend ......

b)    an einer Wand stehend 1598. Handlaterne für Oelbeleuchtung, complet

eingerichtet, per Stück ;

a) gewöhnliche Hauslaterne, kleine fl. 0*40, grosse fl. 0*75

„ 1*20 „ 5-20

b)    gewöhnliche Stalllaterne, kleine „

c)    patentirte Sicherheitslaterne, kleine „

0*75, grosse 3*50, grosse

1599. Gasständer von Eisen (Werkstattleuchter), per Stück :

a)    2* >0 mm hoch ..................

b)    450 mm hoch, mit verstellbarer Flamme.....

1609. Tis c,h leuch ter für Gas von Metall mit Mattglaskugel und Korbmuffe für einen elastischen Schlauch, per Stück:

Flammenanzahl

12    3    4

a)    mit verschiebbarer Flamme

und Schirm ff. TOO 5'75

b)    mit fester Flamme, glatt polirt „ 5\30 6*50 7‘75 ff 00

c)    ebenso, aber verziert    7*00 8*50 lO’OÜ 12*00

1601. Gasgir and ölen von Metall sammt Glastassen und Prismen, per Stück;

Flammenanzahl 2_

a)    mit englischen Glasprismen decorirt fl. 104)0 15*00

b)    mit Glastassen und Prismen . . . . „ 15*00 20*00

1602.    W and arme für Gasbeleuchtung von Metall mit Wandrosette, Brenner und Glastasse, Armlänge 340 mm, complet per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6*5

a)    ohne Bewegung, blank........

verziert.......

b)    mit einfacher Bewegung und verzierter

Armatur...............

mit einfacher Bewegung und blanker Armatur..............■

c)    mit zwei Bewegungen und verzierter

Armatur...............

mit zwei Bewegungen und blanker Armatur...............

1603.    Hängarme für Gasbeleuchtung. von Metall, 800 mm lang, sammt Wandrosette, Brenner und Glastasse, complet per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm ß*5    10

a)    einfacher Arm, 185 mm Ausladung,

verzierte Armatur.........

blanke Armatur..........

b)    einfacher Arm mit Wandkugel,

verzierte Armatur.........

blanke Armatur..........

c)    Doppelarm, 1000 mm Ausladung, mit Wandkugel, verzierte Armatur .... „ 3*10 3*50

.    3-50 4-00

.    „ 2-20 2-70

. „ 2-30 2-80

1604.    Ga sl u st er von Messing sammt Wandkugel, Brenner, Mattglaskugel etc., complet per Stück:

dto.

blanke Armatur

d) Lyraform, verzierte Armatur blanke Armatur......

10

13

11. O'OO 0-90 „ 0-80 1-00

1-20

1-30

„ 1-40 1-80 2-40 „ 1-60 2-00 2*60

„ 2-00    2-40

„ 2-20 2-60

fl. 14)0 1-15 „ 1-15 1-30

., 1-60 2-00 ., 2*30 2-80

2-90

3-00

279

Anzahl der Arme

n let per    Stück :

1605. Kanzleilampen für Petroleum-Beleuchtung mit Eisengestell oder Glasfuss,

Brennerweite in mm

a)    Flachbrenner

b)    Rundbrenner

c)    Mitraileusenbrenner . . . „ 3*75 4*90 6*05 7*20

1606. Ligroinbeleuchtung (sogenannte transportable Gasbeleuchtung mit Ligroine, ohne Docht und ohne Cylinder) :

lackirt broncirt

Die hier angesetzten Artikel haben ein kleines Reservoir für Aufnahme des Ligroingases für etwa 8 Stunden Brennzeit; dieselben sind ganz von Metall angefertigt und mit Brenner, Glaskugel etc. versehen.

a) Wandlampe mit Schirm.....per    Stück    fl. 4*50 5*50

b)    Yerzierter Wandarm mit Mattglaskugel „

c)    Tischlampe mit verschiebbarer Flamme „

g)    Wandlaterne sammt Korb, Brenner und Glasung,

complet per Stück................

h)    Gartenlaterne wie vor und auf einer Säule stellbar,

complet per Stück................

i)    Strassenlaterne mit Allem wie bei g und auf einer

Säule stellbar, complet per Stück.........

k) Stehlampen für Küchen und Bureaux, mit Sonnen-

von fl. 1*50 bis „

7*50 8*50 „    7*00    8*00

9*50 10*50 „    7*00    8*50

„ 13*00 14*50 „ 16*50 18*00 „ 20*00 22*00 ., 18*00 20*00 23*00 26*00 „ 26*00 30*00

fl. 10*00

„ 14*00 „ 18*00

3*00

brenner, per Stück

1607. Kerze nie uchte r, per Stück:

YOI1

von

Guss- Bronce eisen guss

von

Silber-

legirung”

a) Handleuchter ohne Teller

mit Teller und Handgriff

zu

fl. 0*90 1*15 1*50 1*75 „ 1*00 1*20 „ 1*25 1*50 „ 1*50 1*75 . „ 1*75 2*00 . „ 1*10 1*25

3*15

5*90

3*25

3*75

4*75

6*50

5*50

fl. 17*50 20*00 25*75 31*75 37*00

6 Lichtern

280

В. Einzelne Gegenstände zu Ga sei nr ich tun g.

1608. Wand scheiben von Metall mit Wandanngewinde, inclusive Brett, per Stück:

Durchm. des Gasrohrgew. in mm 6*5

a)    für Bleigasrohre .

b)    für Eisengasrohre 1600. Deckenscheiben von Metall, inclusive Brett,

per Stück :

Durchm. des Gasrohrgew. in mm 6*5

a)    für Bleigasrohre ....

b)    für Eisengasrohre ....

10    13

fl. 0 34 . 0-43 0*56 „ 0-34 0-36 0-40

10    13

. fl. 0-36 0-38 0-40 . „    0*46 0*52 0*85

1610. Wandkugeln mit Gasrohr und Scheibengewinde, per Stück:

Durchm. des Gasrohrgew. in mm 6*5

10    13

fl. 0*56 0*62 0*75

1611. Winkelknie zu Spitzhähnen mit Gasrohr- und Brennerhülsengewinde, per Stück :

a)    blank......................

b)    verziert.....................

fl. 0*15. „    0*13

1612. Kugelknie mit Gasrohr- und Brennerhülsengewinde. per Stück:

Durchm. des Gasrohrgew. in mm 6*5

10

a)    blank

b)    verziert

16S3. Wand knie mit Wassersackschraube, per Siück . „ 1614. Z w i s c h e n h ä h n e, einfach e, mit Gasrohrgewinde, per Stück :

fl. 0*10 0*12 „ 0*07 0*09

0*60

a)    blank .

b)    verziert

1615.    Zwischenhähne für Lusterkörper, mit Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgew. in mm

a)    blank, ohne Hähne . .

b)    blank, mit 2 Hähnen .

c)    verziert, ohne Hähne .

d)    verziert, mit 2 Hähnen

1616.    Winkelhähne mit Gewinde, für Stahlbrenner, per Stück:

a)    blank .

b)    verziert .

1617. Spitzhähne mit Regulirungsschraube für Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchm. des Gasrohrgew*. in mm 6*5

10

a)    blank..............

b)    verziert.............

1618. Spitzhähne für Bleiröhren,

blank, per Stück........

fl. 0*46    0*48

0*41    0*43

„    0*55    0*63

■ 1619. Lyrahähne mit Gasrohrgewinde, per St. :

Durchm. des Gasrohrgew. in mm 6⁻5

10

a)    blank .

b)    verziert

fl. 0-68    0-70

0-55    0-60

1620.    Ly rao berth eil, wie vor, per Stück:

a)    blank........'........

b)    verziert...............

1621.    Stras sen la tern en hä line, complet mit Füll-

schraube und Schlüssel, bei 10 mm Durchmesser des Gasrohrgewindes, per Stück.........

fl. 016    018

„ 014    017

fl. 1-65

1622. Schlauchhähne auf Gasrohrgewinde, per Stück:

0-85    0-90

a)    blank .

b)    verziert

fl. 110    1-20

0-90    1-00

1621. Mittelbewegu n g e n, per Stück :

a)    blank..............

b)    verziert ............

0-54    0-60

010    0-50

1625. Stopfbüchsen für messingene Röhren, per Stück:

1626.    Pfropfen für Gasrohrgewinde, per St. „    04)7

1627.    Kappen

1628.    Nussschrauben, per Stück . .

1629.    Yer setz stücke, per Stück . .

1620.    Kandelaberkreuz, per Stück

1621.    Brennerhülsen, gewöhnliche, per Stück .... „    0*08

dto.    mit Glaskugelrastel, per Stück . „    0*32

dto.

„ 016 „ 0-35

1622. Brenner mit messingener Fassung, per Stück:

a)    Argandbrenner.................

b)    Specksteinbrenner...............

1622. Brennersäge mit polirtem Holzheft, per Stück . „    0'09

1624.    Cylindergläser für Argandbrenner, per Stück . „    012

1625.    Opalkugeln, Durchm. in mm 130

„    0-65

„    0-05

150    180    200

per Stück fl. 0-65    015    0*90    P00

1626. Geschliffene G1 a s s c h a 1 e n,

Durchm. in mm 100

125    150    175

per Stück fl. 0-50 0-62 015 0-87

Anmerkung. Feber die Posten von Steinkohlengas, dann Oelgas und anderer Beleuchtungsarten siehe die betreffenden Artikel im Schlagworte.

C. Elektrische Beleuchtung.

Die Elektricität tritt in zwei verschiedenen Formen zu Tage, nämlich als ruhende, angesammelte Elektrizität, (im Conductor einer Elektrisirmaschine) — oder als fliessende Elek-tricität, der elektrische Strom, der Galvanismus, (in den Telegrafenleitungen).

Die für Beleuchtungszwecke in Anwendung kommende Elektricität ist die fliessende, der elektrische Strom, welcher in magnet-elektrischen oder in dynamo-elektrischen Maschinen erzeugt wird.

Alle den elektrischen Strom erzeugenden Maschinen beruhen auf dem verwandten Principe der Influenz und 1 n d u c t i о n ; erstere besteht in der Erscheinung, dass ein elektrischer ,Körper in einem anderen in seine Nähe gebrachten unelektrischen Körper ebenfalls Elektricität hervorruft, — letztere aber darin, dass ein elektrischer Strom in einen anderen leitenden Körper bei dessen Annäherung ebenfalls einen elektrischen Strom erzeugt,

Der Hauptconstructionstheil der elektrischen Maschinen besteht in den Magneten, indem durch Nähern und Entfernen derselben die vorhandene Elektricität eingeleitet oder aufgehoben wird.

Die bei den dynam о-elektrisch en Maschinen in Verwendung kommenden Elektromagnete versehen die Erzeugung des elektrischen Stromes durch Anziehen und Abstossen von selbst und bilden sonach eine Vervollkommnung der magnet-elektrischen Maschinen.

Zur Hervorbringung des elektrischen Stromes in den Lichtmaschine n (magnet- oder dynamo-elektrischen Maschinen) ist eine aussen wirkende Kraft, ein Motor, erforderlich, der dieselben in Bewegung setzt; dessen Kraftaufwand wechselt mit der Leistungsfähigkeit und Inanspruchnahme der Lichtmaschine, respective mit der erforderlichen Stärke des elektrischen Stromes. Der Motor kann in jeder Form angewendet werden, nur muss dessen Transmission auf eine Biemscheibe der Lichtmaschine geleitet werden, und einen gleich massigen ruhigen Gang haben.

Der durch Ingangsetzung der Lichtmaschine inducirte elektrische Strom wird in Kupferdrahtleitungen zu dem L e u c h t-apparate geführt, wo die eigentliche directe Lichterscheinung erfolgt.

Beim heutigen Stande der Elektrotechnik werden zur Erzeugung des Stromes für das elektrische Licht fast ausschliesslich nur Dynamomaschinen verwendet, welche dermalen als die sicherste und billigste Stromquelle bekannt sind.

Wir unterscheiden heute zwei Arten der elektrischen Beleuchtung, nämlich die der Bogenlampen und jene der Glüh lichtlamp en.

Bei Beleuchtung mit Bogenlampen wird das Licht dadurch hervorgebracht, dass der in der Lichtmaschine erzeugte elektrische Strom (Galvanismus) in Drahtleitungen zu zwei Kohlenstäben

(Elektroiden) geführt wird, welche je nach den verschiedenen Systemen entweder vertical übereinander, horizontal gegenüberstehend, schräg, oder aber vertical aneinander situirt sind, und mit ihren Spitzen sich nahezu berühren. Durch Ueberspringen des elektrischen Stromes aus dem positiven in den negativen Kohlenstab werden die beiden Kohlenspitzen und die dazwischenliegende atmosphärische Luft in Gluthitze versetzt, und auf diese Art der sogenannte Volta’s che Lichtbogen hervorgebracht.

Die hier folgenden Zeichnungen veranschaulichen die Anlage einer Bogenbeleuchtung.

/7

--Л

mm

Elektroid für Bogenlampen.

System einer Bogenbeleuchtung mit mehreren selbständigen Lampen.

II

'У,

Die gebräuchlichste Lichtstärke hei Bogenlampen ist 1000 bis 3000 Normalkerzen (—- 75 bis 200 Gasflammen) per Leuchtapparat.

Die Eignung des Bogenlichtes für Beleuchtungszwecke ist überall dort vorhanden, wo es sich um die Entwicklung grosser Lichtmengen handelt; vorzüglich ist dasselbe für die öffentliche Beleuchtung, also für Strassen, Plätze, Gärten, Seen u. s. f. — dann aber auch für Privatbeleuchtung in grossen Räumen, Versammlungsorten. Theatern, Concert- und Ballsälen, Parlamenten und endlich für industrielle Zwecke in ausgedehnten Arbeitssälen, Magazinen, Bahnhöfen und Hallen anwendbar.

In Bezug auf die öffentliche Beleuchtung ist das Bogenlicht überall mit grösstem Yortheil ausführbar, und erzielt durch sein gedämpftes, der Mondeshelle ähnliches Licht die schönsten Resultate.

Die Wirkung des elektrischen Bogenlichtes bietet eine grosse Aehnlichkeit mit dem Sonnenlichte, und seine besondere Eigenschaft liegt in der unveränderten Wiedergabe des beleuchteten F arbentones.

Kosten einer stationären Bogenlicht-Anlage.

Die Kosten des Motors müssen stets nach den örtlichen Verhältnissen in Rechnung gezogen werden, wobei als Maxim jzu gelten hat, dass man für jede 1000 Normalkerzen starke Bogenlampe 1 bis P/₂ Pferdekraft veranschlagt.

Ferner kosten:

2-3    3    5    8 Stück

. 1200 3000 1200 1000 fl. 750-00 900-00 900-00 lOOO'OO

........... fl.150-00

„ 100-00 „    0-56

für eine Anzahl Bogenlampen von

mit der Kerzenstärke von à 1637. Die Dynamomaschine . . .

1634 Bogenlampen, per Stück .

1639.    Leitungen, per Lampe circa

1640.    Einzelne Elektronie, per Paar

Die Brenndauer einesElektroidenpaares(Kohlenstäbe)dauert 8 Stunden, reicht also für gewöhnliche öffentliche Beleuchtung vollkommen aus.

Bei Beleuchtung mit Gliihliclitlampen wird der elektrische Strom von der Lichtmaschine aus mittelst Kupferdrahtleitung zu einer verkohlten Bambusfaser geführt, welche mittelst_ galvano-plastischen Kupferniederschlages mit Platindrähten in die Stromleitung verbunden wird.

Diese Bambusfaser befindet sich in einem bimförmigen Glas-gefässe, aus welchem die Luft ausgepumpt wurde.

Durch den Widerstand, welchen der elektrische Strom in seinem Laufe an der Bambusfaser erfährt, bringt derselbe die Faser selbst zum Erglühen und dadurch wird die Leuchtflamme erzielt.

Das Licht der Glühlampen ist dem Auge sehr wohlthuend, weil es nicht so grell wie jenes der Bogenlampen ausfällt, auch an Farbe und Intensität vom Bogenlichte wesentlich abweicht und sich mehr, dem gewohnten Gas- und Kerzenlichte nähert.

Die gebräuchlichsten Lampen werden in 8,10,16 und 32 Kerzenstärken angewendet.

Die Glühlichtbeleuchtung eignet sich vornehmlich für Privatzwecke u. zw. sowohl für Wohnungen als auch für alle Arten industrielle Anlagen und kann ebensowohl für das spontane Beleuchten mit 1 Lampe als auch mit einem ganzen Systeme von mehreren hundert Lampen, deren jede einzeln leuchten oder ausgeschaltet werden kann, eingerichtet werden.

Für Privatbeleuchtung liegen die Vortheile in der Eigenschaft, dass das elektrische Licht weder die Luft erhitzt, noch Schwefelwasserstoffgase erzeugt, keine Metalle und Dekorationen angreift, Farbenveränderungen nicht hervorbringt, jede Explosionsgefahr gänzlich ausschliesst, und die Feuersicherheit erhöht.

Für die Beleuchtung industrieller Etablissements gilt bezüglich der Vor- und Nachtheile dasselbe, nur sei hier noch nachzutragen, dass bei manchen Fabrikationszweigen ins Auge gefasst werden muss, ob das Voihandensein grosser Elektrieitätsmengen nicht Einfluss auf das Fabrikat ausübt.

ÄUSSERER STROMMKREIS

гг%]

“ ...оо-:-.. О я У

—О--“-

"~0~—.....]

-о-

-О---'---.

-—- ÄUSSERER STROMMKREIS

System einer Glühlicht-Anlage mit unbeschränkter Lampenzahl.

Kosten einer stationären Glühliclit-Anlage.

Bei der Veranschlagung der Kosten des Motors geben die localen Verhältnisse allein den Ausschlag und findet man die Kosten im Kapitel „Motormaschinen“ aufgeführt.

Für den Bedarf an Kraft soll jedoch der Rechnung über den Motor zu Grunde gelegt werden, dass

„    „ w

„ „ 16

für 16 Glühlichtlampen von à 8 Normalkerzen, oder „ 14

» « 0-

je 1 Pferdekraft Motor erforderlich ist.

30    60    120 200 300 750 Lampen

Anlagekosten bei

40    75 150 200 300

1041. Dynamomaschinen . fl. 750 1000 1600 2200 3400 5000 1642. Stromregulator . . . „ 20 1043. Lampen u. Leitungen „ 300 600 1000 1800 2700 6000 1014. Hahn zum Ausschalten einzelner Glühlampen, per St. fl. ЗАО

Die Brenndauer einer Glühlichtlampe variirt zwischen 700 und 1000 Stunden, nach welcher Zeit die Lampe gegen eine neue ausgewechselt werden muss.

Ж

JM

⁴J

BL—.

'

BHL*

.'**■*■ '

Ж£

1

ii

t?" «

Edison’s Lichtmaschine.

Gramme's Lichtmaschine.

śsąś

ш

ж

\

тт

Шг

O Ir

✓

/

J

v

■>-v

V

Details von Glühlicht-Lampen.

Wandarm für Bureaux mit Glühlicht.

ь

Q

v;

&

■■Ю

$k

ж

m

n

Ж Ж

Шч

■

m

JSS

Luster mit Glühlicht-Lampen, wobei jede einzelne Lampe abstellbar ist.

Einzelne Hänglampe mit Glühlicht.

287 -

Diverses für elektrische Beleuchtuiigszwecke.

1645.    Kupferdrähte für oberirdische Leitungen mit Guttapercha umhüllt, siehe unter Telegrafeneinrichtungen. dann Kabel drahte für unterirdische Leitungen aus mehreren zusammengedrehten Kupferdrähten bestehend, mit Guttapercha umpresst, in Theergarnhüllen und mit Eisendrahtpanzer versehen, sowie Isolatoren von Porzellan. siehe unter Kapitel XYII .,Tel egrafenein-ricli tung".

1646.    Für gewöhnliche Demonstrationen wird elektrisches Licht mit Batterien verwendet, und kostet eine solche Einrichtung per Flamme complett:

fl. 75-00 „ 200-00

„ 250-00

a) für Schulversuche (— 3 Gasflammen).......

h) für Saalbeleuchtung (= 8 Gasflamman)......

1647.    D e mo n str a t i о n s - L i ch t m a s c h i n e f ü r H a n d-

betrieb, mit Km bei durch 1 bis 2 Mann zu bedienen. für 10 Gasflammen Lichtstärke ohne Leuchtapparat, per Stück................

%w

Ï.J

1шт

«Hi

ШШ

, -j

ДЙ

if

s=r-==f|

....................

■ИР

ЯЯП|

•' -psi

а.«;

В;

11

ЩШЩ

■:....... у-

1648. Messingene Durchlaufhähne, per Stück: a) zweiwegig, auf Eisenrohre 1. R. in mm 6

XXVI. Wasserleitung, Badeeinrichtung, Aborte, Brunnen.

Alle hier aufgeführten Gegenstände sind sammt Anmachen oder Befestigung am Bauplatze taxirt.

A. Wasserleitungsartikel.

Die Rolirlegungsarbeiten, sowie die Erdarbeiten hiezu wollen im betreffenden Kapitel II und XXXVII nachgesellen werden.

Im Nachstehenden ist für die Worte „lichter Rohrdurchmesser“ die liczeichnnng „I. B.“ gebraucht.

fl. 12*50 17*75 23*00 30*50 38*00 45*00

d) Pipenhähne auf Bleirohre

1. R. in mm

6    10    13

fl. 0*70

ohne Holländer .... mit einerseits Holländer e) auf Eisenrohre, einerseits mit Holländer mit innerem Gasrohrgewinde L R. in mm 13

0*85

1*20

1*40

16    20    26    33    40    46    53

fl. 1*50    1*90    2*30 3*50    4*60    7*50    9*25 11*00

f) auf Eisenrohre, beiderseits mit Holländer mit innerem Gasrohrgewinde 1. R. in mm 13

16    20    26    33    40    46    53

fl. 1*90    2*40    2*90    4*00    5*00    7*80    9*60 11*40

1649. Messingene Holländer, per Stück:

a) beiderseits auf Eisenrohre 1. R. in

fl. 3*40    3*70 4*00    6*00    8*00 10*00

28Э

b)    einerseits auf Eisen-, andererseits auf Bleirohr

fl. 7*00    7*20    8*90

d)    Schnabelhahn mit Zugventil, 16 mm 1. R

e)    Schnahelliahn mit einfachem Drehventil, 16 mm 1. R. „ 2*50

f)    Schnabelhahn mit Schraubenventil, 16 mm 1. R. . . „ 4*50 dto.

fl. 7*00

dto.

40 mm 1. R. . . „    5*50'

1652. Messingene Pipen, per Stück:

10    13    16    20    26    33    40

a)    Wannenpipen, 1. R. in mm 6

fl. 0*50 0*67 0*75 0*90 1*05 1*30 1*60 1*90 10    13    16    20    26

fl. 2*80 2*90 3*00 3*30 4*50

b)    Fasspipen, L R. in mm

c) Schnabelpipen ohne Flangen

1. R. in mm 16    20    26    33    40    46    53

fl. 1*80    2*60    4*10    5*50    8*00 10*00 12*00

16    20    26    33    40    46    53

fl. 3*50    ~ 6*30    7*65    8*80    11*20 14*00    16*80

d) Schnabelpipen mit eisernen Gegenflangen 1. R. in mm

1. E. in mm

ÏT    2-40    3-iF    4-70    74)0    12-00    16*50    '21*00

1656. Dampfdurchgangsventil aus Kanonenmetall, per Stück:

16    20    26    33    40    46    53

fl. З-ïiô FÖfTT-bb 7-00    9*00 Î2 00 15*00

b) beiderseits mit Holländern für Bleiröhren, 16 mm 1. E. fl. 4⁻50

59

66

79

fl. 22-00

27-20

34-50

e) Schnabelpipen mit Hofländer, 1. E. in mm

16    20    26    33    40    46    53

fl. 2-10    3-00    4-70    6-10    9-40    1Г40 13-50

1653. Messingene Dur chi auf w ech s el, per Stück: a) beiderseits ohne Flangen

16    20 .    26    33    40    46    53

fl. 1-60    2-30 3'70    5-00    7*20    9’00    1Ö\S0

1. E. in mm

b) einerseits ohne Flange, anderseits mit Hofländer

1. E, in mm 16    20    26    33    40    46    53

fl. 1-90    2-70    4-30    5-60 8-60 10-50 12-30

e) beiderseits Flangen , 1. E. in mm 16

20

26

33

40

fl.

5-50

46

9-00    10-80    14-00    17-00

53

59

66

79

fl. 20-00    26-00    32-00    38'00    44-00

d) beiderseits Holländer 1. E. in mm 16

20

26

33

40

fl.

4-00    6-00    8-00    10-00    14-00'

46

53

59

66

79

a) beiderseits mit Gasrohrgewinde 1. E. in mm

1657. Metallene Durchlaufyen tile mit Ead oder Kurbel, per Stück:

a)    ohne eiserne Gegenflange

-t

29F

165S. Messingene Durchlaufventile mitF1 angen, per Stück:

b) mit Flangen ohne Gegenflangen 1. R. in mm 16

fl. 5*20 7*00 10*00 12*75 KBö 23*50 30*00 38*00 60*00

16    20    26    33    40    53    66    79

1661. Schieberventile, per Stück: a) mit Gasrohrgewinde 1. R. in mm

fl. 3*00 4*50 5*00 7*75 10*00“ 15*00 19*00 26*00 b) mit Flangen ohne Gegenflangen

1. R. in mm 16

a)    ohne Ventil . .

b)    mit messingenem Ventil ....    „    4*80 5*30 5*80 6*80

per Stück fl. 1*70 2*20 2*75 3*00 3*30 4*40 5*50

1664. Spritzenhäbné per Stück:

23

a)    mit Gasrohrgewinde

b)    „

c)    „ Schaufel . . .

1665. Sicherheitsventile, per kg..........

.1666. Metallene G1 a s h alte r (zu Wasserstandszeigern) oder Wasserstandshähne,

fl. 2*30

16 20 26

1. R. in mm 13 per Paar fl. 17*00 19*00 20*00 22*00

fl. 2-00

1667.    Probirhähne von Metall, per Stück

1668.    Manometerhähne von Metall, per Stück .... „    5*75

1669.    Rohrmanometer sammt Ansatz, per Stück ...    „ 22*00

1670.    Gusseiserne grosse Ventile mit metallener schmiedbarer Spindel, Schieber und Ringen,

1. R. in mm 105    132    158    184    211    263    316

per Stück fl. 40*00,50-00,58-00,68*00,77*00,100*00,125-00

1671.    GusseiserneWasserlaufmuscheln,perStück:

Höhe in mm

540    660    790    885    900

fl. 6-00 7-60 12-50 15-00 23-00 „ 7-00 8-60 14-00 17-00 25-00

a)    emaillirt

b)    broncirt

1672. Küchenausgüsse von emaillirtem Gusseisen sammt Wasserverschluss, per Stück:

a)    viertelkreisförmig mit Seiherventilen.......

b)    halbkreisförmig

e) ellipsenförmig

d)    rechteckförmig

e)    mit selbstthätigem Klappenverschlusse aus 2 aufeinander gesetzten Theilen bestehend und mit Blechdeckel geschlossen (auch als Abortgainze verwendbar) „ 14-00

dto.

dto.

dto.

„    5-50

„ 6-00 „    9-40

„ 12-00

В. Aborte- und Badeei n rie li tun ge n.

1673.    Die Abortscliläu che wolle man unter den Post-Nrn. 563, 766,1516 und 1517 aufsuchen, und für das Versetzen die in den Posten Nr. 151, 152, 153, 262, 279, 280, 293 und 304 angesetzten Beträge berücksichtigen.

1674.    Die Pissoir-, Küchen-, Bade- und Abortstücke aus glasirtem Steinzeuge findet man unter Post Nr. 773 bis 784.

1675.    Die gewöhnlichen Abtrittsitzbrette wolle man in der Zimmermannsarbeit unter Post Nr. 602 und 60S einsehen.

1676. Gusseiserne emallirte Pissoirmuscheln mit Syfons und Stutzen, per Stück:

a)    Eckpissoir mit niedriger Rückwand........

b)    dto. „ hoher    dto. ........

e) Flachwandpissoir mit niedriger Rückwand . . . .

dto......

d)

dto.

„ hoher

ООООЧ О О О О

1677. Aborteinsätze von emaillirtem Gusseisen für schon bestehende Abortsitzbretter aufzuschrauben, per Stück:

a) mit selbsttätiger Klappe mit Contragewicht . . . b i mit Handhaben zur Klappe, letztere horizontal . .

dto. vertikal . . .

e)

dto.

dto.

see

ООО ip ip о

rtf iO >Ъ

'И

г

Wasserverschlnss hei Muscheln.

ж

ш

liii

Ш1

i

Waschtisch mit Wasserleitungseinriehtmig.

I

Fäcal-Einsatz.

Ж

%

Pissoir-Muschel.

Schwimmer am Abortspülapparate.

s= . •

m

m

w

ITH > ‘ у mn 11 up ■ iT.'* < f < / 7 мТ?77ТТп i п 11 ! i и ч n i < : ' и ; 11 Г- n i    ■ ь ■ ■ i i'r»Ti 11 i > in lTH

mm

Englisches Closet.

I

1678.    A b or te in s ätze mit Wasserspülung, die Schalen und Klappen von emaillirtem Gusseisen, die Zugvorrichtung von Schmiedeeisen, der Wasserkasten von Blech, das Gestelle von weichem Holze, die Verschalung gestemmt und angestrichen, per Stück:

a)    Schalenapparat von 275 mm Durclim., allein . . .

b)    Schalenapparat von 370 mm Durchm., allein . . .

c)    Wasserreservoir dazu...............

d)    Holzgestelle dazu.................

e)    Gestemmte Verschalung für 1 m Länge, sammt Sitzbrett, Deckel und Anstrich............

sonach kostet der complete Abort, a) fl. 28-50 b)

1679.    Abortapparate (sogenannte englische), bestehend aus einem gusseisernen, emaillirten Sitzkörper mit doppeltem Verschluss, Hebelvorrichtung mit Gewicht zu den Verschlussklappen, automatischer Wasserspülung, Wasserkasten von Blech, Gestelle von weichem Holze, Verschalung und Rückwand gestemmt aus hartem, polirtem Holze, mit auflegbarem Deckel und blechbeschlagener Schmutzrahme, per Stück:

a)    der Sitzapparat kleinerer Gattung, allein.....

b)    dto.    grösserer dto.    .....

c)    das Wasserreservoir allein............

d)    das Holzgestelle allein.............

e)    die Verschalung für 1 m Länge sammt Auflegsitz,

Deckel und Rückwand, allein..........

f)    die Lackirung der vorigen allein.........

sonach kostet der kleinere Apparat complet . . . .

der grössere dto. dto.....

1680.    W a s c h t i s c h aus Eichenholz oder fournirt, mit

Schnitzwerk, versperrbarem unteren Fächerkasten, und oberen 2 Stück Seitenschubladen mit Messingoder Broncebeschläge, einer weissen Marmorplatte mit Seitenwänden und Rückaufsatz und einem eingelassenen Steingutlavoir; eingerichtet für Kalt- und Warmwa ser, Zu- und Ableitung, mit Kopfbrause, complet aufgestellt ..............

fl. 84)0 „ 12-00 „ 8-00 „    2-50

„ 10-00 „ 32-50

„ 15-00 „ 25-00 „ 8-00 „    2-50

-г г -

15-00

5-00

45-50

55-50

„ 125-00

1681. B a d e z i ni m e r e i n r i c h t u n g und zwar :

a)    Badeofen mit kupfernem Cilinder von 0-4 m Durch

messer, hart gelöthetem Feuerrohr, Messingbekrö-nung und gusseisernem Untersatz, inclusive Holländerpaar zum Rohrverbande............

b)    Badewanne aus 1 mm starkem Zinkblech mit starker

Wulst, Ueberlaufschlitz und Gitter, inclusive messingenem Ablassventil und Holländern......

c)    Badebatterie mit messingenem Dreiweghahn, Mar

morplatte mit Aufschriften: „Kalt, Warm, Brause“ und mit Metallgriffen.........•.....

d)    Armdouehe mit Regenbrause...........

„ 125-00

„ 65-00

„ 32-00 „ 15-00

•И

■i

ćil

:1

lip

i |ш».

li

psâ

t ^*3

ИДОЙ

i;i;

гчг

B a d e z i m m e r - E i n r i c h t u n g,

SÄ,/

S-C'-t...........Ч*

Л )::>/

11111ilUHILLLUUlMi

"«■

я

:: Ji.

h.....

»li*

iÿn

ЩЖ

'"■■•’U,

sM

,-Ж

>•

ИГ*

Ы.

V‘ Щ

9Wmfft ' ......i*.........

su

WW

1683. Badezimmereinrichtung sonst wie die vorige, aber statt der Zinkwanne eine Badewanne aus Mauerwerk mit Thonplattenverkleidung . . fl.365-00

V/

'HTiT

'/Ü

ДО

m,.

\\

У/

///

/у

У/

V/,

y.

Wâ

\\\

\\\

ч\

Ç. Braunen.

Die einzelnen Brunnenbestanetheile findet man berechnet und zwar: die Erdarbeiten bei Post Nr. 44, 45,

„ Maurerarbeiten „    „    „    165—168, 200,

den Brunnendeckel „    „    „    258, 379, 380,

„ Brunnengrand    „    „    358, 359,

„ Brunnenkranz. Ventil und Stiefel bei Post Nr. 595 bis 599,

das Brunnenrohr bei Post Nr. 578 bis 581.

„ 8-00 „ 12-00

1683.    Brunnenrohre von Gusseisen sammt darauf befestigtem Ständer mit Pumphebel, vollständig eingerichtet für gewöhnliche 10 m tiefe Brunnen .... fl. 132Ю0 für jedes m Mehrtiefe zuzurechnen

1684.    Brunnenauslaufständer zu vorigem

«*»

ff

•m

mm

5

CM

4P= =$

■il

[U

JK

Hl

B8

if

№ .......12

SS

tH

Gewöhnlicher Schöpfbrunnen

:::

it

Brunnenständer.

SB

ïmtlË

I.......Ш

Versenkhrunncn.

Brunnenstäader.

ii

ii

E=î

i

•'«»■'S

■m

т

---^ шяш?

ш

Diverse Wasserleitungs- und Brunnen-Objecte.

m

11

MM!

gaffe»

:

1

II

[1

©ЙВ

rsæ*⁵⁰

МрИ

1

ЦШЩ «11

lllü.1'1 .. MHiiljliUttHÉMü]

П

ИИ

L di

os

s

Г

si

I

и

бш т

~ ■ '

Ю

Wasserlaufständer.

s m к

ШИШ

1

Ш

ßä

-^sm

lilMüfeS

:

(Ц

i

Steal

»

Ansicht einer complicirten Anlage einer Wasserleitung mit Gröppelbetrieb von einem Brunnen aus.

и«

ifïîÂ

Ä.

шщ

•т. .. — ■- . '-г⁻-;

^gg-î::=f;

fes-'-

ШЁтЁташшш

ВSK

ШШЙ!

wgm.

~===

,_ ■₌ssr~—=;.T^^:

ЕЕЕ

iS#

&

i*

шшш

Ï-H

a*

■н''Р*Ш

щШЁ;

ta

€Щ,

““■ВИШ!

шшш

L-US

m

-qSlF* h

111

wm

■■

mmSF

SSsSSäsrn

::

5кЩ

. ..' г ;

. fl. 420-00 . „ 20-00

1685.    Brunnen vollständig im gewöhnlichen Erdreiche mittlerer Kathegorie auf 12 m Tiefe ausgraben, mit hartgebrannten gewöhnlichen Ziegeln auf 1 m Lichtweite ausmauern, mit Steinkranz und Steindeckplatte versehen und mit eiserner Brunnenarmatur nach Post 1683 und 1684 vollständig mon-

tiren, kostet......

jedes m Mehrtiefe kostet

1686.    Brunnen vollständig wie der vorgenannte aus

graben und ausmauern, aber statt S ein mit einem Holzdeckel abdecken, und statt Gussrohren und Gussständer mit Holzröhren un i Holzständer mit gewöhnlichem Stiefelschöpfwerke montiren . . • . für jedes m Mehrtiefe..............

1687. Yersenкbrunnen:

Die Art der Herstellung der Yersenkbrunnen besteht abweichend von der landesüblichen Ausgra-bungund nachherigen Ausmauerung mit oder ohne Bolzung darin, dass man eine stark aus Holz und Eisenverband construirte Tonne (oder aber eine solche ganz aus Eisenblech) herstellt, welche nach Erhalt einer wasserdichten Ausmauerung derart in das Erdreich versenkt wird, dass die Arbeiter im Innern der Tonne das Erdmateriale ausgraben und wegschaffen, wodurch das eigene Gewicht der ausgemauerten Tonne die Senkung Tiefe veranlasst. (Abbildung auf

Der Vortheil der Versenkmethode bei Brunnenherstellungen springt in mehrfacher Kichtung in die Augen, und kann diese Art der Schachtherstellung auch vorzugsweise zu Fundirungen in Wasser und auf schlechten Böden, namentlich aber seiner Einfachheit halber zu Brückenpfeilern verwendet werden, in welchem Falle selbstredend der innere Schacht nach Erreichung der nöthigen Fundamenttiefe beziehungsweise Stabilität mit Béton oder Mauerwerk ausgefüllt werden müsste.

In welcher Weise die Anzahl und Anordnung der Yersenkbrunnen bei Fundirungen zu ermitteln ist, können wir hier bei dem beschränkten Raume nicht weiter erörtern, wollen aber über derart ausgeführte Brunnen den Kostenpunkt fixiren, wenn er auch naturgemäss nach localen Umständen variabel erscheinen wird.

a) Yersenkbrunnen - Herstellung für Trink- und X utzwasser-Erzielung bei einer Tiefe von 20 m im mittleren Erdreiche samint Wasserschöpfen für einen Wasserstand von 2 m Tiefe

„ 280-00 „ 10-00

derselben in die Seite 297.)

bei 1 m Lichtdurchm. fl. 240*00 „ 1-5 m ; 2-0 m „ 3-0 m „ 4-0 m

„ 420-00 „ 750-00 „ 1000-00 „ 1200-00

b)    Y ersenkbrunnen-Herstellung fürF urn dir ungen

fl. 450-00

„    4635-00

6020-00 „    7860-00

..    9270-00

„ 11250-00 13500-00 „ 16000-00

im nassen Terrain für eine Tiefe von 10 m und einem äusseren Durchmesser des Mantels von 1"5 m sammt Ausmauerung oder Bétonirung des Schachtes nach erreichter Tiefe........

c)    Versenkbrunnen-Herstellung für В r ü с к e n p f e i-ler im Wasser und zwar: für jeden Brückenpfeiler zwei Brunnen nebeneinander gerechnet, und vollständig complet bis 0⁻5 m über der Wasseroberfläche 10 m tief hergestellt und mit Quadern versehen :

von 15 „ 30 „ 45 „ 60 „ 75 „ 90

NB. Für die letztgenannte Fundirungsmethode finden die Ausmasse nachfolgender Tabelle Anwendung.

Brücken-

Oeff'nung

Brunnen-Durch-tnesser mm

Kranz von

Holz

Mantel 2'85 ra Koch von

Holz Енеп kbm , kg

Eisen

kg

Holz

khm

Eisen

kg

Baggerung oder Aoskuh per ro Tiefe

Mauerung per m Tiefe

90 „ 100

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

1- 90 : 290

2- 50 I 360

1376

0-28

2-90

375

1760

2082

0-32

0-36

3-20 i 405

2489

0-40

4-00

4-70

5-60

470

525

580

2796

3295

3534

0-44

0-48

0-52

290 i 10-00    9-60

333 ! 13-00 12-60 374 I 16-00 15-90 418 : 20-00 19'60 457    24-00 :    23-80

00    29-00 I    28-30

45    34-00 j    33-20

Ql Cn

. Diese Ausmasse gelten für Einen Versenkbrunnen zu Brückenpfeilern von mittlerer Höhe (Maximum 6'5 m über dem Wasserspiegel), und vergrössern sich wegen Dimensionserweiterung der Versenktonnen bei höheren Pfeilern.

У02

XXVII. Telegrafen-Einrichtungen.

Da das öffentliche Telegrafenwesen ein Monopol des Staates bildet, so befassen wir uns hier nur mit den Anlagen für Haustelegrafen, Läutewerke, Telefon und Sprachrohre, wie sie im Privatleben benützt werden.

Die Preise sind blos für die Lieferung der Gegenstände berechnet. und muss man bei der Veranschlagung für das Montiren (Anmachen und Befestigen) mindestens 10% Zuschlägen.

Die Anlage einer elektrischen Zimmertelegrafenleitung veranschaulichen folgende Abbildungen:

N______

lü|__

lliittcric

OES,

Taster

Anlage einer Leitung von einem Taster nach einem S i g n a 1 - A p p a r a t.

IL

Anlage einer Leitung von zwei Tastern nach einem Signal-Apparat und von zweiTastern nach einem zweiten S i g n a 1 - A p p a r a t.

n;

dH

¹¹

'j—]|l

BMI

ill ©

:!|!r

■f®-

U|

Anlage einer Leitung von vier Tastern nach einem Tableaux (Indicateur) mit vier Nummern und einem S i g n a 1 - A p p a r a t.

1688. Wandtaster per Stück:

a)    Vön hartem Holz:

licht polirt, mit Holzknöpfen...........

braun oder schwarz polirt, mit Beinknöpfen . . . .

b)    Von Nussholz:

polirt, mit Elfenbein- oder Coalinknöpfen.....

c)    Von verschiedenen Holzgattungen und Façons :

polirt oder matt, mit Elfenbein- oder Coalinknöpfen polirt, mit Hartgummiböden und Elfenbein- oder Coalinknöpfen...................

d)    Y o n P o r z e 11 a n :

33

®o

0-80

0-88

0-94

0-64

dto. mit Reifen in diversen Farben........

dto.    „    dto.    „    Glanzgold...........

dto.    „    dto.    „    Polii’gold...........

dto.    „    dto.    „    divers. Farben mit Golddecoration

0-80

0-88

1-20

1-50

e)Ton Coalin:

weiss (Elfenbein-Imitation) marmorirt in Farben dto.

mit Polirgoldreifen...........

f)    Ton Metall gepresst:

lackirt, mit Holzböden ....    ........

vernickelt oder vergoldet, mit Holzböden.....

flach vernickelt oder vergoldet, mit Hartgummiböden

g)    Von Bronce:

vergoldet, mit Glasscheiben in diversen Farben . ciselirt. vergoldet oder vernickelt etc. . .    . . . .

vergoldet, mit Feueremail-Decoration.......

li) Von Elfenbein:

kleine Façon .................

mittlere Faço ................ . .

grosse Façon...................

i) Von Hartgummi, für Bader..........

Г E î'

338 838 888 8

èrlrtH бон ÔJ (G CM (NMiO H

1689.    W a s s e r dichte Taste r, mit Schnüren, von Metall

und Hartgummi für Bergwerke, Badezimmer, Iveller-räume . .....................

1690.    Sicherheits- oder fortläutende Taster:

von Holz ......................

„ Bronce....................

• „ Elfenbein . .................

„ Metall in Schloss form mit Schlüssel .... „    3-20

1691. Taster mit Stöpselvorrichtung:

von Holz.....................

„ Bronce . ...................

„ Elfenbein..................

„ Holz gedeckt mit Elfenbeinknopf (mit drei Contacter!, System Morse)..............

„    2-40

1-80

I 8-50 „    4-00

„ I*« „ 2-30 „ 3-30

„    24)0

1693. Mehrfache Taster:

a)    von Holz mit 2 und 3 Knöpfen, per Knopf .... fl.

1-20

0-80

2-40

1-20

2-40

2-80

to b-¹ со

à śś'

OO Ю 00 to to K*    01ИИ

ÈÈÈÊÊÈ 88Ś 88È

4-00

1-20

6-00

1-50

7-50

2-00

2-50

3*00

4-00

4-50

b) Hausthor-Drück-Taster, mit Aufschrift „P o r t i e r“

von Metall, lackirt, 8 cm Durchmesser......

10 cm 8 cm 10 cm 13 cm

fl. 2-80

dto.

Bronce, „ dto. „

dto.

3-00

dto.

”    4-00

„    5-00

dto.

„    dto. ......„

dto. m. Glasscheibe, f. Aufschriften,8cm Durchm. „ dto. 10 cm dto. dto. 13 cm dto. „    —

transparent f. Nachtglocken „ 12*00

dto.

dto.

dto.

dto.

c) Hausthor- Z u g- Taster von Bronce, 10 cm Durchmesser „ dto. 12 cm „ Stahlhronce, ciselirt, 12 cm Durchmesser . . . dto. 14 cm dto. oval .

dto.

6-00

4-50

„    5-50

6-50

dto.

dto.

55

dto.

55

iO cr> Ô0 Ô5 CTS

d) Yestibul-Taster,

in polirten Holzrahmen mit Spiegelglastafel, Vorrichtung für Aufschriften und Beinknöpfe von 4 bis 6

Knöpfen, per Knopf................

von 7 Knöpfen aufwärts, per Knopf........

in eleganten, gekröpften Nussholzrahmen mit goldbelegten Spiegelglastafeln, Vorrichtung für Aufschriften und Elfenbeinknöpfe von 4 bis 6 Knöpfen,

per Knopf....................

von 7 Knöpfen aufwärts, per Knopf........

„ 2-80 „    2-50

„    3-80

3-00

1696. Ausschalter, Stromwechsler und Contacte,

a) Ausschalter von Metall, lackirt..........

„ dto. auf Nussholzbrettchen „ in runder Form, gedeckt, von Nussholz „

„ Elfenbein „

dto.

„ 1-20

1-50

2-50

dto.

e)    Dieselben als Stromwechsler auf Nussholzbrettchen

für 2 Leitungen.................

f)    Thür- und Fenster-Contacte...........

5-00

1-80

l 0-80

1697. Signal-Apparate mit Selbstunterbrechung (Carillon), per Stück:

a) in polirten Holzkästchen, auf Metall montirt, mit Stahlschellen

Schellendurchmesser in cm

7    8    9    11

fl." 3-50 4T0 4-60 5-60"

b) In polirten Holzkästchen, auf Metall montirt, mit Metallschellen Schellendurchmesser in cm

6-5    7*5    8*5    10

fl. 3-70 4-20 5-00    6*00

c) In polirten Holzkästchen, auf Metall montirt, fein ausgeführt, mit Stahlschellen Schellendurchmesser in cm 7

8    9    11    12    14

fl. 3-80 4*40 5-00 6-00 7*50 8*50

à) In polirten Holzkästchen, auf Metall montirt, fein ausgeführt, mit Metallschellen

fl. 5-00 ßr00 7-00 8-50 10-00 1T0Ö f) Mit broncirten Schutzkästchen von Zinkblech, auf Metall montirt, zum Gebrauche im Freien

von fl. 7-00 bis fl. 11-00

Nickelschellen

1698.    Control- oder fortläutende Signalapparate, auf Metall montirt, in Nussholzkästchen, mit

. von

fl. 10-00 bis „ 13-50

„ 15-00

1699.    Ein Schläger in polirten Nussholzkästchen, auf Metall montirt, mit Nickelschellen von fl. 10-00 bis

17 OO. Allarm- Signal-Apparate mit Selbstunterbrechung für besonders starke Schläge, mit Metallschellen

Schellendurchmesser in cm 16    18    21

"Th 14-00 17-00 22-00

1701.    Schlagwerke mit elektrischer Auslösung, Uhrwerk und Gewichte für Feuerwehren, Bergwerke,

Fabriken etc.

„ 30-00 „ 120-00

a)    kleines Modell ....................

b)    grosses Modell mit Consol-Bahnschlagwerk ....

1702.    Feuerwehr-Allarm- und Signal-Apparat mit Zeichengeber, in polirtem, elegantem Nussholzkasten mit Signalapparat, Taster und Zeichengeber für diverse Signale, Zeichen und für grössere Distanzen auch mit Relais:

„ 45-00

„ 50-00 „    8-50

a)    bis 6 Signale oder Zeichen ohne Relais, per Apparat

b)    von 7 bis 10 Signale oder Zeichen ohne Relais, per

Apparat...................

c)    dieselben mit Relais, per Apparat mehr um ....

Für diese Feuerwehr-Allarm- und Signal-Apparate, welche sehr präcise und verlässlich arbeiten, ist stets nur eine Drahtleitung ohne Erdleitung, und für kürzere Distanzen bis circa 10 Stationen auch nur eine Batterie erforderlich. Bei mehr als 10 Stationen oder grossen Distanzen wird jedem Apparat ein kleines Relais beigefügt und sodann mit einer geringen Linien- und Localbatterie gearbeitet.

Nach den Morse-Telegrafen sind diese Feuerwehr-Allarm-Telegrafen für Feuerwehren, Bergwerke,

Fabriken, überhaupt Institute, welche mit einiger Sicherheit und Contrôle zu arbeiten haben, das bisher bekanntest Zweckmässigste, nachdem damit Jedermann ohne nähere Instruction arbeiten kann und deren Einführung hei grösseren Leitungen kaum mehr kostet, als die von gewöhnlichen Glockensignalen.

307

17 OS. Schlag g lock en mit Zugvorrichtung für Hotels, auf Metallreifen und polirtem Brette montirt:

a) Glockendurchmesser 16 cm............

18 cm............

21 cm......... . . .

h)

dto.

c)

dto.

fl. 25-00 30-00 „ 35-00

1704.1ndicateure (Nummer-Anzeiger): a) in polirtem Kasten mit Glastafel

mit    2    3    4    5    6    Nummern

fl.    4-00    3-60 "3-20 3-00    3-00    per Nummer

mit    8    9    10    12    Nummern

fl.    2-50    2-50    2-20    2’0Ö    per Nummer

h) in eleganten Nussholzrahmen mit goldbelegten Spiegelglastafeln : mit    2    3    4    5    Nummern

fl.    5*00    4-50    4-50    4-00    per Nummer

mit    6    8    9    10    Nummern

fl.    4-00    3"50    3’5Ö    3*00    per Nummer

von 12 bis 20 Nummern, per Nummer......

„    24 Nummern aufwärts, per Nummer.....

2-80

;;    2-50

1Î05. Control- oder Contact-Systeme, für Indica-teure. um das Erscheinen einer in einem Indicateur vorgefallenen Nummer an einem zweiten Orte zu signalisiren, per Stück oder Indicateur......

1706.    Control-In di cat eure in eleganten Nussholz

rahmen mit goldbelegten Spiegelglastafeln : mit 2_3_4_5    Nummern

fl. 5*50    5-00    5-00    4-50 per Nummer

10 Nummern 3*50 per Nummer

von 11 Nummern aufwärts, per Nummer.....

1707.    Gekröpfte Rahmen für Indicateure kosten per Rahme fl. 2-00 mehr. Aufsätze hiezu Werden je nach Grösse von fl. 2-00 bis fl. 10-00 per Stück beigestellt.

1708.    L e i t u n g s m a t e r i a 1 e für Haustelegrafen.

a)    Leitungsdrähte von Kupfer, mit Baumwolle ein

fach übersponnen, imprägnirt und in Wachs getränkt, auf Spulen gewickelt von 1 bis 2 kg, per m: per kg circa 360 m................

200

11 11    11    11 * ..............

b)    Leitungsdrähte von Kupfer, mit Baumwolle doppelt

übersponnen, imprägnirt und in Wachs getränkt, auf Spulen von 1 bis 2 kg gewickelt, per m: per kg circa 310 m................

„    »    *    175 „ . . ..............

1ЧО

» ii    ii    )! ii................

SO

11 11    fl    11.............. 11

c)    Leitungsdrähte von Kupfer, mit Baumwoll-Lang-fäden und Baumwoll-Ueberspinnung, doppelt imprägnirt und in Wachs getränkt, per m:

mit

fl. 4-50    4-00    4-00

„    5-00

„    3-00

„    0-03

„    0-04

ÔÔÔÔ

per kg circa llo m

” •’ ” J) ”

V Л,1    V    ?5

fl.

6666

d)    Leitungsdrähte von Kupfer, umpresst mit echt englischer Gutta-Percha, per m:

dünn per kg circa 125 m . mittel „ stark „

e)    Leitungsdrähte von Kupfer, umpresst, mit englischer Gutta-Percha, und mit Baumwolle ühersponnen, per m:

dünn per kg circa 115 m.............

mittel „    „

f)    Leitungsschnüre für transportable Taster, mit Seide ühersponnen, per m:

2- adrig für 1 Knopf...............

3-    „

1- -,

5- „

„    80

-,    40

70

„ 2 Knöpfe

oc6

„    0-14

„    0-17

4

•4    Г    ............

1709. Kabel für Leitungen unter der Erde, per m:

f)    mit Eisenpanzer mit vier Adern, je 4‘4 mm dick,

mit 18 Panzerdrähten à 2⁻5 mm..........

oööö

„ 0-80

1-20

0-90

1-40

2-00

„ 3-50

1710. Drähte füjr Luftleitungen:

a) Eisendrähte, beste steirische, weich geglüht und geölt :

Stärke

Länge

2    3    4    5

4400    1600    1000 700

mm

30

27

26

in per q

Preis

b)    Broncedraht für grosse Spannweiten:

Stärke 1 Г2 Länge 140    100

Preis fl. 2'50    3*50

„ per 100 kg

c)    Verzinkter Eisendraht per kg

25 kr. per q

1'5 mm 60 m per kg 64)0 per 100 m

.,    2-50

4-50

1711.Isolatoren von Porzellan, per Stück :

a) in Knopfform mit Eisenstiften mit Holzgewinde

dto.    dto.    dto. grösser „

c) in Glockenform, jedoch ohne schmiedeeiserne Träger, bei einem äusseren Glockendurchmesser von cm 2‘5    4'5    6    7'5    9

b)

„    0-05

0T5

fl. 0-12 UT8 0-21 0-25 “ ОАО

1713. Einführung^-Isolirrollen, per Stück:

. fl. 0-08 , „ 0-20

a)    von Bein, klein..............

b)    „ Hartgummi, grösser.........

„    0-48

1713.    Isolator en-Träger von Schmiedeeisen, je nach

Dimension, per kg aufwärts von .........

„ 2-00

1714.    Drahtschliessen (Klammern), kleine und grössere

Gattung, per kg.................

1715.    Batterien für Haustelegrafen, per Stück.

a)    L e c 1 a n c h e - E1 e m e n t e :

in viereckigem weissen Glase, 17 cm hoch, für Experimente .......•..............

mit echter Gaskohlenplatte............

in viereckigem, weissem Glase, 25 cm hoch ....

mit echter Gaskohlenplatte............

Pyrolusitelement mit 3 Platten..........

4

H ^    И    ..........

b)    Callaud-Elemente:

22 cm hoch...................

25 „    „    ...................

c)    Meidin g e"r-Ballon-Eleniente sammt Klemmen „

Für kleinere Leitungen von 3—4 Tastern und einen Signal-Apparat mittlerer Grösse genügen Batterien zu 2 Leclanche-Ele-menten : läuten 2 Signal-Apparate zugleich, oder ist ein Indicateur in der Leitung, so sind 3 und je nach dem Umfang auch mehr Elemente erforderlich.

Le clan che- oder Briquette-Elemente sind für einfache Telegrafenleitungen nächst Callaud und Meidinger die besten und bei massigem Gebrauch 6 Monate bis 1 Jahr constant.

Zur Füllung der Leclanche- und Briquette-Elemente wird nur eine vollkommen gesättigte Lösung von reinem, nadelförmig krystal-lisirtem Salmiaksalz (Chlorammonium) in Wasser angewendet, und zwar_ reicht für ein Element zu 17 cm circa 125 Gramm, für 1 Element zu 25 cm circa 175 Gramm Salmiak aus'. Die Flüssigkeit darf in den Gläsern nicht über das obere Loch der Thonzelle reichen. Der Rami des Glasös und der Thonzelle, der freie Theil der Kohle und die Klemme muss nach der Füllung sehr gut abgetrocknet werden, damit die Klemme nicht oxvdirt. weil dadurch die Wirkung der Batterie vor der Zeit unnützerweise geschwächt würde.

Callaud-Elemente werden mit möglichst eisenfreiem, schön tiefblauem Kupfervitriol gefüllt. Man gibt in die Gläser von 22 cm Höhe 1 kg, von 25 cm Höhe ll/s kg Kupfervitriol,'übergiesst dasselbe mit abgesottenem, noch warmen Regen- oder Flusswasser bis zu einer Höhe, dass die Zink-Cylinder, wenn man sie in die Gläser setzt, unter Wasser sind, setzt, sobald das Wasser abgekühlt ist, die Kupferpole und die Zink-Cylinder in die Gläser und verbindet die einzelnen Elemente zur Batterie.

Meidinger Ballon-Elemente werden mit Kupfervitriol und Bittersalz (Magnesiumsulfat) gefüllt. In das grosse Glas gibt man bis etwa zur Hälfte reines Fluss- oder abgekochtes Regenwasser, lässt in demselben circa 100 Gramm Bittersalz auflösen, und soll diese Flüssigkeit nach dem Einsetzen des Einsatzglases, des Zinkes, des Kupferpoles und des Ballons so weit reichen, dass der Zink-Cylinder bis zum äussersten Rande im Wasser steht. Der Ballon dieser Elemente wird mit kleineren Stückchen Kupfervitriol und stetem Zusatz von Wasser voll gefüllt, sodann aber mit einem Kork, in welchem sich ein Glasröhrchen befindet, verkorkt. Den Zink-Cylinder setzt man in das grosse Glas, den Kupferpol in das kleine Einsatzglas und den Ballon stellt man in die Mitte des Elementes, hält jedoch bei dieser Manipulation die Oeffnung des Glasröhrchens zu, damit das gelöste Kupfervitriol nicht vorzeitig ausläuft.

Obige Kupfervitriol-Element j werden nur hei sogenannten Ruhestrom-Leitungen, bei Feuerwehr-Telegrafen, zu sehr grossen Hötelleitungen, in Gebäuden, wo durch grosse Feuchtigkeit etc. leicht Nebenschluss entstehen könnte, oder wo schon Nebenschluss ist, zu Sicherheitsleitungen, wo fast immer geläutet wird etc., angewendet, dürfen, um stets gut zu functioniren, nicht unbenützt stehen und müssen von Zeit zu Zeit gereinigt und frisch nachgefüllt werden. Die Wirkung dieser Elemente tritt nicht sofort nach erfolgter Füllung ein, sondern man muss vorerst die Batterie durch kurze Zeit in kurzen Schluss stellen, d. i. die beiden Endpole der Batterie mit einander verbinden. Damit dies schnell vor sich geht, wird zum Einfüllen der nöthigen concentrirten Kupferlösung präparirtes Kupfervitriol in Pulverform, das sich sofort in Wasser löst und zu dem krystallisirten Kupfervitriol im Glase, geschüttet wird, benützt; für jedes Element genügt 0*25 Kilo, wodurch die Wirkung länger anhält. — Die Spannung dieser Elemente ist geringer als bei den Leclan-che-Elementen, daher müssen zur kleinsten Leitung mindestens drei solche, bei grösseren beiläufig die Hälfte mehr Elemente zu einer Batterie vereinigt werden, als dies bei Anwendung von Leclanche-Elementen der Fall wäre, um gleich kräftigen Strom zu haben.

1716. Batterie-Be stan dth eile.

a) E1 e m e n t - К1 e m m en, p er Stück : für Leclanche-Elemente, 13 cm hoch 17 „    „

fl.

dto.

Y erbindungs-Klemmen

fl. 0*15 und „

b) Zinkpole für vorbenannte Elemente, per Stück:

für Leclanche-Elemente, 13 cm hoch......

„    dto. 16 & 17 „    „    .......„

mit Bleifassung, 17 cm hoch . . „ dto.    27 ,,    „ . . „

dto.

dto.

„ Callaud-Elemente offen

dto.

dto.

dto.

„ Meidinger Ballon-Elemente

verbessert, gedeckt. 22 cm hoch „ dto. 25 „    „    „

0-18

0-20

0-40

0-50

1-30

1-50

1-85

0-50

1-00

c) Zink- Cylinder allein für die verbesserten Callaud-Elemente mit Deckel, per Stück: für die Zinkpole der gedeckten Callaud-Elemente,

von 22 cm Höhe.................

für dergleichen, von 25 cm Höhe.........

h) Batteriekästen, per Stück:

8 Elemente

.    „    7-50

b)    in verschliessbaren Mahagoni-Etuis, als Taschen-

Boussolen, per Stück..............

„ 30-00

d)    Kohlenpole für vorbenannte Leclanche-Kohlen-

Elemente, bestehend aus gefüllter, poröser Thonzelle mit Kohlenleiter, Klemme oder Bleifassung, per Stück : für Leelanche-Elemente von 13 cm Höhe.....

„ 17 „

, 17 „

„ 27 „

e)    Kupferpole für vorbenannte Zink-, Kupfer-, re

„ Meidinger-Ballon-Elemente ....    „ .0*25

f)    Batteriegläser für vorbenannte Elemente, per Stück :

dto.

dto.

dto.

„ m. Bleimant

ff. 0-80 „ 1-00 „ 1-10 „    1*50

У)

für Leelanche-Elemente, 13 cm hoch, weiss, viereckig

grün,

„ weiss, .,

0-22

17 „    „

17 ,

dto. dto.

dto.    _. „    ,,    ,,

Callaud-Elemente, offen, 22 cm hoch......

gedeckt, 22 „    „......

dto.    „    25 ,,    „    ......

Meidinger-Ballon-Elemente, per Garnitur . . . •

g) Batterie - Füllmaterial für Leclanche- und Kupfei-Zinkelemente, per kg:

Salmiak, rein präparirt..............

Bittersalz.....................

Kupfervitriol, eisenfrei..............

Zinkvitriol...................

dto.

0-25

0-30

27

0-50

0-35

0-35

0-55

0-50

ÖÖÖO

1718.    Schlagwerk mit Uhrwerk und elektrischer Auslösung für einzelne, sehr kräftige Schläge, mit vernickelter Stahlglocke, 14 cm • • • mit Glocke aus unoxydirbarer Phosphorbronce, 16 cm „ 324)0

18 cm „ 34'00

312

Diese Signalapparate sind mit schwerem Gewichte versehen und werden wie eine Uhr aufgezogen. Durch Druck auf einen mit dem Mechanismus und einer Batterie in Verbindung gebrachten Taster wird das Echappement auf elektrischem Wege frei und die Glocke ertönt kräftig. Bei einer Ganghöhe des Gewichtes von 30 cm kann man mit einmaligem Aufziehen die Glocke 120mal ertönen lassen. Das Uhrwerk liegt in einem politirten Holzkasten und ist vorzüglich bei industriellen Anlagen verwendbar.

1719.    Feuerwehr-Station, bestehend aus fertig adju-

stirtem Alarmapparate mit Bronceglocke von 18 cm, Ruhestromtaster, Contrôle- und F ortläute'Vorrichtungen und Blitzschutzplatten auf compactem Brette montirt nebst Erdleitungsplatte aus Phosphorkupfer ; in geschlossenem Nussholzkasten........

1720.    Completer Haustelegraf, transportabel, zum sofortigen Aufstellen, fertig montirt. in politirtem Kasten mit 8 cm Nickelstahlschelle sammt Elementen und Füllung, Verbindungsklemmen, Befestigungsklammern. Holztaster und Gebrauchsanweisung

a)    für einfache Entrée- oder Küchenleitungen, mit 1

Element und 50 m doppelt übersponnenem Leitungs- ' draht ......................

b)    für grössere Leitungen, mit 2 Elementen und 100 m

Draht.....................

1722.    Morse Relief-Schreib-Apparat mit Federspannung, Uhrwerk, Papierrolle und Arretirung, ganz aus Messing, sehr solid gearbeitet, auf polir-tem Mahagoni-Postament montirt. genau nach der bei den österr. -ungar. Staats-Telegrafen-Aemtern

und Bahnen in Verwendung stehenden Type . . . „ 75⁻00 detto Vs natürlicher Grösse............

1723.    Erdrückleitungsplatten aus Phosphorkupfer, nach speciellem Modelle, mit verstärkten Durcliführungs-Oeffnungen für die Drahtableitung. Grösste Dauerhaftigkeit und beste Wirkung: 2000 qcm wirksame Oberfläche: Gewicht

ca. 2l/s kg schwer, per kg fl. 1*75, circa......

aus Kupferblech, 33 qcm, per kg fl. 1*70, ca. . .

von Eisen, 33 qcm, 1 Stück...........

von Eisen, 50 qcm, „    ...........

’. fl. 45*00

„    6-50

. „    9*00

10

12 cm Metallschelle

„ 28*00

fl. 2-25

„    3-00

1724.    Blitzschutzplatten, Vorrichtung gegen Blitzschlag bei Luftleitungen: 3 Lamellen mit Zacken, vernickelt, auf Nussbrettchen montirt, für eine oder

zwei Leitungen zu benützen ...........

Dieselben. mit Schutzkasten aus Zinkblech, im Ofen lackirt, zur Benützung im Freien......

1725.    Telephone (Fernsprechapparate).

Unter elektrischem Fernsprechen (Telephoniren) versteht man die Uebermittlung von Tönen in die Ferne mittelst elektrischen Stromes in der Weise, dass man ein Telephon durch das daran befindliche Kabel mit zwei Leitungsdrähten verbindet, diese Leitungen nach Bedarf durch Wohnungen, an Häusern vorbei, über Strassen, Felder etc. fortführt und an beliebiger Stelle mit einem zweiten Telephon verbindet.

Die in der einen Station dem Telephon zugesprochenen Worte hört man an Ton und Stimme gleich ' in der anderen Station auf beliebige Entfernung, und erkennt somit auch den Sprecher.

Die Telephone gestatten, von einer Station mit nur einem Telephone zu mehreren Telephonen gleichzeitig oder einzeln zu sprechen (in letzterem Falle werden Ausschalter angewendet) und ebenso von diesen verschiedenen Telephonen zu dem einen Telephon.

Zu Telephonleitungen dürfen nur bestens iso-lirte Drähte angewendet werden, damit keine äusseren Einflüsse auf die Influenz des Stromes schädlich wirken.

Für Telephonleitungen benöthigt man zur Hin-und Rückleitung zwei Drähte und für eine elektrische Signal-tour- und Retourleitung noch drei Drähte, jedoch benützt man allgemein hauptsächlich folgende Leitungs-Combinationen :

a)    4 Drähte mit 2 Signalglocken, 2 Tastern, 1 Batterie von 2—5 Leclanché - Elementen mit Füllung und Kasten.

b)    3 Drähte mit ebendenselben Bestandtheilen nebst 2 Umschaltern mit Hebel oder Stöpsel.

c)    2 Drähte mit 2 Signalglocken, 2 Tastern für sogen. Arbeits- und Ruhestrom, 2 Batterien von je 2—5 Elementen und 2 Umschaltern.

d)    2 Drähte mit ebendenselben Bestandtheilen, jedoch mit automatischen Umschaltungen durch Aufhängen eines Telephons und Abheben desselben.

e)    2 Drähte, ganz wie vorige, jedoch noch mit 2 Zwischenrelais, speciell für grössere Entfernungen oder wo eine Anzahl Signalglocken gleichzeitig ertönen müssen.

f) 1 Draht, ganz wie vorige, noch mit 2 Erdrückleitungsplatten und 2 Blitzschutzplatten.

Die vom österreichischen Handelsministerium auf specielle Eingabe bewilligte Herstellung von Telephonleitungen im Freien darf nur nach Combination d oder e erfolgen, wogegen zu städtischen Telephonnetz-Leitungen nur Combination f mit Erdleitung in jeder Station benützt wird.

An Stelle der angeführten Batterien können auch in Combination c—f Magneto-Rufapparate benützt werden.

Preise per Paar.

a)    Handtelephon für Demonstrationszwecke und kurze

Leitungen....................

b)    Miniatur-Sprech- und Hör-Telephon für kurze und

weite Distanzen..................

c)    Telephon mit Hartgummi-Mundstock.......

d)    Standtelephon aus Metall . ............

mit Signaltrompete................

e)    Telephonstation mit elektrischer Glocke, ganz aus

Metall auf politirter Russholzconsole mit Tasse, an der Wand befestigt, mit automatischer Ein- und Ausschaltung der Telephonsignale und Telephonleitungen, Taster für den Arbeits- und Ruhestrom, Blitzschutzplatten, complet............

f)    Dieselbe mit separatem Miniaturtelephon zum Aufhängen ..................... •

g)    Mikrophon und Telephonstation vollkommen adju-

stirt, mit elektrischen Signalglocken, Taster, Blitzschutzplatten, 2 Hufeisentelephonen, automatischer Ausschaltung .......... ........

h)    Mikrophon und Telephonstation mit Magneto-Ruf

apparat und Inductionsglocke mit 2 Schellen, sonst wie g.....................

fl. 10-50

„ 15-00 „ 12-00 14-00 „ 15-50

„ 27-00 „ 36-00

„ 45-00

„ 60-00

1736. Pneumatische (Luftdruck-) Telegrafen.

An Stelle elektrischer Telegrafenanlagen eignen sich zur Herstellung von einfacheren oder wenig benützten Leitungen ohne viele Abzweigungen und auf nicht grosse Distanzen Luftdruck-Telegrafen in Folge ihrer Einfachheit und Dauerhaftigkeit, ins-besonders wenn man die Anlagen gleich beim Baue des Gebäudes oder bei vollständiger Herrichtung von Wohnungen ins Auge fasst, da man die dazu nöthigen Luftdruckröhren der Sicherheit wegen in den Mauerverputz legen kann, a) Taster, per Stück:

Von Holz:

flache, in die Wände...............

erhabene, auf die Wände...........

„ 1-80 »    1-70

315

von Metall, vergoldet:

flache, in die Wände...............

erhabene, auf die Wände.............

Von Porzellan, weiśs mit Goldreifen:

erhabene, auf die Wände.............

Von Bronce, für Hausthore:

flache, in die Wände ..............

mit Zugvorrichtung................

Transportable in Birnform mit Schlauch:

uniibersponnen..................

mit Kammgarn übersponnen..........

mit Seide übersponnen.............

b)    Signal-Apparate, per Stück:

Runder Form mit einfachem Schlag für kurze

Distanz ........... ........

Mit einfachem Schlag in Kussholzkästchen . . Mit Carillon-Sch lag in Nussholzkästchen . . .

c)    Fortläuter mit Uhrwerk zum Aufziehen:

mit 1 Schelle...................

mit 2 Schellen..................

' d) Grosse Haus- und Hotel-Signal-Apparate geben als Signal einzelne starke Schläge, wirken bis 70 m und können mit einem grossen Luftdruck-Taster. Birne oder Zugtaster in Thätigkeit gesetzt werden :

mit Consol und polirter Metallschelle von 16 cm

Durchmesser..................

mit Consol und polirter Metallschelle von 21 cm Durchmesser..................

e)    Indicateure (Nu m m e r - A p p ar a te) :

In elegantem polirten Holzkasten mit Spiegeltafeln, per Nummer:

von 3 bis 9 Nummern..............

von 10 bis 20 Nummern.............

f)    Leitungs-Mate riale:

Co nipo sit ionsroh r, von 4-8 mm Durchmesser,

per m.............. ......

Kreuzverbindungs-Stiicke an’s Leitungsrohr,

per Stück ...................

Kautschuk schlauch zu Verbindungen, per m . Rohrhaken, per kg...............

1727. Sprachrohr-Anlage.

a)    Rohre von Z i n k, 25 mm Durchmesser, per m . . detto von Messing, 25 mm Durchm., per Stück .

b)    Winkelstücke von Zink, per Stück......

detto, sanft gebogen, per Stück . . . .......

c)    Kreuzverbindungsstücke von Zink, per St.

d)    Winkelstücke von Messing, per Stück ....

e)    Kreuz verb in dungs stücke von Messing, per

Stück......................

2-00

1-90

„    1-90

4-00

I 8-00

1-50

l 5-00

„ e-oo

9-00

” 10-00

„ 25-00

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

30-00

7-50

6-50

0-10

0-15

0-80

1-50

0-30

0-75

0-18

0-25

0-20 4

0-40

316

i) Mundstücke, per Stück:

von Nussholz mit Metallgewinde .........

detto und mit Pfeifen von Nussliolz mit Ketteln und

Metallgewinde................

von Metall mit Gewinde ............

wie vor und nebst Pfeifen von Metall mit Ketteln

und Gewinde..................

mit Gewinde, vernickelt............ .

g) Mundstücke nebst Pfeifen:

von Metall mit Ketteln und Gewinde, vernickelt, pei

Stück.....................

von Elfenbein mit Metallgewinde, per Stück . . ganz von Elfenbein mit Metallgewinde, per Stück

1728.    Spiralschläuclie, per m:

a) mit Kammgarn übersponnen, grün oder braun . .

in diversen Farben grün oder braun . ■ in diversen Farben

1729.    Pne u ni a t i s c h e r A p p a r a t zum Oeffhen von Yor-

thüren, Haus- und Garten thüren etc., solid und verlässlich gearbeitet nebst Taster..........

Mit diesem Sicherheits-Apparate versehene Tliüren können auf gewaltsame Weise weder von innen, noch von aussen, sondern nur mittelst des Tasters geöffnet werden.

1730.    Glockenzüge (Klingeln).

a)    Ein Loch in eine Mauer zu schlagen, dann ein Rohr

d)    Federzugwinkel mit Messing-Rosette und Stift, per

Stück......................

e)    Neue Feder zu einer Glocke, per Stück ......

f)    Loch- oder Eckradel von Messing mit Rosette und

Stift, per Stück.................

g)    Gekröpfter Stift zu einer Feder..........

h)    Draht sammt Einbinden, per currtm.......

i)    Darmseite, per currtm..............

k)    Klöbel zur Leitung des Drahtes, per Stück . . . .

l)    Neuer Schwungkolben, per Stück.........

in) Neue Zimmerglocke, per Stück........ . .

n)    Neuer Thürglockenzug sammt Feder. Glocke, Zugstange etc., sammt Anarbeiten, per Stück.....

o)    Hausthorglocke sammt Feder, wie vor, per Stück .

p)    Messingschale mit Griff’ zu einer Hausthorglocke sammt Einstemmen und Eingipsen in Steiugewänd und Durchbohren des Loches durch das Gewände .

fl.

КЗ M    ИЮ    О

ö cö    ob gi    cf.

О О    О O'    Ol

3-00

7-50

10-00

з-оо

b) „

dto.

dto.

3-50

<0

d) ;;

Seide

dto.

dto.

dto.

7-50

8-00

15-00

2-45

0-68

1-00

1-60

0-64

0-60

0-28

0-07

0-5Ö

0-08

0-35

0-70

з-оо

4-50

XXVIII. Gelb- und Glockengiesserarbeiten.

Das Materiale für die Gelb- und Glockengiesserarbeiten besteht aus Kupferlegirungen, d. h. aus einer meist durch Zusammenschmelzen von Kupfer mit anderen Metallen erhaltenen Masse, welche sich der Hauptsache nach in folgenden Arten zerlegt :

a)    in Messing oder Gelbkupfer (Legirung von Kupfer und Zink);

b)    in В г о n ce oder K a noneu- und Glocken metali (Legirung von Kupfer und Zinn):

c)    in Weiss к u p f e r, T о m back, Pa с к f о n g. N e u-silber (Legirungen von Kupfer, Zink und Nickel);

d)    in Münz metali (Legirung von Kupfer und Silber).

Das Mischungsverhältniss dieser Legirungen ist abgesehen von vielfachen unwesentlichen Variationen folgendes :

Das Messing oder Gelbkupfer besteht aus einer Mischung von 2 Gewichtsth eilen Kupfer und 1 Gewichtstheil Zink; die Bronce enthält auf 10 Gewichtstheile Kupfer 3 Gewichtsth eile Zinn; das Kanon en me tall besteht aus 10 Gewichtsth eilen Kupfer und 1 Gewichtstheil Zinn, und das Glockenmetall (auch Glockengut oder Glockenspeise genannt) enthält auf wenigstens 4 oder höchstens 5 Gewichtstheilen Kupfer 1 Gewichtstheil Zinn. Dem Glockenmetalle heigesetztes Zink oder Wissmuth erhöht den Klang.

Das Weisskupfer (auch nichtrostendes Gusseisen genannt) enthält 10 Procent Kupfer, 80 Procent Zink und 10 Procent Gusseisen; der Tomback (auch Kothguss oder Rothmessing benannt) enthält 80—00 Procent Kupfer und 20—10 Procent Zink; der Tomhack wird auch aus Legirungen von Kupfer, Gold, Messing und Zinn hergestellt, je nachdem er zu goldähnlicheu Luxusartikeln, unechtem Blattgold u. dgl. verwendet wird.

Der Packfong (Argentan oder Neusilber) besteht gewöhnlich aus 8 Gewichtstheilen Kupfer, 2 Gewichtstheilen Zink und 2 Gewichtstheilen Nickel ; diese Legirung ist zäher und härter als Messing, kommt an Farbe zwölflöthigem Silber gleich, und wird als ein Ersatzmittel für letzteres vortheilhaft für die einer Abnützung und Beschmutzung mehr unterworfenen Gegenstände (wie Thür- und Fenstergriffe, Geschirre etc.) verwendet.

1731. Messing- und Metallgegenstände, wie Ventile, Hähne, Pipen, Beschlagtheile wolle man unter ihren Schlagworten im Sachregister aufsuchen.

Unter n i c h t V e r z i e r t e n Gegenständen werden verstanden : glatte Arbeit ohne schwierige Modellform oder Façon, z. B. kleine glatte Glocken,

, unter w e n i g

niclit wenig reich

1732.    Messing, verarbeitet

a)    gegossen...........

b)    schmiedbares........

1733.    В г о n c e g u s s, verarbeitet . . .

1734.    Kanonenmetall, verarbeitet .

1735.    Glockenspeise, verarbeitet a) bei Glocken von 0— 40 kg .

1730. Weissкupfer. (sogenanntes nichtrostendes Gusseisen), verarbeitet . . .

1737.    Tomback, verarbeitet......

1738.    Packfong, N.eusilber, verarbeitet .

b)    dto.

c)    dto.

verzierte Gegenstände per kg in Gulden

1-54    1-69

1-62

1-90

1-81

2-00

1-88

1-74

1-10

1- 85

2- 50

1-77

1-94

2-05

2-05 Г 96

2T9

24)3

1-87

1*74

1*25

1-80

3-75

2-30

2-21

2-50

2-28

24)7

1-85

1-50

2-05

5-00

Anmerkung zu Post Nr. 1732—1738.

Spritzen - Bestandtheile, etc. verzierten werden verstanden: Glocken mit geringen Zierrathen und Inschriften, schwierigere Masel i i n e n b e s ta 11 d th e i 1 e oder Baugegenstände etc., — fernere sind unter reich verzierten Gegenständen solche verstanden, die aus Glocken mit schwierigen Zierrathen, Inschrifttafeln, Monumenten, Figuren, Säulenbestandtheilen etc. bestehen.

1739. Die Glocken bestehen aus 2 Hauptbestandtheilen, nämlich aus der eigentlichen Glocke selbst und deren Zubehör.

Die Glocke an und für sich zerfällt:

1.    In ihren unteren Theil, den Schlagring, Kranz oder Schlag genannt, welcher Vu des unteren Durchmessers als Dicke erhält;

2.    in den darüber liegenden, allmählig an Dicke abnehmenden Theil, die Schweifung genannt:

3.    in den die Höhlung abschliessenden Theil. die sogenannte Haube; und

4.    in die Krone oder Oehre, welche gewöhnlich aus 6, bei kleineren Glocken auch aus 4 Henkeln besteht, welche auf einem Mittelbogen auf der Mitte der Abschlussplatte zusammenlaufen, und zum Aufhängen der ganzen Glockenconstruc-tion dient.

Das Zubehör bestellt:

a)    aus dem Hängeisen, woran der Klöpfel hängt;

b)    aus dem aus weichem Eisen angefertigten Klöpfel, welcher im Anschlagballen eine Stärke von ⁵/s der Stärke des Schlagringes erhält;

c)    aus dem mehrfach übereinander genähten rindsledernen Riemen zum Befestigen des Klöpfels;

d)    aus dem Helm (auch Wolf oder Joch genannt), welcher aus trockenem Eichenholze angefertigt und in die Krone eingepasst wird; endlich

e)    aus den zur Befestigung der Krone mit dem Helme dienenden schmiedeeisernen Theilen, wie Schrauben, Querschienen, Spangen, Nägel und durchlaufende Achse nebst Lagerschalen.

Die Kosten der Installation einer Glocke bestimmen sich daher aus dem Preise der Glocke selbst nach Massgabe des verwendeten Materiales, ihrer künstlerischen Ausstattung, und aus dem Preise des Zubehörs, welche Positionen der hier folgenden Tabelle entnommen werden können; zu diesen Kosten ist noch zu verrechnen der nach localen Umständen construirte hölzerne Glocken stulił, das Aufziehen und Auf hängen der Glocke, welches circa 2*5 Procent der Ge-sammtkosten der Glocke beträgt, und schliesslich das Zugseil.

Mehrere bei eine m Geläute angebrachte Glocken sollen harmonisch gestimmt sein; versuchsweise hat man folgendes Schwingungsverhältniss der Töne gefunden:

Grundton :

Intervall :

2- kl. Secundo & gr. Secundo & kl. Terz cd gr. Terz Quart

jjf' überm. Quart cr<2 Quint tS. kl. Sext p gr. Sext er kl. Sept, tr gr. Sept о Octav

Schwin

gungsver

hältniss

24 : 25

32 : 45

8 : 15

Z •• I

Die Duraccorde als die geeignetsten sind folgende :

Grundton :

Terz :

Quint :

1740. Glocken aus Gusseisen oder Gussstalil wolle man ihres Preises wegen im Artikel „Eisen- und Gusswaaren“ Post Nr. 1529 und 1530 nachschlagen

>-b Pj o'

8“ а- *

Uebersichts-Tabelle

für Glocken nach Ton, Dimension, Gewicht und

Zubehör.

Ton

Unte-

rer

iDurch-

Län ge Höhe i der

Der

Länge

der

iraesser

Axe

ivlöpt'elj ragt i des hervor!

Gewicht der Glocke in kg, wenn das Materiale ist:

Preis

aus

i Hebels

Glocke

der Glocke

in m

Ku-jpferle-I girnng ; oder Glok-kengnt

des

Guss- Guss- Zubehörs in fl.

j stahl I eisen

Bass

li

cis

dis

Tenor

fls

gris

ii

cis

dis

1-88 ; 1*65 2-20 1-78 1-56 2-08 ! 1-68 ! 1-50 i 1-96

i    1-57 i 1-38 ! 1-87 1-49 1-81 ^ 1-75 1-44 < 128 1-70 1-39 122 1-64 1-33 , 1*18 1-57 1-26 i 1-12 1-49 1-20 : 1*07 1*43

I 1*10 : 1*00 : 1*33

ii    1*05 0*92 1*25 ! 1*02 , 0*91 1*22 i| 0*94 ! 0*83 1*13 ii 0*89 j 0*79 1*07 i! 0*84 0*70 1*01 I 0*81 ! 0*73 0*98

0*76 0*68 0*92

0*73

0*71

0*66

Alt

fis

0*65

0*64

0*89

0*61

0*86

0*81

gis

li

Sopran

cis

dis

0*63 0*57 0*78 0*60 0*55 0*73 0*57 0*53 0*72 0*55 i 0*52 0*69 0*52 ' 0*49 0*66 0*47 i 0*44 0*60 0*44 i 0*42 I 0*57 0*42 ! 0*40 0*54 0*39 0*37 ! 0*51 0*31 0*36 0*48

??s?i|3sasssgsssęgssss3ss;3si5:§3sgis

HHHHHHHHHOOOOOOOOOOÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ

0000000000000066666666Ô66666666

lällllIl§g§S3i8aS§glS3i*essssas

sg&ÊSrïgg5gsgg|ISsSISIlllIllllll

8oSo88Śg888888§gŚśgŚ8§8ŚśŚśŚ888

XXiX. Binder- und Wagnerarbeiten.

Alle liier angeführten Gegenstände sind loco Wien Hans oder Bahn geliefert verstanden.

A. Binderarbeiten.

1741. Wasserbottiche mit Eisenreifen gebunden, per hl Inhalt :

Fassungsraum .... bis_5    5—10    10—25 25—50 50—100 hl

2-50    2-75    3-00

„ 2-80 3-00    3-40    3-80    4*00

„ 8 cm

1742.    Wasser f ä s s e r :

a)    Eichenes Wasserfass von 5 bis 8 hl Inhalt mit 6

neuen eisernen Reifen, per hl...........

b)    eichenes W asserfass wie vor, aber über 8 hl Inhalt,

per hl .....................

c)    vorgenannte Fässer aus weichem Holze stellen sich um 25 Procent billiger.

1743.    P»adewannen:

a)    Badewanne von Fichtenholz mit 3 eisernen Reifen, 1*3 m lang und 0⁻8 m breit........ . .

b)    Badewanne wie oben mit 6 hölzernen Reifen . .

fl. 3-60

3-25

9-50

6-50

1744.    Butten:

a)    Butte zum Wassertragen mit eisernen Reifen sammt Tragbändern, 04)25 kbm Wasser fassend . .

b)    sonstige Trag butte aussergewöhnlicher Grösse

mit eisernen Reifen und Bändern.........

c)    gewöhnliche Butte sammt Bändern mit hölzernen Reifen........•...........

1745.    Schaf fei:

a)    Weiches Sechtelschaff (Laugenbottich) mit hölzernen Reifen, per hl...............

b)    Zugschaff

von Eichenholz sammt 3 neuen eisernen Reifen . . von weichem Holze mit weichen Handdauben . . . „    „    „ mit 2 harten Handdauben . . .

von Eichenholz mit 3 eisernen Reifen, 2 eisernen Henkeln sammt Auspichen...........

c)    Wasserschaff oder Ausspeiseschaff mit eisernen

Reifen.....................

d)    Aus speis es chaff mit hohen Füssen und Flügeldauben ....................

e)    Abwasch sch aff von Eichenholz mit neuen eisernen Reifen O'G m im Durchmesser, 0*3 m tief . . .

f)    Sitzbadschaff von Fichtenholz mit hölzernen

Reifen......................

V)

55

55

55

3-00

2-65-

1-5S

2'55

3-00

2-00

2-40

4-00

1-60

3-00

3-25

g)    wasser к übel von Eichenholz mit eisernen Keifen

und Eisenbügel................

h)    Ab reibschaffei................

i)    Malterschaffein

mit hölzernen Reifen zum Tragen.........

mit 2 eisernen Reifen zum Tragen........

1740. Massgeschirre :

a) Für trockene Gegenstände, ganz aus gehobeltem Eichenholz mit Handhaben angefertigt und mit Eisenreifen beschlagen, sammt Zimentirung:

Fassungsraum in 1 100    50 25    20

Preis per Stück'in fl."    5*50 P20

1 10__5    2    1

Peis per Stück in fl. 2-95 2-40 1*75 P25 h) für nasse Gegenstände, sonst wie vorige; Fassungsraum in 1 Preis per Stück in fl. 5'25 ; 305 2*75

B. Wagnerarbeiten.

- Г*

2-75

1-20

0-35

0-50

20    10    5

1747. Neue Wägen:

a)    Lastwagen für Baumaterialien auf 2000 kg Ladung complet..................

b)    Leiterwagen, zweispännig,

mit lö’5 cm breiten Rädern sammt Sitz und Bodenladen .....................

mit 0 cm breiten Rädern.............

c)    Baum wag en, zweispännig,

mit 10'5 cm breiten Rädern sammt Sitz, Boden und

Seitenladen..................

mit 6 cm breiten Rädern.............

d)    Trepp en wagen, zweispännig,

mit l0’5 cm breiten Rädern............

mit 6 cm breiten Rädern.............

e)    Han d m i s t w age n, zweirädrig, sammt Deckel, rückwärtigem Schuber, Beschläge und Anstrich, der Kasten oben lang 1*1 m, breit 0*8 m, hoch 0*55 m

854)0

08-00

00-00

04-00

55-00

50-00

48-00

25-00

1748. Werkzeuge und Requisiten:

dto.

2-30

2-45

4-50

4-00

0-48

0-50

0-19

4-00

Wein bock von Lärchenholz.............

0-30

5'00

2-30

XXX, Schmiedearbeiten.

Alle Schmiedearbeiten sind loco Baustelle oder Verbrauchs-Object zu liefern.

1749. Scliliessen, Klammern etc. (ohne Versetzarbeit), per kg:

a)    Mauer-, Schlag-, Gabe 1- oder GewölbscbHessen sammt Durchschubern............

b)    Klammern von Rahm- oder Gittereisen.....

fl. 0-16

„ 0-18

c) F euermauerschHessen aus Klammereisen . . „ .0-17 4) Mantelbaum-, Dach stuhl- oder Dübelbaumschrauben ...................

e)    U e b e r 1 e g ei s e n

f)    Eisenbahnschienen    zu    Bauzwecken verarbeitet „

„    0-34

„    0-15

0-12

0-25

0-80

0-31

O-GO

1750. Wagen-Besclilag, per Stück:

a)    Leiterwagen, zweispännig,

mit 10-5 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesammt-gewichte von beiläufig 225 kg, 2 Achsen im Gesammt-gewichte von beiläufig 100 kg. sammt den hiezu nö-thigen Beschlägen, Ketten u. s. w., jedoch ohne

Bremsen complet zu beschlagen..........

mit 6 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesannnt-gewichte von beiläufig 140 kg beschlagen . . . .

b)    Baum wagen, zweispännig,

mit 10-5 cm breiten, 2 cm dicken Reifen, sonst wie bei a, complet beschlagen, jedoch ohne Bremse . . mit 6 cm breiten. 2 cm dicken Reifen im Gesammt-gewichte von beiläufig 140 kg complet beschlagen

-c) Treppen wag en, zweispännig,

mit 10-5 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesammt-gewichte von beiläufig 195 kg, 2 Achsen im Ge-sammtgewichte von beiläufig 90 kg, sammt den übrigen Bestandtheilen, jedoch ohne Bremse complet

beschlagen....................

mit 6 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesammt-gewiclite von beiläufig HO kg beschlagen ....

„1954)0

„ 170-00

„ 180-00

„ 150-00

„ 154-00 „ 185-00

Sperr-V orrichtungen.

1751 .Brems e (Schleife),

vom Kutschbock aus zu bewegen, complet.....fl. 35'00

vom rückwärtigen Tlieile des Wagens aus zu bewegen „

25-00

1752.    Rad schuh, mittlerer Gattung,

ungefähr 5 kg schwer, per kg...........

Radschuhkette, circa 0-8 m lang, 2 bis 3 kg schwer, per kg......................

1753.    Gewöhnliche Sperrkette sammt Schneller, circa

Г2 m lang, 3 bis 4 kg schwer, per kg.......

0-30

0-53

0-55

1754. Beschläge an Requisiten:

2-30

2-50

1-10

3-20

3-75

0-08

NB. Alle anderen Schmiedearbeiten und damit verbundenen Eisenlieferungen sind in den Capiteln XVI, XXIII, XXIV u. s. f. enthalten und wollen unter den betreffenden Schlagworten im „Sachregister“ aufgesucht werden.

1755. Seile:

XXXI. Seiferarbeiten.

Tabelle zur Anwendung von Hanfseilen.

Ungetheerte runde Seile

Getheerte Kabelseile

Durch- ; Gewicht    Arbeitslast    j    Durchmesser in j per eurrtm    hei ßfacher    : messer in

mm    in kg ^Sicherheit in kg

mm

Gewicht per eurrtm in kg

Arbeitslast hei ßfacher Sicherheit in kg

16

20

0-21

23

0-32

200

26

0-37

300

46

29

0-53

0-64

33    0-8

36

0-96

400

500

750

900

52

59

65

72

1-65

2T3

2-67

3-7

2250 •

3000

3600

39

46

52

1-06

1-55

2-03

1000

1250

1500

2000

78

85

92

98

105

4-0

4-8

5-6

6-4

7-46

8-53

4500

5000

6200

7500

8700

10000

12500

a)    Mechanisch gesponnene und gedrehte Hanfseile

bester Qualität in allen Dimensionen, per kg ... fl. 015

b)    Aufzug-, Glocken- oder andere Seile von der gewöhnlichen Gattung, per kg . . . •..........

c)    Yorspannseil aus gedrehten Rebschnüren, per kg .    „    0‘90

1756. Leindein und Stränge:

Leiterleindeln, 3 mm dick, per hm........

Leiterleindeln, 4 mm dick, per hm........

Leindein von 6 bis 15 mm Dicke, per kg.....

Ein Wurf oder 4 Stück 3 m lange Stränge vom besten

Hanf.......................

Ein Wurf oder 4 Stück 4 m lange Stränge vom besten

Hanf.......................

Anbindstricke, 3fach, 3 m lang, per 100 Stück . . . Anbindstricke, 4fach, 3 m lang, per 100 Stück . . .

„    0-65

2-81

3-38

0*75

1757. Schnüre:

Ein Buschen Fascikelschnüre, 0’28 kg schwer, 40 m

lang.....................

Ein Buschen Fascikelschnüre, 0⁻56 kg schwer, 40 m lang......................

.    „    019

. „    0-38

Ein Buschen gefärbte zwirnene Rolettenschnüre,

175—210 g schwer, 40 m lang...........

Ein Buschen weisse zwirnene Rolettenschnüre,

175—210 g schwer, 40 m lang ...........

Dicke Rebschnüre, per m.............

Mittlere Rebschnüre, per m............

Schwache Rebschnüre, per m...........

1758.    Spagat:

Weisser Bindespagat, per kg...........

Grauer zweischnüriger Heftspagat, per kg.....

Grauer sechsschnfiriger Heftspagat, per kg .... Nähspagat, per kg................

1759.    Gurten:

Spagatgurten (Tragbänder), 6 cm breit, per m . . .

Buttenbänder, 5 cm breit, per m.........

Ordinäre Gurten (auch Buttenbänder), 5 cm breit,

per m......................

Feine Gurten, 5 cm breit, per m.........

fl. 0-45

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0-40

0-03

0-02

o-oi

0-98

0-63

0-75

1-58

0-15

0-04

0-03

0-07

1760. Hanf:

Gehechelter ungarischer Hanf, per kg......

Gespunst zur Wasserleitungs-Arbeit bei Kittbünden,

per kg.....................

Feiner gehechelter Schuhmacherhanf, per kg . . .

Hanfgarn, per kg.................

Hanfwerg, per kg ................

Gehechelter Flachs, per kg............

Flachswerg, per kg................

11

11

11

11

11

11

0-60

0-58

1-07

1*90

0-22

0-63

0-13

1761. Hanfschläuche:

Wasserdichte Hanfschläuche in ganzen Stücken à 50 m lang Durchmesser in mm Breite gelegt in mm Preis per Stück in fl, 17*34 20-40 24*48 2^60 36*75

Durchmesser in mm 66

Breite gelegt in mm___

Preis per Stück in fl. 43*80    52*90    644Ï0    76*50

13 20 26 40 52 26 33 46 66 79

79

92

105

105    115    145    170

327

XXXII. Orgelbauerarbeiten.

Die Orgelwerke richten sich hinsichtlich ihrer Kosten nach der Grösse, resp. Anzahl der Stimmen und nach ihrer architektonischen Ausschmückung.

Zur allgemeinen Veranschlagung genügt, die Grösse der Orgel nach der Anzahl der Kirchenbesucher (resp. der Sitzplätze) zu bestimmen.

Erfahrungsgemäss benöthigt man für eine Kirche 200 Sitzplätzen eine Orgel von 5 bis 6 Stimmen dto.

von „ 200bis 300 „ 300 „ 500 „ 500 „ 800 „ 800 „ 1000 „1000 „ 1500 „1500 „ 2000 „2500 „ 3000

dto.

dto.

dto.

dto.

„ 8 „ 10 dto. „ 10 „ 12 dto. „ 12 „ 16 dto. „ 16 „ 20 dto. „ 20 „ 36 dto. „36 „42 dto. „ 42 „ 48 dto.

17G2. Kirchenorgeln complet aufgestellt und ausgestattet (Pfeifen aus Metallcomposition und Holz, Pfeifenkasten, Windladen aus hartem Holz, Spieltisch mit Klaviatur, weissbeinernen chromatischen und ebenholzenen diatonischen Tasten, Pedal, Registern, Blassbälgen etc., inclusive aller Arbeit vom Orgelbauer, Zimmermann, Tischler, Drechsler, Bildhauer, Staffirer, Schlosser, Schmied u. s. w.), per Stimme :

fl. 110-00 bis 11.155-00 „ 135-00 „    „225-00

a)    in gewöhnlicher Ausstattung

b)    in reichster Ausstattung . .

1763. Orgelreparaturen:

„    7-50

„ 40-00 „ 1-00 „ 45-00 „ 5-00 „ 6-00

a)    Stimmen der Register, per Stück......

b)    Neue Hand-Klaviatur einsetzen, per Stück .

c)    Neuen Pedalltritt einsetzen, per Stück . . .

d)    Blasbälge anbinden und beledern, per Stück

e)    Belederung aller Ventile, per Register . . .

f)    Erneuerung der Messingfedern, per Register

328

XXXIII. Uhrmacherarbeiten.

Bei nachfolgenden Preisangaben ist die neueste bewährte Construction mit Graliam-Gang, Contregescherr (damit das Werk während des Aufziehens weiter geht) und Versicherungsvorrichtung in den Schlagwerken, zu Grunde gelegt.

Die grösseren Räder hei den Thurmuhren, sowie die Gestelle, worin das Werk in horizontaler Lage ruht, sind von Gusseisen, die kleineren Räder von Messing, die Wellen und übrigen Theile von Gussstahl (resp. Schmiedeeisen) angefertigt angenommen.

Die Lieferung der Schnüre, Schnurrollen, Aufziehkurbel, Gewichte und Eines Exemplares Stunden und Minuten angehenden Zeigerwerkes sammt gewöhnlichem Zifferblatte ist in dem Preise enthalten ; dagegen kommen die Kosten für das Aufstellen (welche aus den Reisespesen des Monteurs und dem mit circa 5 Procent vom Kostenbeträge der Uhr zu berechnenden Honorar bestehen), dann die Glocken und Vermehrung der Zifferblätter separat in Rechnung zu stellen.

1704. H of- und F a b r i к s u li r e n.

a)    G eh werk, welches nicht schlägt, nach einem

Aufzuge mehrere Tage geht, auf einem Zifferblatte von 50—60 cm Durchmesser Stunden und Minuten anzeigt, dessen Haupträder 10—15 cm Durchmesser haben, und wobei sämmtliche Räder aus Metall angefertigt sind, und zwar: wenn sie nach dem Aufziehen 3    4    5    6    7-8 Tage geht,

fl. 45-00 5ÄÖÖ 63-00 72*00 8P00 90-00 per Stück

b)    Stunden schlagende U h r vom kleinsten Kaliber, das Geh- und Stundenschlagwerk 0-48 m lang, die Haupträder 0T3 m im Durchmesser, das ganze Räderwerk von Metall, der Gewichtsfall 2*5—3-0 m hoch,

30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, per Stück :

fl. 90-00

ohne Zifferblatt und ohne Glocke........ .

„112-50

mit Zifferblatt von 0*75 m, und Glocke von 0‘3 m Durchmesser...................

c)    Viertel- undvolle Stunden s c h 1 a g e n cl e U h r kleinsten Kalibers, sonst genau wie b, per Stück:

„ 135-00 „ 175-00

ohne Zifferblatt und ohne Glocke.........

mit Zifferblatt von 0-75 m, und 2 Glocken von 0-25 m und 0-3 m Durchmesser..............

d)    Stunden schlagende Uhr grösserer Sorte, das Geh- und Schlagwerk Or68 m lang, die Haupträder 0*18 m im Durchmesser, das ganze Räderwerk von Metall, der Gewichtsfall 3*0—3*75 m hoch, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, per Stück:

„ 130-00 „ 165-00

ohne Zifferblatt und ohne Glocke.........

mit Zifferblatt von 1*1. m, und Glocke von 0"5 m Durchmesser ......................

e)    V i e r t e 1- und volle Stunden schlage nde-U hr, das Geh- und Schlagwerk 14) m lang, sonst genau wie d, per Stück:

fl. 187-50 „ 247-50

„ 10-50

„ 255-00

„ 90-00

„ 165-00 „240-00

„ 210-00 „ 330-00

„ 285-00 „420-00

ohne Zifferblatt und ohne Glocke.........

mit Zifferblatt und 2 Glocken...........

f)    Halbstundenschlag auf den Stunden schlagenden Uhren ad b und d einrichten, per Stück . . .

g)    Viertel- und Stunden schlagende grosse Ho fuhr,

acht Tage nach dem Aufziehen gehend, complet, inclusive 2 Glocken, Uhrhock, 6 Schnurrollengewichten, Schnüren und einem Zifferblatt von 1’25 m Durchmesser, per Stück................

li) Läutewerke zu vorstehenden Uhren, welche durch wechselweises Anschlägen zweier Hämmer das Läuten einer Glocke nachahmen und den Zweck haben, den Beginn oder die Beendigung einer Arbeitszeit zu signalisiren, wobei die Einrichtung getroffen ist, dass, um läuten zu können, das Läutewerk vom Uhrwerke ausgelöst wird, je nach der Grösse per Stück ff. 45*00 bis

1765. T h u r m - U h r e n

a)    Uhr für kleine Kirchen, die Haupträder 0*28 m im Durchmesser, mit 5*0—5*5 m Gewichtsfall, 80 Stunden nach dem Aufziehen gehend, ohne Zifferblatt. und Glocke, per Stück:

Geh- und Schlagwerk 1*0 m lang, nur ganze Stunden

schlagend....................

Geh- und Schlagwerk l'ö m lang, Viertel- und ganze Stunden schlagend..........-.....

b)    U h r f ü r m i 111 e г e К i r c h e n, die Haupträder 0*34 m im Durchmesser, mit 0-25—7*5 in Gewichtsfall, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, ohne Zifferblatt und Glocken, per Stück:

Geh- und Schlagwerk, L86 m lang, 0*68 m breit, nur

ganze Stunden schlagend.............

Geh- und Schlagwerk 2*0 m lang, 0*68 m breit, Viertel- und ganze Stunden schlagend......

c)    Uhr für grosse Kirchen, die Haupträder 0*4 m im Durchmesser, mit 7*5—9*5 m Gewichtsfall, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, pyramidal, für schwere Glocken sehr stark eingerichtet, ohne Zifferblatt und Glocken, per Stück:

Geh- und Schlagwerk, 1*62 m lang, nur ganze

Stunden schlagend................

Geh- und Schlagwerk, 2*2 m lang, Viertel- und ganze Stunden schlagend ................

d)    Zifferblätter sammt Zeigern zu allen vorgenannten Uhren hei Lieferung von nur Einer Garnitur, per Garnitur:

330

von Eichenholz sorgfältig gearbeitet, grün angestrichen mit vorgoldeten Ziffern und Rand, oder schwarzen Ziffern auf weissem Grunde versehen, Durehm. des Zifferbl. in cm 50

von starkem verzinnten Pontonhlech in einem Ringe von Guss- oder Schmiedeeisen festgespannt. sammt dem in entsprechenden Anstrichfarben gehaltenen Zeigerwerke,

Durehm. des Zifferbl. in cm 50    65    75    95

in cm 110

fl. 15-00 19’5Ö 22-50 28-50 125    140    160

fl. 33-00 37-50 42-00 48‘00 Transparente Zifferblätter aus Spiegelscheiben in einer Umfassung von Zink oder Gusseisen, nebst Erleuchtungsapparat und Zeigern,

Durehm. des Zifferbl. in cm 50    65    75    95

Tfl. 20*00 26-00 30-00 38*00 „    „    „ in cm 110    125    140    160

'fl. 44-00 50-00 56-00 64'00

fl. 10-00

e)    Zifferblätter sammt Zeigern zu allen vorstehenden Uhren, wenn mehr als ein Zifferblatt angebracht wird, erhalten zu den unter d) angesetzten Preisen für die E r g ä n z u n g d e s Zeigerwerkes, per Stück, einen Zuschlag von .

f)    Uhrschellen oder Glocken, per Stück:

unterer Durehm. in cm 30    50    75    100    125

aus Glockenspeise (sehr

7-50 12-50 18-75 254)0 3P50

schwach im Fleische) fl. 15-00 25-00 37-50 50-00 65*00 aus Gussstahl . . . „ 10-00 16-30 25-00 33-50 42-00 aus Gusseisen . .

1766. Elektrische Uhren.

fl. 60-00

a) Normal-Regulator- Pendeluhr, mit Auslösung und Impulsvorrichtung, Emaillezifferblatt 190 mm, in feinstem Nusskasten von 1 m Länge mit Schnitzwerk .......................

Diese Pendeluhr dient nicht allein als Normal-Regulator-Uhr, sondern ist vorzugsweise zum gleich zeitigen Betriebe einer unbegrenz-t en Anzahl dazu angepasster U h r w e г к e. welche in beliebiger Entfernung von einander angebracht sein können, geeignet, wobei alle Zeigerwerke genau die gleiche Zeit anzeigen. Dieser Regulator braucht nie aufgezogen zu werden, da bei demselben die Elektricität als bewegende Kraft wirkt, wozu nur

2—3 Braunstein-Elemente nöthig sind.

b) P en del-Uhr, mit einmonatlichem Geh werke (wie jede gewöhnliche Pendeluhr aufziehbar) womit man zugleich andere elektrische Zeigerwerke, die mit mehreren Leclanché-Elementen in Verbindung gebracht werden, auf jede Entfernung betreibt,

fl. 37-00 bis fl. 50-00

c)    Zeige r w e г к e (Secundäruhren) in Verbindung mit

„ 15-00

„ 17-00

„ 20-00

„ 50-00 „ 5-00

obigen Pendeluhren arbeitend, wobei die Minutenzeiger jede Minute vorspringen, mit 35 cm grossen Metallrahmen, 20 cm Zifferblatt, Glasscheibe und Messingreifen ..................

d)    Allarm-Zeigerwerk, gleichzeitig um zu einer im Vorhinein bestimmten Zeit eine oder mehrere Glocken auf jede Entfernung in Thätigkeit zu setzen . .' .

e)    Sicherheits-Weckeruhr, elegant. 8 Tage ge

hend, mit 15 cm Spiegelglas-Zifferblatte in Metallfassung und elektrischer Signalglocke, Vorrichtung zum Ein- und Ausschalten von anderen Glocken, nebst 2 Elementen und Füllung.........

f)    Wächter-Controle-Uhr, mit 8tägigem Gange, in jedem Locale gleichzeitig als Wanduhr zu gebrauchen, für 3 Hauptstationen, sammt 370 Controle-

Zifferblättern..................

für jede weitere Hauptstation...........

Auf dem täglich erneuten Controle-Zifferblatte der letztgenannten Wächtercontrol-Uhr kann man mit vollster Sicherheit und mit Ausschluss jeglicher Fälschung sofort ersehen, ob der mit der Aufsicht verschiedener Räumlichkeiten betraute Wächter den vorgeschriebenen Rundgang, sowohl in der richtigen Reihenfolge, als auch in den entsprechenden Zeitintervallen vorgenommen hat. Eine jede Controle-Uhr dient für 3 bis 6 verschiedene Hauptstationen und können ausserdem noch mehrere Nebenstationen, die genau wie die Hauptstationen functioniren, eingeschaltetwerden, wozu man blos die bezügliche Anzahl Taster an verschiedenen Orten anbringt. Zum Betriebe genügt eine Batterie von 2 Leclanché-Elementen.

XXXIV. Motormaschinen.

Bei den Preisangaben über Maschinen handelte es sich dem Verfasser hauptsächlich darum, für Technik e r, Schätzleute, F a b r i к а n t е n und G е w e r b e t r e i b e n d e Anhaltspunkte zu geben, wonach unter Vergleichung der für den betreffenden Artikel sonst üblichen Preise eine vorläufige Beurtheilung der Kosten möglich werde.

Die Hilfsmittel des Maschinenbauers bei Aufstellung von Kostenanschlägen und Schätzungen sind sehr zerstreut, es ist auch nur Wenigen möglich, Alles dies für Viele öfter unzugängliche, selten ausreichende, und schwer übersichtliche Materiale für Feststellung von Preisen zu studiren; die Zeit ist meist unzureichend hiefür, und doch findet man sich oft in die Noth wendigkeit versetzt, rasch und für die verschiedensten Einrichtungen auf maschinellem Gebiete eine wo möglich genaue Calculation der Kosten abgeben zu müssen.

Die in diesem W e г к e angeführten Preise sind zumeis t hergestellten Bauobjecten entnommen, welche auf die Rohmaterial -preise für Wien reduzirt wurden. Bei Anwendung dieser Preise auf andere Bestellorte wird daher nicht blos auf die Dimensionirung, die Neuheit, Façon und das Gewicht, sondern auch noch auf die Rohmaterialpreise und Arbeitslöhne am betreffenden Bauorte Rücksicht genommen werden müssen, und werden die Fracht und Mon-tirungsspesen zu veranschlagen sein.

Die'P reise aller Maschinen sind samm t M о n t a g e loco Wien angesetzt, und wo nicht anders benannt, per Stück complet hergestellt verstanden.

1767. Wasserrriider.

a)    G e wö h n 1 i c h e s, unterschlächtiges Wasserrad für ganz kleine Gefälle, wobei das Wasser durch Stoss auf ebene oder nur leicht gekrümmte Schaufeln wirkt :

mit Holzwelle und eisernen Wellenzapfen, sonst ganz aus Holz eonstr. aus Holz und Eisen construirt. . . I das Rad ganz aus Eisen construirt

b)    Unterschlächtiges Wasserrad (sogen. Poncelet-Rad, für kleine Gefälle, j wobei das Wasser ohne Stoss durch continuirlichen Druck wirkt:

ganz aus Holz und nur mit eisernen i

Wellenzapfen construirt......

aus Holz und Eisen construirt. . . das Rad ganz aus Eisen construirt

Preis per Pferdekraft Nutzeffect

das Rad allein

das Rad summt Gerinne, Einlauf und Schützen

fl.

fl.

40-00

85-00

115-00

60-00

105-00

135-00

50-00

95-00

74-00

135-00

119-00

159-00

c)    Krop fr a d (unter u. mittelschlächtig), für unveränderliche Wasserstände: ! ganz aus Holz und nur mit eisernen

Wellenzapfen construirt......

aus Holz und Eisen construirt. . . j das Rad ganz aus Eisen construirt

d)    Sagebien-Rad ('mittelschlächtig), ; hei welchem durch die yerliältniss-mässig grossen Dimensionen das Wasser nur durch sein Gewicht ! wirkt :

aus Holz und Eisen construirt... das Rad ganz aus Eisen construirt

e)    Zuppinger-Rad(mittelschlächtig, wobei das Wasser durch Gewicht und Druck wirkt:

aus Holz und Eisen construirt. . . das Rad ganz aus Eisen construirt

f) Schaufelrad mit U e b e r f a Ilse h ü t z e и für nicht grosse Wasser-mengen und mittlere Gefälle, wobei das Wasser grösstentheils durch Druck wirkt:

aus Holz und Eisen construirt... das Rad ganz aus Eisen construirt

g)    S ch au f e lr a d mit Coulisse n-einlauf (halbschlächtig

aus Holz und Eisen consruirt... das Rad ganz aus Eisen construirt

h)    Zellenrad mit Coulissenein-lauf (rückenschlächtig), wobei der Wassereinlauf oberhalb der Rad-axe stattfindet:

aus Holz und Eisen construirt. . das Rad ganz aus Eisen construirt

Preis per Pferdekraft I Nutzeft'ect

[das Rad sammtj Gerinne, Einlauf und Schützen

das Rad allein

я.

fl.

60-00

102-00

150-00

120-00

185-00

127-00

200-00

115-00

175-00

118-00

180-00

137-00

220-00

90-00

132-00

180-00

146-00

211-00

160-00

230-00

155-00

215-00

i 158-00 220-00

173-00

256-00

i) Obersch lach tiges W a s s e r r a d für grosse Gefällsdifferenzen, wobei der Wassereintritt am Scheitel des Rades erfolgt : ganz aus Holz construirt,

bis 6 m Raddurchmesser . . über 6 m

dto.    . .

aus Holz und Eisen construirt. . . das Rad ganz aus Eisen construirt

30-00

40-00

75-00

105-00

45-00

50-00

85-00

10-00

#

/

и

;

!

Л

>' /\

/

Ш

/“Ć у

•ÿ.-:V:t:

P

'i

s

л

Gewöhnliches, unterschlächtiges Wasserrad.

Ш

Ал

А

/

V

\ь.

ж

~о

■{

IЩ" а|

■>

\

щш

i

Л

1У

ML/À

□

ff

шш

;

щ

I

Л1

' 1

S

Poncelet-Rad.

р

/ О I 0v'\

Шм

iu>àxow Wo cMV’< зш»ж> \ Ш

/

в'

.. :

•о

ai

\

/J\o-

;

/■:

Ли

Г

жш

Т\

^ü=à

ш

‘У

Zuppinger-Rad.

1

U fâÆ g jj§

Ht

''о

ж

/о

HH

Jw4,

ЛГ.1

à

7

Ш-

Ш

Ш

Ш

m

Kropfrad.

|i

г

7х

\

7

1

1

/

/

/

\

:

mm - î

/

{£5}

; -

a /

\

Щ

a

y,

•=r-=-=:

BM И

<лл

JL3

h

7

■

!7

y

g-.'«a

V>i

%

..

yfliî

r. i

p

■

Sagebien-Rad.

336

m \

A

\

A

li ÏÏ

Â°À

"I

:

ШШШ

N

----- . —

|a

Щ

ч \

/

V

U

Щ

m

pi

i

-4^

Schaufelrad mit Coulisseneinlauf,

ИР¹!

‘

A

!

■

!

As

1

Ä

l'vV" ' tum/tât

wmwmm

i

ш

ж

il

m

1

mmm

шт

ш

ж

ж

щ

■’Ж

■■■шшт.

т

Zellenrad mit Coulisseneinlauf.

hJ

ii Я! Hi; H !ш И R

Schaufelrad mit Ueherfallschützen.

у;

Со'

Ш-

1л

шг

/•

w /_........

'о

т».

чч' ч'⁴' ⁴

Oberschlächtiges Wasserrad.

338

1768 Turbinen.

Die Dimensionen der Turbinen hängen von der jeweiligen Wassermenge und dem Gefälle ab: die Zu- und Abflussrohre oder Gerinne sind in nachstehenden Preisen nicht enthalten, wohl aber die mit Sieb und Sperrschiebern versehenen Einströmungskasten.

a) R ę a c t i о n s t u r h i n e n (System Jonval-Hentschelj,

¹ Gefälle in m |l

10

1-25

1-5

21

• ²⁷⁰

Consum in 1. Nutzbare Pferde kräfte .    .    .25

1080 2700

10-1 ;25'2

Preis

fl. .    .1120

270 1080 2700 27oi 1080 2700 270 1080 3-1 12 6 31 5 3-8 115-1 37-8 5-3 121-2

2700

52-9

2400 5300

ÎOSO ! 2250f 4 8001030:2100

4300 1300:24 40

5040

270 108012700i 7-5 30⁻2 75'б| 1280 2190 4900;

b) Druckturbinen (System Girard), variable.

Gefälle in m Г45 2*6 2\528    2*6    3*0    3-327 3*85    4-0 4*5

Consum in 1 3200 6633 4391    2684    4560    3792 3158    34741895

Nutz.Pferdekr. 46 129 111    69-2    137    126-2 12Г6    139 85*3

4600 5690 6800 3380 4460 6090 6400 6300 4300

Preis in fl.

Tabelle über Nutzeffekt, Durchmesser, Gewicht und Preis von Turbinen nach System Girard.

In dieser Tabelle bezeichnen in jedem Falle die Zahlen der ersten Beihe : Nutzleistung in P f e r d e к r ä f t e n. der zweiten Reihe : Durchmesser der Turb inenräder in m, der dritten Reihe : Approximatives Gewicht in kg,

der vierten Reihe : Preis der с о m p 1 e t о n Turbine summt Kasten, aber ohne Gerinne in fl.

Gefälle in m

Wasserzufluss per Sekunde in kbm

0-03 jo 062 0-125 0 25 I 0-5 0'75 14)    1'5    2    3

i U! з

0-75

1-5

KM 2500 5501 1425

37 5 4o 3-0    3-3

22000 25000 12650 14375

2 51

5    7-5

1-5!    1-5    1-5    1-71    1-7

1500 3000 3500 7500' ----

S25 1680 1960 4200

loi 15!    20    30    40    50    60

I    2-0    2-3    2-5    2-7    3-0

9000 11000    14000    17000    20000 23000

5040    6325    S050    9775    11500 13225

1-5

2-5

I 3-751    7-5! 11-25]    15

l-3j 13    13;    15

1600 2500 3500j 5500 880I 1425 I960! 3080

22;    30    45!    60

1-7    1-7    2 0    2 3

85001 9000 13000 15000 4760 5040 7475 8625

75    90

2 5    2-7

18000 21000 10350 12025

1-2

900

51    10!    15!    20    30!    401    60

1-3!    l'-sl    1-3J    1-5    1-5!    1-7    1-7

1800! 3000 4000 6000 7000 10000 12000 990] 1680) 2240j 3360| 3920| 5750| 6900

80

14000

8050

100 120 2-3    2-5

17000 20000; 9775111500l

Gefälle

in m

Wasserzufluss per Sekunde in kbm

003

O'062j 0-12öj 0-25

0-5

I 0-75 j 10 1 1-5 j 2    !    3

3-7    7-5

1-2    1-3

1000 2000 550 1110

2'2]    5

10

1-2

1-2

10001 1200 550I 660

1-3

2500

1425

MOu

1.5

1-2 1 2 900 1200 495    66C

re cn

12

1500

825

1-3

30011

1680

45

1-3

7000

3920

GO 90 1-3    1-4

8000 10000 4500 5750

120 ISO 210    300

1-5    1-5    1-7    1-7

11000 13000 18000 20000 6325 7475 10350 11500

360

2-C

23000

13225

1-2 900 1200

1-2

495

660

1-2

900

1-2

49

1250

690

1700 3400 7000 9000 935 1905 3920 5040

791 l-3j 1-4 9000 10000 5040 5750

105

140! 210    280 350

1-4    1-5    1-7    1-7

12000)14000 18000 21000 6900I 8050 10350 12025

80

13

10000

5750

11

23

45

67

10

1-2

1-2

1000 1300 550    715

13

1-2

2000

1110

25    50    75

1-2    1-3    1-3

3800 8500 11000 2130 4760 6325

15

20

30

40

50

120| 160!

1-4 Г4 1-5 12000 15000 69001

240    320

11000

6325

1-7

20000 8625 11500

90    135

1-3

1-4

ISO

11000 12000 6325 6900

1 *4

270

13000

7175

1-4

16000

9200

100    150    2U0

1-3    1-4    1 4

12000 13000 15000 6900 7475 8625

10

1300

715

IgSs

7000

150    225

12 12 12000 14000 6900 8050

13    25    50I 1001

1-0    1.0    1-oj    1-21    l-2l

9000 14000! 8050!

2000 3000

5000

1110 1680 2300 ! 5040

15    31    62

1-0 10 1-0 2500 3800 6000 1425 2130 3360

125

10

1100(1

6200

200

340

Я

—__

=1п

-,

Щ=Г

:ję=

il“

ПНЕ

Щ2

1S3S

рнг

At Ł

ш= г шЛ

=| v—iJ^ у

-1

Î.4-

li

: -

щт

'Ж

шш

■i

ш

Reactionsturbine (System Jonval-Hentschel)

ll!=WJ

'шятЩ

VS

Ill

ч'ЧЧ\ЧчЧЧч-Ч«ХЧчЧ^-

Druckturbine (System Girard).

c) Turbine nach System К пор.

Preise per Stück sammt Montirung ohne Wasserkasten.

j Mittlerer I I Durchmesser in mm

Zellenhreite in mm.

Preis in fl.

Mittlerer Durchmesser in mm

Zellenbreite in mm

Preis

in fl.

637

955

80

1273

120

1000

1592

160

1380

2228

1910

200

240

1769. Tangentialräder.

Gefälle in m . . Consum in 1 . .

1900

2570

4420

2547

2865

3183

Preis in fl

280

320

360

400

4970

5570

6850

8300

2000 1700 5100 2500    1500 2800

1770.    Calorisclie-Masehinen.

a)    System Lehmann, mit gemauertem Ofen.

Leistung in Pferdekräften Gewicht der Eisentheile in kg 200 600 1050 1650 2500 3000

Preis in fl

b)    System Hock, ganz von Eisen.

Leistung in Pferdekräften . . .

Gewicht in kg.........

Preis in fl...........

1771.    Gaskraft-Maschinen.

a)    System Langen und Wolf.

Leistung in Pferdekräften Va    1    2    4    6    8

Gewicht in kg..... 450 650 900 1450 2250 2450

Preis in fl........1000 1200 1600 2100 2650 3100

b)    System Otto und Langen.

Leistung in Pferdekräften

Gewicht in kg......

Preis in fl.........

7« Vs 74

1 1% 2

320 640 850 1050 1350 1650

1200 1500 2000 2400

1200 1500 2000 2400

2    3

200    300    350    450    500

370 ' 600    1070 ■ 1570 1720

74

7.

1772. Wassermotoren.

System A. Schmidt, Gefälle in m.....

20    30 40 50 60 80 100

c)

rt) „

3    dto.

4    dto.

Durchschnittlicher Wasserconsum 18 kbm per Stunde und Pferdekraft.

342

1773. Dampfkessel.

\ê

:ź

Durch-

Länge

Durch-

~т

messer

Länge

-a

D

des

des

«8

Haupt-

kessels

Nehen-

kessels

.Totale Heitzfläche

Eostgrösse

Durch-

Höhe

Approx.

Gewicht

des

Dampf

domes

der Kessel

11

ho £

I®

Ph

in m

Preis in fl.

in qm 11 in m } in kg l__

351-1 , 9-5 0*78 7*38; 52*5!2*62 0"78 0*86! 6700 1400_____

401*26 10-28 0*78 8-09 60-0.3-0 0*78 0*86! 7750:1500 3475

d)    Cilindrische 16111 518 0*78 5*18 244).1*25 017!0’63 44501050 2045:

Kessel mit 1 201*57 5-970*78! 5*97j|30*0'l*5 0*63;0*7 ; 59501125 2662 Flammenrohr f. 251-57! 716 0-78 716 37-51*63 0*63 0*7    73001200 3220

Anlagen mit inter- 30 1-73: 8-56 0-86 8*56jfô*01*79 0*63 0*7    9100 130013965

mittirendem Be- 36 l-73!10-13;0-8610-13 54-0!l-93 0*78 0*86 106001425)4600 triebe    421*73 10*67j0*94|l0*67 634) 2*1 018 0-86 12050 1500 5200

50 1*88! 12*09,0*94 12*09 75-0 2-25 0*86 1*02 15650 1600 6675 ‘ e) Cilindrische 20! 1*88 4*24 0*7 ! 4-24 304) 1*580*63 0*7    64501050    2850

Kessel mit 2 25 2-04 4*71 0*78 4*7137*5'2*0 0-63 0*7    79501150    3480

Flammenröhr. 30!2*04 5-6510-78 5*66;l45*0 2*25 0*68 0*7    935012504075

für grosse Anlagen 36 2-04 6-75 0-78 6-75 54-0 2-5 0-78 0-861105013504620 mit intermittiren- 42:2-2    7*38'0*86    7*38 63*0 3*03 0-78 0-86 13550 1450 5800

dem Betriebe 50 2*2    8 4 8 0-86 848 754) 3-58 0*86 1-02 15300 1625

60 2*2 10-05 0-86 10-05 90*0 3*85 0’86 1-02! 18000 1725

a) Einfache ci-lindrischeKes- 4! sel für kleinere 6 Anlagen mit con-; 8 tinuirlichem Вс- 10 I triebe    ;

12 1-1

115

0-86 5-97! . 0-86 8-0 : . 0-94 8*48; .

9-26

1-26

9-9

3030,

3600

7700|

if) Lo с ото b il-und) 2 0-63 Röhr enk es s elf.) 40-78 rasche Dampfer- 60-94 zeugung b. Mangel 10 11 j an Aufstellraum 15Ц-26

1- 72 047 1-23 3*00*18

2- 1 0-63; 1-54 540-33 2*25 0*78 1-6211 7-5 048 2*59 0*94| l-7810-0,0-7 3*06 1*1 I 2-1215-0 0-96

2300 650 1315; .    !    3100    750 1740

di

иР

JL.

".

li.-

я ffli

Einfacher cilindrischer Kessel.

fc] I

вз

il—

as

_os_

ŁT- 71

В8 ШШ

яг

......

I

щт

111

Л ■■ ' у

шш

Cilindrischer Kessel jnit zwei Vorwärmern.

TT

•Wh

TT

IlÉj

It'

TÏ

ЕШ

iS®

Cilindrischer Kessel mit zwei Flammenröhren.

1774. Dampfmaschinen.

Der commercielleWerth einer Dampfmaschine lässt sich nach dem Cilinderdurchmesser und dem Kolbenhub beurtheilen, hängt aber (bei gleicher Güte der Ausführung und Construction) weniger von der Zahl der Pferdestärken ab, da letztere sich bei den meisten Maschinen durch grössere Kolbengeschwindigkeit, höheren Dampfdruck oder geringere Expansion, bedeutend erhöhen, wenn für entsprechend grössere Kesselkraft gesorgt wird.

Die Dampfmaschinen werden im Nachfolgenden sammt Fundament, complet, d. i. mit Regulator, Schwungrad und Welle mit hinterem Lager, Speisepumpen, Schiebern etc., aber ohne Rohrleitung, vollständig montirt berechnet angesetzt. Die angesetzten Pferdestärken sind mit HP = 75 mkg verstanden.

a) Vertikale Hochdruckmaschine mit Expansion.

Pferdekräfte

Preis fl.

b) H o r i z o n t a 1 e H о c h d r u с к m a s c h i n e mit E x-p ansion.

8    10    12    16    20    25    30    40    50

Cilinderdurchmesser mm . 210 237 290 316 369 421 448 527 606 685 Kolbenhub mm 527 527 632 632 790 790 790 948 948 1106 Pferdekräfte . 6

Ohne Condensât., Preis fl. 11401300 1700 1920 2600 3120 3920 4800 5800 8000 Mit Condensât., Preis fl. 16001700 2200 2400 3080 3750 4760 5900 7120 9600

c)    H о c h d r u с к - B a lan c i e r m a s c h in e n.

Cilinderdurchmesser mm . . 390 421 527 579 Kolbenhub mm Pferdekräfte .

Ohne Condensation. Preis fl. 2700 3700 6000 8000 9200 11000 dto. ., 3450 4700 7200 9600 11000 13000

d)    H o r i z o n t a 1 e H о c h - N i e d e r d r u c к - M a s c h i n e (Woolfsehe).

Gross. Cilinderdurchm. mm . 369 527 632 711 Kolbenhub mm Pferdekräfte .

Preis fl. . . .

e)    Woolf’sehe Balancier-Ma sch in en.

Grosser Cilinderdurchmesser mm

Grosser Kolbenhub mm 790 1106 1738 1580 1896 1738 1896 Pferdekräfte . .

Preis fl.....

Mit

dto.

3600 6400 7800 10200 14000 20000

316 500 738 895 1000 1054 1422

. . 10    25    50    70    95    120    180

. . 4400 7800 17600 24400 32000 33200 40000

*•»

f) Kessel und Maschine vereint, stehender Röhrendampfkessel mit daran montirter Kraftmaschine (auch stehende Locomobile genannt). Cilinderdurchm. mm . . 92 Kolbenhub mm Pferdekräfte .

Preis complet fl. .... 700 900 1300 1500 2000 2350 2700 gr) T r a n s p o r t a b 1 e D a m p f ni a s c h i n e n (Locomobile) auf einem Gestelle mit Rädern und Deichsel, complet sammt Funkenfänger, Schürrzeug und Rohrbüchse: Maschine mit einem CHinder.

Cilinderdurchmesser mm 118 Kolbenhub mm Pferdekräfte .

Preis H. . .

Maschine mit zwei CHindern. Cilinderdurchmesser mm . 184 Kolbenhub mm .

Pferdekräfte . .

. . 1350 22ÖÖ 2800

3?

3900

Preis fl.

b) F r i e d r i c h s D a m p f m o t о r.

. 7 3860 5300 6300 7400 8600

IS

щЛ

'Pa'

Kessel und Maschine vereint, für Kleingewerbe practicahel, einfach zu bedienen und ohne behördliche Erlaubniss und Contrôle zu betreiben : Brennmaterial - Bedarf per Stunde und HP circa 3 kg, Fülltrichter alle 2 Stunden nachzu-

тЩмш.

füllen,kesselstein-frei u. rauchlos; auch als Locomo-W bil auf Rädern.

~:-Л.

ШШШШжт

Preis in fl. öst. W. Leistung in I I extra für |

, Pferdestärken ! ohne j ciser.

bei 4    ! Qon_ Con- ' nen

Atmosphären den_ den_ Wa_ ge Dampfspannung

Ganze

Schwungrad

Län-

Brei

te

Höhe

sa-

tion

sa- gen z. tor Fahren

Durchmesser

Breite

Wellen-

Durchmesser

Tourenzahl

Ungefähres Gewicht in i kg ohne Wagen

in mm

K—^

О Qi О

550; — 700 — 1075' 75 1400 100 1850 150 2250 200 2700 300 3500 400 4200! 500

225

300

400

500

50    500 1500

600 600 1800,

1500

1650

1800

—    13700 200012700

—    4200 230013000

§ § g g"g gf

iOśDC4§^4 _тЧ гЧ г—< г—i гЧ

H тЧ

Preise exclusive Antrieb-Riemenseheibe, als weiche übrigens eventuell das Schwungrad dienen kann.

Die l/₂- und 1-pferdigen Motoren sind auf Füllöfen montirt und brauchen ausser der für 3 Stunden genügenden Anheizung keine Bedienung.

Zur Condensation sind per HP und Stunde circa 100 1 Kühlwasser erforderlich.

1775.    Windmotoren.

Windräder, welche auf einem prismatischen Gerüste montirt sind, sich je nach der Windrichtung automatisch regu-liren, und vornehmlich zum Wasserschöpfen und anderen weniger Kraft in Anspruch nehmenden momentanen landwirtschaftlichen Arbeiten gebrauchen lassen, complet montirt, per Stück:

3    3V*

3-05    3-65 4-26 4*88 4'88 64)9

350 520 820    855 1000

2    2V,

1    l¹/*

276    330    466 834    1035 1500

Pferdekräfte Raddurchmesser m inch Verpack., Gewicht kg 255 Preis fl

1776.    Automatische Hydromotoren.

Hydraulischer Widder oder Stossheber, aus einem gusseisernen Windkessel mit Stoss- und Druckventilen bestellend, welchem man unter relativ sehr geringem Gefälle ein Wasserquantum zuführt, das durch die automatisch arbeitende Ventilanordnung bis auf V, des Volumens auf etwa öfache, oder ’/14 desselben auf etwa lOfaclie Höhe des Zuströmungsgefälles gehoben wird.

Das Minimalgefälle des dein Widder zuzuführenden Druckwassers ist 0*5 m : die Leistung hängt vom Gefälle des Wassers bis zum Widder und von der Höhe ab, auf welche derselbe den Wasserhub besorgen soll. Die Wasserzuführung sowohl (d. h. die Druckleitung zum Widder), als auch die Steigleitung, worin das gehobene Wasser transportirt wird, muss aus hermetisch schliessenden Röhren hergestellt werden.

•*»

Zur Berechnung der Leistungsfähigkeit dienen folgende Formeln:

Wenn Q das dem Widder angepasste Wasserquantum in Litern, q (las vom Widder geförderte Wasserquantum in Litern, h (lie Gefällshöhe des zuströmenden Wassers in m und

H die Steighöhe des vom Widder gehobenen Wassers in m bedeutet, so ist 10 II q 7 li

und lassen sich die Koste neinersolchen ; Anlage nach der folgenden Tabelle ermitteln.

Reservoir

r=

«i =

7 Q h

10 H

у/

Teich и der Bach,

тШШ\

ÄJ

V7

Anmerkung. Пег hier skizzirte Widderapparat ist wegen der Deutlichkeit seiner Functionselemente verzerrt gezeichnet, derselbe nimmt in Wirklichkeit nur den Kaum von O’l bis 0-5 kbm ein.

Wassermenge

welche für den hydraulischen Widder gebraucht wird

jj Durchmesser der Rohrleitungen in mm

I Druckrohr Steigrohr

Preis des Widders per Stück in fl.

3    bis    6 Liter per Minute

4    ,,    9 dto.

dto. ,, dto

dto. . .

13

19

12 „ 22 ,, 45 ,, 70 .. 120 .. 150

»t'fsE*-*

C O CC О’ »'S О о О — CC Ci Сл

26

10

dto.

dto

dto.

31

13

36-80

3910

44-85

55-20

90-90

158-70

253-00

40S-25

552-00

13

51

19

dto. ,, dto. ,, dto. ,, dto. ,. dto. ,,

Die Kosten der Rohrleitung hängen von der Länge derselben ab ; die Druckrohrleitung mache man möglichst kurz, d. h. man disponire den Widder nahe der Wasserbezugsquelle, — wohingegen die Steigleitung beliebig lang sein kann.

dto.

dto.

dto,

dto.

64

70

77

102

26

31

39

51

XXXV. Maschinentransmissionen.

1777. Guss- und schmideeiserne Wellen, Kuppelungen, Räder, Riemenscheiben, Trommeln, Lager und dgl. Transmissionsbestandtheile sammt Schrauben und allem Zugehör fertig montirt, per kg

fl. 0-14 „    0*36

„    0*32

a)    Rohguss.....................

b)    abgedroiit, peho- j bis 80 mm Wellendurchmesser.....

beit (appretirt) ) über 80 mm    dto.    .....

1-90

Metalllager, per kg..................

Gewiehtstabelle über Kuppeluugen und Stellringe nachfolgender Abbildungen.

Muffen- ! Seller’sche | Scheiben- : Schalen-

Zahn-

Durchmesser der Welle

Kuppelung wiegt per Garnitur kg

j Stellringe sammt I Schrauben jund Keilen

30 ram ( 35 *    /

40 . I 45 „ f 50 »    (

55 „ I 60 „ ( 65 „ I 70 „ I 75    „    /

80 „ I

85 . I

6-93

6-63

10-13

9-69

16-34

15-68

21-72

20-88

30-46

29-4

9-6

8-9

9-4

8-7

8'9

15-8

18-5

16-4

15-4

21-5

20'9

ЗГ6

30 7

40-5

39-4

18-0

14 5

15'8

04585

0-34Î

0-665

Ö-6

25-5

24-5

37-7

86-9

50-5

49-5

21-91 21-34 32-52 31 74 43-65 42-66

23-7

22-9

0-956

0-86

36-0

35-0

480

46-8

1-355

1-275

1-945

1-8

2-755

2-567

71-0 69-3 1030 1010 139-2 134-0 1930 186-0 221-2 nfz

342-0

3310

513- 8 529-6

514- 7

42-68 41-33 !i 55-97 54-35 73-88 69'88 106-5

60-8

750

64-6

73-6

59 5 86-2

63-34 93-31 ~9T58 129-57 125-51 j 172 38 I 166-29 !    226-05

!    219-35

i 291-0 I 283-5 I 430-0 i 423 0 j 4154)

Das Gewicht der Ausrückhebel zu Zahnkuppelungen yariirt zwischen 25 u. 40 kg per Stück.

90 „    \

95 „ ) 10!) „ I

110 „

120 „ I

130 „ I 140 я 150    „    f

160 „ ( 170 „ I 180 „ \

190

- f\

j 100-62 1570 150 0 20S-66 199-7 3190 307-5 296-0

85 0

118-5 115-0 154-7_ 1500 193-9 188-0 240-8 233 5 372-2 362-6" 352-5

106-2

j шГз“

145-5 I 1414 213 0 !    207-7

268 0 261-4' 348-3 340-0 532-3 5215

öiÖ^

3-69

3-45

5-0

4-39

7-034

6-25

9-84

8-846"

13-288

i 12-067 16-33 16-86 19-929

•*>

Kuppelungen und Stellringe.

-5

Muffenkuppelung.

jy

//

Seller’sche

Kuppelung.

«I

i iS

■MMML

Scheiben

kuppelung.

fù

J

Éâ

Ijj

шш

mm

Щщ

Schalen

kuppelung.

ÎTF

;p

gm Zahnkuppelung.

350

Amerikanische Frictionskuppelung

II

\f

il

m j!i

~sn

al

\M

-g

Riemenscheibe mit Frictions-kuppelung

¹ %-

.J

Losscheiben etc. etc. bei vollem Betriebe.

Lj zur momentanen, widerstandslosen und ruhigen к Aus- und Einschaltung von Transmissionswellen, . - . Jf®. Riemen- und Seilscheiben, Kamm- und Schau-B *j:i felrädern. Schiffsschrauben, zum Ersatz von

Preise für die Bestandtheile einer Frictionsknppelung, jedoch ohne Wellen, Häng- oder Wandarme. Lager, Consolen, Spindel

und Kurbel:

Bei 100 Touren per Minute, HP Wellendurchmesser, mm .... Kupplungsdurchmesser, mm . .

Gewicht kg .........

Gulden 5. W..........

Gewichtstabelle über gusseiserne Riemenscheiben.

U = Durchmesser in mm, В = Breite in mm, 6 — Gewicht in kg per Stück.

1) B G

DBG D B G

120

120

3-0

5*0

130

4*0

130

130

5*2

140;

7*0

5*0

- 140

6*0

8*0

150

150

6*0

150

7*0

WO

9*0

IGO

6*5

IGO

7*5

170

9*6

170

7*0

170

8*0

180

10*1

180 100 180 150 190! 75 190 100

8*0

9*0

11*0

9*0

10*0

190 15012*0 200 7510*0 200 12511*0 200 1175 12*0 220 7510*5 220 125 12*0 220 175 14*0 240 75 11*0 240 [12512*6 240 175 14*65 260 75 12*0 250 125 14*0 260 ! 175 16*0 280 100 14*0 280 150 15*0 280 200 16*0 300 [100 15*0 300 |150 17*0 300 1200 19*0 325:100 16*0 325 115019*0 325 200 22*0

350 100 18*0 350 150 21*0 350 200 25*0 375 100 20*0 375 150 23*0 375 200 27*0 400 100 22*0 400 150 25*0 400 200 28*0 450 100 28*0 450 150 32*0 450 200 36*0 500 125 38*0 500 200 45*0 500 250 50*0 550 125 44*0 550 1 75 51*0 550 250 60*0 600 125 51*0 600 ! 175 60*0 600 250 70*0 650 1125 60*0

650 175! 69*0 1200 400 270*0 650 250 80*01300 200 170*0 700 150 80*0 1300 300,220*0 700 200 85*0 1300 400 285*0 700 300 96*0 1400 2001200*0 750 150 90*0 1400 300 245*0 750 200 95*0 1400 400 300*0 750 300 106*0 1500 200 215*0 800 150; 95*0 1500 300 270*0 800 250 105*0 1500 400 340*0 800 350120*0 1600 250 250*0 900 150 106*0 1600 300 300*0 900 250 120*0 1600 400 360*0 900 350 140*0 1700 250 280*0 1000 150118*0 1700 300 330*0 1000 250 132*0 1700 400 400*0 1000 350 150*0 1800 250 310*0 1100 200136*0 1800 400 440*0 1100 3001150 О 1900 250 350*0 1100 400 170*0 1900 400 480*0 1200 200 150*0 2000 250 390*0 1200 300 200*0 2000 400 530*0

351

Zweitheilige schmiedeiserne Riemenscheiben,

ohne Demontirung der Transmission auf den Wellen zu befestigen, bis 12 HP ohne separate Keilnute.

if

mm

//

ЖШ

m !!:|

■i

f/j

Тщщ/

Preis per Stück in Gulden ö. W., his 75 mm Bohrung calculirt.

Durchmesser

Breite

min

mm

80 I 90 I 100    116    120    130 ! 140    150    160    180 ; 200    250

Cß ^ <1 CJ O Ü< ÜI л ^ CÄ 05 O Ü« O O« O Ol О О« О V' c ooooocooooo

13-451 — 15-70:    _

17-95! 20-70 20-20 23-30 24-85

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1300

1400

1500

1600

1800

2000

86-95 88-35; 89-70 91-10 92-50 93-85 96-60 10245 107-65 121-45

23-70! 24 15 24-65 25’15 2605 28'05 25-35; 25-90 26-40 26‘95 27'95 ЗО'ОО

27- 10 27-60 28-15 2S-75 29’85 32 05

28- 75 29-35 29 95 30'55 31-65 34 05 30-45! 31 05 31-70 32'30 33'50 36-05 32-15! 32-80 33-45 34-10 35’40 38'05 35-901 36-55 37-30 37-95 39’35 4200 37-70 38-40 39-15 39-85 41-30 44*20

21-40 23 55¹ 27-35 25-70 29-85 27-85; 32-30 29-95! 34-80 32 10 37-30 34-25 39-75 36-40 42-25 38-50! 44-70 40-65; 47-20 44-85! 51-75 47-10; 54-35 52-40;

54-75 62-70 59-65 67-90 64-6ü!

73-45! 83-10 80-75¹ 91-10 86-7o! 97-15 96-90 109-35

60-00

73-60

Ueber 75 mm Bohrung erhöht sich der Preis einer Scheibe für jeden cm um il. OliO ö. W.

Gewichte der s chmiedeisernen Kiemen sch eiben.

Breite in mm Durchmesser    in mm    300    bis    450    circa 14 „

d 05 to ist ej

ело

bis 180 j 190 bis 200 „    34    !    29    „    36    kg

„    42    !    36    „    42    kg

„46    41    „    48    kg

„    59    49    „    65    kg

„    65    i    61    „    75    kg

Gewicht und Preis der Drahtseilscheiben.

Wellen

Àeusserer

Scheiben

Durchmesser mra

Seildicke mm

Anzahl der Arme

Gewicht kg

Preis per Stück fl. 6. Währ.

mit

Rohguss J Appretirt I Holzein-lagen

50

55

800

60

900

10

10

65

10

70

80

1200

1300

13

13

13

Ci 05 Oî СД СЛ Ö'

40

48

56

70

90

110

8-00

9-60

11-20

14-00

18-00

22-00

o^œooo

ONHOOOOO -Ъ do ô cb do sb

т-l t-I (N <M (N SO

24-60

27-00

30-00

33-30

38-50

43-20

1778. Preis- und Gewichtstabelle über Winkelräder bis 100 mm Schrift.

Montirt.

Zähnezahl

Holz j Eisen

Schrift Breite mm

cm

Durchm. Gewicht in kg

mm

Preis

in fl.

i si si si æi g§i & i si s?

sisiêisisisMgissi

““oooooooo§olo-Ć3ol

V-L LO -4 OS CD CD It¹ *4 CC tMs3 K)

ЮЮО>ЮС005С£>10 0—I

cri-j    to Mi ь-u

tsts^ei.wMWMWteowoia-iM

^êÈêÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ

353 —

Zähnezahl

Schrift

Holz ; Eisen

cm

Breite Durchm. Gewicht in kg

mm

mm

Preis

in fl.

64

58

36 !

40

56

49

72

62

54

88

100

112

52

102

60

56

60

58

48

56

90

100

189

40

i в\ .s rgj- & i b\ s i & i g i §s i g i g i ê i s i й i s i s i s i.-g i §; i g i. $ i § i êi

г-t тН    тН т-1 гЧ гЧ    i—1ч—li—li—It—li—li—(т—I

640

400

580

400

365

365

406

304

568

558

500

357

736

726

638

618

559

538

914

228

1060

318

1192

426

559

269

1106

303

660

396

630

294

680

510

640

217

555

231

653

559

1055

234

1200

KSSSssgsssssgSEssssgsggsgssssggsssssssaägsisss

^ r-H rH    rH    i-H тЧ

996

2288

516

485

CO

G— Ю тН Ю

41-00

27-50

40- 20 27-40 22-00

18- 70

19- 90 16-20

41- 20 33-70 36-16 25-00

49- 50 30-30 41-20 40-10

39- 70 32-80

50- 00 12-70 76-50 19-10 92-60 30-20 32-30 14-90 92-60 19-10

57- 30 32-60 49-80 18-50

58- 10

40- 30 53-60 14-30 47-00 11-80 57-60

41- 20 99-10 16-00

112-30

88-80

351-00

46-30

29-40

354

Zähnezahl Schrift Holz Eisen

cm

Breite Dure hm. Gewicht in kg-

mm

mm

Preis in fl.

45

90

60

108

40

66

54

108

во

126

(50

54

40

48

60

44

120

90

108

44

102

50

S.I&|glêlêl.85l.SI£l£l£lêl£lglS5lgliï2l£lg§l!g|Sâl52lël&lë

38

38

38

38

38

38

38

39

39

39

39

39

39

39

39

40

40

40

40

40

40

41

41

41

41

42

42

42

42

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

44

44

44

44

75

90

90

115

115

90

90

100

100

100

100

100

100

115

115

120

120

105

105

127

127

150

150

120

120

105

105

100

100

120

О С О » Ю С O ci С' О

145

115

115

115

125

125

125

125

100

100

130

130

242

546

546

1092

230

729

413

1340

335

508

495

838

419

686

241

1375

1631

466

800

266

540

648

648 ' 825

660

1676

—1 cc

531

1509

559

615

601

1425

363

700

672

2016

420

11-80 45-60

47- 80 97-40

15- 60 51-50

28- 50

218 I 123-50 23-50 40-30

33- 40 63-20

29- 70 59-50

16- 80

330    130-00

22-00 66-00 31-00 370    168-50 ;

38-50 t 71-70 20-60 ! 65-00 !

40- 20 44-10

41- 20 53-00

48- 50 78-00 53-70

58- 20

44- 10

283    164-20

21-60 240    115-00

41-20 324    :    156-50

45- 10

45-80 239-00

34- 50

14

87

87

166

23

90

40

39

57

50

126

61

56

23

35

117

53

62

124

38

121

104

60

64

94

85

146

100

81

75

32

83

84

82

357

80

457

89

li

OO

СИ

Zähnezahl Schrift Breite Durchm. Gewicht Preis

in fl.

Holz Eisen

cm

mm

mm

in kg

60

64

29

108

25

90

35

54

51

48

30

36

96

108

72

(54

30

63

72

60

31

30

56

68

40

60

34

84

60

36

60

126

. 40

60

46

68

38

90

47

66

86

84

54

108

69

120

35

rH rH rH rH rH rH rH rH rH rH rH rH rH rH rH tH tH rH rH tH rH rH rH rH rH ’■—i rH rH tH tH rH rH r—1 rH rH r~' rH rH yH rH rH rH rH rH rH rH tH

849

410

140

911

356

1572

510

1310

743

718

538

1452

1090

1646

457

976

960

1098

473

860

614

1044

522

936

938

1326

588

930

640

2038

744

990

627

1122

778

1486

1420

1118

914

1426

1172

1880

609

2116

44

132

66

345

82

320

132

113

45

111

81

314

230

336

69

194

198

224

83

233

92

165

89

244

111

215

208

394

106

223

122

695

176

(M H'MHiOîOC'lrUOCQiCH^

69-80

32-30

78- 50 I 26-20

158-70 45-80 ! 126-40 i 77-20 I 66-70 31-30 ! 61-00 39-00 120-00

79- 50 ! 175-50

34-00 I 94-10 85-30 95-60 39-00

90- 40

;    35-30

82-30

53- 00 104-40

48-50

91- 10

77- 90 1 ! 114-70 ;

42-60 j

92- 60 j 61-30 !

284-00

78- 00 88-20

54- 40 109-00

63-20 192-60 165-20 112-00 101-40 181-70 134-20 245-00 60-30 208-00

Zähnezahl

Schrift

Holz ! Eisen

cm

Breite

mm

Durchm. Gewicht Preis mm in kg in fl.

isiciiiisisisigi-siëigsisiEi'sisisi.^iæigiæMs^êisns!

Slfe|g|g|Slfè|g|felSlê;lgl8§IS2lêl5SI8§r..srfc|g

175

150

150

175

175

160

160

165

165

165

165

145

145

170

170

175

175

150

150

180

180

175

175

160

160

180

180

205

205

240

240

185

185

230

230

180

180

205

205

205

205

210

210

200

200

185

185

882

1707

270

729

437

1191

1067

712

587

1024

610

1143

726

990

990

1118

708

1672

H27

1260

859

1174

1174

1422

948

1578

789

2305

849

1422

1402

1345

1060

2388

607

1324

883

1468

1468

1749

864

1485

1420

1584

1320

1676

984

1584

1132

158

470

330

167

111

260

111

332

180

240

263

303

162

610

156

350

206

500

350

541

281

533

196

880

260

580

504

620

390

1470

193

533

350

612

616

918

340

600

592

824

637

757

330

676

437

95-60 232-30 70-60 130-80

110- 25

69- 10 56-00

10Г00 ; 45-60 :

111- 70

70- 60 100-40 103-50 I 144-00

72-00 225-00 70-60 134-00 85-70 142-50 134-00 201-50 123-00 193-00 94-00 373-50 i 90-10 168-60 157-00 ; 151-40 117-60 j 449-10 46-00 i 185-20 I 110-25 i 177-70 I 165-00 235-00 103-00 i; 201-30 ! 164-60 h 205-20 122-50 198-50 109-00 192-30 125-60

il

Zähnezahl

Holz Eisen

Schrift Breite Durchm. I Gewicht

in kg

cm

mm

mm

Preis

in Ü.

108

80

76

64

84

96

60

78

48

57

60

65

96

103

100

23l52l£ISI£léli§IÊSIS§l8SI£l8l8ïlSlgî|

тН tH

249Ô

806

1930

1206

1844

1334

1568

1544

2184

1118

2438

965

1528

918

2032

599

1280

1120

1539

1323

1636

1254

1820

1400

2794

1338

3032

1000

3183

1178

llilüllglglSlllglllllsilsglll

441-00

91-20 279-30 125-00 201-40 129-40 235-20 222-00 286-50 114-70 , 498-20 113-20

215- 30 117-60 ' 300-00

69-80

257-30

150-70

232-20

208-70

282-00

189-60

292-50

206-00

608-50

216- 00 i 696-00 I 150-00 845-00 184-00

!|

Gewichtstabelle Uber gusseiserne Lager samnit Deckel und Schrauben.

I!

Gewicht eines Steh-| Bock- | Consol- ? Häng-

Lagers in kg

Durchmesser der Welle von 30 bis 35 mm

: ■ ä i S ;

60    65

„ 70 „ 75 „

„ 80 „ 85 „

„ 90    95    „

„ 100 „ 105 „

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

8*0 10-5 6-3 14-0 18-0 11-0 24-5 31-0 18-0 40-0 51-0 29-0 60-5    77-0

40-0 85-0 107-0 52-0 110*0' 140-0 70-0 158-0 200-0

4-2

8-0

14-0

24-0

40-0 ‘

60-0

82-0

Lagerböcke mit Schrauben.

Bohrung I 300 mm hoch in mm

Gewicht i Preis jj in kg I in fl.

400 mm hoch 500 mm hoch 600 mm hoch

Gewicht Preis -, Gewicht Preis Gewicht’ Preis I in kg i in fl. II in kg in fl. !l in kg i in fl. j

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Wandträger mit Schrauben.

Bohrung in mm

300 mm hoch

400 mm hoch öOÖmmhoch

600 mm hoch

kg

Preis in fl.

Gewicht Preis ; Gewicht Preis j in kg in fl. J in kg in fl. !l

Preis

in kg in fl.

40

50

15

60

17

3-60

70

25

4-00

17

80

27

4-60

19

3-90

90

53

5-10

32

4-20

22 ¹ 4-30 24 ! 4-60

100

55

6-70

7-60

34

68

5-20

5-30

58

7-00

110

120

130

140

150

75 ! 10-00 80 ! 10-60 105 j 13-70 109 i 14-70 130    18-60

140    20-00

70

8-50

9-20

150 I 20-70

61 I 7-80 88 ¹ 10-60 90    11-20

110    13-50

114 ; 14-60 : 140 ; 17-40 144 ! 18-40 168 22-10 170    23-50

Gusseiserne Anker platten.

Aeussere grösste Dimension

hreit in mm

lang

dick

Bohrung i Gewicht per Stück mm

kg

143

180

rund

42

34

27

3-5

23

4-8

210

55

39

7-7

ZO r-v <M CO

^ er. - i <x>

0 0 0 0^0

180

60

53

48

78

33

37

36

13-0

154

23-0

220

210

25

36

185

220

34

41

30

33

33-0

4-8

5-9

290

106

314

205

157

40

50

80

38

30

30

40

9-5

2-8

8-5

14-5

359

Seiltransmissionen.

Tabellen über Dimensionen, Leistung und Preis

1779. über runde Drahtseile aus gehämmertem Holzkohleneisen mit Hanfseelen.

Durchmesser des Seiles in

Anzahl der Drähte

Dicke

der einzelnen Drähte in

mm

mm

Förderlast bei 250 m Tiefe in kg

Gewicht per currtm in kg

Preis

per currtm in fl.

lO ID Г- 00

10

20

24

0-6

0-7

50

онйюасююоюоюо

36

42

36

42

36

42

42

42

84

114

42

84

114

114

0-9

0-9

0-9

1-2

1*2

1-5

1-5

1-9

2-5

Г9

1-9

3-5

3-1

3-1

3-5

70

100

150

200

250

300

400

500

700

1000

1200

1800

2000

2800

4000

5000

0-13

0-18

0-21

0-32

0-38

0-48

0-58

0-75

0-85

1-28

2-13

2-4

3-2

3-98

5-6

84)

ю-з

0-24

0-26

0-28

о-зо

0-35

0-37

0*42

0-48

0-50

0-60

0-85

0-96

1-28

1-60

2-40

3-25

4-50

1780. über flache Drahtseile aus gehämmertem Holzkohleneisen.

Querschnitt in mm

Anzahl der Drähte

Dicke

der einzelnen Drähte in

mm

Förderlast bei 250 m Tiefe in kg

Gewicht per currtm in kg

Preis

per currtm in fl.

40+8

55+11

65+13

75+14

100+20

130+23

175+28

^^OOCOCOO ^ ^ (M (M ^ IC гН тН rH гН rH H S⁴'!

^ '9 4¹4 4 4 о о\ oi «à «£> en tó «о

300

600

1-07

1000

1500

2000

4000

5500

1*6

2-66

3-68

5-10

7-97

14-5

0-53

0-80

14)5

1-48

2-04

3-20

64)0

XXXVi. Maschinen-Riemen und Gurten.

Die in diesem Kapitel angesetzten Preise gelten für blosse Lieferung der Waare. Aufmontirt stellen sich arbeitsfähige Riemen und Gurten um 15 Procent höher.

1781. Maschinen-Riemen aus prima inländischem Kernleder.

Breite in mm

26

39 ! 52 65 79 ! 105 132 158 184 ! 211 j 263

Preise per m in fl.

Einfache, stark 0-41 „ leicht 0-35 Doppelte, stark |0-82 „ leicht 0-70

Hf Hf о о tsb ob сгз

0-98 1*30 1*65 2*41 0-90 1-10 1-452-10 1-96 2-60 3*30,4-82 1-802-20 2-90 4-20

3-27 4-15 2-85 3-70 6-54 8-30 5-70 7-40

6-14

5-60

8-65

7-50

12-28 17-30 11-2015-00

1782. Riemen aus französischem Leder stellen sich um circa 20 Procent, und solche aus englischem Leder um circa 30 Procent theurer.

1783. Englische Gummitreibriemen mit starken Baumwoll-Einlagen.

Breite in mm

Baumwoll

einlage

25 j 38 i 51 63 76 102 j 127 153 203 254 305

Preise per m in fl.

3'. O’ W I C

0-73 1-02 1-331*58 1-90 2*47 3‘04 0-861-33 1*65)2*06 2-44 3*10 3*83 1-05 1-49 2-00 2-47|2-91 3-83 4*68 •    12-31 2-91 3-514-55 5-66

•    • |2-63,3-32 3-95 5-19 6-51

Ч¹ ^ о?

—U 03 LO

5-91

7-53

6-73

9-33

9-04

11-32

13-00

11-35

13-53

15-61

1784. Treibriemen aus Baumwolle von besonderer Stärke • und Dauerhaftigkeit für Hauptantriebe und ohne Beeinflussung bei Temperaturweclisel und Feuchtigkeit.

Breite in mm

Stärke I Stärke Stärke Stärke Stärke Stärke

fi.    ü.

Stärke

fl.

fi.

я.

fl.

fl.

25

0-40

0-50

0-70

0-85

1*05

32

0-43

0-53

0*75

0-90

1T0

38

0-48

0-60

0-78

0-95

1T3

45

0-50

0-65

0-83

1-00

1T8

51

0-53

0-70

0-88

1-05

1*25

57

0-60

0-80

0-95

1T5

1-40

64 ; 0-65

0-88

1T0

1-30

1-55

70

0*70

0-95

1-20

1-43

1-70

76

0-80

1-05

1-30

1-55

1-83

83

0-88

1T3

1-43

1-70

1-95

89

0-95

1-25

1-55

1-85

2T0

95

1-00

1-33

1-65

2-00

2-25

102

1-05

1-40

1-75

2T3

2-45

108

1-50

1-90

2-25

2-60

115

1-58

2-00

2-35

2-75

121

1-65

2T0

2-50

2-90

127

1-75

2-20

2-65

3-05

140

2-40

2-95

3-40

153

2-60

3-20

3-70

4-75

5-25

165

2-85

3*45

4-00

5T3 .

5-75

178

3-10

3-75

4-40

5-50

6*13

203

3-50

4-25

4-85

6-25

7-00

229

4-75

5-65

7-00

7-88

254

5-25

6-25

7-75

8*75

280

6-75

8-63

9-50

305

7-35

9-38

10-50

356

8-50

11-00

12-50

407

9-75

12-50

14-63

457

11-00

14-00

16-63

508

12-25

15-63

18-75

610

14-75

18-75

22-83

1785. Hanf-Riem en. nach englischem Patent geweht.

Breite in mm

30 50 80 ! 100| 160 200 j 240 310 ! 400 500 ! 600

i

Preise per m Länge in fl. Goldwähr, zum Londoner Tagescourse

a)    doppelt, u. z. j roh .... getheert oder mit Gerbsäure getränkt . . mit Gummi

imprägnirt . 0-60 0'99 1-38 1*65 2*31 2*82 3*36 4-38 5*61 6-93 8*28

b)    Vierfach, u. z. roh . . . .: getheert oder mit Gerbsäure

I getränkt . . mit Gummi imprägnirt

1786.    Hanf-Gurten, doppelt kreuzgewebte Breite in mm .

Preis per m in fl.

Breite in mm . .

Preis per m in fl. . . . . 0*68 _0*75_ 0*83 0*91 0-96 1*10

1787.    Artikel für Riemen-Ver hindung en: a) Riemen-Schrauben, eiserne, geschmiedet

Zwischen den Köpfen mm 3    5    7

Preis per Dutzend, L fl.

55    55    55    1 ^a 55

Zwischen den Köpfen mm Preis per Dutzend, Ia fl.

0-51 0-69 0-93 1-08 1-47 1*74 2*10

0*57 0-75 1-05 1*23 1*71

2-04 2-43

2-7913*52 4*44

5*31

3*21 4-05 5-04

6-00

•    1*35 1-65 2-64 3-30 3-96 5*13 6*60

•    1-56 1-95 3-03 3-78 4'50 5’76 7*41

8*25

9-90

9-30 11-22;

•    1-95 2-34 3-60 4-44; 5-31 6*81 8-76 10-89 13-08

52

65    79    92    105    118

. . 0-30“ 0*34 0-42 0-47 0-55 0-62 . . 132 145 158 171 184 211

2-55 2-70 3-00 3*20    3-50 3*80

„    „    „ Ha „    1*90 2-00 2-20 2-30    2‘50 2*80

b)    Riemen-Schrauben-Schlüssel, per Stück......fl. 0-70

c)    Nähriemen, französische Breite in mm

6    7__8 _ 9_10 12—14

Preis per kg in fl. . . . 6*00 6*00 5*70 5*50 5*30 5*10

d)    Nähriemen, inländische, alaungare, weisse, per kg . fl. 4*00

dto. fettgare, braune, per kg . „    3*50

e)    Riemen-Spanner für Riemen bis 430 mm Breite,

per Stück ...................

f)    Riemen Spanner für Riemen bis 250 mm Breite,

per Stück...............

g)    Kriosot zur Conservirung von Riemen, per kg .

h)    Frictions-Schmiere, als Adhäsionsmittel für Riemen,

per kg......................

i)    Gummilösung als Adhäsionsmittel für Riemen,

Ia per kg...................

Ha per kg....................

dto.

„ 40-00

„ 25-00 . , 1*80

„ 1-20

.,    5-00

„    3-00

ff

XXXVII. Rohrleitungen.

A. Material-Lieferungen.

1788.    Steinzeugröhren, innen und aussen glasirt, für Wasserleitungen, dann Béton röhr en, wolle man hei den Post Nr. 754 und 766 nachsehen.

1789.    Bleiröhren und Zinnröhren:

a)    Bleiröhren mit Zinneinlage, wie solche die Com

mune Wien für die Anbohrungen der Wasserleitung seit 1874 verwendet, von 10—53 mm Durchmesser in bester Qualität, per 100 kg.......

b)    Bleiröhren, innen verzinnt, beliebige Dimension von

7—105 mm, per 100 kg..............

c)    Bleiröhren, innen und aussen verzinnt, in allen Dimensionen von 7—105 mm, per 100 kg......

d)    Bleiröhren, innen geschwefelt, in beliebigen Dimensionen, per 100 kg................

e)    Bleiröhren, unverzinnt, in den Dimensionen von 7 bis

105 mm, per 100 kg................

f)    Compositions-В leiröhren, für Gasleitungen,

10—33 mm Durchmesser, per 100 kg.......

g)    Bleiabfluss röhr en, in Stangen, 40—105 mm

Durchmesser, per 100 kg............

h)    Zinnröhren in allen Dimensionen, je nach dem Preise des Bohzinnes, per 100 kg . . . fl. IÜO‘00 bis „ 140-00

Gewichte von Bleiröhren nach den einzelnen Dimensionen :

fl. '34-50

„ 31-50

„ 32-00

„ 32-00

„ 31-00

„ 31-00

„ 31-50

Aeus-

serer

I Innere [

I Weite i Durch

innere

in mm

messer in mm

i Gewicht j Länge per m I eines Ringes Weite circa m : in mm

in kg

Aeus- 1 serer : Durchmesser in mm

Gewicht;

Länge

per m I eines Ringes j circa m

in kg

10

*10

13

В lei-Zuflussröhren IG :    1*461

17-51 1-7

31

30

18

1-G

13

13

19

*13

20

1'86

34

20

21

2-13

29

20

2G

2-44

25

23

20

27

2-53

3-2

23

20

28

*20

29

3-7

44)

21

21

26

2G

ЮЮЮ

4-25

4-0

18

1G

2G

34    4-67

35    5-2

18

15-5

14

©\ ^

iNDbppcopoo-joiai-roiOiciO' 5³

O' О СП tÔ A CTi en ö lô A ~:i cń> tÔ ci œ

:s

Ю Ю »pcpqOoijqpcNOO®

Innere Weite in mm

Aeus-serer Durchmesser in mm

Gewicht per m in kg

Länge

eines Ringes circa m

Innere Weite in mm

Aeus-serer Durchmesser in mm

Gewicht J    Länge

per m ; eines Ringes in leg J circa m

Blei-Abflussrohren

Compositionsröhren

105 ; 110 ¹ 8-5 !

to op GO GO GO

6 н й и и

LO Ci СЪ СГ. СГ.

20

26

24

33

39

52

32

1-9

39-5

3-0

32-0

45

59

4-37

4-53

6-4

21-18

15-75

15-17

9-48

5    : 0-114 !

5-5    0-193

Compositionsröhren

Bleiröhren zu Lufttelegrafen

100-5 104-31

Diejenigen Sorten Röhren, die zur Hochquellenleitung in Wien verwendet werden, sind mit einem * bezeichnet.

1700. S c h m i e d e e i s e r n e R ö h r e n, für Gas-, Dampf- und Wasser-leitungen sammt Verbindungsstücken.

Innerer Durchmesser der Rohr- ! 4 6 10 13 :19 26 31 39 51 leitung in mm

Preis in Kreuzern Oe. W.

Schmiedeeisenröhren (englische),

per m Länge........

Langgewinde, per Stück . . . Bogenröhren mit Muffen, pr. St.

Kniestücke, per Stück.....

T-Stücke, egal und verjüngert,

per Stück..........

Kreuzstücke, egal und verjüngert,

per Stück ..........

Muffen, egale, per Stück . . . .

dto. verjüngert, per Stück . Kappen oder Pfropfen, per St. . Haupthähne aus Messing, beiderseits Gewinde, per Stück . . Haupthähne aus Messing, mit Holländer, per Stück . . . .

18 24

. 16

. 17

. 16

32

18

20

17

16 17: 25 34 46 53

72 105

o cc

Сп О

122 150 268 450 600 1000, 140 220 320 550 800 1200:

365

1791. Gusseiserne Muffenrohre mit 6 bis 7 Atmosphären Arbeitsdruck.

Innerer

Durchmesser

Aeusserer

Durchmesser

des Rohres in mm

Diese Rohre!

Wandstärke jj werden ge- ! Gewicht per ! gossen in | m Rohrlänge

-    -_______________i Stücken à

lang in ш

in kg

Preis per J m Rohrlänge ! in fl.

50

65

80

100

125

150

çç ос cc Ох 0*1 cb

175

200

225

250

275

300

825

350

375

400

500

000

700

800

900

1000

Ю LO kp Ю    ip    kO

HHHHHHHHHHHHHfMC'KM

Ol Od со со со со со со со со со со со со со со со со со со со со

HHHHCdCdCOrfiO^)

H H Cd Cd CO Ю O t7— GO O rH G⁴!    .Od ОО tO ŹO Г*—

HHHHHH(MCdc:^ioo

1792.    Kupferröhren jeder Dimension, per kg.....

1793.    Messingröhren jeder Dimension, per kg . . . .

(Die Gewichtstabelle aller geraden Rohre befindet sich in der III. Abtheilung).

B) Arbeitslöhne.

1794.    Roh r leg er lohn sammt Beigabe aller Dichtungsmaterialien für jedes Centimeter äusserer Durchm. :

a)    bei Bleirohren, per Stoss.............

b)    bei schmiedeeisernen Rohren, per Stoss......

c)    bei gusseisernen Flangenrohren, per Stoss ....

d)    bei dto. Muffenrohren, per Stoss.....

e)    bei Kupfer- oder Messingrohren, per Flange - .

1795.    Die Erdarbeiten bei Rohrlegungen werden nach der Kubatur des bewältigten Erdmateriales berechnet; das Unterlegen von Rohrleitungen im Erdreiche mit Ziegeln etc. muss separat eingestellt werden. Für Stemm- und Grabarbeiten bei Rohr-legunginMauern wird per laufendes Meter sammt Wiederverputzung fl. 0 22 bezahlt.

fl.

IÖ

г— ю

ЮЬ-сОЮ А О О г-н г-н О

ÖÖ6ÖÖ

,,

366 —

XXXVSil. Arbeitsmaschinen für industrie.

Hier gilt in Bezug auf Calculation und Preise dasselbe, was bei Titel „XXXIV“ einleitend gesagt wurde.

Wo die Dimensionen der Maschinentheile in Zollen angegeben sind, wird englisches Mass verstanden.

Alle Maschinen sind sammt Moutage berechne t.

Molzbearbeitungs-Mascliiiieii.

1796. ïfolzhobelmasclHiien.

a)    Amerikanische Holzhobelmaschine zum Riemenbetrieb ; vermöge der 200 mm breiten, glatten Hobelmesser und des eisernen, leicht verstellbaren Hobeltisches ist es möglich. Gegenstände bis zu 400 mm Breite und von 370 mm Höhe in beliebiger Länge zu hobeln; während Hölzer bis zu 200 mm Breite schon bei einmaligem Passiren der Maschine auf siner Seite glatt und rein gehobelt sind, müssen mehr als 200 mm, also bis 400 mm breite Hölzer ein zweitesmal durch dieselbe gehen. Die Handhabung dieser Maschine ist sehr einfach, beansprucht zu ihrem Betriebe 1—l¹/* Pferdekraft und hat eine Bedienung von nur Einer Person nöthig. Die Maschine muss, um rein und glatt zu arbeiten, 3000 Touren per Minute machen. Nicht allein Kehlungen jeder Art, wie : Thürverkleidungen, Gesimsleisten. Fenster-rahmen und Sprossen etc. können damit erzeugt werden, sondern ebensogut ist sie auch zum Glatthobeln weicher wie harter Hölzer und zum Falzen, Fügen, Nuthen und Federn derselben verwendbar; complet sammt 1 Paar geraden Messern von

200 mm Breite und den nöthigen Mutterschlüsseln fl. 450-00

„ 500-00

b)    Holzhobelmaschine, bestehend aus einem schweren Holzgestelle von 3000 mm Länge und einer Tischplatte, worauf man 2000 mm lang hobeln kann, einem eisernen Hobelständer mit einer vertical laufenden Scheibe von 400 mm Durchmesser, einschliesslich 4 Stück Hobelmesser und 2 Einspannvorrichtungen

. . „ 750-00

. „ 830-00

«) Dieselbe, bestehend aus einer Tischplatte, worauf man 4000 mm lang hobeln kann d) Dieselbe mit einer Tischplatte, worauf man 5000 mm lang hobeln kann    . . .    •

•e) Walze n h o b e 1 m a s c h i n e für Bretter, Pfosten und Hölzer bis 280 mm stark, 630 mm breit, inclusive Vorgelege am Fussboden. Gewicht circa 2300 kg . „20004)0 ij Walzenhobelmaschine mit beweglichem Tisch für Hölzer bis 4600 mm lang. 720 mm breit und 280 mm hoch; diese Maschine eignet sich für weiche

und harte Hölzer und zu den verschiedensten Arbeiten, wo es darauf ankommt, dass das Holz glatt und genau gerade sein muss ; inclusive Deeken-Vorgelege, Gewicht circa 4750 kg.......fl. 2600*00

g)    Simshobelmaschine mit freiliegenden Messer

„ 1500*00

köpfen. auf 2 Seiten zugleich arbeitend, bis 175 mm breit und 160 mm hoch, mit Vorgelege am Fuss-boden, Gewicht circa 1500 kg..........

h)    Sims- und Bretthobelmaschine, hobelt bis

„ 2200*00

70 mm stark und 250 mm breit, auf 4 Seiten zugleich arbeitend, mit Deck en Vorgelege, Gewicht circa 2600 kg...................

1707.    Fournier-Sägen.

2200*00

F o u r n i e r - S ä g e neuester Construction, für Hölzer bis 3700 mm Länge, 760 mm Breite und 530 mm Dicke, Gewicht circa 3150 kg..........

1708.    Circular-Sägen.

180*00

Circular-Säge mit Holztisch und Wagen . . . Circular-Säge ganz von Eisen, mit gehobeltem Tisch und neuem, wesentlich verbessertem, parallel verstellbaren Lineal versehen; zu ihrem Betriebe sind 2—3 Pferdekräfte erforderlich; die Länge des Tisches ist 1260 mm, die Breite 630 mm und die Höhe 750 mm, einschliesslich 1 Sägeblatt von 610 mm Durchmesser, 2 Stück Mutterschlüsseln, 1 engl.

290*00

Sägefeile und den Befestigungsschrauben, Gewicht

circa 350 kg..................

450*00

Circular-Säge ganz wie vorige ; zu ihrem Betriebe sind 4—5 Pferdekräfte erforderlich; die Länge des Tisches ist 1580 mm, die Breite 740 mm und die Höhe 750 mm, einschliesslich 1 Sägeblatt von 1000 mm Durchmesser, 2 Stück Mutterschlüsseln. 1 engl. Sägefeile und den Befestigungsschrauben, Gewicht circa 500 kg........... .    ....

100*00

Obige 2 Circularsägen sind auch zum Bohren eingerichtet; ein eiserner, leicht verstellbarer und mit Support versehener Bohr tisch, sowohl zum gewöhnlichen. als auch zum Langlochbohren eingerichtet, Gewicht 120 kg, kostet dazu ......

1799, Circularsägespindeln für Holzgestelle.

60*00

■ ..

Circularsägespindel zum Montiren auf Holzgestelle, mit loser und fester Scheibe, Broncelagern, zum Selbstschmieren eingerichtet, für Sägeblätter bis. zu 610 mm Durchmesser, ohne Sägeblatt . .

80*00

Circular sägespin del wie vorige, aber für Sägeblätter bis zu 800 mm Durchmesser, ohne Sägeblatt „

1809. lirennholzsägen.

Amerikanische Brennholz säge. Diese auf Holzgestell solid montirte Maschine dient hauptsächlich zum Zerkleinern des Brennholzes und bean-

368

spracht zu ihrem Betriebe P/2—² Pferdekraft. Dadurch, dass der Schubrahmen auf Rollen lauft, wird die Arbeit wesentlich erleichtert. Die Säge kann übrigens auch zum Schneiden von Langhölzern oder Latten verwendet werden und ist dann nur eine flache Tischplatte nöthig, die nach Entfernung des Schubrahmens an dessen Stelle gebracht wird; einschliesslich einem Sägeblatt von 610 mm Durchmesser, 1 engl. Sägefeile und Befestigungsschrauben :

fl. 160-00

a)    für Brennholzverkleinerung...........

„ 20-00

b)    Tischplatte zum Schneiden von Langhölzern oder

Latten......................

1801.    Bandsägen.

a)    Fusstritt-Bandsäge neuester Construction, ein

„ 280-00

gerichtet gleichzeitig zum Riemenbetrieb, mit hartem Holzgestelle, sonst ganz aus Eisen, Ausladung 430 mm, Rollendurchmesser 610 mm...........

b)    Bandsäge, ganz aus Eisen, mit Rollen von 650 mm Durchmesser, mit verstellbarer gehobelter Tischplatte, Ausladung 600 mm, Gewicht circa 900 kg . ., 650-00

1802.    Verticalsägeu.

a)    Yerticalsäge mit eisernem Gestelle, eingerichtet für Fuss- und Riemenbetrieb, mit verstellbarem eisernen Tisch, namentlich zur Herstellung geschweifter Arbeiten, Ausladung 530 mm, Hub 130 mm . . . „ 300-00

b)    Yerticalsäge, starkes Modell, eingerichtet nur für Riemenbetrieb, Hub 170 mm, Gewicht circa 400 kg „ 350-00

c)    Bundsägegatter, ganz von Eisen, neueste Construction, complet arbeitsfähig aufgestellt.

Das zu schneidende Holz

ist

stark

lang_

in m

; Grösste Anzahl Sägeblätter

Pferde-

kräfte-

Bedarf

Preis in fl.

0-32

0-47

6-32

0-63

7-90

0-79

9-48

0-95

1-11

1-26

11-06

12-64

14-22

14-22

(MCO^OtüOO

^ ^ Ю CO

rH TH

2400

3000

3600

4200

4800

5400

6000

d) Bundsägegatter mit hölzernem Gestelle und Wagen stellen sich um 30 Procent billiger als ganz von Eisen construirte Bundgatter.

e) Gewöhnliche verticale Sägegatter von Holz für Wasserkraft construirt, sammt Vorschub, Schlitten- und Holzaufzug, complet montirt.......

fl. 300*00

1803. Kehlmaschinen.

a)    Kehlmaschine mit vertikal verstellbarer Spindel zum Fraisen sowohl gerader als auch geschweifter Leisten bis 70 mm hoch, mittelst Fraiser vor- und rückwärts arbeitend. Gewicht circa 325 kg . . . . „ 400*00

b)    Ke hlm a sch ine mit einem in gehobelter Bahn

„ 550*00

laufenden Tisch für Leisten bis 2250 mm lang und 70 mm hoch, Gewicht circa 500 kg........

ÏS04. Universaltischlermaschinen.

Universaltischlerm aschin e, complet mit verstellbaren Führungsleisten, Bohrapparat, Fraiskopf, Sägenträger und verschiebbarem Schlitten, mit folgenden Apparaten und Werkzeugen:

1 Apparat zum Bohren runder und langer Löcher von 6—37 mm breit, 1 Winkelplatte an den Tisch zum Kehlen, ein Hobelapparat zum Hobeln bis 140 mm im Q, eine conische Platte an dem verstellbaren Führungswinkel zum Hobeln, 2 Spannrollen, auf den Tisch zum Nuthen, Fraisen, Hobeln etc.,

1    Zapfenschneid- und Schlitzapparat, 1 wankende Säge, 8 Kreissägeblätter, 12 Bohrer von 6—37 mm,

2    Binge zum Zwischenlegen beim Sägen und Zapfen

„ 1500*00

schneiden mit der wankenden Säge, 1 Fraiskopf mit 2 Façonmessern bis 60 mm breit, 2 Eisen zum Nuthen bis 60 mm breit, 2 Eisen zum Federschneiden bis 60 mm breit, 1 Platte auf den Tisch zum Rechtwinkligschneiden, 1 Einlegplatte mit 2 Spannrollen zum Fraisen, 1 Einlegplatte zum Schneiden mit gewöhnlicher Kreissäge, 1 Einlegplatte zur wankenden Säge, Gewicht circa 1100 kg.......

1805. Zapfenschneid- und Schlitzmaschiiien.

Zapfenschneid- und Schlitzmaschine neuester Construction, für Fenster- und Thürenfabrika-tion, zum Ausschneiden der Zapfen bis 165 mm lang und Schlitzen bis 15 mm weit und 165 mm lang, sammt Deckenvorgelege, Gewicht circa 1300 kg . . „1200*00

1800. Bohr- und Steinmmaschineii.

a)    E i n e W a ndbohrmaschine für Holz, bohrt Löcher bis 50 mm Durchmesser und 235 mm tief,

Gewicht circa 250 kg...............„ 350*00

„    90*00

mit einem verstellbaren Tisch, Gewicht ca. 475 kg . „ 450*00 Ein Vorgelege hiezu..............

„ 500*00 „    90*00

b)    Freistehende vertikale Holzbohrmaschine für Löcher bis 50 mm Durchmesser und 235 mm Tiefe, Gewicht circa 625 kg Ein Vorgelege hiezu . .

c)    Kleine verticale Holzlanglochbolir- und Stem mm as cli ine mit drehbarem Support, für Löcher bis 140 mm tief, 45 mm breit, 235 mm lang, auch zum Bohren und Stemmen der Schlitze in den Treppenträgern für die Treppenstufen eingerichtet,

fl. 425-00 „    90-00

Gewicht circa 450 kg...............

Ein Vorgelege hiezu..............

d)    Verticale Holzlanglochbohr- und Stemmmaschine für Löcher bis zu 45 mm breit, 200 mm tief und 300 nun lang, Gewicht circa 1000 kg . . . „ ЭоО'ОО

„    90-00

Ein Vorgelege hiezu..............

„ 1250-00 „    90-00

e)    Verticale Bohr- und Stemmmaschine für Löcher bis 50 mm breit. 235 mm tief und 350 mm

lang, Gewicht circa 1600 kg...........

Ein I) ecken Vorgelege hiezu..........

„ 200-00 „ 100-00

f)    Horizontale Holzlanglochbolir- und Stemmmaschine für Löcher bis 50 mm breit, 210 mm tief und 285 mm lang, Gewicht circa 850 kg .... „ 750-00 Hiezu ein Apparat zum Bohren der Speichenlöcher

in Radnaben...................

Ein Deckenvorgelege...............

1807. Maschinen für Wagner.

Nabenbohrmaschine neuester

a) Patentirte    _    _    .

„ 125-00

„2500-00

Construction zu allen Dimensionen von Rädern, inclusive 4 Reservemesser.......... •    • •

Das Einlassen der Büchsen, namentlich der Patentbüchsen in die Naben der Räder wird durch vorstehende Bohrmaschine so bedeutend erleichtert, dass mit derselben 4 Naben nicht nur äusserst genau, sondern sogar in 30 Minuten vollkommen ausgebohrt, die Verstärkungen der Büchsen, Achsenmuttern und Stossscheiben nach allen Dimensionen ohne ein anderes Hilfswerkzeug auf’s Genaueste ausgeführt werden können.

b) Radspeichenhobelmaschine, liefert per Tag 200 Stück, sammt Deckenvorgelege, Gewicht circa 2150 kg.....................

1808. Schindelmaschine».

Patentirte Schindelmaschine neuester Construction ; die Maschine, deren Gestell ganz massiv aus Eisen und 1560 mm lang, 1430 mm breit und 800 mm hoch ist, erfordert zu ihrem vollen Betriebe D/з Pferdekraft, wobei sie dann aber auch, durch 3 gleichzeitig beschäftigte Arbeiter bedient. _ in 12 Arbeitsstunden je nach der Grösse der Schindeln 2000—3000 Stück liefert, Gewicht circa 425 kg . . . „ ьОО'ОО

1809.    Holz-Drehbänke.

D r eh b а n к,

a) für Pfeifenschneider, 950 mm lang........

bj für Pfeifenbeschläger, 950 mm lang........

c)    für Drechsler mit gewönlilicher Spindel, Docke und

einfachem Tritt, 1270 mm lang.........

Selbe Sorte mit doppeltem Tritt, 1270 mm lang . .

d)    Gewöhnliche Drehbank mit einfachem Tritt

1425 mm lang.................

Selbe Sorte mit doppeltem Tritt, 1425 mm lang . .

e)    Drehbank auf lange Holzarbeit mit Docken, Spindel und doppeltem Tritt, 1900 mm lang . . .

fj Drehbank mit halbeisernem Stock, rückwärts zum Nachschrauben mit Reitnagel und gewöhnlicher Auflage, 1900 mm lang..............

g)    Drehbank mit eisernem Stock zum Umkehren, Schubernagel, eiserner Auflage, 1900 mm lang . .

h)    Wagnerbank, 2220 mm lang........

1810.    Hobelbänke.

a)    Hobelbank für Tischler, aus massivem Holze mit harter Platte hergestellte Hobelbank mit allem dazu gehörigen Ti schier Werkzeug, per Stück . . .

b)    Dieselbe Hobelbank für Tischler, ohne Werkzeuge geliefert, per Stück.............

c)    dto. für Wagner, Binder, Zimmerleute etc., ohne

Werkzeuge, per Stück..............

fl. 35-00 „ 40-00

„ 52-00 „ 55-00

„ 54-00

„ 58-00

„ 62-00

„ 78-00

„ 125-00 „ 78-00

90-00

30-00

20-00

Metallbearbeitungsmaschinen.

1811. Hobelmaschinen.

a)Tischplatten-Hobelmaschin en nach neuester Construction, bei verticaler, horizontaler und jeder Winkelstellung selbstthätig hobelnd, mit schnellem Rücklauf und Tischbewegung durch die Zahnstangen.

Lange ! Breite J Höhe

Gewicht des ahznhohelnden in hg Gegenstandes in mm

Preis in fl.

mit Kurbel für Handbetrieb . . . . mit Hand- und Riemenbetrieb ! mit Riemenbetrieb . .

II 4000,1430 1270 10000,4500,

b) Grubenhobelmaschinen neuester Construction, mittelst welcher in jeder beliebigen Höhe, dann 4000 mm lang und 1230 mm breit gehobelt werden kann, Gewicht circa 6500 kg.......

350    430

350    575

dto.

dto.

mit 2 von einander unabhängigen Supporten dto.

dto.

fl. 3800-00

1S12. Drehbänke.

Drehbänke neuester Construction mit allem Zugehör arbeitsfähig montirt:

a)    Handsupport-Drehhank ohne Rädervorgelege, mit eisernem geraden Bett, nicht selbst-thätig und ohne Leitspindel . .

b)    dieselbe Drehbank mit gekröpftem Bett............

c)    Egalisirdrehbank mit Leitspindel durch Juckersteuerung, sonst wie vorige ....

d)    Supportdrehbank mit Räder

vorgelege, Zahnstange für den Yor- und Rückwärtsbetrieb des Supports mittelst der Hand, nicht selbstthätige.........

e)    Support dreh bank mit gera

dem eisernen Bett und Zahnstange zum selbstthätigen Ega-lisiren.............

f)    Handsupportdrehbank mit

gekröpftem Bett, nicht selbst-thätig........• . . . .

g)    Fusstritt-Drehbank, selbst-tliätig zum Egalisiren mittelst Zahnstange und zum Gewind-schneiden mit Leitspindel . . .

h)    dieselbe...........

i)    Support-Drehbankm.Rädervorgelege, selbstthätig zum Ega-lisiren und Gewindschneiden, sammt Deckenvorgelege complet

k)    dieselbe . ..........

l)    dto. ...........

ml dto. ...........

dto............

o)    dto. ...........

p)    dto............

q)    dto............

Spiz-zen-höhe j

Bett- Drehlänge i länge

in mm

Gewicht in kg

Preis in fl.

n)

160 2000

160 2000

1150

1150

160 1350    690

180 2000

215 12350

240 ! 3800

400

300

400

315

375 1 330

1160    750 ! 450

1320 ! 975    680

2850    900    700

135 1200 630 300 380 160 2000 1150 425 ; 420

500

165 1650 180 1550 210 2000 1000 ! 1000 235 2630 1350 1100 250 3250 2000 1500 290 3800 2700 1750 320 4150 2550 2500 400 6970 5390 4000

550

550

600

650 !

700

950

1250 I

isoo

3200

r) Plandrehbänke mit Spindelstock und Aufsatz einer Platte, dann Aufsatz für den Support, Kreuzsupport und allen Th eilen zum selbstthätigen Plandrehen,

Plan scheiben-Diameter 1270 mm zum Drehen bis auf Gewicht in kg circa

1900 „

2250

1900 mm 2530 „ 4000

Preis in fl. 1550

2500

<•»

373

1813. Drehbauk-Bestandtheile.

a)    Spindelstock ohne Räder-Uebersetzung,

Reitstock undAu fl age, 160—190 mm Spitzenhöhe, Gewicht circa 100 kg...........

b)    Spindelstock ohne Räder Übersetzung,

Reitstock u n d A u f 1 a g e, 225—240 mm Spitzenhöhe, Gewicht circa 125 kg...........

c)    Eine complete Garnitur Drehbankbe-standtheile von 225—240 mm Spitzenhöhe, bestehend aus: 1 Spindelstock mit Rädervorgelege,

1 Reitstock, 1 Kreuzsupport, 1 Auflage, Futterkopf,

1 Lunette, 1 Universalplan- und Mitnehmerscheibe,

1 Deckenvorgelege, Gewicht circa 325 kg ....

d)    Eine complete Garnitur Drehbank-Be-standtheile von 290—320 mm Spitzenhöhe, bestehend aus: 1 Spindelstock mit Rädervorgelege,

1 Reitstock, 1 Kreuzsupport, 1 Auflage, 1 Futterkopf, 1 Lunette 1 Universalplan- und Mitnehmerscheibe, 1 Deckenvorgelege, Gewicht circa 400 kg „

e)    Eine complete Garnitur Drehbank-Be

st a n d t h e i 1 e von 350 mm Spitzenhöhe, bestehend aus: 1 Spindelstock mit Rädervorgelege, 1 Reitstock, 1 Kreuzsupport von 700 mm Länge, 1 Auflage, 1 Futterkopf, 1 Lunette, 1 Planscheibe mit 4 Patent-Kloben, 1 Mitnehmerscheibe, 1 Deckenvorgelege, Gewicht circa 1150 kg . ........„

f)    Eine complete Garnitur Drehbank-Be-

standtheile von 400 mm Spitzenhöhe, bestehend aus: 1 Spindelstock mit Rädervorgelege, 1 Reitstock, 1 Kreuzsupport von 800 mm Länge, 1 Auflage, 1 Futterkopf, 1 Lunette, 1 Planscheibe mit 4 Patent-Kloben, 1 Mitnehmerscheibe, 1 Deckenvorgelege, Gewicht circa 1400 kg . . ......„

fl. 90-00

120-00

420-00

550-00

800-00

1000-00

1814. Supporte.

160 mm Spitzenhöhe, Gewicht 40 kg 225 „

290 „

340 „

400 „

75-00

60

80 ..

85-00

100

125 „

100-00

130-00

150-00

1815. Sliapiug-Maschiueu.

a)    S h a p i n g - M a s c h i n e mit veränderlichem Hub bis zu 150 mm und 400 mm Hobellänge, mit beweglichem, selbstthätigen Tisch, welcher mittelst Schrauben hinauf und herunter verstellbar ist, nebst Einspannvorrichtung zum Hand- und Riemenbetrieb, ohne Sockel, Gewicht circa 300 kg .

b)    Dieselbe mit Sockel.............

c)    S h a p i n g-M a s c h i n e mit veränderlichem Hub bis zu 225 mm und 830 mm Hobellänge, mit beweg-

430-00

480-00

374

d. eoo-oo

Hohem selbsttätigen Tisch, welcher mittelst Schrauben hinauf und herunter verstellbar ist, versehen mit Rädervorgelege und Gegenconus, mit Sockel, Gewicht circa 750 kg..........

d)    Englische Shaping-Maschine mit Rädervorgelege, veränderlichem Hub bis zu 265 mm und 1000 mm Hobellänge, mit schnellem Rücklauf, Rundhobelapparat, selbsttätig in allen Horizontal-,

Vertical- und Winkelschnitten; der Tisch ist mittelst Schraube auf dem Bett, welches 1400 mm lang und 360 mm breit ist, verstellbar und kann mit der Hand ebenfalls durch eine Schraube hinauf und heruntergeschraubt werden, ist mit Schieb-Nuthen und einem Parallelschraubstock zum Einspannen der Arbeit versehen, complet, sammt Deckenvorgelege, Gewicht circa 1600 kg ....    „ 1300-00

e)    Englische S h a p i n g-M a s c h i n e mit Rädervor-

gelege, veränderlichem Hub bis zu 310 mm und 1100 mm Hobellänge, mit schnellem Rücklauf, 2 Rundhobelapparaten, selbstthätig in allen Horizontal-, Vertical- und Winkelschnitten ; der Tisch ist mittelst Schraube auf dem Bett, welches 1400 mm lang und 450 mm breit ist, verstellbar und kann mit der Hand ebenfalls durch eine Schraube hinauf und herabgeschraubt werden, ist mit Schieb-Nuthen und einem Parallelschraubstock zum Einspannen der Arbeit versehen, complet, sammt Deckenvorgelege, Gewacht circa 2100 kg.....„ 1650-C0

1816. Nuthstoss-Mascliinen.

a)    Englische Nuthstoss-Maschine zum Riemenbetrieb, mit veränderlichem Hub bis zu 105 mm,

. „    630-00

Ausladung 260 mm mit viereckigem Tisch von 380 mm im Quadrat, welcher mit der Hand der Länge und der Breite nach verstellbar ist, sammt Mutterschlüsseln und Deckenvorgele, Gewicht circa 500 kg.................

b)    Englische Nuthstoss-Maschine mit Räder-

„ 1350-00

Uebersetzung, veränderlichem Hub bis zu 210 mm, selbstthätig in allen Schnitten, mit combinirtem verschiebbaren und mit Rundbewegung versehenem Tisch von 530 mm im Durchmesser, zur Aufnahme von Gegenständen bis zu 950 mm im Durchmesser, complet, mit Mutterschlüsseln und Deckenvorgelege, Gewicht circa 1500 kg...........

e) Englische Nuthstoss-Maschine mit Räder-Uebersetzung, veränderlichem Hub bis zu 260 mm, selbstthätig in allen Schnitten, mit combinirtem verschiebbaren und mit Rundbewegung versehenen Tisch von 630 mm im Durchmesser, zur Aufnahme von Gegenständen bis zu 125Ó mm im

Durchmesser, complet, mit Mutterschlüsseln mul Deckenvorgelege, Gewicht circa 2500 kg .... 11. 1650-00

1817. Bankbohrmasehinen.

a)    S c h 1 о s s e r - В о h r m a s с h i n e zum Anschrauben

50-00

an die Werkbank mittelst Spannkloben, sammt Bohrkurbel, Höhe des Schaftes 950 mm, Ausladung 480 mm.................„

b)    Universalbohrmaschine; dieselbe kann als

80-00

eine der einfachsten und nützlichsten Erfindungen der Neuzeit bezeichnet werden; sie bohrt Löcher in jeder beliebigen Winkelstellung, dabei ist sie leicht transportabel. Der Schaft hat 33 mm Durchmesser und 550 mm Länge, der Arm 33 mm Durchmesser und 220 mm Länge, die Bohrmaschine ist ferner mittelst Kurbel, welche sich gleichzeitig als Bohrratsche verwenden lässt, zum Handbetrieb eingerichtet und eignet sich besonders zum Bohren von Traversen.................„

c)    Dieselbe Bohrmaschine mit einem Schafte

90-00

von 40 mm Durchmesser und 830 mm Länge und einem Arme von 40 mm Durchmesser und 350 mm Länge...................„

d)    Bankbohrmaschine mit Räder-Uebersetzung

60-00

und Handsteuerung, durch Kurbel für Handbetrieb. versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 350 mm Durchmesser und verschiebbarem Parallelschraubstock, Ausladung 155 mm, für Löcher bis zu 15 mm Durchmesser .    „

65-00

e)    Dieselbe mit Selbststeuerung.........

f)    Bankhohrmaschine mit Handsteuerung, durch

85-00

Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser und Parallelschraubstock, schweres Modell, Ausladung 240 mm, für Löcher bis zu 30 mm Durchmesser..............

„ 100-00

g)    Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb .....................

h)    Bankbohrmaschine mit doppelter Räderüber

„ 100-00 „ 110-00

„    12500

setzung, Handsteuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser und verschiebbarem Parallelschraubstock, sehr schönes Modell, Ausladung 295 mm, für Löcher bis zu 25 mm Durchmesser..............

i)    Dieselbe, mit Selbststeuerung.........

kj Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb .....................

1) Säulen-Bankbohrmaschine mit Räderübersetzung und Handsteuerung, durch Kurbel für

Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser und verschiebbarem Parallelschraubstock ; sowohl die Maschine als auch deren Parallelschraubstock sind um die Säule nach allen Richtungen, sowie nach oben und unten und von einander ganz unabhängig verstellbar, Ausladung 160 mm, für Löcher bis zu 25 mm ..............

fl. 105-00

„ 110-00

in) Yersenkbohrmaschine mit doppelter Räder-Uebersetzung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser und verschiebbarem Parallelschraubstock, zum raschen Versenken durch Zahnradbewegung, eignet sich auch besonders zum Bohren von Holz, Ausladung 245 mm, für Löcher bis zu 25 mm Durchmesser............

n)    Bankbohrmaschine mit Räder-Uebersetzung und Selbststeuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 780 mm Durchmesser und einem Parallelschraubstock, sehr schweres Modell. Ausladung 280 mm, für Löcher bis zu 40 mm Durchmesser „ 1604)0

„ 175-00

o)    Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb ..............•......

p)    Bankbohrmaschinen mit doppelter Räderüber

„ 200-00

setzung und Selbststeuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 900 mm Durchmesser und einem Parallelschraubstock, sehr starkes Modell, Ausladung 290 mm, für Löcher bis zu 50 mm Durchmesser...................

220-00

q)    Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb .....................

1818. Wandbolirmascliiuen.

a)    Wan db ohrmas chine mit Handsteuerung einge

35-00

! .' ’    45-00

richtet durch ein an der Seite angebrachtes Schwungrad für Handbetrieb, Ausladung 210 mm, für Löcher bis zu 15 mm Durchmesser......

b)    Dieselbe, für Hand- und Dampfbetrieb

. . „ 80-00

c)    Wan db ohrmas chine mit doppelter Räderübersetzung, Handsteuerung durch Kurbel für Handbetrieb, mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser, Ausladung 400 mm, für Löcher bis zu 25 mm Durchmesser ....

100-00

d)    Dieselbe für Hand- und Riemenbetrieb mit Conus

und Gegenconus.................

e)    Wandbohrmaschine mit doppelter Räderübersetzung und Selbststeuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 870 mm Durchmesser; dieselbe

kann an einer Säule befestigt, nach allen Richtungen verstellt werden, Ausladung 630 mm, für Löcher bis zu 50 mm Durchmesser............

fl. 140Ю0

„ 160-00

f)    Dieselbe, für Hand- und Riemenbetrieb mit Conus

und Gegenconus .................

g)    Wandbohrmaschine mit Selbststeuerung, quer

„ 600-00

liegendem Riemenconus und Deckenvorgelege für Dampfbetrieb sammt separatem, durch Schraube hinauf und herunter verstellbarem Tisch, sehr kräftiges Modell, Ausladung 460 nun, für Löcher bis zu 70 mm Durchmesser...............

1819.    Fusstrittbolirmaschinen.

„ 120-00

Fusstrittbohrmaschine mit Handsteuerung, doppelter Räderübersetzung, ganz aus Eisen, sammt Tisch, Ausladung 320 mm, für Löcher bis zu 20 mm Durchmesser...................

1820.    Freistehende Bohrmaschinen.

a) Freistehende В о h r m a s с h i n е mit doppelter Räderübersetzung und Selbststeuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser, einer Planscheibe und Parallelscfiraubstock, welche nach allen Richtungen, sowie nach oben und unten durch Spindel verstellbar sind, Ausladung 240 mm, für Löcher bis zu 22 mm Durchmesser . . „ 170-00

h)    Freistehende Bohrmaschine mit dreifacher

„ 325-00

Räderübersetzung und Selbststeuerung eingerichtet durch Kurbel für Hand- und durch Conus und Gegenconus für Riemenbetrieb, mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 020 mm Durchmesser, einer Planscheibe und verschiebbarem Parallelschraubstock, welche nach allen Richtungen, sowie nach oben und unten durch Zahnstange verstellbar sind, Ausladung 370 mm, für Löcher bis zu 60 mm Durchmesser...............

c)    Freisteh ende Bohrmaschine mit doppelter Räderübersetzung und Selbststeuerung, eingerichtet durch Conus und Gegenconus für Riemenbetrieb mit einer Planscheibe und Parallelschraubstock, welche nach allen Richtungen, sowie nach oben und unten durch Zahnstange verstellbar sind, Ausladung 360 mm, für Löcher bis zu 70 mm Durchmesser . „ 5254)0

d)    Freistehende Bohrmaschine mit Räder Übersetzung und Handsteuerung, eingerichtet mit einer losen und einer festen Scheibe zum Riemenbetrieb, sehr kräftiges Modell, mit einer Planscheibe, welche nach allen Richtungen, sowie nach oben und unten durch Zahnstange verstellbar ist, Ausladung 450

mm, für Löcher bis zu 100 mm Durchmesser . . . „ 1000*00

1831.    Radialbohrmaschinen.

fl. 3000-00

It a cl i a 1 b o b r m a s c h i n e mit doppelter Räderübersetzung, bohrt Löcher bis zu 110 nun Durchmesser, mitte st der Bohrstange jedoch 320 mm Durchmesser hei 400 mm tief. Der Arm hat einen Radius von 1600 mm und kann mittelst Dampfkraft 630 mm hinauf- und herabgeschraubt werden, selhstthätig, vertical und horizontal, rechts und links. Gewicht circa 4000 kg..................

1832.    Langlochbohrniaschinen.

„ 950-00 „ 1030-00

Langlochbohrmaschine mit horizontaler Pris-maführung, selbstthätiger Hin- und Herbewegung, sowie selbstthätigem Niedergang der Bohrspindel; die Maschine ist mit einem rechtwinkelig gegen die

Maschine beweglichen Support versehen.....

Dieselbe mit einem Kreuzsupport hiezu......

1823. Lochmaschinen und Scheere».

a)    Hebelscheere zum Schneiden von Eisenblechen

26*00

in beliebiger Länge bis zu 5 mm Stärke, Messerlänge 160 mm.....................

b)    Hebel scheere zum Schneiden von Eisenblechen

37-00

in beliebiger Länge bis zu 6 mm Stärke, Messerlänge 190 mm..................

c)    Ilebelscheere zum Schneiden von Eisenblechen

50-00

in beliebiger Länge bis zu 8 mm Stärke, Messerlänge 240 mm..................

d)    Heb eil о chm as chine und Scheere, locht 10

45-00

mm Durchmesser auf 8 mm stark und schneidet kurze Gegenstände bis zu 6 mm Stärke, Ausladung 70 mm, Messerlänge 80 mm...........

e)    Hebellochmaschine und Scheere, locht 10

60-00

mm Durchmesser auf 10 mm stark und schneidet kurze Gegenstände bis zu 8 mm Stärke, Ausladung 80 mm, Messerlänge 90 mm...........

. „ 180-00

f)    Loch m a s c h i n e und S c h e e r e. eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb, locht Bleche bis zu 10 mm Durchmesser auf 10 nun dick und schneidet Eisenbleche bis zu 8 mm Stärke, versehen mit einer Führung; sowohl die Messer als auch die Stanzen sind zum Einschieben eingerichtet, Ausladung 75 mm,

Hub 15 mm, Messerlänge 120 mm.......

g)    Lochmaschine und Scheere, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb, locht Bleche bis zu 12 mm Durchmesser auf 12 mm dick, und schneidet Eisenbleche bis zu 10 mm Stärke, versehen mit einer Führung, Schwungraddurchmesser 1050 mm, Ausladung bei der Lochvorrichtung 100 mm, bei der Schneidvorrichtung 80 mm, Hub 15 mm, Messerlänge 120 mm „ 3004)0

li) Lochmaschine und S che ere. eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb, locht Bleche bis zu 17 mm Durchmesser auf 11 mm dick, und schneidet Eisenbleche bis zu 11 mm Stärke, versehen mit einer Ein-und Auslösevorrichtung und querstehenden Messern fl. 45(KX)

„ 750-00

i) Lochmaschine und Scheere mit doppelter Räderübersetzung, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb, locht Bleche von 20 mm Durchmesser auf 13 mm dick und schneidet Eisenbleche von 12 mm Stärke; die Ausladung bei der Loch Vorrichtung beträgt 235 mm, bei der Schneidvorrichtung 260 mm,

Gewicht circa 1150 kg..............

k)    E n g 1 i s c h e L о c h m a s c h i n e und Scheere, eingerichtet für Dampfbetrieb, locht Bleche von 20 mm Durchmesser auf 20 mm dick und schneidet Eisenbleche bis zu 20 mm Stärke, durch die Ausrückvorrichtung kann man Bleche bis zu 26 mm Durchmesser lochen ; der Riemenscheibendurchmesser beträgt 610 mm, die Ausladung sowohl bei der Schneid- als auch bei der Loch Vorrichtung 430 mm; beide diese Vorrichtungen liegen einander entgegengesetzt, macht

140 Touren per Minute, Gewicht circa 3750 kg . . „ 2200-00

l)    Blech scheere zum Dampfbetrieb für Streifen bis

„ 650-00

635 mm lang, 160 mm breit, 5 mm Stärke, Gewicht circa 600 kg...................

1834. Spindelpressen.

Einarmige Pressen mit dreigängiger Spindel, Metallmutter, vierkantigem Stoss in Metallführung und gehobelter Fläche sammt Holztisch, zu nachstehenden Dimensionen und Preisen.

50    90    130    150    200    275    600

44    46    50    53    60    80

Gewicht in kg

Durchm. der Spindel in mm 40 Ausladung in mm .... 93 100 125 135 160 175 220 Höhe zwischen Stoss und Platte in mm

120    130    140    145    160    185    270

65    75    95    120    150    180    350

Zweiarmige Bogenpressen, zweckmässig und stark construirt, mit dreigängiger Spindel, Metallmutter, vierkantigem Stoss in Metallführung, gehobelter Fläche und Holztisch zu nachstehenden Dimensionen und Preisen.

Gewicht in kg..... 150 200 275 350 425 500 2250

Durchm.derSpindel in mm    50    55    60    63    70    80    110

Höhe zwischen Stoss und

Platte in mm......

Innere Weite des Ständers in mm ....

Preis in fl.

Preis in fl.

175 175 170 225 230 300    320

. 300 340 380 350 380 475    560

. . . 120 150 200 230 280 350 1400

Preise, sammt Ambossblock, in fl. . . 800 1350 1740 2450 3150 4000

1827. Springhämmer.

. fl. 250-00

1825. Schratibenschueidmaschinen.

Ame r ikanische Schraub en schnei d ma-sch ine mit Räderübersetzung, eingerichtet durch Kurbel für Handbetrieb, zum Schraubenschneiden von ¹/₄—1 Zoll engl., complet sammt Backen und Bohrern.....................

Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemen-betrieb durch Conus und Gegenconus.......

S c h r a u b e n s c h n e i d m a s c h i n e mit Rädervorgelege, metrisches System, eingerichtet zum Hand-und Riemenbetrieb mit Conus und Gegenconus zum Schraubenschneiden von 10—45 mm, complet sammt Backen und Bohrern

S c h r a u b e n s c h n e i d m a s c h i n e, System Whitworth. mit Rädervorgelege, eingerichtet für Riemenbetrieb. zum Schraubenschneiden in beliebiger Länge von ³/₈—1 Zoll, engl, complet sammt Backen, Bohrern und Deckenvorgelege..........

fl. 300-00

„ 350-00

. „ 575-00

„ 600-00

Schrauben schneidmaschine,

System Whitworth, mit Rädervorgelege eingerichtet, zum Riemenbetrieb, zum Schrauben schneiden in beliebiger Menge von ³/„—l¹/^ Zoll engl., complet sammt Backen, Bohrern und Deckenvorgelege . . . „ 900-00

Englische

1826. Dampfhämmer.

D a m p f h ä ni m e r, hauptsächlich für Schmiedearbeiten aller Art construire Die Ambosse, welche separate Gussstücke bilden, sind abgedreht, so dass sie in die ausgebohrten Grundplatten hineinpassen und durch diese aufgehen. Die Hamnierblöcke sind von Schmiedeisen und von den Führungen in den Blöcken gut unterstützt. Sie sind sämmtlich mit Hand- und Selbststeuerung versehen.

Fallgewicht des Hammers in kg . . . 25 Cilinderdurchmesser in mm Hub in mm........

114 152

279 330

75 150 250 350 500 254 304 610 685

CO CO

Gewicht ohne Ambossblock, ca. kg . . 650 1200 1600 2400 3000 4000 Gewicht des Ambossblockes ca. kg . . 250 600 1200 2000 2800 4000 Durchmesser einer Welle, welche sich leicht in einer Hitze strecken lässt, in mm

50    76 101 152 177 203

A m e r i к a n i s c h e r. S p r i n g h a m m er, eingerichtet für Riemenbetrieb, geeignet zum Aushämmern von Blechen, derselbe hat 50 kg Fallgewicht, 130 mm Hub und macht 120 Touren per Minute ....

1828. Federhämmer.

Patentirte Federhämmer complet

Gewicht

des

Hammers in kg

Hub des Hammers in mm

;D

jDurchraesse der Betriebs iRiemscheibe in mm

Anzahl der j Schläge per Minute

II

Betriebskraft in I Pferdestärken Eisen in mm

Geeignet zur Bearbeitnng von

Stahl

Preis in fl.

28

55

85

140

о?®

04 СО СО *^

05 СП ф. tfs. 05 05-ДЮ ООО!

о о о ю

^ С 1C см (MNrlH

-if

__ я

о о ю о

ь- СО гн СО тН т-н

¹/з—V» weniger als Eisen

750

950

1175

1450

1829. Reifhiegmaschitien.

130-00

Reifbiegmascliine vorzüglichster Construction, zum Biegen von Radreifen auf kaltem Wege in jeder beliebigen Rundung durch Verstellen der Walze von Unten bis zu 100 mm Breite und 25 mm Stärke mit dreifacher Räderübersetzung. Diese Maschine erfordert zu ihrem Betriebe nur einen Mann ... fl. 100*00 Reifbiegmaschine vorzüglichster Construction, zum Biegen von Radreifen auf kaltem Wege in jeder beliebigen Rundung durch Verstellen der Walze von Oben bis zu 120 mm Breite und 40 mm Stärke, mit dreifacher Räderübersetzung. Dieselbe erfordert zu ihrem Betriebe nur einen Mann ........

„ 150-00

R e i f b i e g m a s c h i n e vorzüglichster Construction, zum Biegen von Radreifen auf kaltem Wege in jeder beliebigen Rundung durch Stellung der Walze von Unten bis zu 150 mm Breite und 40 mm Stärke mit dreifacher Räderübersetzung. Dieselbe erfordert zu ihrem Betriebe nur einen Mann..........

1839. Rädertheil- und Fraismaschinen.

Rädertheil- und Fraismaschine zum Schneiden von Stirnrädern bis zu 520 mm Durchmesser mit horizontaler Spindel, Gewicht circa 1050 kg . . „ 900-00 Rädertheil- und Fraismaschine zum Fraisen und Schneiden aller Arten von Rädern, als: Stirn-,

. „1550-00

Diagonal- und Schneckenräder, bis 215 mm Breite und 570 mm Durchmesser in Eisen, sowie in anderen Metallen ; bis 1140 mm in Holz mit horizontaler Spindel, Gewicht circa 1550 kg

1831. Fraismaschinen.

„ 325-00

Fraisenschneidapparate zum Fertigen der

Fraisen......................

Fraismaschine zum Fraisen und Abschneiden verschiedener Gegenstände bis 830 mm lang und 280 mm hoch . ..................

Dieselbe für Gegenstände bis 500 mm lang und 320 mm hoch...................

1832.    Blechbiegmaschiiien

mit drei Walzen für Handbetrieb Grösste Breite der zu biegenden Bleche in mm Gewicht in kg Preis in fl.

1833.    Cent ri maschinell.

C entrinn as chine, 130 mm Spitzenhöhe, zum Centimen oder Anbolnen und Fraisen vom kleinsten Bolzen an bis Wellen von 120 mm Durchmesser, desgleichen zum Abfraisen von Schraubenenden; einschliesslich ein Bohrer und 1 Fraiser zum Anfertigen der Bohrer; die Bettlänge ist 1700 mm, Gewicht circa 500 kg................

fl. 1150-00

1150

3100

2270

3600

2850

4100

1800-00    2300-00    2500-00

„ 460-00

1S34. Maschinen für Spengler.

Rundscheeren zum Schneiden von runden Böden und geraden Streifen.

Zum Rundschneiden von Bei einer Blechstärke bis Streifenbreite bis

55-530 55—630 80—800 mm

³k

IV*

210

260

320

Preis in fl. 60-00 Bios zum Streifenschneiden fl. 50⁻00

90-00 ⁻ 180-00 60-00    140-00

Rundmaschinen für Galanteriearbeiten mit Gussstahlwalzen, Arbeitslänge 420 mm, Walzendurchmesser 25 mm..................

Rundmaschinen mit eisernen Walzen, für Bau-und Galanteriearbeiten Walzenlänge in mm Walzendurchmesser in mm 44 Preis in fl

Sicken- und Bördelmaschinen für Galanteriearbeiten. mit Hebelwerk; die obere Walze mittelst Fusssritt zu heben. Gewöhnliche Sorte . . • •    ■ •

Centrumführung hiezu, eine Vorrichtung zum Sicken

oder Bördeln von runden Böden.......

Sicken-, Bördel- oder Façonrâder, per Paar . . .

Stärkere Sorten . . . ............

Centrumführung hiezu.............

Sicken-, Bördel-, Gesimsräder..........

Falzmaschinen für Galanteriearbeiten, mit Stell-lung zum Falzvornehmen

Arbeitslänge in mm 635 Preis in fl.

635

1050    1050

53

66

60-00 80-00 120-00

790    1050

50-00    60-00    751)0

fl.

50-00

65-00

14-00

6-00

85-00

20-00

8-00

G- е г a d s c h e e r e n mit Schräg- und Winkelstellung, Parallel-Support mit federndem Lineal, zum Schneiden beliebig schmaler und breiter Streifen:

1000

740

155*00    180*00    280*00

Schnittlänge in mm 635 Preis in fl.

1260 2000 90*00    110*00    180*00

A b b i e g m ä s c h i n e n für Bauarbeiten und Gesimse : Arbeitslänge in mm 1050 Preis in fl.

Ziehbänke für Gesimse, Zuglänge 1900 mm . . . fl.300*00 1835. Schleiftrög-e,

. „ 30*00

ganz aus Eisen, für Steine bis zu 500 mm Durchmesser. mit Patentflangenverscliraubung, zum Hand-

und Riemenbetrieb...... . . .......

„ 60*00

ganz aus Eisen, für Steine bis zu 800 mm Durchmesser, mit Patentflangenverschraubung, zum Hand-

und Riemenbetrieb................

„ 100*00

ganz aus Eisen, für Steine bis zu 950 mm Durchmesser, mit Patentflangenverschraubung, zum Hand-

und Riemenbetrieb................

„ 120*00

ganz aus Eisen, für Steine bis zu 1250 n>m Durchmesser, mit Patentflangenverschraubung, nur zum Riemenbetrieb..................

1830. Feldsclimiedcn

„ 70*00

mit doppeltem Cilindergebläse, versehen mit einem Blechmantel, zum schweissen von 50 mm

□    Eisen.....................

„ 85*00

mit doppeltem Cilin dergebläse, versehen mit einem Blechmantel, zum schweissen von 70 mm

□    Eisen.....................

„ 110*00

mit doppeltem C il in der geh läse, versehen mit einem Blechmantel, zum schweissen von 90 mm

□    Eisen.....................

1837.    Ventilatoren

neuester Construction, geräuschlos

für 1    2    4    8    16 Schmiedefeuer

Preis in fl. “30*00 40*00 60*00 05*00 110*00

1838.    Blasbiilge.

Doppeltwirkende Cilinderblasbälge sammt Gestell, Zugwerk und Rohr, zum allsogleichen Gebrauche    abc defgh

Durchmesser in mm 320    420

530    630    710    790    950    1110

Preis in fl.

45*0!) 65*00 95*00 110*00 130*00 150*00 175*00 280*00 a, b und c sind für jeden kleinen Feuerarbeiter, als auch für Schlosser- und Klein-Schmiedefeuer geeignet, d, e und f für starke Schlosser- und Schmiedefeuer, g, h und i für 2, 3 und 4 Schmiedefeuer geeignet.

— 384

1839. Dampf-Pumpen.

a) Pulsometer.

Der Pulsometer ist ein Flüssigkeitsapparat mit di-rectem Dampfbetrieb und bestellt aus einem einzigen Gussstücke mit zwei flaschenförmigen Hauptkammern, einer darunterbefindlichen gemeinschaftlichen Saugkammer nebst Windkessel, welcher mit letzteren durch einen verticalen Canal verbunden ist, und aus dem Druckgehäuse. Nach dem Zwecke, zu welchem der Apparat dienen soll, vermitteln vier Metallkugeln oder fünf Gummiplatten die abwechselnde Verbindung oder den Abschluss zwischen den vier Räumen.

Tr

!■

«HJ

Der Pulsometer in seiner Anwendung für Ent- und Bewässerungen.

Die beiden Hauptkammern vereinigen sich oben in einen gemeinschaftlichen Dampfkanal, wo sich das aus einer Kugel oder einer beweglichen Platte bestehende Dampfsteuerventil befindet.

Er bedarf zu seinem Betriebe nur _ des ■ directen Dampfes vom Dampfkessel aus, kann in jeder beliebigen Entfernung und Position vom letzteren aufgestellt werden, und macht in Folge dessen die bisher üblichen Dampfmaschinen, die dazu gehörigen Wellen, Riemen und Rädertransmissionen zum Betriebe der Pumpen, nebst ihren Gestängen und beweglichen Theilen entbehrlich, indem er durch directen Dampf betrieben, die Arbeit der Dampfmaschinen und Pumpe, allein mit grösserer Precision und Sicherheit und besserer Oeconomie als die letzteren gemeinsam verrichtet.

Er eignet sich zum Heben von kaltem und heissem Wasser bis 7ÜU Celsius. Schlamm. Syrup. Theer, Laugen, Säuren, Oelen, Spiritus, Schlampe, Maische u. s. w., und findet Anwendung hei Eisenbahnen, Fabriken, der Zucker-, Papier-, Textil- und chemischen Branchen, in Bergwerken, Brunnen, Schiffen, Trockendocks, Bädern. Färbereien. Brauereien, Brennereien, Gerbereien, Gasanstalten. Ziegeleien, Baugruben etc. etc. ¹

Leistungen, Gewichte, Rohre und Preise der Pulsometer.

Förderhöhe m

10    20 I 30

j Dampfspannung in Athrao-sphären

12

Leistung per Minute 1

Leistung mifcAbdampf-He-triebcn bei 3—4 тп Höhei

Nothw. Heizfl. des Kessels in qm für 20 m Förderhöhe

Gewicht kg

! Innerer Bohr-durchmesser in Millimeter

Preise

Saugrohr

Druckrohr

Dampfrohr

Beservetheile

2*

S °

r!

!

ft ф

Saugkorb per Stück in fl.

Luftvontilator per Stück in fl.

s«

|.s

3-g

•-2

В cc

100

110

200

300

450

500

600

1000

1500

2000

3000

5000

7500

12000

70 I 62 110 I 100 160 j 145 250    225

360 ! 325 440 ! 400 640 i 575 960 ! 860 1400 ! 1290 1960 j 1760 2800 J 2520 4500 j 4000 7000 6200 10000 9000

lllllliiilgggs;

IllSlIlllISsisss

50

80

25

120

175

270

380

510

650

980

1480

2200

2900

4700

7500

O« - 05 tO К И ^

O OVJ3 О O' C O' O

30

39

51

01

70:

83

1UÜ

125

150

180

2281

280

330

X Ci

^CiOił^cewteiOMH m»-* OiCiKÜiCÛHÜ!Üi«Oî5050

W W № M H

CłObCCi^COODCiCJt^OStO^M

cocccKocccSco

occoośiggggIéé

1-4 I-*

O © CÇ CG Ci Ci Ci СП СИ 05 05 CO tsD PS

oooooooooooooo

èèéèèèàèéméù

Pulsometer bei Brunnenbauten.

Die Förderhöhe kann je nach der

fl

L;

gjn m

■ Dampfspannung.......bis

90 m

I;

1 die Rohrlänge

bis 1000 m

Hl

fr-- '

::

К betragen.

Vf

из

IIS

-'M

Der Pulsometer kann auch unter H Wasser am Flaschenzuge hängend aril beiten, also in das Wasser hineingehängt

l£

ii werden, und macht sich selber frei.

i:V;

Preis in fl.

schine in mm . .

Total-Weite der Ma

schine in mm .    .

ft

Gewicht in kg .    .

«§* ; If ; s ?

В У ■ 1” ■ 5-1 §1

welche das Wasser

Höbe in m bis auf

kräften

§Г

2.

SV 2 «

îi:

kbm per Stunde circa

Hübe per Minute

Länge des Hubes in

sercilinders in mm

Durclimess. des Was-

215

On

x

O S2

o< IO

948 1106

SS £

_СЛ___Mp

9011

1.9019.T91 8-09 1-89

CA

g _i__p.

1-52

0-47

:o

Г42

100

158

Il я

3» Q

5'”

с!

гр о

ел*

g °? о

h- O

s Cf

-j

237

237

§ SD

-П <<l CG O

-o

; p

CS

►"S

475

1264

14-0

14-7

237 316

b- h-± O O СЛ от

405 540

342 395

CD

to

CO

__%ж _i _ »

s I

g g °

*o

90-1

134

°p un 2

Ю O X

On

-h

14-7

913

CO __G0__

h- b О ОТ OT CC

-r

CD

705 730,

474 474

1422

m-i

►P

_qn_

0-47

9'99

919

tóg §

о. g____x

со

to

со

ОТ

0-93

0-G4

6-66

6-99

СЛ

31G

919

P P

Ot on

OC _ X

pi P X X

to hp

ОТ

ос

-<1 ел со to

O'

1449

0-47

44'2

31G

00

4-

184 j 1841

9491

Q68 091

500

mi

X_ CD_CS__CD

4P

Ig g s

on

CO

0-84

250

14-7

5-99

31G

919

g

CO

1475

4-

71

X g os

es

99-0

б-Н

919

0061

OJ

-D

1738

От

0-47

58*6

171

b to

O' f—

От h-*__

h— to O' P X P

p tO X P1 4P P

to to

p P P¹ P*

O Or 'От 'От От ОС

1528

О

От

1-32

33-2

ООП

os

1528

1410

CD

1949

CD

CD

On

P. X    on

P- X    CD

»

to

On

0-95

6-H

31G 316

S g

GC CO

b tO CC со.

05

90-1

58-G

474

to

P

31«

1840. Exhaustoren.

Offene und geschlossene Exhaustoren.

Preise in fl.

ohne

mit

Fundamcntp latte

Flügel- jjLeistung; Durch- in к bin messer in m Minute

Touren

Pferde-

Riemenscheiben

pei

per

Minute

le raft

Querschnitt der

Sangka- )j Diameter ¹ Breite näle in

qm

II

OOlOOOlfl О CO t- -sH Ю (M 10 CO CO -sf Ю C0

415

О CI

600

760

825

1-25 ; 800

1-25

1-5

1*5

2-0

2-0

300

450

450

240

750

750

240

180

Й^ ŁO Cl

Cl o w

о-з

0-45

30

180

02 to ł-a ГО tO й^

CI о

0-6

60

125

0-8 II 250 1-0    400

2500

1650

1200

1000

700

Cl Cl CI 00 to to

Ćb

T.

0-6 200 0-6 il 200

0-9

0-9

250

250

1-5    350

1-5

0-16

350

75

, ooooo

00 O O O (N

тН rH rH tH

1841.    Drehbänke für Drucker. Gürtler und Gelbgiesser.

Drehbank

mit einem kleinen eisernen Spindelstock, einfachem Lager, Schubernagel und eiserner Auflage, 1025 mm

lang.......................

Mit grösserem Spindelstock. 1025 mm Länge . . . „ 88-00 Mit doppeltem Lagerstock, 1025 mm Länge ....

Mit eisernem Reitstock, mit doppeltem Lagerstock,

1025 mm lang..................

Mit Schubernag d. eiserner Auflage und Futterknopf ......................

Dieselbe Gattung mit eisernem Reitstock . . . mit stärkeren Stöcken, Centrumhöhe 230 mm, Länge 1580 mm..................

grösste Sorte, Centrumhöhe 290 mm, Länge 1580 mm Dieselbe mit eisernem Fussrad, Länge 1580 mm .

Fuss tritt-Dr eh bank, ganz aus Eisen, von 160 mm Spitzenhöhe und geradem Bett von 1264 mm Länge, mit Spindelstock, Reitstock. Kreuzsupport,

Plan- und Mitnehmerscheibe, Auflage, Futterkopf nd Mutterschlüsseln, Gewicht circa 875 kg ... .

1842.    Hydraulische Pressen

complet montirt und aufgestellt,

Cilinderdurchm. in mm Druck in q (= 100 kg) 1450 200o 2500 3250 4000 4900 5800 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3200

Preis in fl.

fl. 85-00

„ 90-00

„ 100-00

„ 105-00 „ 112*00

„ 138-00 „ 150-00 „ 160-00

„ 240-00

153 184 211 237 263 290 316

388

Specialmaschinen.

1843. Baumwoll-Spiiinerei und Weberei.

(Preise in betriebsfähigem Zustand, loco Wien.)

Willow, mit grossem Stiftentambour. Seibstabstellung

des Gatters, 1420 mm breit............

Opener, mit einem gewöhnlichen Schläger, mit zwei

oder drei Schienen und Abfuhrgitter......

Opener, mit vier Zahntambours und Abfuhrgitter. . „ 1870"00 Opener, mit einem grossen Zahntambour, Zu- und

A bfuhrgitter auf gleicher Seite ..........

Opener, wie obiger, mit Wickelapparat für 950 à

975 mm Wattenbreite...............

Opener, wie obiger combinirt. mit einem Batteur mit 1 Schläger, Wickelapparat für 950 à 975 mm Wattenbreite ......................

Opener, wenn mit Stachel walze statt der gewöhnlichen

Zufuhrcilinder, per Maschine mehr.......„

C ri g h t о n - 0 p e n e r, mit einem verticalen Schläger und

Abfuhrgitter...................

Crighton- О pener, wie obiger, mit Zufuhrtisch, Zahntambour,Wickelapparat für 95u à975mm Wattenbreite „ 33804)0 Crighton-Op en er, wie obiger combinirt. mit einem

Batteur mit 1 Schläger, Wickelapparat wie oben . . „ 3967-00 Crighton-Opener, mit zwei verticalen Schlägern

und Abfuhrgitter.................

Crighton-Opener, wie obiger, mit Zufuhrtisch,

Zahntambour, Wickelapparat wie oben......

Crighton-Opener, wie obiger combinirt, mit einem

Batteur mit 1 Schläger, Wickelapparat wie oben . „ 4790⁻00 Fadenreiss-Maschine mit einem Tambour, Zu-

und Abfuhrgitter ...    ..........

Fadenreiss-Maschine mit zwei Tambours, sonst

wie oben...........•.......

Fadenreiss-Maschine mit drei Tambours, sonst

wie oben...................

Batteur mit einem Schläger, mit doppelten Siebtrommeln, Wickelapparat für 951) à 975 mm Wattenbreite ....................

Batteur mit einem Schläger, mit Lord’s Zuführung und Begulirung, per Maschine mehr.....„ 1534)0

Batteur mit zwei Schläger, mit doppelten Siebtrommeln. zwei Ventilators, Wickelapparat für 950 à

975 mm Wattenbreite . . .............

Batteur mit zwei Schläger, mit Lord’s Zuführung und Regulirung, per Maschine mehr ...... 263Ю0

Carden mit eisernen Tambours, 1042 mm breit, für 950 à 975 mm Wattenbreite, Diameter des grossen Tambours 1000 mm, des Abnehmers 488 mm, des Briseurs 244 mm, mit doppelten Zufuhrcilindern oder Feederplatte mit 1 cannelirten Cilinder oder Stachelwalze, Laminoir vorn oder Abzugswalzen, Schnellkamm. Schleifwellenlagern, Scheibenlager für

fl. 1100-00

. „1410-00

„ 1160-00 „ 1925-00

„ 2750v0

77-00

„ 1535-00

„ 2420-00 „ 4180-00

„ 1375-00 „2156-00 „ 2875-00

„ 1710-00

„ 2265-00

Arbeiter und Wender, Triebketten, Deckelhalter, Räderschutzdeckel, Wechselräder :

5 Arbeiter, 4 Wender, 2 Putztambours mit Kämmen fl. 1020-00

2 Arbeiter, 2 Wender, mit Kämmen, mit 12 selbst-reinigenden Deckeln, variable Putzerei .... „10104)0

1    Arbeiter, 1 Wender, mit Kämmen, mit 16 selbstreinigenden Deckeln, variable Putzerei . ... „ 975-00

2    Putztambours mit Kämmen, mit 16 selbstreinigenden Deckeln, variable Putzerei......

18 oder 20 selbstreinigenden Deckeln, variable Putzerei...................

„ 945-00

„ 945-00

Kannenpresser für obige Garden, per Carde mehr . „■ 684)0 Putzapparat des grossen Tambours mit zweitem

Briseur, per Carde mehr.............

Roste unter Putz apparat, Briseur und grossem

Tambour, per Carde mehr............

Wenn obige Carden о h n e В r i s e u r geliefert werden, per Carde weniger................

„    75-00

„ 60-00 „    25-00

Carden mit eisernen Tambours 1042 nun breit, für 950 à 975 mm Wattenbreite, Diameter des grossen Tambours 1165 mm, des Abnehmers 488 mm, des Briseurs 244 mm, mit doppelten Zufuhrcilindern oder Feederplatte mit 1 cannelirten Cilinder oder Stachelwalze, Laminoir vorn oder Abzugswalzen, Schnellkamm, Schleifwellenlagern, Scheibenlager für Arbeiter und Wender, Triebketten, Deckelhalter, Räderschutzdeckel, Wechselräder :

7 Arbeiter, 7 Wender.............

6 Arbeiter, 6 Wender, 1 Putztambour mit Kamm,

4 Trögen mit rotirenden Stäben.......

3 Arbeiter, 3 Wender, mit 12 selbstreinigenden

Deckeln, variable Putzerei .........

2 Arbeiter, 2 Wender, 1 Putztambour mit Kamm, mit 14 selbstreinigenden Deckeln, variable

Putzerei...................

2 Arbeiter, 2 Wender, mit 16 selbstreinigenden

Deckeln, variable Putzerei..........

1 Arbeiter, 1 Wender, 1 Putztambour mit Kamm, mit 16 selbstreinigenden Deckeln, variable Putzerei.................

1    Arbeiter, 1 Wender, mit 20 selbstreinigenden

Deckeln, variable Putzerei..........

2    Putztambour mit Kamm, mit 20 selbstreinigenden Deckeln, variable Putzerei.....

mit 24 selbstreinigenden Deckeln, variable Putzerei „1025-00

68-00

„ 1138-00 „ 1188-00 „ 1125-00

„ 1150-00

. „1100-00

. „1150-00 „ 1075-00

. „1100-00

Kannenpresser für obige Carden, per Carde mehr „ Putz apparat des grossen Tambours mit zweitem

Briseur, per Carde mehr.............

Roste unter Putz apparat, Briseur und grossem Tambour, per Carde mehr............

„    75-00

„    65-00

— 390

Wenn obige Carden о h n e В r i s e u r geliefert werden,

Abfall-Vor car de mit eisernen Tambours 1042 mm breit, Diameter des grossen Tambours 1000 mm. des Abnehmers 488 mm. des Briseurs 244mm. mit laufendem Zufuhrgitter und Wattenschilden, mit 0 Arbeiter, 5 Wender, Putzapparat des grossen Tambours mit zweitem Briseur, Rosten unter Putzapparat, Briseur und grossem Tambour, mit Wattenrouleau und Abstellglocke vorn, mit Schnellkamm, Schleifwellenlager, Scheibenlager für Arbeiter und Wender, Triebketten, Deckelhaltern. Bäderschutzdeckeln und Wechselrädern

dto.

dto.

25-00

30-00

35-00

. „1265-00

Abfall-Äuscarde mit eisernen Tambours wie oben, mit doppelten Zufuhrcilindern oder Federplatte mit einem kannelirten Cilinder oder Stachelwalze, mit 6 Arbeiter, 5 Wender, Briseur, Putzapparat des grossen Tambours mit zweitem Briseur, Rosten unter Putzapparat, Briseur und grossem Tambour, mit zwei Kämmen, zwei Rota frotteurs mit beweglichem

Schleifwellen-

Auslauftisch für 2 X 18 Bänder, mit lager. Scheibenlager für Arbeiter und Wender, Triebketten etc. etc. wie oben.........

„ 1725-00

Sch le if tambour von Eisen mit va- et vient-Be-

wegung .....................

Traversirender Schleifapparat mit Reserve-

Rolle ......................

Schleifmaschine für zwei Deckel mit mechanischer Schaltung ohne Bürste Schleifmaschine für zwei Deckel und zwei Tambours ohne Bürste...............

„ 80-00

„ 125-00 . „ 425-00

„ 450-00 •

Schleifmaschine für vier Tambours ohne Bürsten „ 450-00 „ zwei Deckel, zwei Tambours

dto.

mit Circularbürste und Ventilator

Schleifmaschine für vier Tambours, Circularbürste und Ventilator..................

„ 750-00 „ 750-00

Schleifmaschine, wenn mit traversirender Schleifrolle statt ganzem Tambour, per Maschine mehr . „ 135-00 Circular- Staubbürste mit V entilator für T ambours

und Deckel, separate Maschine..........

Wattenmaschine zum Doubliren von 24 Vorcarden-bändern zu Wickel von Viertels-Wattenbreite der Auscarden, mit Selbstabstellung für jedes Band und

für fertige Wickel................

Wattenmaschine, wenn mit Laminoir versehen, per Maschine mehr..................

„ 210-00

„ 550-00 . „ 100-00

Wattenmaschine, wenn mit Einrichtung für zwei

verschiedene Wattenbreiten, per Maschine mehr . „    53-00

■»«

391

C i r c u 1 a г - P e i g n e u s e, System Hübner, grosses Modell fl. 18204)0 cito.    „    „ kleines „    „ 1500*00

Spülmaschine für Peignensen mit einer Spulle .    490*00

. „ 520*00 . „ 575*00

„ zwei „ drei

Laminoirs mit 483 mm Systemlänge, 4 Reihen Ci-linder. 6 Bänder per System, Selbstabstellung für jedes Band im Einlauf, Bänderschaltung, Kettenoder Hebelpression, mit Kannenpressern, überzogenen gewöhnlichen Druckcilindern und Putzdeckeln, ge-härtneten Cilinderlagern, mit Wechselrädern und Reservestücken :

per Kopf à zwei Systems .............

drei „    .............

vier „    .............

fünf ,,    ............

sechs „    ............

sieben ,,    ............

acht ...............

dto.

dto.

392*00

515*05

038*00

761*00

884*00

1008*00

1131*00

1254*00

1377*00

neun „    .............

zehn „    .............

Extras für Laminoirs: Selbstabstellung im Auslauf, per System mehr.............

Eiserne Putzdeckel mit rottirendem Putztuch, per

System mehr..................

Evan Leigh’s Druckcilinder in erster Reihe, per

System mehr..................

Evan Leigh’s Druckcilinder in vier Reihen, per

System mehr..................

Acht Bänder per System, per System mehr Selbstabstellung bei vollen Kannen, per Kopf mehr „ Laminoirs mit sechs Reihen Cilinder berechnen sich 25°/o höher im Preise.

Bancs à broches mit doppeltem Conus, einfacher Centrifugalpression, langen Spindelbüchsen, unabhängigem Spindeltrieb, Auskehrung desselben, Vorrichtung zum Spannen des Conusriemens, mit Bandzufuhrwalzen von Weissblech oder mit hölzernen Aufstecklatten, mit überzogenen gewöhnlichen Druckcilindern und Putzdeckeln oder Putzwalzen, gehärtneten Cilinderlagern, mit Wechselrädern und Reservestücken.

Bancs à broches en gros, 4 Spindeln per System:

7*50

3*50

2*75

11*00

2*20

25*00

Bancs à broches intermédiaires, 6 Spindeln per System :

Anzahl Spindeln 112    120    128    136___

Serie Nr. 2¹/,, 190 X 72 mm Spulen fl. 2025 2125 2225 2325

Bancs à broches tout fin, 12 Spindeln per System:

Anzahl Spindeln 108    120    132    144    156

Spulen \

Spulen /

Anzahl Spindeln 168 180 192 204 fl. 2690 2838 3985 3133

Serie Nr. 3, 162 X 64 mm Serie Nr. 4. 148 X 64 mm

fl. 1953 2100 2248 2395 2543

Serie Nr. 3, 162 X 64 mm Spulen i Serie Nr. 4, 148 X 64 nun Spulen/

Self actors mit liegenden Tambours, directem Antrieb, Main-douce-Achse, Quadrant-Regulator mit Hülfskette für Hartwindung, Cüinder-Nachlieferung während des Einzugs, vierfachem Tambour-Saiten-antrieb, doppeltem Wageneinzug. Abstellung des Wageneinzugs, Kreuzsaiten-Vorrichtung unter dem Wagen oder Main-douce mit fünffachem Auszug für lange Maschinen mit laufendem Putzapparat für Cilinderbank und Wagen, mit überzogenen Druck-Cilindern und Putzwalzen, gehärtneten Cilinderlagern und Spindeln, mit Wechselrädern und Reservestücken, bis 400 Spindeln :

<#»

р-4

*з

а

со

P-

CD

гг Г Г

W tC te «

tO ' to"

g

cc

eft

ъ

N

mit Zuschlag⁻ von fl. 975-00 per Maschine für Kopf u. constante Theile.

Ringspinnmaschinen mit Rabbeth- oder gewöhn -liehen langen Spindeln, mit Copswindung, zwei Tambours, gemeinsame Auskehrung der Wirtelhacken und der Fadenleiter, vordere Reihe Druck-cilinder beledert, die beiden hinteren glatt polirt. mit Wechselrädern :

Anzahl Spindeln bis Preis per Spindel bei 65 mm Distanz fl. 8*00    7*98

Anzahl Spindeln bis 320 Preis per Spindel hei 65 mm Distanz fl.

Anzahl Spindeln bis

Preis per Spindel bei 70 mm Distanz fl. 8-35 Anzahl Spindeln bis Preis per Spindel bei 70 mm Distanz fl.

180    200    240    280

7*77    7*62

360    400

7-48    7*33    7*19

Ringzwirnmaschinen mit Rabbeth- oder gewöhnlichen langen Spindeln, mit Copswindung oder cilindrischer Windung, zwei Tambours, gewöhnlichem zweifachen Cilindertrieb, zum Trocken - Zwirnen, zwei- oder dreifacher Aufsteckung, mit Wechselrädern :

Anzahl Spindeln bis 160

Anzahl Spindeln bis 160    ___

Preis per Spindel bei 80 mm Distanz fl. 10*64 10*50 10*35 10*21

Anzahl Spindeln bis 280___

Preis per Spindel hei 80 mm Distanz fl. 10*07    9*92    9*78    9*63

320    360    400

180    200    240

Anzahl Spindeln bis 160_ _

Preis per Spindel bei 95 mm Distanz fl. 12*08 11*93 11*79 11*64

320    360    400

Anzahl Spindeln bis 280 ___

Preis per Spindel bei 95 mm Distanz fl. 11*50 11*32 11*21 11*07

180    200    240

Fachtmaschine zum Doubliren von 2 bis 6 Fäden, mit Selbstabstellung für jeden Faden, Maschinen von

20 bis 80 Trommeln, Preis per Trommel.....

Garn-Packpresse für 5 und 10 Pfund-Päcke, für

Hand- und Riementrieb eingerichtet.......

Sortirhaspel ganz von Eisen, für 7 Bobinen ....

Tr an sport wag en von Eisen für Wickel und Walzen „ Schmirgelm as chine zum Ueberziehen und Egali-siren der Schleiftambours, ganz von Eisen . . . . „ Garnituren-Aufziehapparat für Tambour-Blätter

(ohne Zange)...................,,

Garnituren-Aufziehapparat für Bänder . . . . „ Cilinder-Belederungs-Apparat bestehend aus Drehbank, Lederschneidmaschine, Leimpresse, An-stossmaschine mit drei Köpfen, Calander mit drei Walzen, Peripheriezirkel und drei Cilindermesser . „ Spindellager-Ausreibmaschine neueste Construction .....................„

Dynamometer mit Schreibapparat und Feder . . . „

Mechanischer Garnhaspel..........• .

Garnhaspel mit Eisengestell..........

Warpcopsspulmaschine à 300 Spindeln .... Schussgarnspulmaschine à 24 Spindeln . . . dto. dto.

fl. 17-25

374-00

63-50

43-15

23-00

20-15

57-50

158-00

35-00

69-00

575-00

à 60 dto. à 92

Bündelgarnspulmaschine à 96 dto.

Presstopf ...............

Zettelmaschine........ . .

Englische Schlichtmaschine (Sizing) .

Schottische

Englischer Köperstuhl, 1080 mm breit.

Glatter englischer Web Stuhl, 1080 nun breit. .

dto.    dtö. 2107 „

H о n e g g e r - W e b s t uh 1 mit Wechselscheiben, 1317 mn

breit.....................

Tannwalde r-W e b s t u h 1 mit Schaftmaschine, 1080 mn

breit. . •    •.................

Jacquard-Wehstuhl mit Schaft u. Wechsel, 948 mn

breit..................... . .

Jacquard-Maschine, 400er..........

Glatter Web stuhl für starke W a aren. mit Bundrad, 1449 mm breit................

Glatter Webstuhl mit Schaftmaschine, 1449 mm breit.......................

dto.

52-00 920-00 220-00 „    65-00

„ 1400-00 „ 400-00 . . „ 680-00 . . „1300-00 . . „ 650-00

2-75

dto.

„ 500*00 „ 2650-00 1600-00 „ 170-00 „ 160-00 „ 350-00

„ 280-00

„ 300-00

„ 240-00 „    75-00

„ 350-00

„ 400-00

Glatter Л¥ e b stub 1. Btrittig, m. Excenter, 1449 mmbreit fl. 310*00 Zweischütziger Webstuhl, Ibündig, mit Excenter, 869 mm breit...............„ 340*00

Zweischütziger BroschirStuhl, 869 mm breit . . „ 500*00 S e c h s s c h ü t z i g e r W e b s t u h 1 mit 100er Jacquard-

Maschine, 869 mm breit .............

Yierschütziger schwerer Webstuhl mit

Bundrad, 869 mm breit.......

Verstellbarer Baum Stuhl .    . .

Messmaschine für rohe Waren

Mess- und Legmaschine.....

Zeugstrickmaschine......

Schlicht к ochap par at.....

Cardenschneidmaschine . . .

Cardenbind- und Stanz-Mas chine

Kettenbaum....... ...

Grosse 12ellige Scheerrahme . . dto. 9 dto. dto. 6 dto.

Rectometer .

Knäuelwindmaschine für Schuhgarne, Strickgarne und Zwirn, auf 6

dto.

dto.

„ 390*00

„ 340*00 „ 200*00 „ 600*00 „ 650*00 „ 1000*00 . „ '600*00 . loo-oo

.    „    250*00

4*00

12 Spindeln

fl. 650*00 700*00    750*00

Knäuelwindmaschine für Bindfaden, auf 6

12 Spindeln

fl. 1300*00 1450*00    1600*00

Zweischiffiger Hosenträgerstuhl

.......„ 750*00

mit Timmler . „ 775*00 mit Bott’schem Jacquard für Knopflöcher „ 880*00 Schlagstuhl für Handbetrieb mit Doppel-J acquard „ 465*00 Basselissestuhl mit innerem Trittwerk ohne

Jacquard . ........„ 440*00

mit Handbetrieb und Jacquard „ 465*00 mit Dampfbetrieb und Jacquard „ 555*00 Strup pen Stühle für leichte und ganz schwere

Stiefelstruppen.........von fl. 595*00 bis „1300*00

Sch uh stoffstulił, einschifflig, mit Handbetrieb . „ 520*00

mit Dampfbetrieb-

. fl. 570*00 bis „ 645*00 zweischifflig, mit Handbetrieb . „ 775*00 mit Dampfbetrieb „ 825*00 Hosenträgerstuhl, einschifflig, mit Handbetrieb . „ 610*00

mit Dampfbetrieb „ 660*00 zweischifflig, mit Handbetrieb . Aufziehmaschine mit Kurbelrad . .

ohne Geräusch .

Spülmaschine für Nähmaschinenspulen,

2    4

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

Villl

700*00 „ 100*00 .. 100*00

6köpflg fl. 260*00    430*00    600*00

Z wir nm as chine für gröbere Garne, per Spindel „ „ feine

dto.

dto.

10*00

dto. „    6*00

Żwir n m a s c h i n e für ganz grobe Garne, per Spindel fl. 14-00 Packpresse für Zwirne und Strumpfgarne,

fl. 70-00 bis „ 155-00 Spulen- und Strickgarnhaspel für beliebige Ginfänge à 30_40_50 Spindeln

von

fl. 310-00    370-00    430-00

1844. Scliafwoll-Spiiinerei und Weberei.

Wolf..............

Abfallstauber..........

Mungoreissmaschine......

Shoddyreissmaschine......

Endenreissmaschine ......

Endenöffner..........

Gessner’sche Doppelrauhmaschine dto. einfache Rauhmaschine

Flockenmühle.......

Ein Satz Krempeln mit Beleg 1103

„ 400-00 „ 400-00 von fl. 500-00 bis „ 000-00 „ 600-00 „ ooo-oo „ 2000-00 „ 850-00 „ 400-00 „ 200-00

1264

1580 mm

breit 790

~ТПШ)<)-00    4000-00    4600-00    5000-00

Selfactor à 3S0 Spindeln, 46 mm Theilung..... 2500-00

. . „3600-00

à 500 dto. 46 mm dto.

Mule-Jenny-Spinnmaschine

à 300 Spindeln, 46 mm Theilung.......„    lOOO'OO

à 360 dto. 46 mm dto........„    1500-00

Bobinoir à 60 Spindeln..............„    500-00

Spülmaschine für 40 Spindeln...........„    500-00

Kettelspulmaschine à 20 Gänge..........„    250-00

Wechselstuhl mit Schaftmaschine, 17/4 breit. . . . „ 900-00

Handstuhl............von fl. 60-00 bis „ 100-00

Schaltaufsatzstuhl.................„    600-00

Mechanischer Tuchstuhl.............„    475"00

Mechanischer Webstuhl mit eiserner Schaftmaschine

10/4 breit,.......... von fl. 850-00 bis „ 11004)0

Einfacher mechanischer Webstuhl, 10/4 breit . . . „ 600-00

Musterwebstuhl von Holz......

Schönlieer’scher Kraftstuhl, 10/4 breit

Schleifmaschine...........

Schleifwalze........• ...

Waschmaschine...........

Stückwaschmaschine auf 12 Stücke .

auf 2 Stücke . .

„    40-00

„ 1000-00 „ 250-00 „ 120-00 „ 200-00 „ 600-00 „ 230-00

Wollwaschmaschine................„    450"00

Schmale Scheibenwalke . . ............„    500-00

Breite    dto. ..............„ 600-00

Cilinderwalke..................„    400-00

Centrifugalmaschine,......von fl. 650'00 bis „ 850-00

Bürstmaschine......... „ „ 300-00 „ „ 400-00

Yentilator-Wolltrockenmascliine........• ■ „ 800-00

Schmale Rauhmaschine ..............„    180-00

Breite Rauhmaschine mit Dampfplatten......„    900*00

Ausbreit- und Bürstmaschine...........„    350-00

Tuchtrockenmaschine mit Ofen und Zugehör . . . „6200-00

dto.

Carbonisirapparat mit Ofen und Zugehör.....fl. 1500*00

Ti*ansversalscheere..............„ 300*00

Breite Longitudinalmaschine . . von fl. 900*00 bis „1000*00

Schmale Longitudinalmaschine.........„ 550*00

Davis’ Schmalscheere...............„ 450*00

Rollencalander mit 3 Walzen, 1 m breit......„2500*00

Rähmmaschine mit Antrieb............„5000*00

Kettentrockenmaschine..............„ 500*00

Klopfmaschine.................„ 500*00

Peluchemaschine.................„ 1000*00

Ratinirmaschine .................„ 500*00

Leimmaschine für doppelte Baumbreite......„2000*00

Schweifmaschine für 400 Spulen..........„ 800*00

6*00

. „ 600*00 . „ 900*00 . „ 80*00 , „ 80*00

Zweifarbige Druckmaschine mit Trockenstuhl . - . „4000*00 Schmale sechsfärb. Druckmasch. mit 17 Trockenplatten „ 6000*00

Doppelte Farbmaschine..........

Eiserne Presse..............

Hölzerne Spindelpresse..........

Messmaschine mit Rollapparat.......

1845.    Teppichfabri kation.

. „ 400*00 . „1000*00 . „1300*00 . „ 120*00 . ., 850*00

Wolf . ..................

Streichgarncarde mit Beleg........

Heilmann’sche Kämmmaschine......

Strecke ...................

Bandstrecke................

4*30

8*00

Yorspinnmaschine, per Spindel......

! ! 3 350*00 . . .;    5*50

. . „    21*50

. „ 20*00 . „ 850*00 . „ 800*00 . „ 375*00 „2600*00 600*00

Spinn- und Zwirndrossel, per Spindel .    ...

Rollenspulmaschine.............

Streichgarnspulmaschine, per Spindel .... Schussspulmaschine, per Spindel .....

Leinen- und Rollenspulmaschine, per Haspel . .

Chenillenschneidmaschine............

Grosse Scheermaschine.............

Kleine Scheermaschine.......'......

Aufbäummaschine...............

Levirstuhl .................и    ......

Hölzerner Webstuhl mit Jacquardmaschine . . . . „ 100*00

Mechanischer Stuhl für glatte    Waren.......„    500*00

Grosser Smyrnastuhl...............„    800*00

„ 2800*00 „ 2300*00 .. 300*00

Teppichstuhl mit Jacquard und Zugehör, fünftheilig „ 2500*00

Derselbe, sechstheilig.......

Trocken- und Legmaschine ....

Messmaschine..........

1846.    Kammgarnspinnerei.

„ 2650*00

Waschmaschine, complet, selfecting

ff. 5000-00 „ 30004)0 „ 600-00 „ 1100-00

Liseuse...........

Carde mit avant train, complet

Schleifmaschine.......

Gill-Box mit 2 Köpfen ....

Spulstrecke mit 10 Köpfen ohne Frottirung    . . . „ 3150-00

Frotteurstrecke mit 8 Köpfen und Zählwerk . . . „ 2700-00 Grobfrotteur mit 40 Kämmen, 40 Frotteuren, 40 Spulen mit doppelter Aufwindung-.........

Mittelfrotteur mit je 40 Kämmen, Frotteur, Spulen

und doppelter Aufwindung ............

Feinfrotteur mit 50 Kämmen, 50 Frotteurs und 100 conischen Spulen, einfache Aufwindung .

. Selfactor-Spindel, complet mit Hummerncontrollsy-stem Wolf, Fadenregulator System Moeckel, 43 mm

Spindeltheilung................

Flügel-Zwirnmaschine, per Spindel........

Bing-Zwirnmaschine, per Spindel.........

1847. Hanf-, Flachs-, und Wex-g-Spinnerei.

„ 4000*00 „ 3700-00

8-00

8-00

9-00

. „    2900-00

. „    570-00

. „    5004)0

. „    900-00

Hanfreibe mit Steinen Wurzelschneidmaschine Werkbeutelstuhl . . .

Wergöffner.....

Flachs- und Hanf-Yorcarde, 1*58 m Durchmesser,

1‘9 m breit, mit Beleg............

Flachs- und Hanf-Feincarde mit Beleg.....

Kitfelbank...................

Auflegmaschine................

Zugmaschine..................

W erg-Y orspinnmaschine

à 70 Spindeln, 7 Köpfe 211 mm Spulen . . à 60

à 60    „    6    „    237

Wergdoublrrmaschine à 3

fl. 15504)0

99

* 99

99

99

* 99

99

18000-00

1625-00

150-00

800-00

500-00

7000-00

4700-00

4800-00

500-00

1700-00

1400-00

**

211 „

* 99

99

* 99

2 ’’Köpfe

1225-00

* 19

3900-00

3600-00

3450-00

Flachsdoublirmaschine à 3 Köpfe dto.

dto.

dto. dto.

Yordoublirmaschine à 3 dto.

8 Bänder

99

99

19

99

99

99

dto.

11

11

dto.

dto.

99

12

99

11

99

91

91

99

1900-00

1450-00

1350-00

1300-00

1000-00

1200-00

1300-00

1400-00

1500-00

900-00

*•»

Vordoublirmaschine à 2 Köpfe 6 Bänder .... fl. lOOO'Oü Flachsvorspinnmaschine, à 70 Spindeln, 7 Köpfe,

211 mm Spulen ................„4800-00

Dieselbe à 60 Spindeln, 6 Köpfe, 211 mm Spulen . ,, 4000-00 „    à 56    „    6    „    211    „    „    . „ 3700-00

„    cà 50    „    6    „    211    „    „    .„3200-00

Feinspinnmaschine, 3 englische Zoll Spindeltheilung,

per Spindel..................„

Dieselbe 2s/₄ engl. Zoll Spindeltheilung, per Spindel „

2V₉

„ 21 Gillmaschine

Doppelter Haspel mit Eisengestell

Eiserne Garnpresse.......

Yentilator (Exhaustor).....

Doppelhechelständer mit Zugehör Spülmaschine, per Spindel . . .

Zettelmaschine und Spulrahmen .

Schussspulmaschine, per Spindel

Bäummaschine.........

Einsprengmaschine.......

Messmaschine .........

Garnbaum...........

11

11

11

11

11

11

11

15-25

14-00

13-40

12-20

450-00

200-00

500-00

100-00

75-00

18-00

609-00

30-50

380-00

380-00

390-00

25-00

1848. Häuf-, Flachs- und Werg-Weberei.

Mechanischer Sackwebstuhl 737 mm breit, 2schäftig „ dto.    dto.    787 „    ,,    4 „

Mechanischer Webstuhl für schwere Leinen,

1067

914

762

11

250-00

270-00

breit in mm per Stück fl. 230-00    220*00    210-00

Mechanischer Webstuhl für leichte Leinen, breit in mm

1067

914

115-00

110-00

per Stück fl.

Mechanischer Webstulil für Leinen-Damast, 991mm breit (39 engl. Zoll), lOschäftige Schaftmaschine . „ Mechanischer Webstuhl mit Jacquard bis 100 Nadeln „ Mechanischer Calander mit 3 Walzen für Heiss- und

Kalt-Calandrien................

Handwebstühle von Eisen, (Jacquardmaschinen) sammt Zubehör:

255-00

350-00

„ 1980-00

a) engl. Schaftmaschine à Platinen

15    306    408    612

fl. 40-00 90-00 ~ 115-00 155-00

b) franz. Patent à Platinen

880

1320

1760

118-00

136-00

fl. 97-00

Handwebstühle von Holz, (Jacquardmaschinen) sammt Zubehör:

204er    306er    408er    510er    612er    880er

a)    einfache fl. 16-00

b)    doppelte

c)    dreizusammengebaute.

18-00    22-00

35-00    43-00

70-00

28-00    33-00    42-00

54-00    65-00    82-00

124-00

400

Hölzerner Leinwandstuhl mit Schätzen u. Sperruthe : a) bis zur Breite топ m 1*20 = Wiener Ellen . . l¹/'«

2-00

2-40

3-00

2 V.

3“/₄

fl. 21-00    35-00    42-00    49-00

b)    für Handtücher fl. 25-00, für Servietten fl. 30-00

c)    für Tücher von 8/4    10/4    12/4    14/4    16/4    20/4 Breite

fl. 44-00 50-00 57-00 65-00 71-00 104-00 Handwebereivorrichtung für Damast, per Gang fl. 0*38 bis fl. 0-42 „ Jacquard „    fl. 0-44 bis fl. 0-48

Musterkarten (Dessin), per Karte oder Latz von

204 bis 1760 Platinen......von fl. 04)1 bis fl. 0*01.75

Blätter für 40 Faden oder 20 Rohre, per Gang . .    0-04

Vorzeuge, per Gang...............„ 0‘05

dto.

1849. Bleicherei, Appretur, Färberei und Druckerei.

Eiserner Bleichkessel für 1250 kg Waren.....„3500-00

Eiserner Hochdruckbleichkessel, s.Zug. f. 300 kg Ware „3000-00

für 750 kg Ware,

dto.

„ 6500-00 „ 1400-00 . „ 300-00 . „2000-00

mit Luftpumpe und Zugehör . . .

Eiserner Garnkoch-Apparat.....

Kleiner Bleichkessel zum Garnkochen

Kochapparat...........

Hölzerner Bleichbottich mit Durchzugs Vorrichtung    .    „ 200*00

.    .    „ 900-00

.    .    „ 300-00

.    .    „1900-00

.    .    „1000-0')

.    .    „ 450-00

.    .    „1000-00

.    .    „ 500-00

.    .    „2400-00

Clapeaux mit Rückzug............

Kalkclapeaux mit 3 Walzen..........

Clapeaux-Waschmaschine...........

Quetschmaschine mit 2 Walzen........

Garnwaschmaschine..............

Stückwaschmaschine mit 2 Walzen......

Eiserne Waschmaschinen mit Holzkämmen . .

Deutsche Walke zu 16 Kämmen .......

Inländisches Waschhämmerpaar mit Gestell und

Röhren............. ......

Schmale Einspritzmaschine . .    .    von    fl. 180-00    bis    „ 450-00

Breite Einspritzmaschine.............„ 700-00

Stärkmaschine kleiner Gattung..........„ 800-00

Stärkmaschine grösster Gattung........ . . „ 1300-00

Hölzerne Seifmaschine.............„ 450-00

Chlormaschine..................„ 500-00

Säuremaschine.....f............„ 515-00

Kalkmaschine........von fl. 500-00 bis „ 850-00

Stärk- und Appretirmaschine...........„ 300-00

Frictionsstärkemaschine .............„ 3000-00

Breite Waschmaschine mit 3 Waschkästen    .    .    .    .    „1200 00

Streckmaschine

Hydroextracteur, 0-65 m Durchmesser 0-83 m PO m 1*2 m

Appretirstuhl mit Messingwalzen ....

Trockenmaschine mit 9 Kupfertrommeln Trockenmaschine mit 12 Cilindern von Eisen . . . „3850*00

„ 300-00

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

von fl. 700"00 bis „ 850'0o „ 600-00 „ 800-00 „ 970-00 ., 1200-00 „ 250-00 ..570П-00

■*<

Kluppenmaschine mit Trockenapparat u. Exhaustor Ü. 1350*00 Kluppenrauhmaschine Ausbreitmaschine .

Aufdockstuhl ....

W arendämpf-Apparat Chlormühle ....

Frictionsmangel mit 2 Walzen und Dampfmaschine „    300*00

Wassermangel für weisse Ware, 48 engl. Zoll breit „ 5300*00 Frictions- und Stärkemangel, 1*31 m breit . . . . „ 1000*00 Dampfcalander mit 2 Walzen, . von fl. 3800*00 bis „ 4400*00 Grosse Wassercalander à 6 Walzen, mit Dampf-maschine

Kleine Wassercalander à 3 Walzen, von fl. 2000*00 bis „ 3000*00 dto.

Glanzcalander à 2 Walzen......

Moirècalander à 2    „    .....

Calander für weisse Ware, 1*31 m breit

Beatlemaschine ......... ...... ——

Grosse Holzmangel, 9*48 m lang, mit Getriebe . . „10000*00

Kleine Holzmangel mit Getriebe.........

Hydraulische Presse mit Pumpe auf 300JAtmo-

sphären ................... „

Mess- und Legmaschine.....von fl. 050*00 bis „

Messrahmen Eiserner Stab

Kluppenspannmaschine für Organtin Eiserne Warenpresse mit Kupferplatten u. Zugehör .,

F arbreibmaschine.........

Farbholzhobel..........

Farbkochapparat mit 4 Kesseln . . .

Dampffarbkochapparat mit 12 Kesseln Farbquetsche mit laufendem Stein .

Farbenreibmaschine........

Indigomühle............

Farbküppe mit Reif und Aufzug . .

Färbmaschine mit Zugehör . .

Farbkufe mit Haspel.....

Buffing- und Blueingmaschine Orangir- und Grünmaschine .

Farbmaschine mit Gussgestelle Schwarzfärbemaschine ....

Dreikastige Graufärbemaschine Zweifarbige Perrotine, ....

Dreifarbige Yierfärbige

Einfarbige Druckmaschine (Rouleaux)

Zweifarbige Dreifarbige Yierfärbige

Fünffärbige dto.    ......„    -----

Achtfärbige Druckmaschine mit Dampfmaschine . „13000*00 Pantograf . .

Gravirmaschine

........„    1475*00

........„    700*00

von fl. 250*00 bis „    500*00

.......... 200*00

........„    150*00

„ 10000*00

„ 600*00 20000-01) „ 1000*00 „ 5850*00 1800*00

2000*00

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

2000*00 950*00 30*00 35*00 „ 1600*00 700*00 . „    500*00

. „    450*00

. ., 1000*00 . „ 3500*00 . „    350*00

. „    150*00

. „    150*00

. „    95 00

. „    150*00

.    250*00

. „ 7000*00 . „ 6000*00 .    270*00

. „    750*00

. „ 1040*00 von fl. 1900*00 bis „ 2100*00 „ 3000*00 „ 3600*00 2000*00 „ 3000*00 „ 4150*00 „ 5400*00 600*00

von fl. 15*00 bis „

„ 3000*00 1500*00

Grosse Molettendrelibank Kleine Molettendrelibank

........fl.    550*00

.........,    200*00

.........„    500*00

von fl. 300*00 bis „    400*00

.    .    „    000*00

750*00 000*00

.    .    „    1000*00

.    .    „    400*00

.    .    150*00

.    .    ooo-oo

.    .    180*00

250*00

Molettenpresse.....

Radirmaschine.....

Gravir- und Molettirstubl Scheermaschine mit Bürsten Vorrichtung v. fl. 550*00 bis „ Kleine Walzenaufpressmaschine . von fl. 450*00 bis „ Grosse Walzenaufpressmaschine . . .

Kautschukreibmaschine.......

Kautschukstreichmaschine.....

Holzfraise für Druckermodel ....

Gusseiserner Dampfklebetisch . . .

......W

22 Flammen

80

Aufrollstuhl......

Gassengmaschine auf 42

fl. 2000*00 1800*00 1400*00

Keim’sche Appreturmasch. m. Spannrahmen 20 m lang „ 9000*00 Trockenapparat mit Rohrleitung und

13

14

fl. 2900*00    3800*00    5400*00

16 Dampfplatten

1 850. Papier- und Holzstofffabrikation und Confection.

von fl. 400*00 bis „    850*00

........„ 1000*00

........„    270*00

.........,    28004)0

Hadernschneider......

Hadernstauber.......

Staubventilator.......

Donkins’scher Hadernkocher Rotirender Hadernkocher für 1000 kg Füllung

von    fl.    2400*00    bis    „    2800*00

Cilinderhadernkocher für 600 kg    Füllung.....„    4000*00

Kugelhadernkocher...............„    2050*00

Kugelförmiger Laugenkessel...........„    1200*00

Beweglicher Ablauftisch zum Kocher    ........    200*00

Chlorwasserpumpe................„    350*00

Chlormühle...................„    425*00

Chlorkalkapparat..............„    300*00

Chlorbleichkasten aus Cement..........,,    270*00

.    .    „    640*00

.    .    „    1320*00    -

.    .    „    1920*00

Doppelpumpwerk . . .    ...    von    fl.    1600*00    bis    „    4000*00

Kupferner Leimkessel mit Eisenschale .

Bleichholländer mit Bleifütterung . . .

Mischholländer mit Kupferfütterung . .

Eiserner Halbzeug- oder Ganzzeugholländer mit Zu-

gehör . • ..........

Eiserner Ganzzeugholländer für 300 kg Inhalt . . „ Ganz- oder Halbzeugholländer mit Holztrog und Armatur

Hölzerne Rührbütten mit Antrieb . . .

F euchtmaschine............

Kollergang mit 2 Steinen und Antrieb .

Steinerne Ganzzeugbütten mit Rührwerk

Filzwaschmaschine von Holz......

Schleifwerk für Holländermesser, von fl. 100*00 bis „ Egouteur

von fl. 1700*00 bis „ 2500*00 3600*00

von fl. 1400*00 bis „ 1500*00 „    400*00

„ 1250*00 „ 1350*00 „ 1325*00 „    150*00

250*00 „* 100*00

Compl. Papiermaschine m. Dampfmaschine u. Fundament auf P9Ü 1-69    1-58    1-53    1-42    1*26 Pil m Breite

fl. 40000 38000 36000 32000 28000 25000 21000

Pappendeckelmaschine mit Zugehör.......

BischofFscher Rollapparat mit 10 - pferdekräftiger Dampfmaschine und Zugehör..........

fl. 5500-00

„ 6500-00

Rolling- und Ripping-Maschine für Rollpapiere . . ,, 6200*00 ■Querschneidemaschine für

0-95

Handquerschneidemaschine für

1*53 m breit fl. .700-00    1500-00

1-26

Riessbeschneidmaschine . Papierschneidmaschine für

fl. 1250-00    1420-00

1*37 m breit

fl. 180-00

0-95

Satinirm aschine, Rollcalander, Walzen

0-9

fl. 1200-00    600-00

0-63 m breit fl. 490-00    340-00

0-68 m breit

Calander, 5 Walzen, breit

fl. 6000-00 8600-00

1*11 m

fl. 4000-00    3000-00

1-26

Calander, 3 Walzen, breit Calander, 2 Walzen, breit

1-11

0-95

0-84 m

fl. 2100-00    1800-00    1400-00

P05 m

1-32

fl. 2200-00    1700-00

Hydraulische Presse und Pumpe auf kg Druck 500000 von fl. 2500-00 bis 3600-00, von fl. 2200-00 bis 3000-00 Eiserne Spindelpackpresse, Hölzerne Spindelpackpresse 11. 600-00 bis 680-00 Häckselschneidmaschine ....

Strohstoffraifineur.......

Strohputzmaschine.......

Steinkrahn ..........

Stoffpumpe..........

Bleichholländer für Strohstoff

Stoffsortirmaschine.......

Cilinder-Strohkochapparat . . .

Strohaufzug..........

Strohpapiermaschine, breit 1*32 fl. 2200-00

3—400000

fl. 250-00 bis 450-00

1-21 m

fl. 350-00 „ 1300-00 „ 250-00 „ 150-00 „ 300-00 ,. 1200-00 „ 790-00 ., 3355-00 „ 500-00

1800-00

Horizontaler Defibreur mit 8 Bremsen. 3 Sortir-cilindern und 1 Raffineur, sammt Steinen . . . . „ 4350-00 Stuhlung dazu . .

Reservecilinder.................„

Yerticaler Defibreur mit 5 Bremsen, 5 Sortircilin-

dern und 1 Raffineur,    sammt    Steinen .....„    6000-00

Stuhlung dazu............... .    .    .    „    1000-00

Defibreurstein...... . . von fl. 100-00 bis „ 200-00

Holzschleifmaschine    mit    grossem    Schleifstein .    .    .    „    1250-00

„ 800-00 260-00

Schleifstein, grosser if. 2004)0 kleiner Grosser Schleifapparat à 10 Pressen Kleiner Raffineur . .

Raffineurstein Grosse Wasserpumpe . .

Circularsäge mit Holztisch

Steinkrahn.......

Pressmaschine......

Sortirapparat......

Langsiebmaschine mit) 127 Trockenapparat / fl. 3000*00 95004K)

Siebtrommel......

Deckelmaschine, 1 m breit Pappenmaschine mit Zugehör .

Pappeneilinder........

Pappdeckelpresse von Eisen fl. 550-00

dto.

fl. 1004)0 „ 1600-00 „ 1200-00 fl.    1200-00    bis    „    1300-00

.......„    75-00

........,    510-00

.......„    180-00

.......„    85-00

.......„    1800-00

fl.    220-00    bis    „    300-00

150 cm breit

von Holz

100-00

2650-00

1320-00

260-00

300-00

Satinirmaschine mit 2 Walzen, 0-79 m breit . . . „ 1400-00 Balancierstanzmaschine, kleine £ 130-00

grosse

165-00

Kleine Excenterpresse......

Prägemaschine.........

Typendruckmaschine mit Typen . Rändermaschine, grosse    kleine

fl. 120-uo    50-00

Schneidmaschine, 0-47 m breit Deckelscheere .......

Französische Perforirmaschine Couvertstanzmaschine Wilhelmi, fl. 230-00

Wertheim

260-00

130-00 „ 100-00 „ 300-00

„ 150-00 „ 150-00 ., 150-00

Briefcouvertpresse.........

Couverteisen . . . . •.......

Falzmaschine..........

Grosse Stanzmaschine.......

Grosse Zuschneidmaschine.....

Gummir-Maschine........

Exhaustor.............

1851. ßuchdruckerei-Maschinen.

Einfache Schnellpressen :

487    mm    bei    737    mm Schriftsatz

527    „    „    790    „

579    „    „    843    „

632    „    „    948    „    dto..........

Doppel- oder Zeitungs-Maschinen mit 2 Druckcilindern : 527 mm bei 843 mm Schriftsatz........

dto.

dto.

. „ 220-00 . „    30-00

. „ 150-00 . „ 420-00 . „ 800-00 . „    35-00

. „ 600-00

606

94S

dto.

2200-00 ., 2410-00 „ 2620-00 „ 3100-00

„ 4800-00 „ 5800-00

417-00

522-00

550-00

575-00

*#•

- 405

Satinir-Walzwerke, 685 mm breit . .

mit Vor- und Rückwärtsbewegung „ 625-00 Glatt- oder Packpressen, 632/948 mm .......

Schnelldrucksteinpresse, 527/790 mm Stein    3400-00

. . fl. 550-00

dto.

„ 550-00

1852. Spodium-, Seifen-, Glycerin- und Erdwachsfabrikation.

Hydraulische Kaltpresse mit Pumpe.......

Hydraulische Warmpresse mit Pumpe auf 200000 kg

Druck.........

Destillationsapparat für 500

,, 2850-00

. . fl. 4800-00 bis „ 8000-00 1000 kg Füllung

fl. 2800-00    3000-00

Dupplicator für 750 kg Füllung . .

Ueberhit ungsapparat........

Robert’scher Verdampfungsapparat mit 46 qm Fläche „ 3900-00

Derselbe mit 20-6 qm Fläche...........„    1600*00

Eiserner Aescher, 2-53 X 2-53 m.........„    565-00

Complete Filterpresse mit Platten........„    1200-00

Completer Auslaugeapparat...........„    3000*00

Hydraulische Residupresse mit Pumpe......„    1300-00

Verseifungsapparat (Autoglaph)

Petroleumüberhitzungsappax-at Schatten’scher Spodiumofen Spodiummühle ....

Spodiumwaschtrommel

Spodiumofen.....

Knochenbrechmaschine Pochwerk von Eisen .

mit Holzgestell .

Spodiumdarre, 36 qm . . .

Gusseiserne Seifenform . . .

Schneidtisch mit 12 Rahmen Seife-chneidmasclnne mit 24 Rahmen fl. 80-00 bis „ 100-00 Gussmaschine mit Dochtkasten .

Kerzenrollmaschine......

Kerzenspitzmaschine......

Kerzenbohrmaschine.......

Doppelte Wandelmassegiesspumpe

Fettsäurepumpe.........

Talgpumpe...........

Glycerinpumpe.........

Seifenpumpe...........

„ 1300-00 „ 1000-00

dto.

„ 7000-00 „ 250-00 „ 500-00 „ 100-00 „ 400-00 „ 1000-00 „ 600-00 „ 1250-00 „ 930-00 „ 216-00 „ 180-00 ,. 130-00

. „ 700-00 . ., 190-00 . „    90-00

„ 150-00 . „ 400-00 . „ 150-00 . „ 450-00 . „ 150-00 . .. 220-00

Müllerei.

1853. Kleine Wasser- und Dampfkuustmühlen.

Weizenschälmaschine.......

Dunstkoppmaschine........

Zweifacher Dunstaufzug, 7⁻5 m hoch Dunstsortircilinder, bespannt ....

Dunsteilinder, bespannt......

Koppcilinder............

Sägeblattstauber..........

......„ 1200-00

.......,    150-00

......„ 120-00

......„ 180-00

......„    105-00

fl. 50-00 bis „    80-00

......., 120-00

Schrollencilinder .

Hochschrotcilinder................„

Vorschrotcilinder, bespannt.....fl. 160*00 bis „

Schrotcilinder, bespannt.............„

Fruchtaufzug ....

Stäuber .......

Weizenaufzug ....

Weizencilinder ....

Weizenwaschmaschine.............„

Completer Mahlgang sammt französischen Steinen

von l'li m Durchmesser..............

Mühlstuhl dazu . . .

Schneckentransporteur Beutelkasten, complet Zweifacher Mehlaufzug Mehlcilinder, bespannt Sortircilinder, bespannt Dreifache Putzmaschine Zweifache

Dreifacher Sauberer .

Zweifacher dto.

Dreifacher Griesaufzug Zweifacher Griesaufzug Ventilator......

Mühlgosse....................„

Becherwerk mit Rohr und Zugehör, per m Länge „ Dreifache Maschinengosse .

dto. Griesputzmaschine Complete Gerstenkopperei .

Gerstenschneidmaschine . .

Holländer.........

Gerstenaufzug.......

dto.

fl. 60-00 170-00 240-00 200-00 120-00 170-00’

70-00

40-00

260-00

V)

fl. 40'00 bis „

550-00

138*00

105-00

62-00

80-00

140-00

200-00

54-00

40-00

24-00

10-00

210-00

40-00

50-00

30-00

3-50

........ 24-00

......„    105-00

......„ 2000-00

fl. 500-00 bis „ 800-00 300-00 „ „ 800-00 ......„    500-00

1854. Grosse Wasser- und Damplkuustmülilen.

Kopperei.

Stäuber mit Zugehör.....

Scheuermaschine mit Zugehör Tarar mit Absauberer . .

Dreiwindiger Tarar mit Schrollenableiter . . .

Trieur...................

Transporteur, 5*7 m lang .......-    .

Eiserner Kleinweizencilinder mit Ueberzug . . . . „ 100-00 Kleinweizentarar mit Zugehör Bürstenmaschine mit Zugehör Weizenfüllaufzüge, per m . .

. . fl. 260-00

. 1000-00 . „ 500-00 з „ 300-00 . „ 300-00 . „ 150-00 . „    50-00

200-00

450-00

22-00

Müll e r e i.

Completer Spitzgang mit deutschen Steinen von 1-26 m Durchmesser, eisernen Zangen und Mühlstuhl aus Eichenholz..............„

Completer Mahlgang mit französischen Steinen von 1*26 m Durchmesser, eisernen Zangen u. Mühlstuhl aus Eichenholz

775-00

,, 894-00

407

Completer Mahlgang wie vor, jedoch mit eiserner Mühlstuhlung ....

Schrot- Auflös-Walzenstuhl Mahl-Walzenstuhl . . .

Gosse zum Walzenstuhl .

Stein-Wagenkrahn............• • - „    ------

Sortircilinder mit Ueberzug .... fi. 230*00 bis „    250*00

Dunsteilinder Mehlcilinder

Doppelter Centrifugalcilinder sammt Zugehör . .    „    500*00

Haggenmacher’schePutzmaschine (Kesselmaschine), sammt Zugehör Kr.

Preis in fl.

fi. 1250*00 1050*00 „ 1050*00 15*00 300*00

dto.

dto.

„    270*00

250*00

420*00 450*00 480*00 800*00

Absauberer bespannt mit Antrieb........

Dreiwindige Tarar mit Zugehör.........

Trieur mit Zugehör...............

Doppelaufzüge, Vermahlungsaufzüge und Beschüttaufzüge, complet per m............

Schlittenaufzug mit Antrieb und Zugehör - . . .

Grieslaufrohre mit Stutzen, per m........

dto. per m........

fl.

80*00

280*00

150*00

20*00

450*00

5*00

Windlaufrohre Obergosse . .

Eiserner Sackstutzen mit Schnallen und Zugehör

Steinschärfmaschine, System Millot......

dto. dto. dto.

Diamantschleifapparat

dto. Dubois . . dto. Adler . . dto. Golay . .

6*00

12*00

8*00

50*00

275*00

350*00

400*00

10*00

1855. Spiritusbrennerei.

Eiserne Kartoffelquetschmaschine........„ 150*00

Completer Coffey’scher Destillir-Apparat.....„ 16000*00

” 2800*00 „    370*00

Completer Patent-Kühlapparat . .......

Completer eiserner Maischapparat mit Rührwerk.

Maischpumpe..................

14*00

Complete Darre auf Eisenstäben und Drahtgitter,

per qm Darrfläche..............

Rectification aus 3 Teller und 1 Rectiücator . . .    „    840*00

Stumpe’scher Messapparat............„    120*00

Vormaischpumpe................„    160*00

Schlämpepumpe ...............„    80*00

Doppelter Pistorius’scher Brennapparat . .    „    5000*00

Rectificationsapparat..............„    2600*00

Kupfernes Montejus ..............„    440*00

Eisernes dto. .............„    150*00

Malzdarre...................„    1200*00

4*40

Spirituspumpe................... 80*00

¹

Eichene Bottiche, per hl............„

2500*00

580*00

Complete dreigän gige Brennerei-Mahlmühle mit allem

Zugehör .................

Destillirapparat mit Kühlschlange........

Bierbrauerei.

185b. Complete maschinelle Einrichtung' für eine lirauereianlage von 30000 hl jährlicher Production und bei einem Sud von 100 hl.

a)    Motoren.

fl.3780-00 . . ,. 500*00

Zwei Dampfkessel mit Bouilleurs à 25 Pferdekraft, auf 5 Atmosphären Spannung, aus prima steirischen Blechen ; Gewicht eines Kessels circa 6300 kg. zusammen 12600 kg schwer . .    ...

520-00

Zwei complete gesetzliche Armaturen dazu Zwei complete Feuergarnituren, bestehend aus Feuer-thürralimen. Feuerthüren mit Schutzplatten, Rostträgern, geschlitzten Patent-Roststäben, Aschfall-Verschlussklappe, Rauchklappe und Kettenrollen etc. à circa 1300 kg. zusammen 2600 kg schwer . „

. . „2700-00

. . „3520*00

. . „ 350*00

Eine Dampfmaschine, horizontaler Construction, 20 Pferdekraft, mit Porter’schem Regulator, Speisepumpe, variabl. Meyer’scher Expansion, Schwungrad und der completen Verankerung An nöthiger Transmission, bestehend aus gedrehten Wellen Ia Eisen, Rädern, Riemscheiben, Kupplungen, Lagern mit Bronce-Einlagen, Schrauben etc. ohne Riemen, circa 8800 kg schwer Ein Speisewässer-Vorwärmer mit indirecter Heizung und completer Armatur .

„ 720*00

Eine Kaltwasserpumpe mit Räderantrieb für eine Leistung von 30 hl per Stunde.........

b)    Sudhaus-Einrichtung.

425-00

Ein Kaltwasser-Reservoir, 3 m Durchmesser, 2 m hoch.

circa 1250 kg schwer ............

„ 600*00

Ein Vorwärmer für Sudhauswasser, 1*4 m Durchmesser, 3 m hoch, mit 600 mm Flammenrohr, aus steirischen Blechen, circa 1450 kg schwer . . . . „ 6804)0 Ein eiserner Maischbottich, 3'2 m Durchmesser, 2 m Höhe, die Bleche stumpf gestossen, aussen mit Deckschienen, innen glatt, steirische Bleche, circa 1300

kg schwer...................

„ 450*00

Eine eiserne runde Maischpfanne, 2'75 m oberen Durchmesser, 0*95 m Höhe, ohneBoden, innen glatt,

circa 900 kg schwer.............

„ 625*00,

Ein eiserner Läuterbottich, 3*5 m Durchmesser, 1*5 m hoch, die Bleche stumpf gestossen, aussen mit Deckschienen, innen ganz glatt, steirische Bleche, circa

1360 kg schwer................

. „1550*00

Einen kupfernen Boden zur Maischpfanne aus D russischem Kupfer, circa 730 kg schwer . .

Eine Würzpfanne, ganz von Eisen. 3'9m lang, 3*9 m breit, 1'05 m hoch. Bleche stumpf gestossen, aussen mit Deckschienen, innen glatt, circa 2400 kg schwer „1200-00

Transport fl. 17620*00

Transport fl. 17620-00

Zwei eiserne Deckel, kiigel- und kofferförmig' zur Maisch- und zur Würzpfanne, mit Rollthüren, circa

1200 kg schwer.................

Ein kupferner, geschlitzter Läuterboden, circa 250

kg schwer...................

Zwei kupferne Hahnrohre zu den Pfannen, zusammen circa 80 kg schwer, zusammen.......

fl. 600*00

800-00

„ 100-00

Zwei Dunstrohre zu beiden Pfannen mit verzierten Dächern und Giebelspitze, circa 1000 kg schwer . „ 500-00 Ein Maischpfannenrührwerk mit schweren Ketten . „ 320-00 Eine Maischmaschine bewährter Construction mit 6

Variationen...................

Eine Treberaufhackmaschine mit Pflugschaufeln . . „ 800-00 Zwei Pfannen-Absperr-Ventile, 160 mm lichte Weite, mit completer Stellvorrichtung vom Perron aus, zus. „ 200"00 Ein Maischbottich-Ablassventil, 160 mm lichte Weite „

Eine Centrifugalpumpe zum Heben von Maische und Würze, mit einer Leistungsfähigkeit von 12 hl per

Minute sanimt Verankerung..........

Ein Schwenkhalin mit Standrohr für das flehen der Maische und Würze nach ihren Bestimmungen, mit

Metallwirbel und Contragewicht . .    ......„

Zwei Dreiweghähne HO und 130 mm lichte Weite, an die Centrifugalpumpe für Maische und Würze „ 190-00 Ein Mannlochverschluss mit fliegendem Deckel und Druckschraube zum Läuterbottich für den Treber-

auswurf...................

Eine Läuterbatterie, 105 nun lichte Weite, mit 8 metallenen Hähnen, sammt Probehähnchen und sammt

Ständern............. .....

Ein eisernes Hopfenseiherbassin sammt Hopfenseiher von verzinnten, zerlegbaren Einlagen von Drahtgeflecht mit Handhaben.......... . . . „

Eine Malzquetsche mit 800 mm langen Walzen sammt

Vorgelege und Staub Verschluss ........

Einen kupfernen verzinnten Vormaisch-Apparat zum

öeffnen eingerichtet............. .

Zwei complete Pfannenfeuerungen mit automatischem Rauchverschluss, zusammen circa 2600 kg schwer .. 560-00 Ein Malzschrot-Elevator, bestehend aus Fuss- und Kopftheil, Gurte und Becher- ohne Schläuche . . „ 155-00

Ein Schrotschüttrohr mit Drosselklappe......„    45-00

An Perron und Stiegengeländer circa 600 kg . . . „ 240-00 Drei Kühlschiffe, à 62 qm. aus gehobelten steirischen Blechen, auf T Eisen construirt, mit runden Ecken, innen ganz glatt, zusammen circa 9300 kg

schwer.....................

Drei Paar Kühlschiff-Ventile für Wasser- und Bierablass, 80 mm lichte Weite, zus. . .

„ 1150-00

95-00

„ 320-00

190-00

55-00

„ 250-00

360-00

„ 550-00 „ 260-00

„ 4092-00

c) M ä 1 z e r e i - E i n r i c h t u n g.

Transport fl. 296024)0

Eine complete Doppeldarren-Einrichtung von 6 m Plateaugrösse, für eine Leistung von 85 hl per Tag, bestehend aus dem Heizapparat, Zug- und Luftregulirung, Rauchrohr und Dächern, den Drahthorden und Hordenrostschienen, exclusive den nöthigen

Bauträgern, circa 11000 kg schwer.......

Drei Quellstöcke, eiserne, mit conischem Boden, à H kbm Inhalt, 2*85 m Durchmesser. 2*2 m ganze Höhe, à ca. 1300 kg, zusammen circa 3900 kg schwer „ 15604)0 Drei complete Garnituren dazu, bestehend aus den Siebeinlagen, metallenen Hähnen für Wasser-Ein-und Auslauf, Gerstenablassventilen und Brauseröhren, sammt Gestell...............

Eine complete Gerstensortirmaschine mit Yentilator

und Steincilinder, für 3 Sorten Gerste.....

Ein completer Grünmalz-Aufzug mit 2 Fahrstühlen, mit Gurte und Antriebscheiben, ohne Holzgestell „ 9004)0 12 Kippwagen zum Transport von Gerste und Malz, à 3¹/«? hl Inhalt, mit abgerundeten Radreifen, ganz

von Eisen.......■......

Ein Gersten - Frictionsaufzug mit einem Fahrstuhl, sammt Gurte und Seilrollen . . .    .

Circa 100 m Transportschnecken von Eisenblech in

eisernen Rinnen ..............

Vier Elevatoren zum Heben von Gerste und Malz, bestehend aus den Kopf- und Fusstheilen, sammt

Gurten und Bechern, ohne Schläuche......,, 6004)0

Eine complete Malzputzmaschine mit 2 Putzeilindern

und Flügel-Entkeimer............

Ein Malz-Nachputzcilinder zum Putzen des Malzes vor dem Schroten ..............

fl. 60004)0

„ 7504)0 „ 6004)0

. „ 660-00

„ 1800-00

700*00 „ 180-00

d) G ähr- und Lagerkeller.

Ein completer Bierkühl-Apparat aus 8 Rohrsystemen bestehend mit einer Leistung : 100 hl in 1\2 Stunden von 25° auf 4° Reaum. abzukühlen . . . ,, 3200-00 Ein blechernes Eiswasser-Reservoir dazu, mit aus-hebbaren Zwischenwänden, circa 1000 kg schwer „ 300*00 Eine Centrifugalpumpe von 320 mm Durchmesser für

das Eiswasser zum Kühlapparat......... 320*00

Ein completer Lagerfässer-Aufzug sammt Gurte und

einem Fahrstuhl, sammt Contregewicht.....„ 1800-00

1800-00

250-00

Eine Locomobile dazu, 4 Pferdekraft, mit stehendem

Kessel und horizontaler Maschine........

Ein Handaufzug für Kleingefäss........_.

„ 180-00

12 diverse Ausrückzeuge im Sudhaus, der Mälzerei,

im Gähr- und Lagerkeller...........

Ein completer Fass-Pichapparat bewährter Construction, um 3 Fässer auf einmal pichen zu können .

Transport fl. 52012-00

„ 3121-00 Summa fl. 55133'Öd

Für Montirung der angeführten Gegenstände bei freiem Logis der Monteure und Beistellung der nöthigen Tagwerker, Zimmermannsarbeiten etc. 6 Procent von fl. 52012-00 ...........

Malzdarren.

Zwei Plateaux über einander für Handbetrieb, bestehend aus dem Heizapparat mit Rauch- und Luftregulirungen, dem Rauchrohr sammt Dächern und Dunstventil, den Drahthorden sammt Hordenrosten, jedoch ohne Mauerverkleidungen und ohne Bauträger, sowie ohne Montirung.

Plateaugrösse

qm

Leistung per Tag Leistung per Jahr — 24 Stunden — 250 Tage

hl

hl

Preis

in fl.

3.8

4.1

55.7

42.0

9000

4.4

4.74

48.0

5.0

55.3

5.37

63.0

71.3

5.7

80.0

;l

6.0

88.5

6.3

98.4

11000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

3200

4200

5200

6500

fl. 2100-00 355-00

„ 1140-00 „    500-00

„ 2400-00

600-00

. „    340-00

„    520-00

1857. Complete maschinelle Einrichtung bei einem Sud топ 72 hl.

Eine horizontale Hochdruck-Dampfmaschine, mit Schwungrad, Speisepumpe, Porter’schem Regulator und der completen Verankerung, 15 Pferdekraft, mit

Expansion (variable)...........

Ein Vorwärmer für Speisewasser, ca. 800 kg schwer „ Ein Dampfkessel mit Bouilleur, auf 5 Atm., circa

3800 kg schwer................

Armatur und Feuerung dazu ...........

An Transmission (à la Schön-Priesen), ohne Mälzerei

etc., circa 6000 kg schwer...........

Eine horizontale doppeltwirkende Kaltwasserpumpe für eine Leistung von 20 Hectoliter per Stunde . „ Ein Kaltwasserreservoir, 2845 mm Durchmesser, 1900 mm hoch, circa 1000 kg schwer . -Ein Sudhauswasser-Vorwärm er, 1100 nun Durchmesser, 3000 mm hoch, mit mittlerem Feuerrohr.

circa 1100 kg schwer...........

Ein eiserner Maischbottich. 2845 mm Durchmesser. 1900 mm hoch, circa lOüO kg schwer ......

Ein eiserner Läuterbottich, 3800 mm Durchmesser,

Transport fl. 8415-00 575-00

640-00

450-00

1290-00

900-00

100-00

200-00

325-00

350-00

1100-00

750-00

95-00

200-00

320-00

320-00

190-00

180-00

55-00

Zwei eiserne Dunstrohre zu beiden Pfannen, circa

700 kg schwer.................

Eine Maischmaschine neuesten Systems......

Treberaufhackmaschine in den Läuterbottich . . .

Ein Maischbottich-Absperrschieber........

Zwei Pfannenventile, 150 mm lichte Weite ....

Ein Maischpfannen-Rührwerk ..........

Eine Centrifugalpumpe, 400 mm Durchmesser . . .

Ein Schwenkhahn mit Standrohr........

Zwei Dreiwegehähne, 105 mm u. 120 mm lichte Weite Ein Läuterbottich-Mannloch zum Treberausstoss .

200-00

300-00

Eine gusseiserne Läuterbatterie mit 6 metallenen

Hähnen sammt Probehähnen . •..........

Ein Hopfenseiherbassin sammt Einlagen.....„

540-00

550-00

Zwei complete Pfannenfeuerungen sammt Zugregu-^ lirungen, zusammen circa 2500 kg schwer . .

Eine Malzquetsche mit 800 mm langen Walzen . . „

155-00

110-00

45-00

240-00

Ein Malzschrot-Elevator, bestehend aus dem Kopf-

und Fusstheil, Gurte und    Becher........„

Zwei Malzschrotwagen, complet

Ein Schrot-Schüttrohr..............„

Ein Patent-Vormaischapparat,    z. Oeffnen eingerichtet „

Kühlschiff auf T Eisen montirt, per hl P85 qm für 72 hl — 133-2 qm à 55 kg = 7271 kg .    . . . „ 3224-00

50-00

Ein Paar Kühlschiff ventile für Bier und Spülwasser,

3200-00

320-00

180-00

Drei Quellstöcke, eiserne, mit conischen Böden, à ca. 1000 kg, zusammen ca. 3000 kg schwer . .

41;)

Transport fl. 26769-00

Drei Garnituren dazu, bestehend aus Brauserohr, grossem Absperrschieber, Wasserablasshahn und

Gerüste zum Brauserohr............„

Eine complete Gerstensortirmaschine für 3 Sorten

Gerste....................

Zwei Malzputzcilinder mit Keimabreiber.....

Circa 75 m Transportschnecken von Eisenblech, in

eisernen Rinnen................

Ein Grünmalz-Aufzug mit 2 Fahrstühlen, in jeder

Höhe fixirbar...............

Ein Frictions-Gersten- oder Hopfen-Aufzug mit 1 Fahrstuhl, in jeder Höhe fixirbar . . .

Ein Fassaufzug für Grossgefäss mit Contregewicht und 1 Fahrstuhl . .

Eine zweipferdige Dampfmaschine event, dazu, ohne

Dampfkessel.................

6 Kippwagen zum Transport von Gerste und Malz „ Ein Handaufzug zum Lagerkeller für einzelnes

Kleingefäss .................

Ein completer Fasspichapparat..........

Für Montirung der angeführten Gegenstände, wie bei А, 6 Procent aller Beträge.........

750-00

„ 600-00 „    700-00

„ 1550-00

„ .900-00

.    „    450-00

. „ 1800-00

„    500-00

330-01)

„ 180-00 „    360-00

2081-00 Summa fl. 36770-0))

1858. Complete maschinelle Einrichtung bei einem Sud von 48 hl.

Eine 6—8 Pf. Locomobile complet, ca. 3650 kg schwer fl. 2600*00 Ein Speisewasser-Yorwärmer dazu, „

Transmission

„ 200-00 520-00

450 „    .,

„ 1300 ,.

Eine Maischpfanne, zugleich Würzpfanne, ganz von Eisen, 2845 mm Durchmesser, 1100 mm hoch, ca.

1240 kg schwer...............

Ein kupfernes Hahnrohr dazu, ca. 31 kg schwer . „

Ein kugelförmiger Deckel sammt Dunstrohr dazu,

ca. 8u0 kg schwer . ..............

Ein eiserner Maisch- u. zugleich Läuterbottich, 2-845 m Durchmesser, 1*58 m hoch, ca. 1150 kg schwer . „    500-00

Ein eiserner geschlitzter Läuterboden. 4⁻42 qm, ca.

123 kg schwer.............• • •

Eine Feuergarnitur sammt Rauchklappe zur Pfanne,

ca. 900 kg schwer..............

Ein Pfannenrührwerk mit Ketten, ca. 390 kg schwer „

Eine Maischmaschine mit Paletten und Gittern,

ca. 700 kg schwer...............

Ein Trebermannlochverschluss, ca. 87 kg schwer . „

Ein Brause-Anschwänzrohr von Kupfer, ca. 13 kg

schwer.....................

Ein Yormaisch-Apparat von Kupfer, verzinnt, zum Oetfnen, ca. 40 kg schwer

„ 600-00 65-00

„    400-00

„ 200-00

., 180-00 250-00

„    500-00

55-00

38-00

240-00

Transport fl. 6348-00

Transport fl. 6348-00 240-00

Eine Läuterbatterie mit 6 Halmen und Probehähnen,

ca. 243 kg...................

Ein Bottich-Absperrventil sammt Stellvorrichtung,

ca. 163 kg schwer..........

Ein Kreutzstutzen dazu, ca. 48 kg schwer Zwei 105 mm starke Absperrschieber zur Pfanne sammt Stellvorrichtung, ca. 163 kg schwer . .

Ein Hopfenseiher sammt verzinnten Drahtgeflecht-

Einlagen. ca. 320 kg schwer.........„

Ein completes gusseisernes Säulengestell mit Verstrebungen und Ankerschrauben, ca. 900kg schwer „ Ein completer I-Trägerrost sammt Verbindungslaschen, ca. 400 kg schwer...........„

Eine 300 mm Centrifugalpumpe für Maische, Würze und Bier, sammt Ausrückzeug, ca. 400 kg schwer „ Diverse Perronconsolen und Geländerstäbe sammt

Leiste, ca. 500 kg schwer............

Zwei Hähne, 79 mni und 119 mm lichte Weite, ca.

127 kg schwer................

Eine Kaltwasserpumpe, 155 mm Durchmesser, 300 mm Hub, ca. 12 hl per Stunde, doppeltwirkend, sammt

Vorgelege, ca. 450 kg schwer..........

Zwei Ausrückzeuge zum Pfannenrührwerk und zur

Maischmaschine, ca. 25 kg schwer.......

Hölzerne Stiegen und Perronbelag........

Rohrleitung, eiserne Rohre............

Riemen

• ..

110-00

14-00

190-00

300-00

220-00

90-00

300-00

180-00

170-00

450-00

45-00 135-00 160-00 86-00

. Summa ö. W. fl. 9038-00

„    542-00

Für Montirung und Inbetriebsetzung, exclusive der Reisespesen der Monteure, bei freier Wohnung derselben und bei Beistellung der nöthigen Hilfsarbeiter, sowie der Dichtungsmaterialien 6 Procent von obiger Summe, per ö. W. fl. 9038*00 ......

Zusammen fl. 9580-00

Gfasiïibri kation.

1859. Complete maschinelle Einrichtung von Oelgasanlagen zur Erzeugung von Leuchtgas aus Petroleum - Rückständen, Braunkolilentheer, Paraffinöl, überhaupt flüssigen Fettstoffen, dann aus oleum amelicum.

Die hier abgebildeten Anstalten zur Erzeugung von Gas aus Petroleumrückständen, Braunkolilentheer. Paraffinöl, überhaupt flüssigen Fettstoffen, und auch aus oleum amelicum oder Fuselöl (Rückstände der Spiritus-Raffinerie) eignen sich hauptsächlich für solche industrielle Etablissements, wo entweder wegen zu geringen Gas-consumes der Betrieb der Anstalt kein continuirlicher sein kann, oder wo zu wenig Platz für eine Steinkohlen-Gasanstalt vorhanden, dagegen bestehende kleinere Localitäten zur Verfügung stehen, oder wo überhaupt der Preis der Steinkohle ein zu hoher ist.

etc. auch Gas aus oleum

Was die Apparate besonders auszeichnet, ist, dass mit denselben ausser aus Petroleumrückständen

amelicum (Fuselöl) erzeugt werden kann. Das aus letzterem Material erzeugte Gas hat eine noch bedeutendere Leuchtkraft als das aus Petroleumrückständen, Theer, Paraffinöl und Fettstoffen erzeugte und ist die Ausbeute aus genanntem Oel eine wesentlich grössere, die Gasentwicklung eine viel raschere, und das Wichtigste, es stellen sich die Gestehungskosten erheblich billiger.

Diese Apparate bieten alle erreichbaren Vortheile und genügen den weitestgehenden Ansprüchen, welche man an eine praktisch ausgeführte Anstalt zu stellen berechtigt ist. Die Oefen sind derart construirt, dass ohne die mindeste Betriebsstörung jede Retorte in überaus kurzer Zeit ausgewechselt werden kann, — gegenüber dem System mit stehenden Retorten, wo der ganze Ofen ausser Betrieb gesetzt werden muss, ein nicht zu unterschätzender Vorth eil. Einen weiteren Vorth eil bildet die Zuführung der zu vergasenden Stoffe mittelst eines Automaten. Eine selbstthätige durchaus gleich-massige Stoffzuführung zu den Retorten vereinfacht die Bedienung der Oefen. sichert eine stets gleich quantitative und qualitative Ausbeute an Gas und gestattet das Einhalten eines gleichförmigen Hitzegrades der Retorten, so dass dieselben länger functioniren können. Condensator. Wäscher und Reiniger sind der Einfachheit und leichteren Uebersicht halber, in einem Apparat vereinigt. Man erzeugt pro Stunde und Retorte durchschnittlich: aus Petroleunirück-ständen, Braunkohlentheer etc. 3 kbm, aus oleum amelicum 4' 15 kbm, pro Stunde und Doppelretorte durchschnittlich: aus Petroleumrückständen etc, 3 kbm, aus oleum amelicum 8'30 kbm Leuchtgas. Zur Bestimmung der Selbstkosten des Gases aus Petroleumrück-ständen etc, einerseits, aus oleum amelicum andererseits, diene folgende, der Praxis entnommene Rechnung. Es betrage die Minimalproduction pro Tag 28'3 kbm, demnach pro Jahr 10329-5 kbm.

Für die Jahresproduction ist demnach bei einer durchschnittlichen Ausbeute von 62*3 kbm Gas aus 100 kg Petro- 73'6 kbm Gas aus 100 kg oleum

leumrückständen etc,

amelicum

erforderlich

16580 kg Petroleumrückstände etc. à fl. 0-14 fl. 2321-20 Zur V ergasung von je 100 kg Rohstoff benöthigt man 250 kg Kohle;

414-5 Mtr.-Ctr. à fl. 1-50 fl. 621-75 Bedienung 365 Tage à fl. 1-20 :

Verzinsung u. Amortisation des Anlagekapitales . fl. 270-48 Kosten pro 10329-5 kbm fl. 365P43 Kosten pro 10329*5 kbm fl. 3059-30

1 „    „    0-30

Nach vielfach angestellten photometrischen Versuchen ist die Lichtstärke einer Oelgasflanmie von 0-0354 kbm Consum pro Stunde äquivalent der Lichtstärke einer Wiener Steinkohlengasflamme von 0-1415 kbm stündlichem Consum. Die Lichtstärke des Gases aus oleum amelicum ist noch grösser, als die des Petroleumgases. Bei

fl. 438-00

0-35

14035 kg oleum amelicum

... fl 1824-55 Zur Vergasung von je 100 kg Rohstoff benöthigt man 250 kg Kohle ;

350-87 Mtr.-Ctr. à fl. 1-50 fl. 526*27 Bedienung 365 Tage à fl. 1-20 . .

Verzinsung u. Amortisation des Anlagekapitales ■ fl. 270*48

à fl. 0-13 . .

. . . fl. 438-00

Annahme von gleicher Lichtstärke beider stellen sich die Kosten pro Flamme und Stunde mit 0*0354 kbm Consum :

kr. 1-24 „ 1-06

für Gas aus Pctroleumrückständen etc. auf für Gas aus oieum amelicum auf.....

Bei einer maximalen Brenndauer der Flammen von 5 Stunden per Tag, und Betrieb der Anstalten nur bei Tage, wobei die Grössen der Gasbehälter so gewählt sind, dass während des Sommerbetriebes höchstens jeden zweiten Tag gegast zu werden braucht, kostet die Anlage:

Anzahl

Anzalil der Retorten

Gasbehälter

! Erforder-

der

Flammen

in

in

Betrieb j Reserve

Inhalt üurch-in ; messen kbm in m

₍liehe Grösse I Höhe : der Räume in m

in qm

Approx.

I Gewicht in kg

Preis in fl.

25

30

30

35

35

40

40

45

45

3000

4000

1400

4400

6200

6500

8250

8800

9500

10000

1700

1950

2700

3250

4000

4600

5500

6000 ¹

Bei einer maximalen Brenndauer der Flammen von 16 Stun-per Tag und Betrieb der Anstalten hei Tag und Nacht

! Anzahl

Anzahl der Retorten

Gasbehälter

der

Flammen

in

in

Betrieb Reserve

Inhalt I Durchmesser in m

in

kbm

Erforderliche, Grösse i Höhe f der Räume in m in qm

Approx. Gewicht in fee

Preis

in fl.

100

35

150

200

55

300

05

400

80

1 100

500

135

-m er. ers 01 tö ö y£- ö ю

ООО

700

800

Doppelöfen

GO QO -Gi

^ ö d<

\p cp cp cp о cp    ю cp cr>

ći (fi ćo co    co ćo со

4000 1700 5500 2500 5800 2700 7000 3200 8300 3750 9800 4500

12500 6000 13700 7000 15000 8000

In vorstehenden Preisen, welche sich loco Wien verstehen, ist die Lieferung der feuerfesten Formsteine mit inbegriffen; in denselben sind dagegen nicht enthalten alle Kosten für Baulichkeiten, sowie die Reisespesen der Monteure und Gehilfen.

417

Abbildung einer Oelgasanlage. Grundriss.

HK

WÊ

“Sb"

LSJ

■ет

™aję>r

ЛИ

hi!

Ail

ii

Längenschnitt.

(fc==-.

ДШ111

.=р:]л ГГГ-ГГ-1 ГГ " Г-in j^ljOT-lL JL jfc _ L l -1 ;w -

ЕПиПППППШПППППВ

- " -^rrwraiTinnn impLliHngnmnsn; ■;: i!

il

Ш-----------ij—•-r№~~~~--P • -.......■»-----------------Lpii

Гг

₁L]ąjH! :p

_W1 ! 6?

§1

Mi

frsl

«ill

!!

'll

w.

ro

he

а) Ofen. — b) Automatische Stoffzuführung. — c) Keiniger, gleichzeitig Condensator nnd Wäscher. — d) Stationsgasmesser. — e) Glocken-Eingangsschieber. — /) Gasbehälter. — g) Glocken-Ausgangsschieber. — h) Regulator. — i) Manomeierhrett.

1860.    Maschinelle Einrichtung für eine Steinkohlengasanlage. Die gesammte maschinelle Einrichtung für Anstalt

fl. 7000-00

zur Erzeugung von Leuchtgas aus Steinkohlen bis auf eine Anzahl von 500 Flammen und mit einem Gasbehälter von circa 455 kbm

1861.    Installation einer Gasflamme, bestehend aus der schmiedeeisernen Rohrleitung und den Brennern, fix und fertig montirt, per Flamme je nach der Ausdehnung der Rohrleitung :

7-00

6-00 „ „

SfB. Die letztgenannten Preisangaben wurden lediglich zum Zwecke einer approximativen Vorschätzung gemacht, und wollen die detaillirten Angaben hiefür in den Kapiteln XXV und XXXVII nachgeschlagen werden.

bei der Strassenbeleuchtung......fl. 10*00 bis fl. 12*00

in Fabriksanlagen.....

■jt

1863. Zuckerfabrikation.

a)    Rübenwaschmaschinen inclusive Steinklauber:

Eisentrommel, 1200 mm Durchmesser, 3000 mm lang,

mit Eisenkasten.................

mit Holzkasten .................„

Eisentrommel, 1000 mm Durchmesser, 3000 mm lang, mit Eisenkasten .... mit Holzkasten ....

b)    Stein klaube r, separat

c)    Rühenaufzüge mit Ketten und Blechkasten

20 Bleclikasten

mit 50

40

30

fl. 2200-00 1800-00

......„ 1500-00

.....i „ 1250-00

fl. 250-00 bis „    350-00

fl. 3000-00 2400*00 1800-00 1200-00

d) Rübenschneidmaschinen:

Durchm. der Schneidscheibe mm 2000    1300    1000

Messerkasten

12

fl. 2000-00 1500-00 1200-00

e) Schnitzel auf züge: mit 30 fl. 1800-00 1000-00

20 Eisenblechkasten

f)    Schnitzeltransporteur:

mit Schnecke, 12 bis 15 m lang .... mit Gurten, 10 bis 15 m lang.....

g)    Schnitzelpressen von Klusemann:

grosse fl. 1500-00

„ 1000-00 „ 800-00

mittlere

1300-00

kleine Gattung 800-00

h) Diffussionsapparate:

9 Diffusseure à 7*0 hl Inhalt inch allem Zugehör . „ 12500-00 à 9-5 „

9    „ à 10 „    „    dto.

10    Zählwerke (zu 9 Diffusseure) nach Divis-Gross,

à 220 fl. inch Leitung ..............

dto.

. „ 12800-00 . „ 13500-00

„ 2200-00

i) Saturation:

Saturateur I. Saturation, О Form, inclusive completer Armatur, per Stück „ 2000-00 dto. О Form, 1300 mm Diam. „    900-00

~—    dto. О „    17⁽⁾0 „    „

Saturateur II. Saturation, П Form, inclusive completer Armatur, per Stück............

Saturateur II. Saturation, О Form. 1600 mm Diam. k) F i 11 e r p r e s s e n :

Schlammfilterpressen mit    16 Platten

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

1) Osmoseapparate: mit 65 Holzrahmen „ 50

System Waniek . .

„ 1500-00

1750-00

1400-00

.......„    1250-00

.......„    1500-00

System Dehne „ 1200-00 System Czicek „ 1400-00

„ 600-00 „    500-00

„    450-00

419

m) Yerdampf- und Vacuumapparate:

Vacuumap parat ganz von Kupfer mit Armatur, kupfernem Uebersteiger u. Kugel, 2600 mm Diam. . fl. 5800-00

. „ 5200-00 . „ 5000-00

dto.    2100 „

_____    dto.    1900 „    ,,

Yacuumapparat ganz von Kupfer, 2200 mm Diam., mit zwei kupfernen Uebersteigern u. Kugel sannnt Armatur dto.

dto.

dto.

........„ 7500-00

1900 mm Diam. . „ (>400-00 Yacuumapparate ganz von Eisen, 2200 mm Diam.,

mit Uebersteiger ................

Robertapparate Trippel-effét, mit 5 Körpern, Uebersteiger und completerArmatur 450 qmHeiznäche „ 24850-00

854 qm dtr. „28000-00 Robertapparate Doubel-effét, mit 2 Körpern, Uebersteiger und completer Armatur a) Heizfläche 200 qm „ 13350-00

160 „ „ 8000-00 c) dto. 100 „ „ 7000-00 Robertapparate Simpel-effét, kosten per qm Heizfläche

fl. 50-00 bis „    55-00

Y e r d a m p f a p parate System Rillieux, liegendes System :

dto.

„ 5200-00

dto.

dto.

b)

dto.

bei

220

180

160 qm Heizfläche

fl. 12000-00 11200-00    7200-00

NB. Die Holzverschalung bei allen vorstehenden Y e r d a m Körper mit fl. 180-b er ec h net.

pfapparaten wird per 00 bis fl. 2004)0 extra

n) Gentrifugen: für Nachproducte

s ;o

900

1000 mm Trommeldurchmesser

fl. 900-00 1100-00 für Pilé 800 fl. 900-00

o)    Maischmaschinen:

mit 2 Walzen.......

mit 3 Walzen.......

von Fesca, gross und schwer für Warmmaische.....

p)    Montejus:

Durchmesser Höhe

1200-00

1000 mm Trommeldurchmesser 1300-00

„    350-00

„    550-00

860-00 ..    950-00

850    1000    1600 mm

2500 2500    2500 mm

fl. 400-00 500*00 600-00 inch Armatur q) Aufzüge für Brode mit Ketten:

20 Brodkörbe

?» a?

15

1800-00

1500-00

r) Kühlpfannen, 1900 mm Diam., mit aussen gusseiserner, innen kupferner Schale und Kupferzarge, sammt Armatur:

Durchmesser

2300 mm fl. 1250-00    1500-00    2000-00

1900

2000

s) Clairspfannen:

Gusseisenpfanne mit Kupferboden und Zarge, mit Armatur

Durchmesser 1500    1900    2000 mm

Preis fl. 800-00    1200*00    1400*00

t) Laveur:

von Holz, 130 bl Inhalt, sammt Armatur von Eisen, 100 hl Inhalt, sammt Armatur

11. 600-00 „ 1100-00

u) Abdreh- und Spitzmaschinen:

mit 2 Messerköpfen, Holz- und Eisenconstruction . „ ganz von Eisen

300-00

450-00

t) Pilébrechmaschine:

mit 4 Walzen............

mit 2 Walzen............

w)    Zuckerformen-W as chm as chine:

mit Holztrog.............

mit Eisentrog............

x)    Würfelschneidmaschine . . . .

500-00

360-00

y)    Zuckerhrod-Spitzmaschine, ganz von Eisen „

z)    Circularsäge:

zd)    Zuckerformen von Eisenblech:

für Melisbrode......

für Melisbrode, emaillirt .

für Lompsbrode.....

Bastern.........

Schützenbachkasten .

200-00

380-00

850-00

350-00

120-00

250-00

800-00

400-00

0-60

1-20

1-60

2-00

3-00

2-50

5-00

... fl. 3-00 bis „

ze)    Nutschbatterien sammt Holzgestelle: mit Gusseisenröhren, 65 mm Durchm., per Nutseh loch „

80 „

100 ,, ,, „ ,,

130 „

für die Stellagen, Zuschlag per Loch 20 kr.

zf)    Pumpen von Eisen:

Syruppumpe, 115 mm Durchm.. 220 mm Hub . . . „    400"00

Melassepumpe, 80 „

zg)    Dampfpumpwerke:

1 Compressions-Luftpumpe mit Dampfeilinder von 340 mm Durchm., 600 mm Hub, Pumpencilinder 270 mm Diam. . .................

1-50

dto.

dto.

dto.

160 „

2-00

3-00

3-50

. „ 180-00

dto. mit Dampfeilinder von 360 mm Durchmesser, 630 mm Hub................ . . .

„ 2600-00

1 Dampfmaschine mit 1 Luftpumpe, 2 Saftpumpen 1 Brüdenpumpe und 2 Schwungräder.....

Dampfmaschine, 450 mm Cilinderdurchm., 600 mm Hub, 1 Luftpumpe 550 mm Durchm., 2 Wasserpumpen, 2 Schwungräder............

Dampfmaschine, 450 mm Cilinderdurchm., 600 mm Hub, 2 Luftpumpen 560' mm Durchm., 2 Wasserpumpen 160 mm Durchm., 2 Schwungräder . . . . „ 78604)0

Dampfmaschine, 475 mm Cilinderdurchm., 630 mm Hub, 2 Luftpumpen 560 mm Durchm., 1 Luftpumpe 420 mm Durchm., 2jWasserpumpen, 2 Schwungräder „ 95004)0

Dampfmaschine, 300 mm Cilinderdurchm.. 600 mm Hub, 1 Wasserpumpe, 1 Dicksaftpumpe, 2 Schwungräder ......................

Dampfmaschine, 460 mm Cilinderdurchm., 630 mm Hub, 2 Luftpumpen, 2 Wasserpumpen, 2 Schwungräder ......................

Luftpumpe, 150 mm Durchm., 300 mm Hub . . . . „    5004)0

Luftpumpenmaschine, 400 mm Durchm., 800 mm Hub „ 21004)0

zh) N u t s c h m a sc h i n e, 320 mm Cilinderdurchm., 632mm Hub, ohne Dampfmaschine............

fl. 7500-00

„ 6500-00

„ 28U0-00

„ 8500-00

„    900-00

Grosse Nutschmaschine mit Dampfmaschine

fl. 6000-00 bis „ 7000-00

zi) Sp odium-Mas cli in en und Apparate:

Waschmaschine für Spodium, System Havelka, mit

Holz- und Eisenkasten..............

dto. System Hoffmann, mit Holzkasten......

dto. System Klusemann, mit Holz- und Eisenkasten „    650*00

„    700-00

„    500-00

Spodiumdämpfer von Eisenblech,

1250 mm Durchmesser, 2500 mm hoch.......„    400-00

1600 „

Spodiumfilter, 1000 mm Durchm., 9500 mm hoch, ohne Armatur....................

1600 „

1 complete Armatur mit Eisenständer mit Metallständer

dto.

. „    950-00

. „    350-00

. „    450*00

Spodiumfllter, 760 mm Durchm., 11000 mm hoch, ohne

Armutur.....

Armatur wie vorher

Spodiumfilter, 950 mm Durchm., 6000 mm hoch, ohne Armatur....................

Spodiumaufzug mit Ketten und Antrieb:

mit 13 Blechkästen..............

„ 16

„ 800-00 fl. 350-00 bis „ 450-00

. „    560-00

dto.

„ 450-00 ..    700-00

1863. Theaterniaschinerie.

Unter Theatermaschinerie wird in der Kegel die gesammte stabile Einrichtung einer Schauspielbühne zwischen vier gemauerten Wänden verstanden, wie sie hier aufgeführt erscheint, wobei ein gewöhnliches Theater (etwa in der Ausdehnung des Theaters an der Wien) in’s Auge gefasst wurde.

a) Holzconstruction sammt allen Eisenverankerungen, per qm:

Dielung der zweiten Unterbühne sammt Polsterholz ü. Deckenconstruction zwischen der I. und II. Versenkung inch Säulen und Röspen sammt Pfostenbelag „ Deckenconstruction der Hauptbühne, u. z.: Säulen, Sattel, Bänder, Röspen, gespündete und gehobelte Pfostendielung, ferner inclusive der Coulissenfrei-fahrten........ w

Schnür- und Räderboden-Construction inch Holzunterbau, Häng- u. Sprengwerk, Latten-, Pfosten- u. Bretterdielung, Treppen und Stege, aber exclusive der Räder, Rollen, Walzen, Ketten, Seile und Schnüre ........ ...... ......

1-85

3-65

«•75

1-85

3-55

4-07

8-33

15-50

b) Einrichtungen der Unterbühnen, per Stück: Grosse 8 m lange Versenkungen sammt Schiebern

1500-00

«00-00

dto.

Kanalklappen Coulissen-Untertheile sammt Laufschienen . .

350-00

150-00

241-10

150-00

45-00

50-00

c) Einrichtungen der Hauptbühne:

Coulissen-Obertheile, per Stück.........

Podium-Friese, per m..............

Podium-Einlegnuthen, per Partie.........

Podium-Schienen von Eisen, durchlaufend, per m . Cassetteneinrichtungen à 5 □, per Object . . . . Gewichtsführungen und Gewichte, per Stück . . . Wellen für Souffitten und Bogen, per Stück . . . Schrägen sammt Tafeln und Stiegen, per Garnitur Schiffwagen...................

30-00

0-75

14-50

1-05

150-00

35-00

135-00

70-00

Windmaschine..................

Regenmaschine.................

Donnermaschine.................

EinschlagSYorrichtung..............

d)    Einrichtung des Schnür- u. Räderbodens: Prospectzüge, complet, à 5 Laufräder, 2 Ueber-gangsräder, Zugrad, Gewichtsstange mit Schlitten,

5 Hängseilen, 1 Zugseil und 2г/₂ q Gusseisengewichte,

per Stück ...................

Beleuchtungszüge mit Drahtseil, per Stück . . . Soufittenzüge und einzelne Freizüge, per Stück . „ Gitterträgervorrichtungen sammt Koppelung, per

Stück ....    .................

Portalmantelaufzug, per Stück..........

Aufzug von der Unterbühne bis zum Räderboden,

per Stück....................

Flugbahnen sammt Einrichtung, Schlitten und Hebvorrichtung, per Stück.........

Уordergardineneinrichtung, per Stück .

e)    Instrumente des Orchesters:

Fortepiano mit Eisensprcitzung Pianino Harmonium

Violinen sammt Bogen und Kasten . . .

Viola Cello Bässe Flöten . .

Picollo .

Clarinetten F agotte .

Trompeten Flügelhorn Ob on . .

Waldhorn Posaune .

Kleine Trommeln ....

Grosse Trommeln.....

Pauken sammt Traggestelle

Schellen..........

Tschinellen........

Tamborin.........

Triangel..........

dto.

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

fi. 554)0 30-00 „ 200-00 „ 380-00

11

125-50 142-00 ' 84-75

11

11

11

11

11

per Stück „

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

per Paar „

11

11

11

11

per Stück „

11

11

230-00

120-00

230-00

490-00

161-50

850-00

475-00

250-00

8-50

10-00

35-00

65-00

20-00

16-00

25-00

60-00

25-00

35-00

50-00

40-00

35-00

15-00

40-00

175-00

25-00

24-00

2-50

XXXiX. Landwirtschaftliche Maschinen.

Alle hier angeführten Maschinen sind per Stück loco Wien complet sammt Montage angesetzt.

Wo die Dimensionen in Zollen oder Fussen angegeben sind, ist englisches Mass verstanden.

1864. Stabile Patent-Göpel:

a)    2pferdig, 2armig, leichtere Gattung, 730 kg schwer fl. 250*00

b)    2    „    4    stärkere    „    820    „    330*00

„ 390*00 „ 415*00 „ 500*00 „ 525*00 „ 600*00

f) 5    5    „    „    1225 „

g) 6    „    4-6    „    „    1550 „

1865. Transportable Patent-Göpel, a) Auf dreiräderigem Fahrgestelle:

2pferdig, 2armig, leichtere Gattung, 990 kg schwer „ 290*00 2    „    4 „ stärker dto. 1060 „    „    „ 385*00

h) Stärkere Gattung auf vierräderigem Fahrgestelle :

3pferdig, 4armig, 1315 kg schwer......... 515*00

4    „    4    „    1680 „    „    .........„    620*00

5    „    5    „    1700 „    „    .........„    645*00

6    „    4-    oder    öarmig,    2075 kg    schwer.....„    740*00

1866. Stabile zweispännige Glocken-Göpel

mit doppelter Uebersetzung, 545 kg schwer . . . . „ 200*00 und separatem Vorgelege,

mit einfacher 630 kg schwer

dto.

„ 200*00

„ 240*00

1867. Transportable zweispännige Glocken-Göpel mit doppelter Uebersetzung auf dreiräderigem Fahrgestelle, 810 kg schwer

In den Preisen der Göpel sind Inbegriffen die Zugarme, Spannarme, Spannstäbe oder Spannketten, eine 3⁻79 m lange umgedrehte Transmission und eine 19 m, eventuell 2⁻21 m lange gedrehte Welle mit

A n merkt n g.

2 Lagern.

1868. Dreschmaschinen ohne Strohschüttler, auf Räder- oder Riemenbetrieb durch Göpel :

Preis

in fl.

Gewicht in kg hei

Bäder- j Biemen-betrieb j betrieb

a)    Stiftensystem, 45 cm Trommelbreite

b)    mit gezackten Trommelschienen, Ipferdig, 47 cm Trommelbreite . .

c)    mit gerippten Trommelschienen : 2pferdig, 58 cm Trommelbreite . .

dto.

dto.

195    175    130

275

225

170

Ol CO ^

480

235

340

390

400

230

ЮО

r>-

03 CO

350

— 425 -■

1869. Dreschmaschinen mit Strohschüttler, auf Eiemenbetrieb durch Göpel,

a)    Stiftensystem :

45 cm Trommelbreite, 295 kg schwer 58 „

b)    mit gerippten Trommelschienen:

2pferdig, 58 cm Trommelbreite, 385 kg schwer . . „ 310-00

. . „ 380-00 .    450-00

. . „ 500-00

dto.

. . fl. 170-00 . . „ 250-00

V    ^9    „

Э4 „

110 „

c) Dreschmaschinen für Kiemenbetrieb durch Wasserkraft sind per Pferdekraft billiger um......

Ql CO

dto.

dto.

dto.

560 „

600

750 ;;

A n ui e г к u n g zu Post Nr. 1864 bis incl. 186!)

Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Garnituren bei halbwegs ergiebiger. trockener Frucht ist folgende :

2pferdiger 4armiger Göpel mit Dreschmaschine von 58 cm Trommelbreite circa.........................35

3pferdiger lärmiger Göpel mit Dreschmaschine von 79 cm Trommelbreite circa

4pferdiger lärmiger Göpel mit Dreschmaschine von 94 cm Trommelbreite circa

öpferdiger öarmiger Göpel mit Dreschmaschine von 110 cm Trommelbreite circa

Hektoliter Weizen in 10 Arbeitsstunden ; Hafer und Gerste noch etwa Vs mehr.

1870.    Transportable Stiften-Dreschgarnituren mit Putz werk, bei welchen zum Betriebe der Maschine 2 kräftige oder aber 4 kleine Pferde erfordert werden und die stündliche Leistung 160 bis 200 Garben Weizen (Gerste und Hafer V₃ mehr) beträgt; complete Garnitur, d. i. Göpel und Dreschmaschine „ 850-00

1871.    Stabile leichte 2pferdige Patent-Göpel-Dreschgarnituren,

Trommelbreite in cm .....

Gewicht in kg.......

Leistung per 10 Stunden in hl Preis der compl. Garnitur in fl.

1872.    Transportable leichte 2p f e r d i g e Patent-Göp el-Dreschgarnituren,

Trommelbreite in cm.....

Gewicht in kg.......

Leistung per 10 Stunden in hl Preis der compl. Garnitur in fl.

• 60

45

58

1090    1175

25

35

420-00    500-00

45

58

1390    1500

25

35

480-00    575-00

1873.    Stiften - Dreschmaschinen für Handbetrieb, mit 276 kg Bruttogewicht:

a)    ohne Schwungrad................

b)    mit Schwungrad.................

1874.    Getreide-Putz müh len mit Spreu-Vorrichtung, 9 verschiedenen Getreide- und einem Repssiebe, für Hand- und Kraftbetrieb :

a) kleinere Gattung, nur für Handbetrieb, 225 kg Bruttogewicht..................

„ 120-00 „ 130-00

b) grössere Gattung für Handbetrieb, Bruttogewicht 255 kg......•...............

e) dieselbe für Kraftbetrieb, mit einer Riemenscheibe von 300 mm Durchmesser auf die Göpeltransmission und einem 7-6 m langen, 39 mm breiten Antriebsriemen, 265 kg Bruttogewicht...........

IS75. G e t r e i d e - P u t z m ü h 1 e n nach Backe r, für Handbetrieb bei circa 200 hl täglicher Leistung, 146 kg Bruttogewicht :

a)    ohne Windfege-Apparat............

b)    mit    dto.    .............

fl. 175-00

„ 190-00

1876. R a d e n - A u s 1 e s e - M a s c h i n e n (Trieurs à alvéoles) a) mit einfacher Wirkung:

Bruttogewicht in kg Leistung per Stunde in hl 2

Preis in fl. 130-00 215-00 300*00 450-00

„    95-00

„ 110-00

140    190    280    445

b) mit doppelter Wirkung: Bruttogewicht in kg Leistung per Stunde in hl Preis in fl.

180 ■

280

300-00

190-00

Die Beigabe eines Wechselsiebes ist in diesen Preisen inbegriffen.

1S77. Verstellbare Getreide - Sortir-Cilinder mit Windflügel und Steinseparateur, Leistung per Stunde circa 20 hl. Bruttogewicht 255 kg.....

1S7S. К1 e e - E n th ü 1 s u n g s - Ma s chin en für eine Leistung von 60—70 kg reinen Kleesamen per Stunde, und einem Bruttogewichte von 1600 kg ... .

1879. Transportable Maisreb 1er mit Putzwerk und Einsackungs-V orrichtung :

a)    bei dem Betriebe durch Locomobile, wobei dieselben

etwa 4 Pferdekräfte beanspruchen, und bei entsprechender Bedienung in 10 Stunden 420—500 hl Körner leisten, sammt wasserdichter Decke......

b)    bei dem Betriebe durch einen 4pferdigen Göpel oder

eine kleinere Locomobile, wobei dieselben in 10 Stunden 150—185 hl Körner leisten, sammt wasserdichter Decke......................

fl. 245-00

875-00

800-00

550-00

1880.    Stabile Maisrebler auf Maschinenbetrieb, zu welchem sie 2—4 Pferdekräfte bedürfen:

a)    kleinere Gattung, rebeln in 10 Arbeitsstunden 150

bis 185 hl....................

b)    grössere Gattung, rebeln in 10 Arbeitsstunden

430—500 hl....................

1881.    Maisrebler mit Holzgestell, für Handbetrieb :

a)    ohne Windflügel.................

b)    mit

1882.    Eiserne Maisrebler für Handbetrieb

140-00

250-00

dto.

42-00

45-00

1883.Einfache Schrot- und Mahlmühlen auf Holzgestell, complet montirt: |:

a)    mit 1*26 m französischen Steinen ....

b)    „

I) ;

e)    „ 0‘95 „ Säros-Pataker dto. . • . .

f)    „ 0'79 „ französischen dto......

g)    ,, 0*79 „ inland. Trachyt-Steinen . . .

h)    für 1*11 „ Steine, jedoch ohne diese . .

i)    ,, 0-95 „ dto.    dto.    . .

k)    Ein completer Steinkrahn dazu.....

l)    Eine Garnitur Behauwerkzeuge sainmt Lineal, etc...................

1-11 „

l'll „ Säros-Pataker dto. 0"95 „ französischen dto.

dto.

dto

1884.    Doppelmühlen auf Holzgestell, complet montirt, inclusive eines Steinkrahnes :

a)    mit 1"26 m französischen Steinen.....

b)    „    1-11 „

f)    für    l'll „    Steine, jedoch    ohne    diese

:    „    0-95 „

h) Eine Garnitur Behauwerkzeuge sammt Lineal, etc..................

1885.    Dreifache Mühlen auf Holzgestell. complet montirt, inclusive eines Steinkrahnes :

a)    mit    l'll m    französischen Steinen.....

b)    „    l’ll „    Säros-Pataker    dto......

c)    „    0-95 „    französischen    dto......

d)    „    0-95 „    Säros-Pataker    dto......

e)    für    l'll „    Steine, jedoch    ohne    diese . . .

f)    ,, 0-95 „ dto.    dto.

g)    Eine Garnitur Behauwerkzeuge sammt Lineal, etc..................

’ g)

dto.

dto.

dto.

dto.

1886. Transportable Dopp elm n hlen mit Holzgestellen, auf starken vierrädrigen Wa-;engestellen, inclusive eines completen »teinkrahnes :

a)    mit l'll m französischen Steinen.....

b)    „ l'll „ Säros-Pataker dto......

c)    „ 0'95 „ französischen dto......

d)    „ 0-95 „ Säros-Pataker dto......

e)    für l'll „ Steine, jedoch ohne diese . . .

f)    ,, 0'95 „ dto.    dto,    . . .

g)    Eine Garnitur Behauwerkzeuge sammt Lineal, etc......*............

Brùtto-Gewii;ht in kg

Preis

in fl.

2300

2300

1940

1930

1120

1140

1250

1150

65

1000-00

825-00

775-00

750-00

700-00

560-00

460-00

550-00

525-00

80-00

55

4400

4400

3780

3780

2330

2155

55

6805

^ 6605 I 5355 : 5355

3400

3210

55

5625

5625

5195

5195

3585

3560

70-00

2000-00

1650-00

1550-00

1500-00

1400-00

1100-00

1050-00

70-00

2435-00

2285-00

2210-00

2060-00

1620-00

1545-00

70-00

2150-00

2050-00

2000-00

1900-00

1600-00

1550-00

1887.    Amerikanische Brennholzsägen mit 60 cm Sägeblatt :

a)    ohne Tischplatte. 250 kg Bruttogewicht •.....fl. 130*00

15*00

b)    Hierzu eine flache Tischplatte für Längenschnitt,

18*00

60 kg schwer...................

c)    Ein 60 cm Sägeblatt............ „

„ 60*00

d)    Circularsägespindeln mit Doppellagerständer und

Riemenscheibe, ohne Sägeblatt..........

1888.    Pflüge mit St ah lscliaren u. schmiedeeisernem Vordergestelle, mit hölzernen Sterzen und einem hölzernen Grindel, an welchem der gusseiserne Körper mittelst einer quer und einer senkrecht durchgehenden Schraube befestigt wird; die letztere mit einer Mutter oder dem Grindel und einer Gegenmutter unter demselben, dient in Gemeinschaft mit dem am Vordertheil des Grindels angebrachten Vorstecker zur Regulirung der Furchentiefe; complet sammt Sech, Vordergestelle und einer Reserve-Stahlschar für eine Furchentiefe in cm 10—23 7—18

„ 20—30 18—25 Preis in fl. 35*00    31*00

„    „ Furchenhreite

1889.    Vierscharige Schäl- und Saatpflüge, bei welchen an dem kräftigen schmiedeeisernen Grindelrahmen in diagonaler Linie 4 Schälschare befestigt sind. Die beiden auf einer Knie-Achse angebrachten grossen Laufräder können durch einen Hebel beliebig gehoben werden und beträgt die Furchentiefe jedesmal so viel, als die Unterkanten der Räder über die Schnittebene der Schare gehoben sind. Durch das Senken der grossen Fahrräder wird der ganze Pflug gehoben, so dass er am Ende der Furche leicht zu wenden ist. Der Pflug geht ohne jede Handanlegung des Führers stetig in gleicher Tiefe, die von 4 bis 10 cm stellbar ist, arbeitet in einer Breite von 60 cm. bedarf einer Bespannung von 2 Zugthieren, und leistet im lOstündigen Arbeitstage D/4—D/2 Hektar. Auf reinem Acker kann der Schälpflug auch zur Unterbringung der breitwürfigen Saat gebraucht werden, die mit demselben sehr gleichmässig, schnell und billig erfolgt.

„    85*00

Bruttogewicht eines solchen Pfluges 140 kg, Preis inclusive 4 Reservestahlscharen..........

1890.    Dreischarige Pflüge, geeignet zu gewöhnlichen Ackerungen in leichteren oder mittleren Bodenarten, zum Unterpflügen jeder Art Stoppeln von Halmfrüchten, wie auch endlich zur schnellen und cor-recten Unterbringung von breitwürliger Saat, gehen in beliebig regulirbarer Tiefe von 4 bis 18 cm und beanspruchen bei einer Arbeitsbreite von 60 cm je nach Bodenbeschaffenheit, Tiefgang und Art der Arbeit eine Bespannung von 1—3 Paar Zugthieren und einen Führer, wogegen die Leistung bei 10-

ständiger Arbeitszeit 1 ¹U bis 1% Hektar beträgt; Bruttogewicht 180 kg, Preis einschliesslich dreier Reservestahlscharen ............. . .

fl. 115-00

1891. Schmiedeeiserne Tiefculturpfliige (Rajol-Pflüge) mit Schälschar und Vordergestell : a) für eine Furchenbreite von 32—40 cm. 150 kg schwer „

„ 38-47 „ ' 170 „    „    „

b)

dto.

1892.    Häufelpflüge, 35 kg schwer..........

1893,    Schmideeiserne Untergrundpflüge, 73 kg

schwer......................

80-00 95-00 „    25-00

1894.    Kartoffel-Aushebepfliige, 53 kg schwer . .

1895.    Grubber oder Cultivator, in allen seinen Thei-

len solid aus Eisen gefertigt und mit einer Stellvorrichtung versehen, welche den Tiefgang bis zu 33 cm und die Neigung der fünf Scharfüsse regulirt; derselbe ist in seiner festen Construction besonders zur Tiefcultur geeignet und beträgt die Leistung bei einer Arbeitsbreite von 94 cm je nach Art der Arbeit und Bespannung U/s—2 ha; complet inclusive fünf Scharen, 280 kg schwer...........

1896.    Original Englische Grubber-Eggen, vorzüglich zum Auflockern der Furche vor der Saat:

a)    4' engl, breit, 160 kg schwer...........

b)    5'    „

1897.    Biegsame Ketten-Eggen:

a)    kleinere Gattung, 80 kg schwer...........

b)    grössere Gattung, 95 „    „    ..........

1898.    Schmiedeeiserne Diagonal-Eggen:

a)    Ganz leichte Eggen für Mittel- und milden Boden,

nach der Säemaschine und um feine Sämereien unterzubringen, mit zwei vierreihigen Gliedern an einem Zugbalken, 6vy Arbeitsbreite bei 2" Rillenentfernung, Gewicht 58 kg.........: • •

b)    Leichte oder Saat-Eggen für Mittel- oder milden

Boden, mit zwei fünfreihigen Gliedern an einem Zugbalken, 7\y Arbeitsbreite bei 2¹/₃" Rillenentfernung, Gewicht 64 kg..............

e) Schwere Eggen für Mittel- oder milden Boden, mit drei vierreihigen Gliedern an einem Zugbalken, 9‘/з' Arbeitsbreite bei 2" Rillenentfernung, Gewicht 83 kg „

d) Sch were Eggen für schweren Boden, mit drei vierreihigen Gliedern an einem Zugbalken, 9'/V_Arbeits-breite bei 2“ Rillenentfernung, Gewicht 107 kg .

1899.    Doppelte eiserne Ringelwalze mit Sitz, eiser

nen Seitentheilen und Transporträdern, Gewicht 600 kg ... . ..................

1900.    Doppelte Stachel walze, W alzenlänge 1*26 m, Gewicht 470 kg:

a)    mit Rädern und Sitz..............

b)    ohne Räder und ohne Sitz............

„ 180 „

„    37-50

36-00

„ 110-00

„ 120-00 „ 140-00

48-00

68-00

32-00

35-00

45-00

55-00

„ 176-00

1901.    Düngerstreuer auf 7¹У Spurweite, mit Schrau

benregulator und Vordergestelle. (Diese Maschine streut auf eine Area von 1 ha jede beliebige Quantität von 400—800 kg Dunstdünger; dieselbe kann so leicht durch einen Schieber regulirt werden, dass sie sogar, während die Maschine im Gange ist, je nach der Qualität des Bodens abgeändert werden kann, ohne dass dabei die Triebräder auszuwechseln sind)......................

1902.    Amerikanische fünfscharige Expansions-

Cultivators; Pflüge zum Behacken von Mais und Kartoffeln vorzüglich geeignet..........

190ä. ScliottischePferdehacken ganz aus Schmiedeeisen angefertigt, wobei an dem kräftigen Rahmen vier Hackmesser angebracht sind, welche je nach der Reihenentfernung enger oder weiter gestellt werden können, und die den Hackmessern vorausgehende Schar, wie auch das Stelzrad, der Höhe und Tiefe nach verstellbar sind..........

1904.    Reihen-Säemaschinen, „StärkereGattung“ sammt Vordergestell, Vordersteuer, einem Satz Wechselräder und zwei Doppellöffelwellen:

a)    löreihig, 6' Spurweite, also 4⁴/₅" Reihenentfernung . „

b)    17 „

e) 17 „

1905.    Leichte Reihen-Säemaschine „Neu-Mоde 11“ sammt Vordergestell, Vordersteuer, einem Satz Wechselräder und zwei Doppellöffelwellen:

a)    llreihig, IO¹/./'Spurweite, also 4l/₂" Reihenentfernung „

1900. V i e r r e i hi g e Rüben- Dibbelmaschinen und vierreihige Rüben- u. Maisdrillmaschinen, auf 64“ Spurweite, jede sammt Vordergestell, Vordersteuer. einer Doppellöffelwelle und den betreffenden Wechselrädern :

a)    Rüben-Dibbelmaschine..............

b)    Rüben- und Maisdrillmaschine ......    ...

1907. Combinirte dreireihige Dünger- und Rübendrillmaschinen für Kammbau (nach Gower), wobei die Entfernung der Saatreihen zwischen 40 und 48 cm regulirbar ist:

a)    mit Fahrvorrichtung...............

b)    ohne

30-00

32-00

6'

60“

72“

72“

64“

72“

84“

dto.

«    474"

„ 5"

dto.

dto.

* 55

370-00

410-00

425-00

*    55

55

» 4l/₂“ „ 5 ‘/₂“ „ 4⁴/₅“ „ 4“

„ 4V₄“

„ 5“

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

290-00

310-00

310-00

340-00

355-00

370-00

385-00

260-00

220-00

55

305-00

270-00

* 99

1908.    Combinirte dreireihige Dünger- u. Rüben-

drillmaschinen für Flachbau (nach Gower), speciell zum Rübenbau auf allen leichteren Bodenarten construirt..................

1909.    B r e i t s ä e m a s c h i n e n „Aberdeen“, 12' breit, mit

Quertransportachse und Deichsel für zwei Pferde, 235 kg schwer..................

1910.    Kleesäekarren, zur hreitwürfigen Aussaat von Klee, Gras, Mohn, Hirse, Lein und auch Sommerkorn dienend:

a)    für Handbedienung, 9' breit ..........

b)    mit Gabeldeichsel für ein Pferd, 12' breit.....

1911.    Neueste Getreidemäher mit selbstthätigem Garbenbindeapparat, einschliesslich der üblichen kleinen Reserven und eines zweiten Messers . .

1913. „O m n i u m - R о у а 1“ G e t r e i d e - M ä h m a s c h i n e n, inclusive eines zweiten Messers und der üblichen kleinen Reserven.................

1913.    E i s e r n e G r a s - M ä h m a s c h i n e n, inclusive der üblichen kleinen Reserven und eines zweiten Messers „

1914.    Heuwender:

a)    Heuwender, nur nach rückwärts schichtend ...

b)    Universal - Heuwender, nach rück- und vorwärts

schichtend....................,,

1915.    Heurechen    mit 28 flachen Stahlzähnen.....„

1916.    Hand-Heupress en nach Ingersoll, bei welchen

der Presskasten aus sehr starken, gut verschraubten und verankerten Bohlen zusammengesetzt ist, die Dimensionen der Ballen 30“ X 39" X 20" (circa 13 Kubikfuss) sind, das Gewicht eines Ballens circa 80 kg beträgt, sonach ein Kubikfuss gepresstes Heu circa 0 kg wiegt, und drei oder vier Arbeiter per Stunde 0—8 Ballen mit dieser Presse zu machen vermögen ............... „

1917.    Transportable Perpetualpressen für Heu, Stroh etc.: diese nach amerikanischem Modell gebaute, k. k. priv. Perpetualpressen ermöglichen es, Heu ohne die geringste Schwierigkeit dergestalt zu pressen, dass die Tragkraft der gewöhnlichen gedeckten Eisenbahnwagen voll ausgenützt werden kann. Die Arbeit geht ununterbrochen fort, da weder zum Füllen der Presse, noch zum Binden und Ausheben des Ballens angehalten werden darf. Das Binden geschieht mit Draht und kommt dasselbe billiger, als mit Stricken. Die Oberfläche der Ballen ist völlig glatt und rein, ihre Form rechteckig, das Verladen und Aufschlichten derselben in Magazinen also ausserordentlich bequem. Die Perpetualpresse ist die einzige, welche das Heu, etc. in leicht wieder

165-00

50-00

45-00

875-00

435-00

300-00

180-00

215-00

120-00

220-00

zu trennende Portionen presst, die den Thieren ohne weiteres in die Kaufe gesteckt werden können ; ebenso wird das Heu in dieser Presse nicht zerstampft und zerbrochen, und sind daher die Ballen nicht erst mühsam aufzulockern. Zum Betriebe der Presse kann eine Locomobile oder ein vierspänniger Göpel verwendet werden, wobei zur Bedienung 4 Mann und zwar einer zum Zureichen, einer zum Einlegen, zwei zum Binden und Wegschaffen der Ballen erforderlich sind, und man kann damit in je 5 Minuten einen Ballen von 1 m Länge, 43 cm Höhe und 56 cm Breite, im Gewichte von 80—85 kg hersteilen, es ergibt sich somit bei löstündiger Arbeit eine Leistung von circa 10000 kg ; Preis......

fl. 1100-00

1918.    Häckselschneider für zwei Schnittlängen,

kleinste Gattung, nur für Handbetrieb, hat ein 184 mm breites Mundstück, und liefert bei einer stündlichen Leistung von circa 3*/₂ hl zwei Sorten, nämlich 6 mm und 13 mm langen Häcksel . . . . „    40-00

1919.    Häckselschneider mit extragrossem

70-00

S c h wungra d, für Handbetrieb, mit einer stündlichen Leistung von circa 5 hl, 6 mm langen oder 10 hl 13 mm langen Häcksel...........„

1930.    Häckselschneider grösserer Gattung, namentlich

105-00

für Göpelbetrieb geeignet (kann jedoch auch durch 2 Mann betrieben werden), leistet per Stunde hei Handbetrieb 10 hl 3 mm langen oder 20 hl 13 mm langen oder 30 hl 26 mm langen Häcksel, bei Kraftbetrieb entsprechend mehr und kostet ......„

1931.    Häck sei sehn ei der, geeignet zum Betrieb durch

135-00

Göpel-, Dampf- oder Wasserkraft, schneidet in 3 Längen (6, 13 und 26 mm) und liefert per Stunde bei Göpelbetrieb circa 400 kg, bei Dampfbetrieb circa 500 kg...................„

110-00

1933. Lager streuschneid er, umStreu in die geeignetsten Längen von 76 und 152 mm zu schneiden „

1933.    Kübenschneider nach französischem System für Handbetrieb :

50-00

57-50

82-00

a)    mit gusseisernem Goss.............

b)    mit schmiedeeisernem Goss...........

1934.    В üb en-Mus maschinell für Handbetrieb . . .

70-00

1935.    Rübenschneider nach Gardner’s System . . .

80-00

1930. О eikuchenbrech er für Handbetrieb.....

1937. Quetschmühlen zum Quetschen von Hafer,

trockenem Malz, Mohn und anderen Sämereien, welche öliger Natur sind, und womit bei Kraftbetrieb stündlich etwa 9 Metzen Hafer verarbeitet werden können:

a)    für Dampf-, Göpel- und Handbetrieb.......

b)    für Handbetrieb allein..............

1938. Schrotmühlen für Handbetrieb, womit ein Mann ohne Anstrengung arbeiten und leicht 60—80 1 je nach der Feinheit in der Stunde schroten kann . . fl. 75-00

1929.    Excelsior-Schrotmühlen, bei welchen die stündliche Leistung hei einem Betriebe durch 2-oder 3pferdigen Göpel und einer Umdrehungsgeschwindigkeit der Antriebsspindel von 300—400 Touren per Minute etwa 100—120 kg, bei Handbetrieb und der dabei gewöhnlichen Tourenzahl circa 12 kg betragen:

„ 100-00 „    96-00

a)    für Kraftbetrieb.................

b)    für Handbetrieb.................

1930.    Transportable F utter-Dämpf-Apparate, bestehend aus einem schmiedeeisernen Dampfkessel mit innerer Heizung, welcher mit Sicherheitsventil, Wasserstandsanzeiger und Handspeisepumpe ausgerüstet ist, und den gleichfalls schmiedeeisernen Brühbottichen, in welche letztere die Dämpfe durch dichte Leitungsrohre gelangen, bedürfen keiner Einmauerung, und kosten:

„ 735-00

a)    1 Dampfkessel und 2 Kippbottiche von je 4*/₃ hl

Inhalt.......................

„ 480-00 „ 360-00

b)    1 Dampfkessel und 2 Kippbottiche von je 3*/₄ hl

Inhalt . .....................

c)    1 Dampfkessel und 2 Kippbottiche von je 2*/₅ hl

Inhalt ......................

XL. Werkzeuge und Requisiten.

Die angesetzten Zolle sind englisches Mass, und wo nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle Gegenstände per Stück verstanden.

a) Werkzeuge für Metallbearbeitung.

1931. Mas chin is ten Werkzeuge, u. z. eine complete grosse Garnitur, bestehend aus: 1 starke Pratzenwinde, 1 Vorschlaghammer, 1 Bankhammer, 1 Maschinistenhammer, 1 Kupferhammer, 1 französischer Schlüssel Nr. 1, 1 französischer Schlüssel Nr. 3,

1 Wasserwage, 1 Ambos. 1 Schraubstock, 10 diverse Feilen, 1 Feilkloben, 1 Bohrratsche sammt 10 Bohrern, 1 Schneidkluppe sammt Backen und Bohrern für ³/s" bis SU'\ 1 Greifzirkel, 1 Federzirkel, 1 Spitzzirkel, 1 Lochzirkel, 1 Anschlagwinkel, 1 rechter Winkel, 1 Paar Trommel-Balancir-Lineale, 1 Massstab mit engl., Wiener und metr. Mass, 1 Bogensäge,

1 complete Bohrmaschine mit 10 Bohrern, 1 Flach-meissel, 1 Kreuzmeissei, 1 Beisszange, 1 Satz Schneidzeug unter ³/₈", 1 Rohrauftreibmaschine,

1    Keiltreiber, 1 Kerner, 1 Durchschlag, 1 kleiner

fl. 310-00

Durchschlag, 2 Riemenlocheisen, 1 Stemmeisen mit Heft, 1 Nietenzieher, 1 Niethammer, 1 Schraubenzieher und 1 Bohrwinde mit 4 Bohrern......

1933. Schneidwerkzeug bester Qualität in completen Sätzen, mit Blindloch- und Meisterbohrer für Ma-

cp h 1 v» Pllf Я ПГ1KP11 *

22-00

32-00

45-00

65-00

12-00

a)    für Vs". ³/ie", ¹U" engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wendeisen,

9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer. 1 Cassette . .

b)    für ⁵/i₆", ³/b", hie“ engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wendeisen, 9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer, 1 Cassette „

c)    für ⁷/ie“, ha“, ⁹he“ engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wendeisen, 9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer, 1 Cassette „

d)    für ⁵/₈“, ³/₄“, ⁷/s“ engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wendeisen, 9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer, 1 Cassette „

e)    für 1", D/r“, IV4", 1V engl, enthält: 1 Kluppe,

„ 126-00

2    Wendeisen, 12 Blindlochbohrer, 4 Meisterbohrer,

1    Cassette

f)    für IV, l⁵/s“, l³/₄“, Г/н", 2" engl, enthält: 1 Kluppe,

„ 252-00

2    Wendeisen, 15 Blindlochbohrer, 5 Meisterbobrer,

1 Cassette..............:.....

1933. Schneidkluppen für Schlosser und Schmiede, mit je ein Stück Spitz- und Geradbohrer für jede Dimension :

. „    150-00

a)    Vs“, ⁸/m", ‘G“ engl......

b)    r°ite“, V ⁷/i₆" engl......

e) "he“,    ⁹/te“ engl......

d)    V ³U“, ⁷U“ engl......

e)    1", I¹/«“, 1V, l³/₈“ engl. . .

f)    IV, IV, 1S/4W, l⁷/e", ‘2" engl

1934.    Grasrohr-Scłmeidkluppen mit Backen ohne Bohrer :

. fl. 6-00 . .,    9-60

. „ 13-20 . „ 21-60 . „ 24-00 . „■ 28-80

a)    V, V, s/₈" engl. .

b)    V, ³/я", V engl. .

c)    ’A", V, 1" engl. .

d)    ³/₄", 1", IV engl. .

e)    1", IV, IV engl. •

0 IV, IV, 1³/УУ engl

1935.    Maschinen-Reibahlen, mit der äussersten Genauigkeit aufs Mass calibrirt und fehlerlos cilin-derisch :

0-24

0-36

0-24

0-76

0-72

0-86

„ 0-08

d)    kurze konische Reibahlen zum Ausreiben von Blech,

per mm.................

„    0-70

„ 0-60 „    0-52

1936.    Ambosse bester Qualität, gestählt, per kg:

a)    bis zu 10 kg...............

b)    von 10‘5—25 kg • .    . ........

e)    von 25•5—200 kg.............

1937.    Schraubstöcke, per kg:

a)    beste französische Qualität,

■ .    „ 0-98

.    „ 0-84

bis zu 12‘5 kg..............

von 12’5—-25 kg............

von 25—75 kg..................„

b)    beste steirische Qualität, schön und gut gearbeitet:

bis zu 2‘5 kg . . ..............• .

von 3— 5 kg.................

„ 5-5—10    .    ......

„ 10-5-15 ;;.................

„ 15-5-25 „.................

„ 25-5—50 „...............

1938.    Sp erb orne bester Qualität, gestählt, per kg:

„ 0-80 ,;    0-70

a)    bis zu 6 kg ,    .    ........• . . . .

b)    von 6-5 bis 15 kg . ...............

„ O-oO

c)    über 15 kg............•.......

1939.    P a г a 11 e 1 s c h r a u b s t ö с к e, per kg :

Drehbare :

a)    210 mm Spannweite, 165 mm Maulbreite, 125 mm

tief, Gewicht 65 kg...............„

b)    175 mm Spannweite, 140 mm Maulbreite, HO mm

„ 0-80

tief, Gewicht 45 kg......•.........

c)    140 mm Spannweite, 118 mm Maulbreite, 95 mm

tief, Gewicht 30 kg ...............„

d)    120 mm Spannweite, 100 mm Maulbreite 75 mm

„    0-90

tief, Gewicht 22-5 kg...............

Feste :

. „ 0-70

a) 210 mm Spannweite, 135 mm Maulbreite, 140 mm tief, Gewicht 65 kg .

436

b) 170 mm Spannweite, 120 mm Maulbreite. 115 mm

tief, Gewicht 45 kg................

e) 150 mm Spannweite, 110 mm Maulbreite, 100 mm

tief, Gewicht 30 kg..........•.....„

d) 80 mm Spannweite, 80 mm Maulbreite, 60 mm tief,

Gewicht 14-5 kg..............

1940. Englische Bohrratschen bester Qualität: a) schwarz. Länge in mm

0-80

„    0-85

370    420    580

b) blank, Länge in mm

fl. 8-80    9*80    14-00

370

450

fl.

10-50

11-50

1941. Universalgloben für Plan sch eiben:

Schraubendurchmesser in mm 19    20    24    25    35

fl. 4-50 5-50 7-00 9'50 12-50

1943. Franzosenschlüssel:

a)    mit Broncering    30 cm lang,    einfach

b)    „ dto.    36    dto.    dto.

c)    blank    30    dto.    doppelt

d)    dto.    36    dto.    dto.

e)    mit Holzgriff    29    dto.    einfach

f)    „ dto. 30 dto. dto.

1943. Dreherherze für Drehbänke: a) polirt, innerer Durchm. in mm

15

25

fl. 0-80

b) schwarz, inn. Durchm. in mm 40

50

Ï-50

60    70    80

fl. 1-80 " 2-20    2-60    2-80    P00

1944. Feilkloben:

a)    mit Flügelmutter, 140 nun lang .

b)    „

c)    „ Schlüssel, di „

e)    „ Heft,    — „ —...........„

f)    Spannkloben mit Schlüssel, 210 mm lang, schwere Sorte „ dto. 260 „ dto. dto. , „

dto.

dto.

150    „ dto...........

150    „ dto. ...    .....

150    „ dto. stärkere Sorte . . .

350

dto

fl.

55

S)

dto.

CO ^ tO tO

1945.    Brustleier:

a) gewöhnliche Sorte aus Eisen dto.

c)    feine Sorte mittelgross .

d)    dto. dto. gross ....

1946.    Ziffern ganz aus Stahl: Grösse in mm

b)

dto.

mit Ansatz

„ 2-80 „    3-50

„ 4-70 „    5-00

per Spiel fl.

Grösse in mm per Spiel fl.

1947. Buchstaben ganz aus Stahl: Grösse in mm

3- 60 “ 3-804*30 P705'30

per Spiel fl. Grösse in mm per Spiel fl.

1948. Was s erwäg en, unzerbrechliche, ganz aus Eisen, in Prismen gehobelt:

Länge in cm 22    27    33

fl.

5-00    5-30    6-00

1949. Lineale mit Meter- und Wiener Mass:

Länge in Wr. Zollen 18    24    36

1950. Blechmesser:

a)    aus Stahl Nr. 1 ... fl. 3‘80

b)    aus Bronce „1    ...    „ L00

fl. 3-80    5-50    94)0

Nr.

LO

а Cb

4-50

4-70

1951.Schublehren:

a)    Feine Sorte mit Wiener- und Metermass, 15 cm lang „ 4*00

„ 6-00

b)    Superfeine Sorte mit Nonius, Wiener- und Metermass,

19 cm lang....................

„    3-00

1952. Röhrenreiniger für Locomobile, 65 mm Durchmesser ................• . . . .

1953. Zirkel:

1-00

” 0-60

0-90

;; poo

„    0-70

mit Bogen, 16 cm lang .... „    P00

1-50

;;    1-70

1954.    Anreisser für Dreher, gewöhnliche Sorte . . . „    5'50

1955.    Anreisser für Dreher, mit patentirtem, beweglichen Broncesteller für den Stahlstift. . . . • . . „    6’50

1956.    Winkel aus Eisen, feine Sorte:

lang 10    13    16    19    24    29    40 45 cm

fl. 0-65 0-75 0-80 0-90 P40 P50 1*90 2-50

1957.    Winkel aus Stahl, feine Sorte:

lang 10    16    19 cm

fl. 1-40 1*80 1*90

1958. Anschlagwinkel aus Eisen, feine Sorte:

lang 10    13    16    19 22 24 27    30 cm

fl. 0*68 0-78 0-90 1*00 1T0 Г35 1*50 1*70

4-30 „    2*50

1959. Bogensägen:

a)    Gerade, 305 mm lang, feine Sorte

b)    mit Haken...........

1960. Herzbohrer für Eisen: Durchmesser in mm 7

10 12 16 20

fl. 0-45 0-55 0-65 ~ 0*78 0'90

1961. Schneckenbohrer für Holz:

Durchmesser in mm 10

13    16

fl. 0-07    0-08    0-09

1962. Zangen:

a)    Beisszangen, Länge in cm

schwarz, blank,

Beisszangen, mm 130    160    185    210    235    265

fein, per Stück fl. 0*40    0-45    0'50    0-65    0*80    PÎ0

b)    Schmiedzangen, per kg..............

Schmiedzangen, per 100 kg ...........

c)    Löthzangen für Bandsägen, per Stück......

d)    Flachzangen, per Stück .

e)    Zwickzangen, per Stück ,

f)    Plombirzangen, per Stück

32

37

fl.

1-70

2-40

1963. Hämmer, per kg' :

a)    Handhämmer aus Gussstahl......

b)    Vorschlaghämmer gestählt, von 2—3 kg

über 3 kg

c)    Schrottmeisei aus Stahl

d)    Gesenke, gestählt . .

1964.    Bohrkugeln, Mittelgrösse mit Messinggriff . . . „    5*00

1965.    Senkel

von fl. 1*50 bis „    4-00

1966. Meterstähe:

a)    aus Holz, flach, fl. 0-60, viereckig

b)    dto.

c)    aus Eisen, flach fl. 0-75—0-90,

d)    zusammenlegbare, eine Seite mit Meter-, die andere Seite mit Wienermass ordinäre feine . .

fl. 0-10 bis „ 0-15 „ 0-45 „ „ 0-80

b) Flaschenzüge, Krahne und Winden.

1967. Differential- Ketten- Flaschenziige Weston’s Patent:

a)    mit der Kette zu arbeiten:

Geprüft auf

Hiezu noch separat 35 engl. Fuss Seil

nach

250    500    500    600    1000 kg

60    40    50' engl.

3000    4000 kg

50' engl.

50

fl. 5-50

c) mit Tângye’s Patent-Getidebe :

6000 kg 50' engl.

Geprüft auf 5000 Kettenlänge 50 Preis in fl. Ï24-0U    164-00

fl. 7-00

Hiezu noch separat 35 engl. Fuss Seil . fl) für jeden Fuss Kette mehr oder weniger

hei 250 500 600 1000 1500 2000 3000 4000 kg Tragkraft, fl. 0-21 0-21 0-25 0-32 0’36 0-42 0'52 0*60 Anmerkung. Diese Flaschenzüge haben den ausserordentlichen Vorth eil. dass die Last in jedem Punkte von selbst in der Schwebe bleibt, wenn auch die Wirkung der Zugkraft unterbrochen wird.

1968. Gewöhnliche Rollenflaschenzüge:

! Bollen durjhmef ser

in

43/4 j 5 ! 6

« engl

Spurweite für das Seil) Zollen

Tragkraft jeder einzelnen Bolie in kg

2l/₂ ! 3V, ! 4

_J___

³/e ;    V» i    ⁵/e i    v. t    Vs :    1

_I_J______!__!________!____

50    150 ' 250    350    500    600

8    9 ! 10

l¹/, ¹ IV* : 2

900 1350 i 1750!2400

II

Preis in fI.-

Mit 1 Bolle . v 2 Bollen „ 3 dto.

Я 4 dto. Bollen allein

1 -82 2-15

2- 52 3 30

3- 20; 4-05

2-80 3-80 5-10

4- 20 5-60: 8-00

5- 20 7 20 10-10

0-18 0-27

0-40 0-70 0-95

5-90 7-40[10-40jl5-80!26-50 9’00 ! 12-70! 19-00 ! 26-50) 50-00 1П40| 16 20]26'20'37-30'65-00 • I ■    !34 00 50-00]80-00

1-12 1-90] 2-80    • I •

1969.    Aufzugrollen für 1" Seile:

Durchm. der Rollen 6    7    8    9 Zoll engl.

Preis per Stück in fl.

Durchm. der Rollen 10 Preis per Stück in fl. 6-30 8-00    9-00 11-60

1970.    Aufzugrollen (sehr stark):

Durchm. der Rollen 6 Spurw. für das Seil ixU IV4 P/2 Preis per Stück in fl. 6*00'frOÖ 9;00 10-00 12-00 144)0

1971.    Erahn mit einfacher Uebersetzung und -W es ton’s patent. Sicherheitsbremse, hebt mit einem 1-Rollen und einem 2-Rollen-Flaschenzug 1000

Preis in fl.

4-30 5-10 5-20 5-70

12    14    16 Zoll engl.

7    8    9    10    12 engl. Zoll

l¹/.    l³/4    2

1500 kg

66-00    74-00

1972. KrahnmitdoppelterUebersetzungu. Bremsvorrichtung. hebt mit einem 1-Rollen- und einem 2-Rol-

4000    6000    8000    10000 kg

len-Flaschenzug 2000    3000

Preis in fl.

79-00 91-00 110-00 126-00 132-00 170-00

Anmerkung: Die Krahne ad Post Nr. 1971 und 1972 heben reichlich */з des angegebenen Gewichtes und zwar direct vom Lager mit vollkommener Sicherheit.

1973. S tein к r ep p en, ganze Länge in engl. Zoll__10

14

fl. 5-10    6*30

1974.    Gewöhnliche Stock- und Pratzenwinden:

a)    Stockwinden Tragkraft in kg Hubhöhe in engl. Zoll 17

Preis per Stück in fl. 43*00    50*00    59*00    73*00

b)    Pratzenwinden Tragkraft in kg

Hubhöhe in engl. Zoll JL7__18_18__18

Preis per Stück in fl. 49*00    56*00    61*50    79*00    105*00

1975.    Locomotiv-, auch dreifüssige Winden (Tripod Jack): Höhe, wenn herunter gelassen, in englischen Zollen 9 Hebekraft in Tonnen

Preis in fl......

Höhe wie vor ....

Hebekraft in Tonnen ...    6

Preis in fl

1976.    Haley’s Schraubenwinden: schraubt aufwärts engl. Zolle Hebekraft in Tonnen ....

Preis in fl........ . ¹.

schraubt aufwärts engl. Zolle Hebekraft in Tonnen . . . .

Preis in fl..........

1977.    Flaschen-Zugwinden (Bottle Jack) in gusseisernem Gehäuse:

Höhe, wenn heruntergelassen in engl. Zollen 12    15

Hebekraft in Tonnen Preis in fl......

2500    3750    6000    9000

18

18

18

2500    3750    6000    9000    12500

20

13    13    13    13

87*00 100*00 162*00 198*00

l¹/.

10*50 12*00

c) Wagen und Gewichte.

1978. Balancewagen:

Ti agkraft 2    3

fl..... 10*00 12*00 15*0017*00 20*00 24*00 35*00

5    10_15    20_30 kg

1979. Decimalwagen mit einfachen Zugstangen und sämmtlichen Eisentheilen aus Schmiedeeisen: Tragkraft 25 Д-Form fl. 10*00 14*00 17*00 19*00 30*00 40*00 48*00 □-Form „

Tragkraft

Д-Form _fl. 56*00    64*00 75*00    —

□-Form ., 65*00    74*00 85*00 106*50 119*00

50

100    150    250    500    750 kg

20*00 35*00 48*00 56*00

1000    1250    1500    2000    2500 kg

1980.    Decimalwagen mit doppelten Zugstangen: Tragk.

Holz fl, 69*00 80*00 90*00 101-00 113-00 Eisen ,. 180-00 Tragk. 2000    2500    3000    3500    4000

Holz fl. 124-00 139-00 151*00 170-00 190*00 Eisen „ 310-00 335*00 360-00 385-00 410*00

1981.    Centimalwagen mit Scala und Laufgewicht für Lasten bis zu 50 kg:

Tragkraft Holz fl.

Eisen „

500    750

1000    1250    1500 kg

220-00

270-00

500    1000    1500    2000    2500    3000    kg

82*00    113*00    143-50    169-00    194*50    225*00

140-00    190-00    260-00    315*00    350‘00    375-00

1982. Gewichte und Masse, per Stück:

a)    Gewichte aus Gusseisen

kg ł/a____________

fl. 0-18 0-25 0*40 0*90 P55    3*00    T’75

b)    aus Messing, g

1    2    5    10    20    50

dkg

fl.

0*07    0-08    0*10

10

20

50

fl.

0-11

1>0 О

0-16    0*25    0*40    0-48

10

20

fl. 1-45    2-80    6*55    12-75    25*00

c)    Gewichtsgarnituren in Etuis, .

d)    Trockenmasse von Blech, 1

fl. 1-80 bis fl. 3-00

*/з 6 Vs    V 4    V₂ 1    2

fl. 0-20 0;22 0*30 0*35 0*48 0*02

von Eichenholz 1

d) Pumpen.

1983. Entwässerungspumpe für Bauzwecke mit einer stündlichen Leistungsfähigkeit von 113 hl (= 200 Eimern), mit dem Betrieb durch 2 Mann

a)    complete Pumpe mit Gestelle...........

b)    Spiralschlauch zum Saugen dazu, per m......

c)    Saugrohr dazu, per Stück ............

43 - *

95-00

10-50

3-50

1984.    Drehbare Jauchenpumpe, ganz von Eisen,

complet.....................

1985.    Universalpumpe ebenso gut für flüssigen Dünger, wie als Gartenspritze, Feuerspritze und zur Entwässerung verwendbar, per Stunde 90—120 hl liefernd, 10 m hoch und 18—22 m horizontal werfend ;

05-00

■ complet inclusive eines 2 m langen Saugschlauches und eines 4 m langen Druckschlauches sammt Mundstück :

a) Original Noël...................

1)) System Noël...................

fl. 150-00 „ 125-00

1986. Feuerlösch-Spritzeu.

a)    Fahrbare Kastenspritze bei einer entstehenden Feuersgefahr und zum Begiessen der Beete und Bespritzen von Rasenplätzen, Gesträuchen etc. zu gebrauchen :

a)    mit eisernem Kasten von 113 1 Inhalt ....

b)    mit rundem eisernen Kasten von 85 1 Inhalt .

b)    Kleine 4rädrige Wagenspritzen für Pferdebespannung oder Handzug, mit einfachem Saugwerk,

2 offenen Metall-Cilindern von je 80 mm Durchmesser, einstralilig, mit Druckrohr-Gewinde 40 mm Diameter, gusseisernem Windkessel, schmiedeeisernem geschweiften Hebel, eisernem genieteten Wasserkasten, Wagengestell mit Deichsel für 1 Pferd oder 2 Pferde, eventuell für Handzug, Wasserlieferung circa 80—100 1 per Minute, Wurfweite circa 20 m bei 4 Mann Bedienung:

Preis mit 2 Gummi-Spiralsaugschläuchen, Gewinden, Saugkopf, Ventil und Seiher, 2 m Roh-Hanfschlauch,

1 Strahlrohr mit Mundstück, complet.......„

c)    Kleine 4rädrige Wag en spritzen für Pferdebespannung mit Doppelventilhahn-Saugwerk, 2 offenen Bronce-Cilindern von je 85 mm Durchmesser, einstrahlig, mit Druckrohr-Normalgewinde 52 mm Diameter, kupfernem Druckwindkessel, schmiedeeisernem Hebel, eisernem genieteten Wasserkasten, Wagengestell mit Deichsel für Pferd oder für 2 Pferde, Wasserlieferung 120-

• weite circa 22 m bei 4—6 Mann Bedienung:

Preis mit 2 Gummi-Spiralsaugschläuchen à 2 m lang, 52 mm Diameter, mit Gewinden, 1 Saugkopf mit Ventil und Seiher, 1 Kastenseiher, 2 m präparirtem Hanfschlauch mit Gewinde, 1 Strahlrohr mit Mundstück, complet..................

120-00

85-00

240-00

Г-1

380-00

d) Wiener Patent-Abprotzspritzen auf zweirädrigem Karren mit oder ohne Federn, mit Doppel-ventilhahn-Saugwerk, wie bei den Wagenspritzen, Fundament von Eisen, mit Druckrohr-Normalge-winde :

S5

Cilinder-Durchmesser mm . . . Wasserlieferung per Minute 1 . ! 120—130 j Horizontale Wurfweite circa m    20—22 !

4-6 60-70

100

160—200

24-30

120

130

140

Pumpmannschaft......

Doppelhübe per Minute . . .

6—8

60—70

212—253

25—32

10—12

60—70

260—290 i 310—330 29—34    !

12—14 60-70

36—42

14—16

55—65

Mit Karren ohne Federn j

270

415

370

540

445

720

515

750

625

830

Mit Karren auf Federn

Gew. kg ; Preis fl. !

285

385

490 i 570

460

760

535

790

645

870

Von vorgenannten Spritzen sind jene mit 85 mm und 100 mm Cilinder-Durchmesser einstrahlig, jene mit 120—140 mm Cilinder-Durchmesser zweistrahlig.

e) Grosse 4rädrige Wagen spritzen mit Doppel-Ventilhähnen, ohne Saugwerk, Druckrohr-Normalgewinde, eisernem Wagenrahmen, eisernem genieteten Wasserkasten, eisernem Hebel, elastischen Puffern, Seitenstandbrücken am Wasserkasten, Wagengestell ohne Federn:

Cilinder-Durchmesser mm . . Wasserlieferung per Minute 1 Horizontale Wurfweite ca. m

Pumpmannschaft......

Doppelhübe per Minute . . . Approximativgewicht kg . . Preis ö. W. fl........

100

160—180

24—28

8-10

60—70

120

480

190—250 25 -32 10—12 60—70

130

500

600

230-280

29-34

12-14

60-70

145

160

640

675

670

320—360

33-39

14-16

55—65

390-430

36—42

18—20

55—65

740

740

830

780

um fl. 40-00.

Das Druckrohr zweistrahlig eingerichtet erhöht den Preis

fj Grosse 4rädrige Wagen spritz en mit Doppelventilhahn-Saugwerk, Fundament von Eisen oder Bronce, zweistrahlig, mit Ausnahme der Spritzen mit 100 mm Cilinder-Durchmesser, welche nur einstrahlig ausgeführt werden ; mit Druckrohr-Normalgewinde, dreifach versteiftem eisernen Hebel, eingefraisten Charnieren, eisernem Wagenrahmen, eisernem genieteten Wasserkasten mit Seitenstandbrücken, Wagengestell ohne Federn:

Cilinder-Durchmesser mm . . . j Wasserliefernng per Minute 1 . [ Horizontale Wurfweite ca. m . j

Pumpmannschaft.......

Doppeihübe per Minute .... 'Saugschlauch-Nummer ....

Gew. kg Preis fl.

100

160—180

24—28

8—10

60—70

120

130

145

Mit Eisen-Fundament

500

630

190—250 j 230-280 25—32 10-12 60-70

29-34

12—14

60—70

320—360 ! 390—430 33—39 I 36-42 14-16 55—65

18—20

55-65

690

860

730

890

11

12

780

970

930

1020

Mit Bronce-Fundament

Gew. kg Preis fl.

540

660

730

930

750

970

800

1060

970

1120

1987. Feilen und Raspeln.

Hufraspeln

Holzraspeln •

л о CP о V □ l-l

Bestossfeilen

iirettsägfeileu, 1 Angel

Tapperfeilen mit glatter Spitze

; Flache, Ansatz-, Studel-, j Messer-,Baum-, I Triebfeilen,

! Vogelzungen

dig

oval und schnei-

Bastard

Smooth

Grober

Hieb

Halb

bastard

Smooth

Bastard

Smooth

Bastard

Smooth

Bastard

Smooth

Preis per 100 Stück

Länge in mm

Armfeilen

per 100 hg

I Ц und □

l *Д О

CP

10-00

12-50

7-00

11-50

15-50

10-80

13-50

10-00

13-50

OORT 00-Il

fl.

75

14-50

19-00

8-00 10-00

13-50

16-50

12-50

17-00

13-50

17-50

fl.

100

18-00

23-00

15-50

19-00

16-00

22-00

113-50

18 00 22-50

fl.

125

23-00

28-00

17-50

19-00

22-00

19-00

26-00

20-50

25-001

fl.

150

27-00

33-00

32-00 40 00

21-00

27-00

25-00

29-00

22-00

29-00

23-50 31 00

26-50

30-50

fl.

175

fl. 74-00 „ 82-00

41-00 48 00

33-50

38-50

29-00

32-00

29-00

36-50

32-50

37-50

fl.

200

30-00

35 00 45 00

50-00 60-00

37-50

45-00

38-50

43-00

fl.

225

46-00 55 00

00-98

45-00

54-00

42-00

50-00

14 00 48-00

fl.

250

O0.O9T0OOOlb0.9i

54-00

67-00

63-00

75-00

82-00

92-00

91-00 100 00

104-00

11000

48-00

00-09

75-00 100-00

145-00

55-00

65-00

50 00 58-00

48-00 55 00

fl.

275

67-00

77-00

59 00 75-00

73 00 86 00

89-00

102-00

102-00

118-00

117 00 135 00

133-00

152-00

152-00

172-00

175-00

195-00

200-00

242-00

60-50

66-00

00'ii

00-69

85 00 95 00

104-00

114-00

120-00

155-00

134-00 160 00

155-00

175-00

175 00 195 00

205-00

242-00

fl.

fl.

fl.

■fl

fl.

fl.

fl.

fl.

fl.

300

325

350

375

400

425

450

475

500

Maschinenteilen f

per 100 kg, 300 mm ]g\ о □ Д О

H ... fl.

80-00 105 00

Bastard

92-00

115-00

100 00 125-00

110-00 135 00

Halb

Smooth

Smooth

Doppel-Smooth !

1988.    Bohrer :

a)    gewöhnliche Nagelbohrer, per 100 Stück

b)    Centrumbohrer, mm

per Dutzend fl. 1*38

c)    Doppelgewind-Gussstahlbohrer, per 100 Stück

il. 3*70    4*90    8*50 10*00 16*00

1989.    B i n d e r m e s s e r, per Stück

1990.    II ä m m e r, per Stück :

a)    Glaserhammer.......

b)    Maurerhammer . ......

c)    Tischlerhammer......

d)    Sattlerhammer . . • . . . .

fl. 5*70

4*5—26    28    30    33—36

T70 2 00    ‘ 2*50

mm

mm

fl. 0*70 bis „    1*25

, 0*30 „ , 0*35 0*25 „ -, 0*92 „

„ 0*80 „ 1*00 „ 0*75 „    1*50

1991 .Hobel, per Stück :

a)    Gesims- und Schropphobel

b)    Kittfalzhobel

Nr. 1

Nr. 2

.    0*60 „ „    0*75

zum Stellen

fl. 1*10

1*25

1*65

c)    Nuthhobel

d)    Rauh bankhobel, einfach fl. 1*50, doppelt . . . .

e)    Schlichthobel, einfach

doppelt

fl. 1*40 bis „

„ 0*70 bis

, i-ю „ i,

(MrlOH

1992. Hobeleisen (Schlichthobeleisen oderSchropphobel-

eisen), per Stück einfach fl. 0*25, doppelt fl. 0*50 bis „    1*20

„0*45 „    „ 0*80

1993.    Maurerkellen, per Stück

1994.    Schraubenzieher Nr. 1    2    3    4    5

per Stück fl. 0*15 0*18 0*22 0*25 0*30

1995.    Stemmeisen, Ia, aus englischem Gussstahl, ohne Heft

11    13    15    18    20    26    33

mm

per Stück fl. 0*25 0*30 0*35 0*40 0*45 0*50 0*65

1996. Hohleisen von Gussstahl, per Stück:

mm

Rlieinl.

1997. Lochbeutel, per Stück:

mm 6    8    11

englisch fl. 0*50 0*55 0*65 0*70 0*80 1*00 1*20 Rheinl.    „ 0*30 0*35 0*40 0*45 0*55 0*65 0*76

13    15    18    20

19Ô8, Brechstangen und Gaisfüsse, ungestählt, per 100 kg fl.

Bessemer, per 10J kg „

1999. Hacken u. zw.: Band-. Hand-, Dexel-, Holz- und Wagnerhacken, per 100 kg ... .

2099. Krampen, Bessemer, per 100 kg:

a) gewöhnliche...........

h) Eisenbahn-Schlagkrampen ....

2001.    Mörtel schöpf er, per 100 kg . .

2002.    Mörtelhauen, per 100 kg ...

2003.    Schaufeln:

24-25

26-50

fl. 60-00 bis „

85-00

29*8' > 32-00

70-00

55-00

e)    englische Kohlenschaufeln mit Stiel, per Stück

fl. 2-25 bis

f)    englische Heizerschaufeln mit Stiel, per Stück . . .

g)    Teichgräberschaufeln, per Stück.........

h)    schmale Stichschaufel sammt Stiel, per Stück . . .

dto.

35-00

3500

36-00

45-00

2-80

3.-50

0-70

2-50

i) gespitzte dto. k) Bemmington’s Patentschaufel, per Stück . .

dto.

3-00

3-50

2004.    Heugabeln, mit 2 m langem Stiel 2    3 zinkig

per Stück fl. 1-80 2-50

2005.    Düngergabeln, mit P25 m langem Stiel, per St. „

2009.    Sand-Wurfgitter, sammt Holzrahme, per qm . „

2-25

3-00

1-70

1-50

3-50

0-70

1-10

9-00

Piassava-Besen und Bürsten.

2010. Kehrbesen für Trottoirs, Höfe, Stallungen, Kasernen, Eisenbahnen, Magazine, Perrons, Fabriken, Werkstätten, Parkanlagen und Gärten:

a)    flache Deckel, Piassava 14—15 cm Länge:

Reihen lang lo per 10 Stück fl. 3-50

13

15

— 447

c)    gebogene Deckel, Piassava 17—18 cm Länge

per 10 Stück    fl.    7-00    8ЧЮ    94)0 '

e)    flach oder rund gebundene Besen,

35 cm lang, 6 cm oberer Durchmesser, per 10 Stück fl. 84)0 30 cm lang, 7 cm dto.

per 10 Stück „ lO'OO

20i 1. Staubbesen aus feinem und geschmeidigem Materiale, für Zimmer, Teppiche; Kanzleien, Restaurationen etc., mit gebogenem Deckel, Piassava,

17—18 cm Länge,

Reihen lang

per 10 Stück ИГЗ^ЗО Ш МШ)

2012.    W a s c h b ü r s t e n per 10 Stück :

a)    reiner Fiber, vierreihig breit ....

b)    Reiswurzel, 4reihig . .......

c)    Fibris, mit Reiswurzel gemischt . .

d)    Patent, melirt...........

2013.    Ausreibbürsten, per 10 Stück:

dto.

11

14

17

Nr.

3'    4

e)    aus Reiswurzel, in Bisquitform......

f)    aus Reisstroh, oval...........

g)    aus dto. viereckig, mit Griff.....

h)    aus Reiswurzel, mit Griff.........

2014. Patent-Ausreibbürsten sammt Stiel (sogenannte Schropper) für Bäder, Färbereien, Brauereien, Malzfabriken. Weinhändler, Spiritusbrennereien, Zuckerfabriken, per 10 Stück:

a) weich oder steif melirt ⁵IX1 ⁶/)a

. „ 2-00

’/14 cm gross fl. 2-50    3-50    5-00

b) ovale steif melirte, sogenannte Dampfschiffschropper und Kühlschiffbürsten mit weichem Bart . . . . .

„    9-00

2015.    Zimmerbesen für Parquetten (Rosshaarkehrbesen) :

a)    ohne Kranz 20    22    24    26 reihig

per 10 Stück fl. 6*00

b)    mit Kranz per 10 Stück ЮКЮ ККЮ ТШГ”

2016.    Besenstiele, per Bund (= 10 Stück):

a)    lärehene, gehobelte. 30 cm Bund-Durchmesser ...    „ 4

b)    weiche gehobelte, Bund-Durchm. in cm 30    24    20

26

6-60    7-20    7-80

28    32 reihig

0-90

fl. 0-70    0-50    0-40

3017. Wan dabs tau her. gross, von Borsten, per 10 Stück fl. 12-00

von Rosshaar, per 10 Stück „ 15*00

3018. Handbartwische, per 10 Stück:

a) Handbartwiscbe, Patent melirt, für Fabriken, steifer als Rosshaar und Borsten

b)    Rosshaar-Handfeger

c)    Borsten-Handfeger

P а с к к i s t e n.

3019. Packkisten aus entsprechend starken Brettern sammt Deckel, im Schwalbenschweifverband solid gearbeitet, per Stück:

Länge in cm Breite , in cm Tiefe in cm Ausmass in cm

47.

57

23

28

31

98

34

122

S? со со со

GO СП OD GO

Preis in fl. Länge in cm Breite in cm Tiefe in cm Ausm. in cm Preis in fl.

O CD СП OD OD tO ers

Isss £ lS8§ S Ü8S8 ś IsspS

ISiSEä

I-i

Os i-* i-i |Л O O OO to °

§8^1 ^

1-40 1-50 1-75 1-90 2-40 2-65 3‘20 3-60 4'60

Geodätische Instrumente.

3030. Theodolithe:

a)    Theodolitli mit 263 mm Horizontal- und 211 mm

fl. 1000-00

Verticalkreis; jeder gibt durch 2 Mikroscope die Winkel bis auf eine Secunde (1 pars der Mikrometertrommel der Mikroscope = 1 Secunde); die Kreise sind nicht repetirend, können jedoch auf ihren Axen verdreht werden, Klemmen vom Centrum aus; das Fernrohr hat 40mm Oeffnung, 316 mm Brennweite und 36malige Yergrösserung; Aufsetzlibelle auf die Fernrohraxe und Alhidaden-Libelle für die Mikroscope des Verticalkreises ; in zwei Kästen.....................

b)    Theodolith mit repetirendem Horizontalkreise von 211 mm Durchmesser, zwei Mikroscope geben 5 Se-cunden, (1 pars der Trommel = 5 Secunden); der 197 mm Verticalkreis mit zwei Nonien gibt 10 Secunden; Fernrohr 33 mm Oeffnung, 316 mm Brennweite, 24malige Yergrösserung; in zwei Kästen . . „ 850⁻00

c)    Theodolith mit repetirendem Horizontalkreis von

„ 650-00

158 mm Durchmesser, 2 Mikroscope geben einzelne Secunden, der Verticalkreis Minuten, Fernrohr wie hei b); in einem Kasten.............

d)    Stative zu Theodolithen, sammt Kasten, per Stück „    35⁻00

2021. Nivellir-Instrumente:

a)    Grosses Universal-Nivellir-Instrument mit Fernrohr

zum Umlegen, von 33 mm Oeffnung und 26maliger Yergrösserung, Libelle zum Aufsetzen auf das Fernrohr, Horizontal- und Verticalkreis haben 118 mm Durchmesser und gehen jeder durch zwei diametrale Nonien 20 Secunden. Das Instrument hat die Einrichtung zum Distanz- und Höhenmessen; sammt Stativ ..................

b)    Universal-Nivellir-Instrument mit Fernrohr zum Um

legen, von 26 mm Oeffnung und 20maliger Yergrösserung; Horizontalkreis und Verticalbogen geben durch je einen Nonius die Winkel von Minute zu Minute ; Libelle zum Aufsetzen auf die Kohrcilinder ; Messschraube wie hei a); sammt Stativ......

, c) Universal-Nivellir-Instrument mit Dreifuss-Aufstellung, auf dem Stativ centrirbar, Fernrohr zum Durchschlagen, 26 mm Oeffnung, 24maliger Yergrösserung, mit Fadendistanzmesser, Aufsetzlibelle auf das Fernrohr, Horizontalkreis und Yertical-bogen geben durch je einen Nonius Minuten; sammt Stativ......................

d)    Nivellir-Instrument mit fixem Fernrohr von 26 mm

Oeffnung und 20maliger Vergrösserung ; Libelle fix am F ernrohr, Horizontalkreis von Minute zu Minute, und Messschraube; sammt Stativ.....

e)    Taschen-Nivellir-Instrument mit fixem Fernrohr von

18 mm Oeffnung und lOmaliger Yergrösserung, Horizontalkreis von Minute zu Minute, und Messschraube; ohne Stativ..............

f)    Taschen-Nivellir-Diopter mit Fernrohr, ohne Yer

grösserung zum Yor- und Rückwärts-Yisiren ; ohne Stativ . . .....................

fl. 350-00

„ 310-00

„ 270-00

„ 200-00

„ 120-00

„ 50-00 „ 16-00

g)    Stativ mit centrirbarem Kopfe .

h)    Nivellir-Latten zum Selbstablesen, im Ganzen lang Preis in fl.

i)    Nivellir-Latten zum Selbstablesen, 4 m lang, zusam-menschiebbar, im Leder-Futteral mit Tragriemen . „ 35-00

9-00    10-00    13-00

k) Setzlibellen in Messingfassung sammt Etuis ; 1 Minute Neigung — 2-2 mm Ausschlag der Blase

105 158 211 263

lang in mm 79 Preis in fl. 4-00 5-00 6-00 8-00 10-00

1) Abwäglatte mit Libelle sammt Aufsetzlatte . . . . „ 16-00

5 m

m) Messlatten, lang 2_

Preis in fl. 4"00 6'50 7'50

450

и) Baulibellen in Holz eingelassen, Angabe der Libelle 1 Minute Neigung = 2-2 mm Ausschlag der Blase lang in m 0-31 0-63 0*95 1-58 Preis in fl. 5-00 6*00 7Ю0 8-00

fl. 80-00

„ 500-00

„ 250-00 „ 50-00 „ 35-00

„ 250-00

„ 15-00

«) Stromgeschwindigkeitsmesser nach Woltmann, sammt Kästchen.....................

2022. Bergmännische Instrumente:

a) Gruben-Theodolith mit excentrisch am Ende der horizontalen Axe angebrachtem Fernrohre von 24 mm Oeffnung, 158 mm Brennweite, ISmalige Vergrösserung; Horizontal- und Yerticalkreis geben jeder durch zwei Nonien die Winkel bis auf eine Minute, ersterer ist repetirend; Boussole zum Aufschrauben über der Horizontal-Axe ; zum Instrumente gehören drei Hiilsen-Untertheile, zwei Signale mit excentrischen Yisirscheiben und sechs Messing-Conuse zum Anschrauben an Holzpfosten; sammt Verpackung in zwei Kästen...........

b) Gruben-Theodolith mit geradem Fernrohre von 24 mm Oeffnung; der Horizontalkreis ist mit zwei Nonien, der Verticalbogen mit einem Nonius von Minute zu Minute getheilt; sammt Kasten und Stativ................... . . .

c) Eine Boussole mit Balkennadel ..........

[d) Ein Paar Gruben-Latten mit Lampen.......

2023. Forstliche Instrumente:

a)    Boussolen-Instrument zu Forstaufnahmen, mit Bous

sole von 105 mm Durchmesser. Theilung von 15 zu 15 Minuten ; Höhenbogen mit 30 Grad Elevation und 30 Grad Depression von Minute zu Minute; Fernrohr 24 mm Oeffnung, 2 Libellen; sammt Kasten und Stativ....................

. . „ 150-00

b)    Forstliches Universal-Instrument nach Professor Breymann; sammt Kasten und Stativ ....

e) Kreuzlatte zu vorigem...........

2024. Feldmess-Instrumente:

a) Messtisch-Apparat nach Patent Starke, complet in

„ 210-00

einem Kasten verpackt, mit Diopterlineal ...... 190-00

oder mit einfachem Perspectivlineal........

Die einzelnen Bestandteile desselben:

1.    Messtisch mit 2 Blättern und Seitenverschiebung „ 85-00

2.    entweder Diopterlineal mit Bergdiopter im Kasten „ 45-00

65-00

oder Perspectivlineal einfacher Construction im Kasten....................

3.    Boussole im Etui...............

fl. 16*00 „ 6-00 „    4-50

«    2-50

„ 12-00 „ 25-00

„ 80-00

„ 15-00 „ 30-00 „ 13-00

„ 12-00

„ 16-00 „ 10-00

„ 16-00 „ 10-00

„ 30-00

„ 50-00

„ 15-00

» 8-00

4.    Libelle im Etui..............

5.    Klafterstab oder Doppelmeter.........

6.    Senkel mit Lothgabel.............

7.    Messkette...................

8.    Kasten sammt Einrichtung...........

b) Perspectiv-Lineal zur graphischen Triangulirung und genauen Detail - Aufnahmen, mit Fernrohr von 24 mm Oeffnung und terrestrischem Ocular von lOmaliger Yergrösserung, sammt Kasten.....

■c) Ein Messtischblatt von Lindenholz, 0-89 m lang, 0-63 m breit, aus zwei Brettern zusammengesetzt, die Fixirungsmuttern bewegen sich im hohlen Zwischenräume ...................

4) ein Messtischblatt mit mattgeschliffener Glasplatte

e)    Ein Aufnahmsschirm mit Stock..........

f)    Aussteckstab mit eisernem Belege, roth und weiss

lackirt, lang 2    2-5    3 m

Preis in fl. 2-50 3*00    3-50

g)    Winkelrohr, zum Ausstecken rechter Winkel; im

Etui.......................

h)    Winkelspiegel für Winkel von 45 und 90 Grad; im

Etui.......................

Winkelspiegel für Winkel von 90 Grad; im Etui . Winkelspiegel für Winkel von 90 und 180 Grad ; im

Etui......................

Winkelspiegel für Winkel von 180 Grad; im Etui -

i)    Winkeltrommel mit Theilung und Nonius auf

10 Minuten, im Kästchen sammt Stativ......

k)    Normal-Massstab, 1 Meter lang, 1 Seite dux*chaus in Millimeter getheilt, mit einem Nonius auf 0*02 mm sammt Loupe, auf Messing getheilt; im Etui . . .

l)    Stahlmessband auf Holzkreuz, 20 m lang, sammt

10 Nägel.....................

m)    Stoffmessband mit Drahteinlage in einer Blech- oder

Lederhülse gefasst und mittelst Kurbel verdeckt aufzuwickeln, 25 m lang...............

n)    Desgleichen, 20 m lang............

■

"

■

t

II. ÄBTHEILUNG.

Preisanalysen der in der i. Abtheilung enthaltenen Einheitspreise.

\ ;V '    ■■■;•;.

vK-’’

• ■■

/.

/

/

.

• -

____

I. Taglohnarbeiten.

1.    Die Arbeitszeit, nämlich die für die Fertigstellung eines Gegenstandes bei unausgesetzter Thätigkeit aufgewendete Zeit, ist wegen der gleichmässigen Rechnungsweise auf 10 Stunden normirt worden, obwohl sie in der Praxis nicht überall einge-halten werden kann.

Wenn es sich also darum handelt, die Preisansätze bei anderem Arbeitsaufwande zu finden, so sind dieselben nach der Gleichung N : E = n : x, wobei N die normale Arbeitszeit von 10 Stunden, n die angenommene Arbeitszeit in Stunden, und E das Erforderniss bei normaler Arbeitszeit bedeutet, zu berechnen.

Dieses Erforderniss kann man aber nach den auf Seite 5 angedeuteten Umständen nur im Sommer als normal anwenden, während es sich im Frühjahre auf 92 о/„, jm Herbste auf 85 о/« und im Winter auf 75 «/₀ reduzirt.

2.    Es ist angenommen, dass die Arbeitsleute sich für den hier in Rechnung gestellten Lohn vollständig selbst freihalten; wro dennoch die Verhältnisse es ergeben, dass die Arbeiter sowohl die Beköstigung, wie auch die Wohnung in Natura erhalten, da beträgt erfahrungsgemäss der Taglohn noch HO⁰/о der hier angewendeten Ansätze.

3-32. Bei den hier angesetzten L ohne n hat der Arbeitsgeber alle Requisiten und Werkzeuge beizustellen.

33-35. Das Gespann muss vollkommen complet und fahrbereit stehen ; bei Erd- und Sandfrachten hat dasselbe ausser dem ordentlich schliessenden Kasten noch mit Schaufel, — bei Stein- und Holzfuhren mit Axt, Winde und Ketten armirt zu sein. Das Schmieren der Achsen und das Beschlagen der Thiere darf nicht während der Arbeitszeit geschehen. Die Mauthgebühren kann der Fuhrmann extra verrechnen.

1-35. Bei Arbeitsleistungen bei Nachtzeit sind 50% mehr zu bezahlen.

Bei Regiearbeiten betragen die dem Meister zu entrichtenden Gebühren, für dessen Aufsicht, Mühewaltung, Verantwortlichkeit und Steuern 10% der einzelnen Lohnsätze, wenn derselbe nur die Arbeiter allein zu beaufsichtigen hätte; sollte aber bei Regiearbeiten auch die Materiallieferung und die Beistellung der Requisiten von Seite des Meisters erfolgen, so betragen die Meistergebühren (wie auf Seite 87 und 88 bei Post Nr. 325 declarirt erscheint) 5% von der Gesammt-summe der Abschlussrechnung.

II. Erdarbeiten.

36. Aushebung von Erd- und Steinmassen sammt Werkzeugen, Requisiten und Regiekosten:

I. Klasse:

022 Erdarbeitertagschiehten .

IL К1 a s s e :

О'ЗЗ Erdarbeitertagschiehten .

III.    Klasse:

0*45 Erdarbeitertagschiehten .

IV.    Klasse:

015 Steinbrechertagschichten .

0’6 Erdarbeitertagschiehten . .

Y. Klasse:

0*45 Steinbrechertagschichten .

0’67 Erdarbeitertagschichten .

VI. Klasse:

0*75 Steinbrechertagschichten .

0*75 Erdarbeitertagschichten .

à fl. 0-95 fl. 0-20.9

« » 0-95 „ у V 0'95 „

0-31.3

0*42.7

. à fl. 1-20 fl. 0-18 „ 0-95 „ 0-57    „

„ 1-20 fl. 0-54 „ Q-95 „ 0-64 „

„ 1-20 fl. 0-90 „ 0-95 „ 0-71    „

Die Beistellung des Pulvers, wovon bei der Felsensprengung V. Klasse 0-16 kg, bei der VI. Klasse 0-3 kg per kbm dieser Arbeiten erforderlich ist, oder sonstiger Sprengmittel, ist in diesen Preisen schon inbegriffen.

Die Verführungskosten der Erd- und Steinmassen sind in der auf Seite 7 gegebenen Tabelle nach dem pecuniar günstigsten Modus berechnet, der sich bei Anwendung der verschiedenen Transportvehikel (als da sind: Schubkarren, Handkarren, Ivippkarren, Mully- und Pferdefuhrwerk, Rollbahn mit Pferde-und Dampfbetrieb) ergibt, und wurden langjährigen practisclien Erfahrungen im Eisenbahn- u. Strassen-Baue entnommen, und im Durchschnitte angesetzt.

Specielle Daten über die Frachtkosten diverser Erd- und Gesteinsarten mit Land- und Wassertransport beliebe man unter den Post-Nrn. 70, 99, 100 und 101 aufzusuchen.

37. Aushebung von Erd- und Steinmassen in Fundamentgruben sammt Werkzeugen, Requisiten und Regiekosten :

I. Klasse:

a) bis zur Tiefe von 2 m:

0-3 Erdarbeitertagschichten

075

1-18

1-61

à fl. 0-95    „ 0-28.5

b) für jede folgende Mehrtiefe von 2 m ist diesem Erfordernisse zuzuschlagen :

0-18 Erdarbeitertagschichten

à fl. 095    „ 0*17.! ,

II. Klasse:

a) bis 2 m Tiefe:

0-45 Erdarbeitertagschichten.......à fl. 0'95

Ъ) für jede folgende Mehrtiefe von 2 m ist diesem Erfordernisse zuzuschlagen :

0*22 Erdarbeitertagschichten .

III. Klasse:

à fl. 0-95 fl.

0*20.9

a)    bis 2 m Tiefe:

0*6 Erdarbeitertagschichten

b)    für jede folgende Mehrtiefe von 2 m ist diesem Erfordernisse zuzuschlagen :

0*25 Erdarbeitertagschichten

à fl. 0-95    „

à fl. 0-95    „

0*57

0*23.₇

IV. Klasse:

a)    bis 2 m Tiefe:

0*22 Steinbrechertagschichten . . . à fl. T20 fl. 0*26

„ 0*95 „ 0*71    „

b)    für jede folgende Mehrtiefe von 2 m ist diesem Erfordernisse zuzuschlagen :

0*3 Erdarbeitertagschichten

0*75 Erdarbeitertagschichten . .

* 44

0*97.3

à fl. 0*95    „

0*28.5

ЛЬ Klasse:

a)    bis 2 m Tiefe:

0*6 Steinbrechertagschichten . . . à fl. 1*20 fl. 0*72 0*82 Erdarbeitertagschichten . .

b)    für jede folgende Mehrtiefe von 2 m ist diesem Erfordernisse zuzuschlagen :

0*04 Steinbrechertagschichten . . . à fl. 1*20 fl. 0'04.8 0*3 Erdarbeitertagschichten ....„„* 0*95 „ 0*28.₅ „ (Sprengmateriale ist in diesen Preisen inbegriffen.)

* 44

„ 0*95 „ 0*77.9 „

1*49.₉

0*33.3

VI. Klasse:

a)    bis 2 m Tiefe:

0*9 Steinbrechertagschichten . . . à fl. 1*20 fl. 1*08

„ 0-95 » 0*85.5 „

b)    für jede folgende Mehrtiefe von 2 m ist diesem Erfordernisse zuzuschlagen :

0*07 Steinbrechertagschichten . . . à fl. 1*20 fl. 0*08.4 0*3 Erdarbeitertagschichten . . .

0*9 Erdarbeitertagschichten . . .

* 44

1*93.5

„ 0*95 „ 0*28.5 „ (Sprengmateriale ist in diesen Preisen inbegriffen.).

* 44

0*36.9

38.    Dahin gehört auch die Aushebung von Fundamenten bei Wasserschöpfung.

39.    Die über 1 m tiefen Fundamentgruben in lockerem Grunde, sowie auch unter gewissen Umständen jene im festen Grunde, müssen entweder mit zurückgeböschten Wänden ausgehoben, oder wenn sie senkrechte Wände erhalten sollen, gebolzt werden.

Der Abnützungsbetrag für das zur Bolzung in Verwendung kommende Gehölze kommt den Kosten der Aushebung und Wiederverschüttung der ein-füssig geböschten Wände gleich; man rechnet daher,

458

weil in den Kostenanschlägen die Fundamentgruben meist nur mit senkrechten Wänden angesetzt werden, für eine der beiden Vorkehrungen per kbm:

0*293 Handlangertagschichten, d. h.

Männlichen Handlanger à fl. 1-10}. V1 Weiblichen    „ „ 0*70j¹¹¹ Verwendung,

à fl. 0-90 fl. 0-26

¹/2

somit durchschnittlich für Requisiten und Aufsicht 10 Procent des Lohnes..................

„ 0-03 fl. 0-29

von fl. 0-29 . . „ 0-07 fl.

40. Bolzung von Fundamentgruben.

Alle Fundamentgruben, in denen pilotirt wird, müssen geböschte Wände erhalten; da diese Art der Bolzung noch bei weitem schwieriger ist, als die unter Post Nr. 39 angeführte mit senkrechten Wänden, so rechne man zu dem dort berechneten Betrage

per kbm........

noch 25 Procent dazu, mit

41. Wasser sch öpfen.

Der Bedarf an Arbeitskräften zur Förderung des Wassers aus Fundamentgruben lässt sich nicht genau bestimmen, da derselbe von der Dichtigkeit des Grundes und dem mehr oder minder grossen Wasser-andrange abhängt.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen können zwei Menschen, von denen einer unten in der Baugrube und der andere auf einem Gerüste in halber Höhe steht, mittelst Kannen in einem Tage 60 kbm Wasser aus einer Tiefe von höchstens 2 m ausschöpfen und werden daher muthmasslich alles emportretende Grundwasser aus einer circa 7 kbm grossen Baugrube in die Höhe fördern, von wo es mittelst Rinnen abgeleitet werden muss.

Erfahrungsgemäss können für den Hochbau in der Tiefe bis zu 2 m per kbm Baugrube gerechnet werden :

0-3 Handlangertagschichten . . . . à fl. ITC fl. 0*33 10 Procent Zuschlag für Requisiten und Aufsicht................

42.    Dieselbe Arbeit aus einer Tiefe oder auf eine Höhe von 1 m per kbm Wasserhub:

0-03 Handlangertagschichten . . . à fl. 1'10 fl. 0*03.3 10 Procent Zuschlag für Requisiten . . . . „ O'OO.s „

43.    Dieselbe Arbeit bei jedem m Mehrtiefe per kbm geschöpften Wassers mehr um:

0‘015 Handlangertagschiehten . . . à fl. 1*10 sammt 10 Procent Zuschlag für Requisiten..........

44.    Brunnengraben ohne Wasserschöpfen per m Tiefe und 2 m Durchmesser:

0-36

0-36

0-04

Auslmbmaterial nach Post 37 der

I.

IL

III.

IV.

Klasse

fl.

fl.

fl.

3*14 kbm Aushub kosten ....

3’14'kbm Bolzen

kosten.....

sonach zusamm., jedoch ohneWas-serschöpfen . .

45. Brunuengraben sannnt Wasserschöpfen bis zu einer Tiefe von 10 m, bei einem Durchmesser von 2 m, per m Tiefe. Bei einer solchen Arbeit können die Kosten im Durchschnitte für 1 Tiefenmeter folgender-massen berechnet werden:

0-89

0-91

1-80

1-34

0-91

2*25

1-79

0-91

2-70

fl.

3-06

0-91

3*97

Aushubmateriale nach Post 37 der

I.

II.

III.

IV.

Aushub und Bolzung nach der Tabelle Post Nr.

44 mit.....

Zuschlag für die Mehrtiefe (4 X Post Nr. 37, b) für 3T4 kbm, approximativ 125 Procent des Betrages für Aushub und Bolzung .....

ZuschlagfürWas-serschöpfen auf 3 m Tiefe gerechnet, daher für circa 10 kbm nach Post 41 in der verglichenen

Tiefe.....

Daher kostet 1 Tiefenmeter bei 2 m Durchmesser, bis 10 m Tiefe.....

Klasse

vgl.

fl.

fl.

fl.

fl.

1-80

2*25

2-70

3-97

2*25

3-60

2-81

3-37

4-96

3-60

3-60

3-60

8-63

9-67

7-65

46. Auf- und Abladen von deponirten oder angeschüttetem Erd- oder Schottermateriale, per kbm:

à fl. 1-10 fl.

„ „ i-ю „

a) 0-04 Handlangertagschichten ....

1)) 0"05 Handlandertagschichten ....

c) 04)9 Handlangertagschichten......„ „ 1*10 „

wobei bemerkt wird, dass für das Aufladen circa ²/s, und für das Abladen circa Vs gebraucht wird.

47.    Durchwerfen von ausgehobenem Sand- und Schottergrund durch Wurfgitter, per kbm:

0-15 Handlangertagschichten . . à fl. 1*10, fl. 0-16.5 10°/o Zuschlag für Requisiten

48.    Durchgeworfenen Sand- und Schottergrund in Figuren schlichten, per kbm:

0"07 Handlangertagschichten

49.    Erde, Schotter und Schutt bis auf 3 m Distanz werfen, per kbm:

0"06 Handlangertagschichten......à    fl.    1‘10    „

5«. Erde, Schotter oder Schutt zur Anschüttung auf 20 m Distanz in Gebäude tragen, per kbm:

0-37 Handlangertagschichten ....

51.    Erde, Schotter oder Schutt in Stockwerke tragen, per kbm:

b)    für jedes Stockwerk mehr,

1.    herabtragen, 0-15 Handlangertagsch. .

2.    herabwerfen, 0-04 Handlangertagsch. .

53.    Erd- oder Schuttanschüttung in Stockwerken abzuräumen, mittelst Rinne oder Schlauch, per kbm:

0*18 Handlangertagschichten......

54.    Planirung und Anstossung von Anschüttungen, per kbm

a)    bis 1 m Höhe, 0-18 Handlangertagsch.    .    .    à    fl.    1*10

b)    über 1 m Höhe, 0-12 Handlangertagsch.    .    „    „    1⁻10

55.    Planirung ohne Stampfung, per kbm:

0-033 Handlangertagschichten . . .

56.    Strassengrundlage sammt Zufuhr der Steine auf 20 m Distanz, per kbm:

0⁻45 Erdarbeitertagschichten . . . à fl.

1*1 kbm Bruchsteine . . . . ......

57. Strässenbeschotterung nebst Zufuhr des Materiales auf 20 m Distanz, per kbm :

a)    bei neuen Strassen, l'O kbm Schlägelschotter 0-15 Erdarbeitertagschichten . . à fl. 0*95, „ Q‘14 „

b)    bei bestehenden Strassen,

l'O kbm Schlägelschotter.........fl. 4-50

0-2 Erdarbeitertagschichten . . . à fl. Q'95, „ Q-19 „

• SS-o8S

& i.

« 0-01.6 „

0-18

à fl. 1-10 „

0-07.₇

O'Oö.g

à fl. 1-10 „

0-41

5: ? ? ?

0-60

0-74

0-89

107

0-24

„    1-10

„    1-10

0-18.5

ОЧИ.*

à fl. 1-10 „

0-20

0-20

0-13.s

0-03.6

, fl. 0-43

3-0°

Î W    JJ

3-45

fl. 4-50

4-64

461 —

Statt Schlägelschotter wird auch Kies- und anderer Rundschotter verwendet, wobei die Arbeitskosten dieselben bleiben.

58.    Strassenbeschotterung, Ausgleichung des Schotters, er kbm :

à fl. 0-95 fl. 0-05.₇

'06 Erdarbeitertagschichten

59.    Besandung der beschotterten Strassenbahn sammt Zufuhr auf 20 m, per kbm:

„ 1-50    1-67

048 Erdarbeitertagschichten . . à fl. 0-95, fl. 047 l'O kbm Sandmaterial

60.    Aufreissen bestehender Strassenkörper nebst Transport auf 20 m, per kbm:

0*65 Handlangertagschichten

61.    Erzeugung von Bruchstein: a) bei weichem, ohne Pulver zu sprengendem Gesteine,

per kbm:

0‘22 Steinbrechertagschichten . . à fl. P20, fl. 0-26.4 0*73 Erdarbeitertagschichten . . „ „ 0⁻95, „ 0"69.3 04 vom Arbeitslöhne für Requisiten und Ge-

à fl. 0-95

à fl. 140    041.5

rüstung......

Grundzins im Pauschale

•7 «

0-09.6 0-35 „    1-40

b) bei weichem, tlieils mit Pulver zu sprengendem Gesteine, per kbm:

à fl. 140.₅,„ 0-11 „ „ 1-00, „ 0-15

043 Steinbrechertagschichten . . à fl. 1"20, fl. 0'51 0-62 Erdarbeitertagschichten . . „ „ 0-95, „ 0-58 04 vom Arbeitslöhne für Requisiten und Ge-rüstung . .

, 0-35 „    1-71.5

0-15 kg Pulver-Grundzins . .

c) bei mittelhartem, mit Pulver zu sprengendem Gesteine, per kbm:

0-77 Steinbrechertagschichten . . à fl. 1*20, fl. (V92 046 Erdarbeitertagschichten 0*1 vom Arbeitslöhne für Requisiten und Ge-rüstung 0-25 kg Pulver Grundzins . .

„ 0-95, „ 0-43

à fl. 1-36, fl. 0-13.6 „ „ l-oo, „ 0-25 ....... 0-35 „

2-09.7

d) bei sehr hartem, compactem Gesteine und elastischen Felsarten, per kbm:

à fl. 1-71 „ 0-17., à ., 1-00 „ 0-30

0-35 „

0-9 Steinbrechertagschichten ... à fl. 1"20 fl. 1*08 0‘66 Erdarbeitertagschichten . . . „ „ 0-95 ,, 0-62.7 04 vom Arbeitslöhne für Requisiten und Ge-rüstung . .

2-52.8

0-3 kg Pulver-Grundzins .

62. Erzeugung von Stein zu Steinmetzarbeiten: a) bei weichem Sandstein, Kalk, Mergel,Thonstein, per kbm 3‘52 Steinbrechertagschichten . . à fl. 1"50 fl. 5*28 l’O Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 1*10 0*1 vom Arbeitslöhne für Requisiten „ „ 6‘38 „ 0⁻64 Grundzins................

b) bei hartem Sandstein, Kalkstein, feinkörnigem, weicherem Granit, per kbm

Grundzins.................

„ 1-50 fl.

9*24

c) hei hartem, grobkörnigem Granit,    Porphyr,    per khm

Grundzins.................

„ 1-50 „

10-17

63. Erzeugung von Schotter zur Strassenerlialtung : a) kleines Gerolle, Kiesel etc. per khm

O’ö Erdarbeitertagschichten ... à fl. 0’95 fl. 0’57 Grundzins für das Zertreten von Pflanzen, dann für das Ablagern der Figuren im Pauschale................

„ 0-13 „

0-70

b) aus festgelagerten Schichten mit Zerschlagen der grossen Steine und bei Seite führen des Abraumes, per kbm

0’75 Erdarbeitertagschichten ... à fl. 0’95 fl. 0*71.» 0’2 vom Arbeitslöhne für wie bei a benannten Grundzins

à fl. Q’71 „ 0’14.₂ „ e) dieselbe Arbeit wie vor, jedoch mit werfen durch ein Gitter und den Abfall wegschaffen, per kbm 1’05 Erdarbeitertagschichten . . . à fl. 0’95 fl. 0’99.T Grundzins wie vor, 0’2 des Arbeitslohnes „ 0’19. d) geschlägelter Schotter aus mittelfestem Stein oder aus Ziegeln zu erzeugen, per kbm l’O kbm Steinmasse, nach Post Kr. 36

Klasse IV, gewonnen mit........

0’8 Erdarbeitertagschichten zum Schlägeln, schlichten oder aufladen .... à fl. 0’95 Grundzins ................

0*85.4

1’19.₈

.’ fl. 0-75

0-76 0-25 „

1-76

e)    geschlägelter Schotter aus hartem Stein, per kbm l’O kbm Steinmasse, nach Post Nr. 36,

Klasse V, gewonnen mit.........

l’O Erdarbeitertagschichten zum Schlägeln, schlichten oder aufladen .... à fl. 0’95 „ 0’95 Grundzins................ „ 0’25 „

f)    geschlägelter Schotter aus härtestem Stein, per kbm 10 kbm Steinmasse, nach Post Nr. 36,

Klasse VI, gewonnen mit........

1*75 Erdarbeitertagschichten zum Schlägeln, schlichten oder aufladen .... à fl. 0’95 „ 1’66.2 Grundzins ............„ 0’25 „

fl. 1’18

fl. 1’61

64. Sanderzeugung für den Bau: a) Bergsand aus der Grube ausheben und in Figuren schlichten, per kbm

0*3 Handlangertagschichten . . . à fl. 1’10 fl. 0’33 10 Procent Zuschlag für Requisiten . . . . „ 0’03 „

2’38

3-52.2

b)    Wassersand mit Sandschaufeln 0-1 bis 0*5 m tief ausheben, über 2 bis 4 m hohe Ufer herausführen und in Figuren schlichten, per kbm

025 Handlangertagschichten . .    à    fl.    l'lO    fl.    0"27.₅

0*25 Handlangertagschichten . .    „    „    0-70    „    0’17.s

10 Procent Zuschlag für Requisiten    „    „    0‘45    „    Q-Q4.₅ fl.

c)    Wassersand, 0-5 bis 1*0 m tief ausheben, auf Plätten schütten, etwa 400 m weit au’s Ufer führen und in Figuren schlichten, per kbm

0*4 Handlangertagschichten . . . à fl. 1*10 fl. 0-44

0-14

0-49.5

0-2 Handlangertagschichten . . . „ „ 0-70 „

10 Procent Zuschlag für Kahnabnützung,

Werkzeuge und Requisiten ... à fl. 0-58 „ 0-06 „

0-64

65.    Sanddurchwerfen :

a)    durch weitmaschige Gitter zu Mörtel für das rauheste Bruchsteinmauerwerk, per kbm

0*17 Handlangertagschichten......à fl. 1T0 „

b)    durch mittelweite Gitter zu Mörtel für gewöhnliches Bruchsteingemäuer, per kbm

0-25 Handlangertagschichten ...    . à fl. l'lO „

c)    durch engmaschige Gitter zu Mörtel für Ziegel- und Quadermauerwerk, per kbm

0'33 Handlangertagschichten......à fl. l’lO „

d)    durch engmaschige Gitter zu Mörtel für Yerputz-arbeiten, per kbm 0'4 Handlangertagschichten . •

66.    Sandsieben für Mauerzwecke:

a)    für Mörtel zu Quader- und Ziegelmauerwerk, per kbm

0’15 Handlangertagschichten......à fl. 1*10 „

b)    für Möitel zu ordinären Verputzarbeiten, per kbm

0'2 Handlangertagschichten.......à fl. 1‘10 „

c)    für Mörtel zu feineren Yerputzarbeiten, per kbm

0-25 Handlangertagschichten......

à fl. i-io „

à fl. 1-10 „

67. Flussbeträumung oder Baggerung mittelst Handbagger sammt Verführung auf circa 400 m zum Ufer, Ablagerung daselbst:

a)    bei feinem Sande, per kbm 0'52 Teichgräbertagschichten .

b)    bei Schlamm, per kbm

0'68 Teichgräbertagschichten......„

c)    bei gelagertem Schottergrunde, per kbm 0-88 Teichgräbertagschichten ....

d)    bei festgelagertem Schotter, per kbm 1-03 Teichgräbertagschichten ....

à fl. 1-10 „

„ i-ю „ „ , i-io „ „ „ 1-10 „

68. Flussbeträumung oder Baggerung mittelst Baggersäcken aus Sackleinwand (Jute) sammt Verführung auf circa 400 m vom Ufer, Ablagerung daselbst :

a)    bei feinem Sande und Schlamm, per kbm

1-25 Teichgräbertagschichten......

b)    bei lockerem Schottergrund, per kbm

1‘75 Teichgräbertagschichten......

à fl. 1-10 „

0-19

0-27

0-37

0-44

0-16

0-22

0-27

0-57.2

0-74.3

0-96.3

1*13.3

1-37-5

464

c) bei festerem Schottergrund, per kbm 2-35 Teichgräbertagschichten ....

69.    Flussbeträumung oder Baggerung mittelst Dampfmaschinenbagger. Wenn die gesammten Kosten für den Dampfbagger, die Kähne, deren Amortisation und Erhaltung sammt den Arbeitslöhnen auf Tagschichten eines Handlangers reduzirt werden, wird per kbm erfordert:

a)    im lockeren Grunde,

0-58 Teichgräbertagschichten

b)    im festgelagerten Grund,

TO Teichgräbertagschichten

c)    im festen, mit Geschiebe gemengtem Schotter,

T9 Teichgräbertagschichten

70.    Flussschottermateriale verführen und planiren, p.kbm:

0'29 Teichgräbertagschichten......à li. TM ,,

71.    Faschinen erzeugen von 4 m Länge: a) aus Eichenwaldungen, per Stück,

Arbeitslohn ; 0*16 Erdarbeitertagschichten

à fl. 1*10 fl. 2-58*₆

à fl. 1*10 „

„ „ 1*10 „

0*63.8

1*10

à fl. 1*10 „    2*09

0-31.8

à fl. 0-95 fl. 0T5.2

Materialkosten; das 4fache der Arbeitskosten , sonach = 0-64 Erdarbeitertagschichten ............à fl. 0"95    0-60.8

0-76

b) aus Weidenanlagen, per Stück:

Arbeitslohn ;    0-1 Erdarbeitertagschichten

à fl. 0-95 fl. 0-09.5

Materialkosten betragen gewöhnlich das Fünffache des Arbeitslohnes, demnach = 0*5 Erdarbeitertagschichten.....

à fl. 0-95 _ 0-47

•5 «

0-57

72. Faschinenerzeugen von 3 m Länge, per Stück :

0-08 Erdarbeitertagschichten . . à fl. 0-95 fl. 0*07.6 Materialkosten wie bei Post 71, b, das 5fache des Arbeitslohnes sonach.....

- 0-38 „

0*45.6

73.    Faschinen für Erdbekleidungen erzeugen, per m : 0*09 Erdarbeitertagschichten . . à fl. 0*95 fl. 0*08.5 Materialkosten gleich dem Arbeitslöhne . . „ 0*08.

74.    Wippen erzeugen:

a) aus Eichenwaldungen, per m

Arbeitslohn ; 0-06 Erdarbeitertagschichten

0-17

à fl. 0-95 fl. 0-05.₇

Materialkosten betragen gewöhnlich das 4fache des Arbeitslohnes, demnach = 0-24

à fl. 0-95 fl. 0*22

Erdarbeitertagschichten . . b) aus Weidenanlagen, per m

Arbeitslohn ; 0-03 Erdarbeitertagschichten

•8 »

0*28.5

à fl. 0-95 fl. 0-02.8

Materialkosten betragen gewöhnlich das 5fache des Arbeitslohnes, demnach = 0T5 Erdarbeitertagschichten.....

75. Faschinenpflöcke erzeugen:

a) aus hartem Stammholz, per 100 Stück

1’6 Erdarheitertagschichten ... à fl. 0-95 fl. 1*52 0*5 Festmeter Holz zum Ankaufspreise am Stamme............ л

à fl. 6-00 „ 8-00 fl. 4-52

1b) aus weichem Stammholze, per 100 Stück

1*2 Erdarbeitertagschichten ... à fl. 0*95 „ 1/14 0*5 Festmeter Holz am Stamme.......

„ 2*00 „    3*14

76.    Faschinenpflöcke von Weiden oder Astholz erzeugen, per 100 Stück:

.0*5 Erdarbeitertagschichten . . . à fl. 0*95 fl. 0*47.₃

„ „ 3*00 „ 1*00 „ 1-47.5

77.    Faschinenpflöcke bohren und mit zu erzeugenden Holznägeln zu versehen:

a)    hei hartem Holze, per 100 Stück

1*0 Erdarbeitertagschichten ... à fl. 0*95 fl. 0*95 für das Material zu den Nägeln 50°/₀ des Arbeitslohnes..............

b)    hei weichem Holze, per 100 Stück

0*7 Erdarbeitertagschichten ... à fl. 0*95 fl. 0*66.5 Material zu den Nägeln, wie vor 50 °/0 des Lohnbetrages............

78.    Faschinenbauwerk einlegen:

a)    auf trockenem Boden bei Uferversicherungen, per kbm,

0*05 Faschinenleger- oder Buhnenmeistertagschichten ..........

0*6 Erdarbeitertagschichten . .

13*9 currtm Faschinen, nach Post Nr. 73

erzeugt .............

2*8 currtm Wippen, nach Post Nr. 74, b

erzeugt.............à fl. 0*17 „ 0*47.„

10 Stück Rundpflöcke, nach Post Nr. 76

erzeugt ............

0*5 kbm Schotter, nach Post Nr. 63, a, erzeugt .............

b)    im Wasser, per kbm, bei Faschinenwerk im Wasser ist das Erforderniss wie bei der vorangeführten

Post 78 a,..............

wegen des bei dieser Arbeit erforderlichen Kahnes erhöhen sich die Kosten um 0*05 Schiffmannstagschichten à fl. 2*00 inclusive Kahnabnützung.............

г1з Raummeter Holz

„ 0*47

„ 0*33

à fl. 2*00 fl. 0*10

„ 0*95 „ 0*57

à fl. 0*17 „ 2*36

•5 я

•2

à/c fl. 1-47 „ 0*14.7

1-42.5

0*99.₇

à fl. 0*70 „ 0*35 „ 4*00.3

per fl. 4*00.3

à fl. 0-17 „ 0-47.,

. . . . à/c fl. 3-14 „ 0-40.8

à fl. 0-70 „ 0-36.₄ fl. 5-33.5

à fl. 0-57 „ 4-56

erzeugt

79.    Plackarbeit bei steilen Böschungen:

a) sammt Beigabe der Queckenwurzeln, per qm,

0-22 Handlangertagschichten.......'

h) ohne Beigabe der Queckenwurzeln, per qm,

0-17 Handlangertagschichten.......

80.    Besamen flacher Böschungen, per ha:

10 Handlangertagschichten . . à fl. 1*10 fl. 11*00 37-8 kg Klee, Reigras oder Heublumensamen .............

c)    in starker Strömung, per kbm,

0*073 Schiffmannstagschichten sammt Kahnabnützung ...........à fl. 2-00 fl. 0-14

04)73 Faschinenlegertagschichten „ „ 2-00 „ 0-14 O⁻795 Erdarbeitertagschichten . ■ „ „ O⁻95 „ 0*75 6²/₃ Stück Faschinen, nach Post Nr. 72

erzeugt............à fl. 0"45.₆ „ 3⁻04

2*8 currtm Wippen, nach Post Nr. 74, b

erzeugt    ...... •

13 Stück Pflöcke, nach Post Nr. 75, b

erzeugt ........

0⁻52 kbm Schotter, nach Post Nr. 33, a erzeugt............

d)    in stärkster Strömung bei Stromsperren, per kbm.

04)73 Schiffmannstagschichten sammt Kahnabnützung .    à fl. 2'00 fl. 0"14.₆

04)73 Buhnenmeistertagschichten „ „ 2*00 „ 0-14.6 (>•928 Erdarbeitertagschichten „ „ 0’95 „ л nn 8 Stück Faschinen nach Post Nr. 71, b erzeugt

3⁻5 currtm Wippen nach Post Nr. 74, b

erzeugt............à fl. 0*17 „ 0-59.₅

16 Stück Pflöcke nach Post Nr. 75, а

erzeugt............à/c fl. 4*52 „ 0"72.₃

0*55 kbm Schotter nach Post Nr. 63 a

à fl. 0-70 „ 0-38

à fl. 0-56 „ 21-16.8

a)    zusammen per ha ................

b)    somit per a...................

81. Besamen steiler Böschungen, per ha:

20 Handlangertagschichten . . . à fl. 1*10 fl. 22-00 40 kg Sämereien........„ „ 0*56 „ 22-40

a)    zusammen per ha.........

b)    somit per a.............

83. Deckrasenlegung, per qm:

0-14 Handlangertagschichten.....

83.    Kopfrasenlegung, per qm:

0-25 Handlangertagschichten.....

84.    Rasenziegelerzeugung;

a)    mit der Stichschaufel, per 100 Stück,

0-4 Handlangertagschichten.....

b)    mit dem Schneideisen, per 100 Stück,

0 2 Handlangertagschichten.....

7-4З.7

à fl. PIO „    0-24

ä fl. 1-10 „    0-19

„ 32-16.8 „    0*32.s

„ 44-40 „    0*44.4

à fl. PIO „    0-15.4

« «    ri h"27.₆

„ „ I-Ю „ 0-44 „ 1-10 „    0-22

»5. Pflöcke zur Befestigung der Rasenziegel erzeugen, per 100 Stück:

0T Handlangertagschichten . . . à fl. 1*10 fl. 0T1 01 Raummeter Prügelholz . . .

„ 2-50 „ « -25 fl. 0-30

S6. Mauerziegel aus gewöhnlicher Ziegelerde (Lehm) in Landöfen ohne Maschinenhilfe erzeugen, kosten per 1000 Stück:

1.    Grundzins................

2.    Lehmgraben, das Wasser zum Einsumpfen schöpfen, den Lehm kneten, zum Ziegeltisch führen, die Ziegel streichen, auf die Trockenplätze tragen und die halb getrockneten Ziegel umwenden oder auf die hohe Kante stellen, inclusive Schlagsand besorgen:

3.    die Rohziegel in die Trockenhütten schaffen und dort aufschlichten:

0T25 männliche Handlangertagsch. à fl. 1T0 „ 0T3 0T25 weibliche Handlangertagsch. ., „ 0*70 „ 0-08

4.    die Rohziegel aus den Trockenhütten auf 50 bis B0 m Entfernung in den Ofen führen, aufschlichten und nach dem Brande wieder herausnehmen und in kleinen Entfernungen vom Ofen aufschlichten sammt Ofenaus-schmieren und dergleichen:

5.    Brennen der Ziegel bei der Annahme, dass dies in gemauerten Oefen von 30000 Stück Fassungsraum geschieht, und der Ofen mehrschiffig ist:

0*25 Ziegelbrennertagschichten . . à fl. P20 „ 0*30

6.    Brennstoff erforderniss :

3 q Kohlen, per q..........„    1*44    „    4‘32

Holz und Kleinmaterial zum Unterzünden „ 0'05

7.    Utensilienabnützung, d. i. für Amortisirung der Requisiten und Werkzeuge im An-schaffungswerthe von circa 432 fl. hei jährlich 12 Bränden à 30000 Stück entfällt somit

fl. 0-50

'V »

432

= fl. 1*20, wovon

10 Procent gerechnet werden müssen, somit „ 3. Interessen der Anlagekosten, Abnützung und Erhaltung der Gebäude per jährlich circa 270 fl., daher entfällt per 1000 Stück bei gleicher Annahme wie ad 7 mit 100 Procent . ................

auf 1000 Stück

360

0-12

„ 0-75 Transport . fl. 11.87.4

Transport . fl. 11*87.4,

9. Steuern, Umlagen und Assecuranzgebühren bei 1000 Stück..............

10.    Betriebskapital-Interessen, unter gleicher

Annahme wie ad 8 .... .    .....„ 0T5

11.    Amortisirung des Anlagekapitales ..... „ ОАО

12.    Regiekosten allgemeine .........„0125 fl. 12*97.₄

87. Mauerziegel aus geschlemmten Lehm, in Landöfen

„ 0-20

an Grundzins

0-50

graben, das Wasser zum Einsumpfen ten, den Lehm kneten, zum Ziegeltisch

schöp

führen, die Ziegel streichen, auf die Trockenplätze tragen und die halb getrockneten Ziegel umwenden oder auf die hohe Kante stellen, inclusive Schlagsand besorgen:

1*5 Ziegelstreichertagschichten à fl. 1*20 1*9 männliche Handlangertagsch. „ „ T10 1*9 weibliche    dto.    „ „ 0*70

3.    die Rohziegel in die Trockenhütten schaffen und dort aufschlichten:

0*25 männliche Handlangertagsch. à fl. 1*10

à „ 0*70

4.    dieselben aus den Trockenhütten auf 50 bis 60 m Entfernung in den Ofen führen, aufschlichten und nach dem Brande wieder herausnehmen und in kleinen Entfernungen vom Ofen aufschlichten samrnt Ofenaus-schmieren und dergleichen :

0*25 Ziegelsetzertagschichten . . à fl. 1*20 0*75 männliche Handlangertagsch. „ „ 1*10 0*75 weibliche    dto.    „    0*70

5.    Brennen der Ziegel b i der Annahme, dass dies in gemauerten Oefen von 30000 Stück Fassungsraum geschieht, und der Ofen mehr-schürig ist:

0*5 Ziegelbrennertagschichten . . à 11. 1*20 0*375 männliche Handlangertagsch. „

0*375 weibliche

6.    Brennstofferforderniss :

3 q Kohlen........per q „ „ 1*44

Holz und Stroh zum Unterzünden . . . .

7.    Utensilienabnützung, das ist für Amortisirung der Requisiten und Werkzeuge im Anschaffungswerthe von circa 432 fl. Bei jährlich 12 Bränden à 30000 Stück

0*25 weibliche

dto.

dto.

entfällt somit auf 1000 Stück

432

360

H (M tH

0*27.₅

0*17.5

0*30

0*82.5

0*52.5

0*60

1*10

„ „ 0*70

■= fl. 1*20,

wovon 10 Procent gerechnet werden müssen, somit..................

0*41

0*26

4*32

0*05

0*12

Transport fl. 13*08

469

Transport . fl. 13-08

„ 0-20

„ 0-15 . „ 0-50 .    0-40 fl. 15-08

8. Interessen der Anlagekosten, Abnützung und Erhaltung der Gebäude per jährlich circa 270 fl., daher entfällt per 1000 Stück bei gleicher Annahme wie ad 7 mit 100 Proc. „ 0⁻75 0. Steuern, Umlagen, Assecuranzgebüliren,

per 1000 Stück..............

' 10. Betriebskapital - Interessen unter gleicher Annahme wie ad 8.......

11.    Amortisirung des Anlagekapitales

12.    Regiekosten allgemeine.....

SS. Mauerziegel aus ungeschlemmtem Lehm (Ziegelerde) in Ringöfen erzeugen, kosten per 1000 Stück:

1.    Grundzins................

2.    Ziegelschlagarbeit, wie bei Post 86, 2, be-schrieben i

0-125 weibliche

fl. 0-50

СЛ OX

dto.    „ „

4. Transport der Ziegel aus den Trockenhütten in den 50 bis 60 m entfernten Ofen aufschlichten u. wieder herausnehmen nach dem Brande, wie ad Post Nr. 86, 4 beschrieben :

0'5 männliche Handlangertagsch. à fl. 1*10 „ 0⁻55

„ „ 0-70 „ 0-35

0-5 weibliche

5.    Brennen der Ziegel:

0-17 Ziegelbrennertagschichten . à fl. 1'20 „ 0"20

6.    Brennstofferforderniss :

2*75 q Kohlen, per q

7.    Utensilienabnützung

8.    Interessen der Anlagekosten, Abnützung

und Erhaltung der Gebäude......

9.    Steuern, Umlagen und Assecuranzgebüliren „ 0-08

10.    Betriebskapital-Interessen.........„ 0-05

11.    Amortisirung des Anlagekapitales .... „ 0'20

12.    Regiekosten...............„ 0⁻20 „ 10*58.₄

dto.

„ „ 1-44 „ 3-96 . . . . „ 0-12

• « o-ю

à fl. 3-00 fl. 3-60

S9. Mauerziegel aus geschlemmtem Thon, mit Ringöfen und Maschinenbetrieb erzeugt, kosten per 1000 Stück :

1. 1"2 kbm Thonerde

5-22

2.    Ziegelschlagerarbeit — der bei Post Nr. 87,

2 angegebenen ..............

3.    die bei Post Nr. 87, 3 angegebenen Arbeiten in gleichem Umfange.........„ 0’45

4.    die bei Post Nr. 87, 4 angegebenen Arbeiten in gleichem Umfange........„ l'o5

Transport fl. 10*92

470

Transport . fl. 10"92

5.    die bei Post Nr. 87, 5 angegebenen Arbeiten in gleichem Umfange.........

6.    Brennstoff erforderniss :

2'75 q Kohlen, per q.......fl. P44 „ 3'96

7.    Utensilienabnützung, wie bei Post Nr. 88,

7 angegeben ...............

8.    Interessen der Anlagekosten, Abnützung

und Erhaltung der Gebäude.......

9.    Steuern, Umlagen und Assecuranzgebühren „ 0'08

10.    Betriebskapital-Interessen

11.    Amortisirung des Anlagekapitales . . . . „ 0*20

12.    Regiekosten

90.    Dachziegel erfordern per 1000 Stück dieselben

Factoren, wie die Mauerziegelerzeugung, nur erhöhen sich die Arbeitskosten um ca. 25 Procent.

91.    Waldausrodung, per qm:

04)75 Handlangertagschichten •

92.    Waldmoossammeln, per kbm:

1*0 Handlangertagschichten . .

93.    Weiches Stammholz fällen, abästen u. berauch werken :

a)    bei mittlerem Durchmesser bis ОТ m, per m

f)    bei mittlerem Durchmesser über 0-3 m für je 04)5 m grösseren Durchmesser an Zuschlag zu e), per m 04)1 Handlangertagschichten

94.    Stangenrohr gewinnen und putzen, per Bund:

04)4 Handlangertagschichten.......

95.    Ziegelmehl, Trass oder Puzzolanerde stossen und sieben :

a)    zum Gebrauch für Mörtel, per kbm

6-5 Handlangertagschichten.......à fl. 1T0 „

b)    zum Gebrauch für Kitt, per kbm 13 Handlangertagschichten . .

96.    Kalkablöschen sammt Schöpfen und Zutragen des Wassers, per kbm:

P25 Handlangertagschichten.......à fl. 1T0

0-02 Handlangertagschichten

„ 1-27

„ 0T2

„ ОТО

„ 0-05

„ 0-20 fl. 16*90

à fl. 1-10 „

0-08

1-10

o-oi

à fl. PIO „    0-01.e

0-02

0-02.T

0-03.8

a fl. 1T0    „    0-01

à fl. 1-10 „ O-OI*

7-15

à fl. 1-10    „ 14-30

1-37

97. Torfstechen:

a) per qm Fläche

0*014 Torfstechertagschichten . . à fl. 1*10 fl. 0*01.5 0*028 Gehilfentagschichten    0*90 „ 0*02.₅ fl. ,0*04

b) per 1000 Stück Torfziegel

0*63 Torfstechertagschichten . . . à fl. 1*10 fl. 0*69.s

„ 0*90 „ 1*12.5 „

1*25 Gehilfentagschichten . . .

1*81.8

98. a) Erzeugung von Fettkalk:

Es wird angenommen, dass aus einem mittleren Kalkstein von dem specifischen Gewichte von 2*7 Ein kbm Fettkalk im Nettogewichte nach dem Brennen von 1675 kg gewonnen werde, hierzu ist erforderlich :

1*25 kbm Kalkstein, Grundzins . . à fl. 0*80 fl. 1*00 Brecherkosten laut Post Nr. 36, Y .. à fl. 1*18 „ 1*53 . • . . „ 1*50

„ „ 1-44 „ 3*24 . . . . „ 0*05

Zufuhr . . .

2*25 q Steinkohlen . . .

Unterzündholz und Stroh

1*75 Handlangertagschichten zum Einlegen der Steine, zum Brennen und Herausnehmen ............

Betriebsregie, Amortisation, Steuer, Asse-curanz und Ameliorirungsunkosten per

1 q gebrannten Kalk.....à fl. 0*10 ,,_1*67.₅

fl. 10*92

à fl. 1*10 „ 1*92.5

Demnach kosten 16*75 q (= 1675 kg) 1. q (=    100 kg)

und

„ 10*92 „    0*65.2

NB. Das zum Kalkbrennen verwendete Gestein ist:

Kalktuff, Grobkalk, Kalksteinmergel, Kreide, Rogenstein, Dolomit — und es geben diese verschiedenen Gesteinsorten auch verschiedene Arten von Kalk ab.

Der Fettkalk (gewöhnlicher Luftkalk) enthält 8 bis 10% Kieselerde oder Thonerde und zerfällt bald nach dem Brennen an der Luft.

Der Cementkalk enthält mehr als 10% Kieselerde und wird bei 10 bis 20 % Thongehalt als scliwasch hydraulisch, bei 20 bis 30 % Thongehalt als gut hydraulisch bezeichnet.

Der Portlandcement enthält 40 bis 60% Thon.

IV. Maurerarbeiten.

Demolirungs arbeiten.

103. Abbrechung von Mauerwerk in Mörtel zu ebener Erde: a) bis 0-6 m Stärke, per kbm

0-3 Maurertagschichten .... à fl. 1*40 fl. 0⁻42 0'5 Handlangertagschichten    1*10 „ 0*55

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ OHO fl.

1*07

b) für jede um 0\3 m zunehmende Verstärkung, per kbm mehr

0-07 Maurertagschichten.....à fl. 1'40 fl. 0*10

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O'Ol „

0*11

103.    Abbrechung von Mauerwerk in Mörtel in den Stockwerken oder unter dem Erdniveau, per Etage und kbm mehr:

0'22 Handlangertagschichten . . . à fl. 1'10 fl. 0'24 5% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O'Ol „

104.    Abbrechung von Mauerwerk auf Lehm zu ebener Erde, per kbm:

0*2 Maurertagschichten.....

0'35 Handlangertagschichten . . . „ „

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs,

105.    Abbrechung von Mauerwerk auf Lehm in Stockwerken oder unter dem Erdniveau, per Etage und kbm mehr: 0'18 Handlangertagschichten . . . à fl. 1'10 fl. 0'20

5% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O'Ol „

106.    Abbrechen von Trocken- oder Moosmauerwerk, zu ebener Erde, per kbm:

0T5 Maurertagschichten ....

0'35 Handlangertagschichten . .

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*06    „

107.    Dieselbe Arbeit in jeder höheren oder tieferen Etage als vorgesagt, per kbm mehr:

0'2 Handlangertagschichten . . . . à fl. 1T0 fl. 0'22 5% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O'Ol „

108.    Abbrechen von Piséemauerwerk, per kbm:

04)5 Maurertagschichten.....à    fl. 1'40 fl. 0-07

0'45 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 0'49 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0'06    „

lOO. Durchbrechung von Stein- und Ziegelmauerwerk in Mörtel zu ebener Erde: a) bis 0*6 m Stärke, per kbm

0'45 Maurertagschichten.....à    fl. 1*40 fl. 0'63

0*8 Handlangertagschichten . . . . „ „ 1T0 „ 0'88 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*15    „

à fl.

fl. 0*28 „ 0-38

.. o-Qi „

à fl. 1'40 fl. 0'21 „ 1T0 „ 0*38

0-25

0-73

0'21

0*65

0*23

0-62

1-66

b) für jede um O'15 m zunehmende Verstärkung, per kbm mehr

04)7 Maurertagschichten.....à fl. 1'40 fl. 0 10

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O'Ol fl.

O'll

110.    Dieselbe Ai’beit im Stockwerke erhöht den Einheitspreis per Etage und kbm:

0*25 Handlangertagschichten . . . à fl. 1'10 fl. 0'27 5% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O'Ol „

111.    Einhrechen von Schmatzen in Ziegelmauerwerk mit 0*1 m proportionirter Tiefe:

a)    bis 0*6 m Mauerstärke, per kbm

0*9 Maurertagschichten......à fl. 1*40 fl. 26

b)    für jede um 0T5 m zunehmende Verstärkung, per kbm mehr

0'22 Maurertagschichten ....

0'05 Handlangertagschichten . .

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0'04    „

113.    Aushrechen schadhafter Verkleidungsziegel oder Ausstemmen von Mauerwerk:

a)    zu ebener Erde, per kbm

1'83 Maurertagschichten ....

0*5 Handlangertagschichten ...

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*31    „

b)    für jedes höhere Geschoss, mehr per kbm

0*15 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0'21

„ 1T0 „ 0'31

0-28

HÔ6

2-05

0-22

2'42

* ••

à il. 1*40 fl. 0'31 „ 1-10 „ 0'05

à fl. 1'40 fl. 2-56 „ 1*10 „ 0-55

0'28 Handlangertagschichten . .

0'40

3'42

0-57

2*22

115.    Gewölbungen von Stein oder Ziegel abtragen:

a)    bei Kellergewölben in I. Tiefe, per kbm,

0*2 Maurertagschichten......à fl. 1*40 fl. 0'28

0*5 Handlangertagschichten    T10 „ 0*55

10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*08 fl. 0*91

b)    bei Parterregewölben, per kbm 0*24 Maurertagschichten ...

()• 15 Handlangertagschichten . .

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*05    „    0*55

c)    für jede Stockwerkshöhe oder Kellergeschosstiefe zu Post Nr. 115 a und b zuzuschlagen, per kbm

0*075 Maurertagschichten ....

0T5 Handlangertagschichten . .

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 04)3    „    0*29

116.    Abbrechen von Quadersteinmauerwerk, per kbm:

0*85 Maurertagschichten ....

1*15 Handlangertagschichten . .

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*24    „    2*69

117.    Ausbrechen von einzelnen Quadersteinstücken, per kbm :

2*8 Maurertagschichten.....

2'3 Handlangertagschichten. . .

15% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*85

à fl. 1-40 fl. 0-34 „ 1T0 „ 0-16

à fl. 1-40 fl. ОТО „ 1T0 „ ОТО

* 11

à fl. P40 fl. 1T9 „ 1T0 „ P26

* 11

à fl. 1*40 fl. 3-22 „ 1T0 „ 2-53

V ⁶‘⁶⁰

118.    Ausstemmen von Quaderstein-Mauerwerk für kleine Oeffnungen:

a)    bis 0*6 m Mauerstärke, per kbm 1*75 Maurertagschichten ....

0*75 Handlangertagschichten . .

20% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*65    „

b)    für jede um 0*1 m zunehmende Stärke, mehr per kbm

0*18 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0*25

0*1 Handlangertagschichten ....„„ 1T0 „ 0*11 20% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*07

119.    Riegelwände sammt Ausmauerung ab tragen, per qm:

0*03 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0*04

0*06 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 0*07

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*01    „    0*12

120.    Liegendes Ziegelpflaster, aufbrechen:

a)    zu ebener Erde, per qm

0*02 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0*03

0*06 Handlangertagschichten •    1*10 „ 0*07

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*01

b)    für jede Geschosshöhe oder Geschosstiefe, mehr per qm

04)2 Handlangertagschichten . . . à fl. 1*10 und 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs......

* 11

à fl. 1*40 fl. 2*45 „ 1*10 „ 0*82

3*92

„ 0*43

„ 0*11

„ 0*02

b) für jede Geschosshöhe oder Geschosstiefe, mehr per qm 0'03 Handlangertagschichten . . . à i 1*10 und 10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufsicht ... fl.

122. Kehlheimerplattenpflaster aufheben:

a)    zu ebener Erde, per qm 0’03 Maurertagschichten ....

0‘06 Handlangertagschichten 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O'Ol „

b)    für jede Stockwerkshöhe, mehr per qm 0-03 Handlangertagschichten . . . à fl. 110 und 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufsicht . .

0-04

* 11

à fl. IAO fl. 0-04 „ 1-10 „ 0-07

0-12

*    15

0-04

123. Cementplattenpflaster aufheben :

a)    zu ebener Erde, per qm

0'04 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0'06

0'06 Handlangertagschichten    110 „ 0'07

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O'Ol „

b)    für jede Stockwerkshöhe, mehr per⁻qm 0⁻03 Handlangertagschichten . . . à fl. 1⁻10 und 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufsicht . .

0-14

*    15

0-04

121. Steinplattenpflaster aufheben:

a)    zu ebener Erde, per qm

0-03 Maurertagschichten.....à fl. 110 fl. 0⁻04

012 Handlangertagschichten . . . „ „ 110 „ 013 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. ,, 0‘02    „

b)    für jede Stockwerkshöhe, mehr per qm 0'04 Handlangertagschichten . . . à fl. 110 und 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufsicht . .

019

*    15

0-05

125. Trottoir-Steinpflaster aufheben, per qm:

0-06 Maurertagschichten.....à fl. 110 fl. 0⁻08

0-33

0⁻20 Handlangertagschichten . . . „ „ 110 „ 0'22 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0'03 „

126.    Back- oder Bruchsteinpflaster, aufheben, per qm:

0-09

0'07 Handlangertagschichten . . à fl. 110 fl. 0'08 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O’Ol „

127.    Würfel- oder Holzstöckelpflaster aufheben, per qm:

0-06

0*05 Handlangertagschichten . . . à fl. 110 fl. 0⁻05 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O'OO „

128. Asfalt- oder Betonpflaster aufreissen, per qm:

0'02 Maurertagschichten.....à fl. 110 fl. 0⁻03

013

0'08 Handlangertagschichten . . . „ „ 110 „ 0'09 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O'Ol „

129. Sockelplatten oder Deckplatten auslösen, per qm:

01 Maurertagschichten......à fl. 110 fl. 0*56

0-3 Handlangertagschichten    110 „ 0'33

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*09    „

130. Gesimshängplatten, Ruheplatz- und Balkonplatten von Stein auslösen:

a)    in I. Geschosshöhe, per qm

O'6 Maurertagschichten.....

05 Handlangertagschichten. . .

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „

b)    für jede folgende Geschosshöhe, mehr per qm 025 Handlangertagschichten inch Requis, und Aufsicht

• 11

à fl. 1-40 fl. „ 1*10 „

oóó

fl.

1-53

à fl. RIO

0-27

131. Lehmestrich oder Flechtwandverklätschung abtragen:

a)    bei ebenerdigen Gebäuden, per qm

OOl Handlangertangschichten à fl. RIO und 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufsicht . .

b)    für jede Geschosshöhe, mehr per qm 0-005 Handlangertagschichten à fl. RIO und

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufsicht . . . 133. Mauerverputz absehlagen:

* 11

0-01

0-00.5

a) bei Fettkalkmörtelverputz, per qm

0015 Maurertagschichten inch Requis, und

Aufsicht.............

04)2 Handlangertagschichten inch Requis, und Aufsicht..........

à fl. 1-40 fl. 0-02

à fl. RIO „ 0-02    „

0-04

b) hei Cementkalkmörtelverputz, per qm

0-02 Maurertagschichten inch Requis, und

Aufsicht.............

0-03 Handlangertagschichten inch Requis, und Aufsicht..........

à fl. 1-40 fl. 0-03

à fl. RIO „ 003    „

0-06

c) hei Portlandcementmörtelverputz, per qm 0-03 Maurertagschichten inch Requis, und

Aufsicht..................

0-04 Handlangertagschichten inch Requis, und Aufsicht..........

à fl. 1*40 fl. 004

à fl. RIO „ 0-04    „

0-08

133.    Stukaturverputz oder Rohrhodenverputz absehlagen:

a)    wenn die Holzdecken-Construction bleibt, per qm 0-02 Maurertagschichten inch Requis, und

Aufsicht.............

0-04 Handlangertagschichten inch Requis, und Aufsicht..........

b)    wenn die Holzdecken-Construction abgetragen wird, per qm

04)3 Handlangertagschichten inch Requis, und Aufsicht..........

134.    Weissigung abkratzen, per qm

0-014 Handlangertagschichten inch Requis, und Aufsicht......

135.    Tapeten abkratzen, per qm:

04)7 Handlangertagschichten inch Requis, und Aufsicht..........,4 _

136.    Mauerverputz nur stellenweise absehlagen:

Um 10 Procent mehr wie bei Post Nr. 132 berechnet, daher per qm:

à fl. R40 fl. 0-03

à fl. RIO .. 0-04

à fl. RIO

à fl. RIO

à fl. RIO

007

0-03

0-02

a) zu ebener Erde bei Fettkalkmörtelverputz ..... fl. 005 „ Cementkalkmörtel. .

b)    „

c)    «

„    0-07

„ 0-09

„ Portlandcementmörtel

137. Thorstock aus Stein ausbrechen, per m:

0*15 Maurertagschichten.....à fl. 1'40 fl. 0*21

037

0*12 Handlangertagschichten . . „ „ 1’10 „ 0*13 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 04)3 „

138. Thürstock aus Stein ausbrechen, per m:

0*12 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0*17

Ol Handlangertagschichten . . . „ „ IAO „ Oll 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*03 „ 0*31

139. Fensterstock aus Stein ausbrechen, per m:

0*1 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „

0*1 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0*14

Oll

0*02 „    0*27

140. Stiegenstufen oder Zargenstücke aus Stein auslösen und herablassen:

a)    bei freitragenden Stiegen, per m

0*25 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0*35

0*63

0*11

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*09 „ 0*95

144.    Fensterstöcke von Holz ausbrechen:

a)    innerer Fensterstock sammt Fensterbrett, per Stück

0*16 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0*22

0*18 Handlangertagschichten    .    .    „    „    1*10    „    0*20

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*04 „ 0*46

b)    äusserer Stock, per Stück

0*1 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0*14

0*09 Handlangertagschichten    .    .    „    „    1*10    „    0*10

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*02_ ,, 0*26

c) Pfostenfensterstöcke, per Stück

02 Maurertagschichten.....à fl. 1'40 fl. 0⁻28

0*15 Handlangertagschichten . . „ „ 1*10 „ 016 10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*04 fl.

145.    Fensterbrett ohne Fensterstock aushrechen, per St.:

149.    Futterharren ausbrechen:

0*48

0*10

0*22

04)9

022

a)    hölzerne, per m

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „

0*04

012

0*03

0*08.э

082

66Ć

О Ю (M !>• Ю H

1*37

666

b) von Eisen, per Stockwerk

0⁻75 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. P05

1*0 Handlangertagschichten    1*10 „ 1*10

20°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. ,, 013 fl. 2⁻58

154. Kanalaufbruchstock oder Wasserlaufstock von 0*4 m Lichtweite herausbrechen, per Stück:

0*1 Maurertagschichten.....à fl. 1'40 fl. 014

0*15 Handlangertagschichten . „ „ 1*10 „

10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 04)3    0‘33

0-16

155.    Kanalaufbruchstock oder Wasserlaufstock sammt Gitter, zwischen 01 und 1*0 m Lichtweite, herausbrechen, per Stück:

0*2 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 028

157. Fensterladen von Eisen aushrechen, per Stück:

016 Maurertagschichten.....à fl. HO fl. 0‘22

016 Handlangertagschichten . . „ „ 110 „

10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*04 „    014

018

158. Fenstergitter ausbrechen und ausheben: a) bei Gittern in Rahmen mit Pratzen, per Stück 0’2 Maurertagschichten inch Req. u. Aufs. fl. 0-28 0*2 Handlangertagsch. inch Req. u. Aufs.

0-22 „    0-50

b) hei Gittern von einzeln eingemauerten Stäben, per Stück

0⁻35 Maurertagschichten inch Req. u. Aufs. fl. 019

0’35 Handlangertagsch. inch Req. u. Aufs. „ 0⁻38 „ 0’87

159. Zimmerheizofen abtragen und gereinigt deponiren:

a)    von Thon, per Stück

0-27

019

à fl. HO fl. 0-21

HO

0-27

480

Neubestellungen.

161. Steinwurf, per kbm:

1-0 kbm Bruchstein.......

0*2 kbm Schotter ......

0”15 Maurertagschichten.....

0*6 Handlangertagschichten . . .

ОТ у. Arbeitsl. für Kcq. und Aufs „ „

à fl.

fl.

fl. 3-99

163. Trockenes Füllmauerwerk, per kbm: 1*2 kbm Bruchstein ....

0*3 Maurertagschichten . .

0T    у. Arbeitsl.    für    Req.    und    Aufs.    „    ,,    1’08    „    Örll 4‘37

• «i

163.    Bruchsteinmauerwerk in Moos, per kbm:

1*1 kbm Bruchstein ....

0‘28 kbm Moos......

0-6 Maurertagschichten . .

0*9 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 0’99

ОТ у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1'83 „ 0T8 „ 6-32

164.    Bruchsteinmauerwerk in Lehm, per kbm:

1T5 kbm Bruchstein......

0*28 kbm Lehm........

0‘8 Maurertagschichten ....

0-9 Handlangertagschichten . .

ОТ у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 2T1

à fl. 2-65 fl. „ „ 2-50 „ „ „ 1*40 „ „ 1*10 „

îOÔrlÔO

„    6-07

165. Brunnenmauerwerk in Moos bis 2 m Tiefe, per kbm:

1'25 kbm Bruchstein ......

0-28 kbm Moos........

0⁻9 Maurertagschichten ....

0*9 Handlangertagschichten . .

ОТ у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    2⁻25

166.    Brunnenmauerwerk in Mörtel bis 2 m Tiefe, per kbm :

L25 kbm Bruchstein .....

04)95 kbm Cementkalk.....

0-23 kbm Sand........

L2 Maurertagschichten ....

1*3 Handlangertagschichten . .

ОТ у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 3T1

167.    Brunnenmauerwerk in Moos über 2 m Tiefe, per m Mehr tiefe als Zuschlag zu Post Nr. 165:

04)25 Maurertagschichten . . . . à fl. 1*40 fl. 0*03

1T0 „ 0T1 0T4 „ 0*01 „ 0*15

168.    Brunnenmauerwerk in Mörtel über 2 m Tiefe, per m Mehrtiefe als Zuschlag zu Post Nr. 166 :

0-03 Maurertagschichten ....

0*15 Handlangertagschichten . .

ОТ у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0’20 „

0-1 Handlangertagschichten . . . „ 0-1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

à fl. 1*40 fl. 0-04 „ PIO „ 0-16

0-02 „ 0-22

169. Gerades Bruchsteinmauerwerk für Fundamente bis 2 m unter dem Erdhorizonte:

a) mit Weisskalk-(Fettkalk-)Mörtel, per kbm

0*54

fl. 6*22

„    7*64

Tb) mit Cementkalkmörtel, per kbm

1*2 kbm Bruchstein......

0*105 kbm Cementkalk.....

0*26 kbm trockener Sand . . .

0*73 Maurertagschichten ....

1*05 Handlangertagschichten . .

0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 2*17 „ 0*22

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm

1*2 kbm Bruchstein......

0*075 kbm Portland-Cement . .

0*3 kbm Wassersand......

0*81 Maurertagschichten ....

1*2 Handlangertagschichten . .

à fl. 2*65 fl. , „ 62*50 „ » „ 2*00 „

•i*io ;

0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 2*45 „

ОИНО^СО

„ 11*16

170. Gerades Bruchsteinmauerwerk für Fundamente über 2 m unter dem Erdhorizonte als Zuschlag für je 2 m Mehrtiefe zu Post Nr. 169:

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm 0*06 Maurertagschichten ....

0*15 Handlangertagschichten . . . „ 0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

à fl. 1*40 fl. „ iio „ „ 0*24 „

ÔOÔ

„ 0*26

b) mit Cementkalkmörtel, per kbm 0*07 Maurertagschichten ....

0*16 Handlangertagschichten . . . „ „ 0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

à fl.

PP¹-^

fl.

Ö6Ö

„ 0*31

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm 0*1 Maurertagschichten .

0*2 Handlangertagschichten 0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

à fl.

PPP

fl.

ppp

* 0*40

171. Gerades Bruchsteinmauerwerk ohne Verputz im Kellergeschosse, oder in Kanälen bis 2 m unter dem Erdhorizonte :

a) mit Weisskalkmörtel, per khm 1*2 kbm Bruchstein .....

0*26 kbm trockener Bergsand .

0*75 Maurertagschichten ....

1*05 Handlangertagschichten . .

0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

à fl. 2*65 fl. 3*18 „ 0*61

0*39

„ 6*60'

31

1*68

1*37

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm

1*2 kbm Bruchstein.......à fl. 2*65 fl. 3 18

0*105 kbm Cementkalk.....„ „ 16*00 „

0*26 kbm trockener Sand    1*50 „ 0*89

172.    Vorstehendes Mauerwerk in tieferen Schichten als 2 m unter dem Erdhorizonte, als Zuschlag für je 2 m Mehrtiefe zu Post Nr. 171:

a)    in Weisskalkmörtel, per kbm

c)    in Portlandcementmörtel, per kbm

0*1 Maurertagschichten.....

0*25 Handlangertagschichten . .

0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0 41

173.    Gerades Bruchsteinmauerwerk ohne Verputz, ebener Erde :

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm

1*2 kbm Bruchstein.....

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm

1*2 kbm Bruchstein......

0*11 kbm Cementkalk.....

0*25 kbm trockener Sand ....„„ — „

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm

1*2 kbm Bruchstein......

0*075 kbm Portlandcement . . .

0*3 kbm Wassersand.....

1*15 Maurertagschichten.....„    „

1*35 Handlangertagschichten .    .    .    „    „

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

fl. 8*22

„ 11*71

0*03

0*31

0*34

à fl. 1*40 fl. 0*14 „ 1*10 „ 0*27

0*04

0*45

à fl. 2*65 fl. 3*18

6*91

„ „ 2*65 fl. 3*18 „ „ 16*00 „ 1*76

0*37

1*50

8*43

„ 1*48 „ 0*31

CO h-L M- bS

174. Vorstehendes Mauerwerk in Stockwerkshöhen, als Zuschlag für jedes weitere Stockwerk zu Post Nr. 173:

a)    in Weisskalkmörtel, per kbm 0*08 Maurertagschichten . .

0*25 Handlangertagschichten . .

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    .,    0*38    „    « >*04    fl.    0*42

b)    in Cementkalkmörtel, per kbm 0*1 Maurertagschichten ....

0*3 Handlangertagschichten . . . „

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. .,

®) in Portlandcementmörtel, per kbm

0*12 Maurertagschichten.....„ „ 1*40 fl. 0*17

0*35 Handlangertagschichten    1*10    „    0*38

0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    0*55    „    0* »5    „    0*60

. . à fl. 1*40 fl. 0*11 „ 1*10 „ 0*27

-Гг

1*40 fl. 0*14 1*10 „ 0*33 0*47 „ 0*05 „ 0*52

175. Gewölbmauerwerk aus Bruchstein, ohne Verputz in der I. Tiefe von 2 m vom Erdhorizonte ab, bis 6 m Maximalspannweite :

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm 1*25 kbm Bruchstein

•c) mit Portlandcementmörtel, per kbm

1*3 kbm Bruchstein.......

0*08 kbm Portlandcement ....

0*3 kbm Wassersand......

1*5 Maurertagschichten.....

1*75 Handlangertagschichten . . . „

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

à fl. 2*35 fl. 3*31

2*65 fl. 3*44 62*50 „ 5*00 2*00 „ 0*60 1*40    2*10

1*10 „ 1*92 4*02 „ 0*40 „ 13*46

176. Gewölbmauerwerk aus Bruchstein, ohne Verputz in der I. Höhe von 4 m vom Erdhorizonte ab, bis 6 m Maximalspannweite : a} mit Weisskalkmörtel, per kbm

1*25 kbm Bruchstein......

0*105 kbm Gruben- oder Weisskalk 0*25 kbm trockener Sand ....

1*35 Maurertagschichten.....

1*75 Handlangertagschichten . . .

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

г*

2*50    3*31

6*75    0*71

1*50

1*40

0*37

1*10

3*81

1*89

1*92

rj

0*38 „    8*58

31*

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm

1'25 kbm Bruchstein.....

0*115 kbm Cementkalk ....

0*25 kbm trockener Sand . . .

1*5 Maurertagschichten ....

1*85 Handlangertagschichten . . . „ „

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm

177. Gewölbmauerwerk aus Bruchstein ohne Verputz, bis 6 m Spannweite, für jede 2 m grössere Tiefe oder um 4 m weitere Höhe als Zuschlag zu Post Hr. 175 und 176 für jede derartige Etage: a) mit Weisskalkmörtel, per kbm 0*1 Maurertagschichten . . .

0*25 Handlangertagschichten . .

0*37

fl. 10*06

„ 14*15

„    0*45

„    0*53

„ 0*60

„    0*19

„    8*83

1*40 fl. 0*15 1*10 „ 0*33 0*48 „ 0*05

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm 0*11 Maurertagschichten ....

0*3 Handlangertagschichten . .

0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm

er kbm: fl. 0*18

178.    Gewölbmauerwerk aus Bruchstein, ohne Verputz, bei grösseren Spannweiten als 6 m, erhält zu den ad Post Nr. 175, 176 und 177 angesetzten Preisen für jede um 1 m grössere Spannweite an Zuschlag p

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm

1*5 kbm Bruchstein . .    2*65 fl. 3*97

0*1 kbm Cementkalk......„ „ 16*00 „ 1*60

0*25 kbm Sand........ . „ „ 1*50 „ 0*37

1*6 Maurertagschichten.....„    „    1*40    „    2*24

1*3 Handlangertagschichten    1*10 „ 1*43

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs.    „    „    3*67    „    0*37

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und    Aufs.    „    „    3-99    „    0-40 fl. 18*65

180. Cyclopenmauerwerk, ebener Erde:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm

1*3 kbm Bruchstein.......„

01 kbm Gruben- oder Weisskalk „ 04)04 kbm Cementkalk . . .

0*25 kbm Bergsand.....

1*0 Maurertagschichten.....„

1*2 Handlangertagschichten . . . „ 01 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm

1*3 kbm Bruchstein.......

01 kbm Cementkalk......

0*25 kbm Sand.........

1'2 Maurertagschichten . • . . . 1*3 Handlangertagschichten . . . 0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

ćb о © о гч 4-1 ®

СД R R R R R R

- ? s: г

05 у-i ł_l 05 tO    ЮМНМЙЯК)

ïzêèsé .śsśśśśg

з s a з з ĘO

О I—¹ I—¹ О I—‘ 05

„    7*53

„    8*83

c) mit PortJandcementmörtel, per kbm 1*3 kbm Bruchstein

„ 12*66

181. Schichten- und Cyclopenmauerwerk in anderen Geschossen als zu ebener Erde, erhalten die ad Post Nr. 179 und 180 angesetzten Preise für jede Geschosshöhe von 4 m oder Geschosstiefe von 2 m an Zuschi :

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm 04)8 Maurertagschichten ....

0*25 Handlangertagschichten • . . „ „ 01 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

à fl.

©о®

сд R t

HHÔ

0*42

b) mit Cementkalkmörtel, per kbm

01 Maurertagschichten.....„

0-3 Handlangertagschichten 01 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

iSSÈ

î з №

ooo

0*52

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm

012 Maurertagschichten.....„ „

0'85 Handlangertagschichten . . . „ „ 01 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

O^ O’ Д* ^ От O O

èôô

183. Gerades Quadersteinmauerwerk, aus "Werkstücken bis zu 0*8 kbm Grösse, zu ebener Erde: a) mit Weisskalkmörtel, per kbm 1*0 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader, Ia Qualität.........fl. 45*00-

0-02 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6⁻75    0*18

„ „ 3-00 „ 0*08

• ” ÎS ■ : ? ™ -

0'03 kbm Wassersand . •    • . .

0-15 Steinmetztagschichten . . .

1*05 Maurertagschichten ....

1*8 Handlangertagschichten . .

0-2 V. Arheitsl. für Eeq. und Aufs. „ „ 8*71

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm l'O kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader, Ia Qualität . .

0*02 kbm Cementkalk.....

0-03 kbm Wassersand.....

0*15 Steinmetztagschichten . . .

1*1 Maurei'tagschichten ....

1'9 Handlangertagschichten

0*2 V. Arheitsl. für Req. und Aufs. „ „

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm 1*0 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader, Ia Qualität

04)2 kbm Porilandcement .

0 03 kbm Wassersand . . .

0-15 Steinmetztagschichten .

1*25 Maurertagschichten . .

2-0 Handlangertagschichten

* 55    55

* 55

1-98

” 0-74 fl. 49-67

. fl. 45-00

0-32

” 0-09 „ 0-26

1-54

” 2-09

„ 0-78 „ 50-08

fl.

. à fl. 62-50 „

•    » « 3'00 „

•    •• ■ ni -

» wo ;

* 55

* 55

1OHOOHŃ6

„ 51*39

183. Gerades Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken von 0⁻3 bis 06 kbm Grösse, zu ebener Erde:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm l'O kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader, Ia Qualität

0-015 kbm Gruben-oder Weisskalk à fl. 6-75 „

0-02 kbm Wassersand.....

0-15 Steinmetztagschichten    P75    „

1"35 Maurertagschichten.....„ „ 1-40 „

2-4 Handlangertagschichten    1*10    „

0⁻2 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 4-79 „

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm

1*0 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader, Ia Qualität.........fl. 50*00

0-015 kbm Cementkalk.....à fl. 16-00    0-24

0-02 kbm Wassersand.....„ 3-00 „ 0-06

0-15 Steinmetztagschichten ....„„ P75 ,, Q-26

Transport fl. 50-56

fl

„ „ 3-00 „

о^иоооо

„ 55-91

Transport fi. 50’56

184. Gerades Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken über 0-6 kbm Grösse, bei allen 8 Mörtelgattungen zu den Preisen von Post Nr. 188 an Zuschlag:

0-3 Maurertagschichten.....à fl. P40 fl. 0⁻42

„ 119 „ 5710 „ 57-75 „ 58 81

„ 0-99

„ 55-99

0-6 Handlangertagschichten    1-10 „ 0⁻86

0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1-Q8 „ 0T1 daher für a) 55-91 -f- 1T9 =........' . . .

b)    56-56 -f 1-19 -...........

c)    57-62 + 1-19 ?=...........

à fl. 1-40 fl. 0-35

185. Gerades Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken von 0‘3 bis 0*6 und über 0-6 kbm Grösse in höheren Geschossen, als Zuschlag zu den ad Post Nr. 183 und 184 angesetzten Preisen, für jede einzelne Geschosshöhe, per kbm:

0-25 Maurertagschichten 0*5 Handlangertagschichten . . . „ „ P10 „ 0‘55 0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*90 „ Q-Q9

186. Quaderstein-Gewölbmauerwerk aus Werkstücken bis 0-3 kbm Grösse, zu ebener Erde, bis 5 m Spannweite :

à fl. 45-00 fl. 49-50

0-13

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm 1*1 kbm rein bearbeit. Sandsteinquader, Ia Qual

2*1 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 2*31 0-25 V. Arbeitsl. für Req. u. Aufst. „ „ 5*02 „ 1*25

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm

1*1 kbm rein bearbeit. Sandsteinquader, T‘ Qual........„ „ 45-00 „ 49-50

fl. 57*83

18*7. Quaderstein-Gewölbmauerwerk aus bis 0*3 kbm grossen Werkstücken in höheren Geschossen als 4 m vom Erdhorizonte aufwärts, für jede Geschosshöhe zu Post Nr. 186 an Zuschlag für alle 3 Mörtelgattungen, per kbm:

0-15 Maurertagschichten ....

0⁻3 Handlangertagschichten . .

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

somit für a 55*99 -f- 0*59 —.....

b 56-50 + 0-59 =.....

c 57-83 + 0-59 =.....

à fl.

fl.

666

„    0*59

„ 56*58 „ 57*09 „ 58*42

188. Quaderstein - Gewölbmauerwerk aus über 0-3 kbm grossen Werkstücken, zu ebener Erde, bis zu 5 m Spannweite :

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm l’l kbm rein bearbeit. Sandsteinquader, Ia Qual

0-015 kbm Gruben- oder Weisskalk „ „ 6-75

0*02 kbm Wassersand.....

à fl. 50*00 fl. 55*00 „ 0*10 „ „ 3*00 „ 0*06

1-75

0-26

2-80

„ 62*70

„ 63*15

189. Quaderstein - Gewölbmauerwerk aus über 0*3 kbm grossen Werkstücken in höheren Geschossen, per Geschosshöhe oder Tiefe zu Post Nr. 188 an Zuschlag für alle 3 Mörtelgattungen :

0*22 Maurertagschichten ....

0*45 Handlangertagschichten . .

ОТ у.    Arbeitsl. für Req. und    Aufs. „

à fl. 1-40 fl. 0-31 1-10 „ 0-49 0-80 „ 0-08

fl. 0-88 „ 63-58 „ 64*03 „ 65-13

190.    Quaderstein-Gewölbmauerwerk in grösseren Spannweiten als 5 m, für je 1 m grössere Spannweite an Zuschlag zu Post Nr. 188 bis 189, per kbm:

0*15 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl.    21

0-1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ Q‘21 „    02

191.    Gerades Ziegelmauerwerk in Fundamenten mit Weisskalkmörtel :

66

,    0*23

A) in der I. Tiefenschichte, per kbm

260 Stück Ziegel *)......à/c

0-1 kbm Gruben- oder Weisskalk . à

0-25 kbm Sand........

0-5 Maurertagschichten ....

0-9 Handlangertagschichten . .

O’l у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ a) für jede folgende Metertiefe mehr, per kbm

0*04 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl.

0⁻l2 Handlangertagschichten . .

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0T9 „    02

192. Gerades Ziegelmauerwerk in Fundamenten, mit Ce-nrentkalkmörtel :

* Г)

1*90 fl. 6*75 „ 1-50 „ 1-40 „ 1-10 „ 1-69 „

„ 1-10 „

ooo

B)    in der I. Tiefenschichte, per kbm

260 Stück Ziegel ..... à/c fl. 1*90 fl.

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    1*99_

b) für jede folgende Metertiefe mehr, per kbm

0*05 Maurertagschichten..... fl. 1*40

0*25 Handlangertagschichten ...    „ 1*10

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*34 „ 0*03 193. Gerades Ziegelmauerwerk in Fundamenten mit Port-landcementmörtel :

C)    in der I. Tiefenschichte, per kbm

260 Stück Ziegel.......à/c    fl.    1*90    fl.    4-94

0*075 kbm Porlandcement .... à    „    62-50    „    4"69

—-—    Transport fl. 9-63

0-07

0-27

*) Ziegelerforderniss per kbm vollen Mauerwerkes bei den Dimensionen 300 -f- 145 -j- 66 mm rein....... 253 Stück

dazu für Bruch 2-5% mit ....

99

99

99

99

7-84

0-21

9-02

0-37

0*26 kbm Sand........

0*7 Maurertagschichten . . . . T2 Handlangertagschichten . .

Transport fl. 9*63 à fl. 2-00 „ 0-52

„ „ 1-40 „

0-98

fl. 12*68

0-33

0*44

194 Gerades Ziegelmauerwerk ohne Yerputz, im Keller, in Kanälen oder im Sockel, mit Weisskalkmörtel:

A) in der I. Tiefenschichte, per kbm

0*25 Handlangertagschichten . . . „ „ 1T0 „ 0*27 ОТ V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*33 „ 0*03

0-37

8*19

0*36

195. Dasselbe Mauerwerk mit Cementkalkmörtel :

B) in der I. Tiefenschichte, per kbm

260 Stück Ziegel.......i

0*095 kbm Cementkalk ....

0-25 kbm Sand........

0*75 Maurertagschichten ....

ОТ V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 2*31_ „ 0*23 b) für jede folgende Metertiefe mehr, per kbm

0-05 Maurertagschichten.....'fl. 1T0

0-3 Handlangertagschichten ...    ., 1*10

ОТ V. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

O 'CS

9*37

0-07

0-33

„ ОТО 0-04

0*44

196. Dasselbe Mauerwerk mit Portlandcementmörtel ;

C) in der I. Tiefenschichte, per kbm 260 Stück Ziegel

„ 13*09

c) für jede folgende Metertiefe mehr, per kbm 0*06 Maurertagschichten ....

0*35 Handlangertagschichten . . . „

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

491

Kosten für Kanalbauten nach den Normalien des Wiener Stadtbauamtes.

Die Erdarbeiten sind nach Post Nr. 37 bis 43, Seite 8, zu berechnen.

Kanäle aus Béton sind auf Seite 167 angeführt.

Die Maurerarbeiten werden hier nach der I. Tiefenschichte mit 2 m unter dem Horizonte zusammengestellt und für Ein ganz in gebrannten Ziegeln aut Cement-kalbmörtel ausgeführtes Längenmeter- Kanal berechnet, wie folgt :

A) Strassenkanäle.

Normalprofil I; äussere Querschiiittsfläche 2"58 qm

К"“

O'S O

Ий

v>i

-890.1

к.л

Wïi

-да⁵

Normalprofil II; äussere Querschnittsfläche 2-91 qm

1-65 fl. 19-29

...............Щх_____о:'б4___

iSSf s

-i

■у\

ss.

----Г 205

-J

U____________J⁻740.

-j

Normalprofil III; äussere Querschnittsfläche 3*16 qm

0'i900

to

s«n

'4-

393.1

Г'''-

raco

Normalprofil IY; äussere Querschnittsfläche 3-60 qm.

>/V'.

]'Q0_

=t-

JB

TSB6-

>°

w.

r_9_o_

WWvW

10-90 = „ 12-21

Norm alplrofil У; äussere Querschnittsfläche 4-06 'qm

V.

5417. L

11111

лф.

it

»...

5?-

2*00"

1*21 kbm ger. Ziegelmauern n. P.-Nr. 195 à fl. 9 37 — fl. 11-34 1*2 kbm Ziegelgewölbung n. P.-Nr. 205 „ „ 10-90 = „ 13-08 2*0 qm lieg. Ziegelpflaster n. P.-Nr. 987 „ „ 0 97 = „ 1-94 fl. 26-36

Normalprofil YI; äussere Querschnittsfläche 4-56 qm

ÿ'

-rao

ЯШ

t-j

_____

T 565

ф-'

sss

ИШ

WIO.

P) Hauskanäle.

Normalprofil VII; äussere Querschnittsfläche 183 qm

„oreo.

0-51 kbm

-ros—

ger.

Ziegelgemäuer

n. P.-Nr. 195 à fl. 9-37 = fl. 4-78

iS)

0-77 kbm Zie-elgewölbe n.

.-Nr. 205 . à fl. 10-90 = „ 8-39 fl. 13-17

-f 2IJ.

Normalprofil VIII; äussere Querschnittsfläche 1’65 qm

0"5S kbm ger.

Ziegelgemäuer

n. P.-Nr. 195 . à fl. 9-37 = fl. 5-25

,____QTidO __

CD

Si 0-68

„ 10-90    „ 4-36

J’ML

-J

qm steh.

Ziegelpflaster

n. P.-Nr. 989 „ „ 1-94 = „ 1-32 fl. 10-93

Normalprofil IX; äussere Querschnittsfläche P47 qm 0-47 kbm

oko

"Tjr

.Ol...

ger.

Ziegelgemäuer n. P.-Nr. 195 .

0*4 kbm Ziegelgewölbe n. P.-Nr. 205 . . .

à fl. 9-37 = fl. 4-40

„ 10-90 = „ 4-36

0‘68 qm Ziegelsturzpflaster

n. P.-Nr. 989 . „ „ 1-94 = „ P32 fl. 10*08

fl

C. Hof к anale.

Normalprofil X; äussere Querschnittsfläche 1'29 qm

p|

/!\

0'38 khm ger. Ziegelgemäuer n. P.-Nr. 195 . à fl. 9-37 = fl. 3-56

0-4 kbm Ziegelgewölbe n. P.-Nr. 205 .... à fl. 10-90 - „ 4-33

ci    0-68 qm Ziegelsturzpflaster

”• ⁹⁸⁹ ■à «•m =-

1-32 fl. 9-24

Г2П

Normalprofil XI; äussere Querschnittsfläche 1*08 qm

0-34 kbm ger. Ziegelgemäuer n.

P.-Nr. 195 . . . à fl. 9-37 - fl. 3-19

[i

0‘3ö kbm Ziegelgewölbe n.

P.-Nr. 205 . . .à fl. 10-90 = „ 3-92

qm Ziegelsturzpflaster n.

Nr. 989 . . . à fl. 1-94 =

0-57

P.

„ 1-11 fl. 8-22

'ПО-

-09.0—

SS

Normalprofil XII; äussere Querschnittsfläche 0-59 qm.

0-31 khm ger. Ziegelgemäuer n.

P.-Nr. 195 à fl. 9-37 - fl. 2-90

!§!§, 0’1 kbm Ziegelgewölbe n. P.-lifl    Nr. 205 à fl. 10-90 = „ 1-09

j§|l|

i||i|l0'36 qm Ziegelsturzpflaster n.

P.-Nr. 989 à fl. 1-94 = „ 0-70 fl. 4'69

f--0‘SOK

-0'90-

-J

197. Gerades Ziegelmauerwerk ohne Verputz in Geschossen über dem Erdhorizonte mit Weisskalkmörtel.

A) zu ebener Erde, per kbm:

0’1 у. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ „

rH Ô ИНН GH

fl. 4-94 „ 0-67 „ 0-37

” v(£

„ 1-21

„ 0-23

fl. 8 47

a) für jede höhere Etage mehr per kbm: 0-07 Maurertagschichten .... à fl. 0-25 Handlangertagschichten . . „ „ 0*1 V. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „ „

1-40 „

- — „ 0-37 „

1-10

ööö

198. Dasselbe Mauerwerk mit Cementkalkmörtel, B) zu ebener Erde, per kbm:

260 Stück Ziegel.......

04)95 kbm Cementkalk ....

0*25 kbm Sand .......

0'85 Maurertagschichten . . .

1'35 Handlangertagschichten .

ОТ у. Ärbeitsl. für Req. u Aufs. „

à/c fl. 1-90 fl. 4-94

* ■ Ш

: : i-“

,    1-Ю

1-52

” 0-37

„ -„ 1-48 „    2-67 „ 0-27

1T9

b) für jede höhere Etage mehr per kbm: 0Ю7 Maurertagschichten . . . . à/c fl. 0*3 Handlangertagschichten . . . „ „ 0*1 V. Ärbeitsl. für Req. u. Aufs. „ „

O co HCOO 666

6 * f

„    0-47

199. Dasselbe Mauerwerk mit Portlandcementmörtel,

C) zu ebener Erde, per kbm:

c) für jede höhere Etage mehr per kbm:

0*07 Maurertagschichten .... à fl. 1*40 fl. ОТО

„ 1T0 „ 0-38 „ 0-48 „ 04)5 „

T)‘S5 Handlangertagschichten . . „ ОТ V. Ärbeitsl. für Req. u. Aufs. „

0*53

200. Brunnenmauerwerk :

a)    in I. Tiefe, bis 2 m vom Erdhorizonte abwärts, per kbm

260 Stück Ziegel........

(>•285 kbm Waldmoos......

0*47 Maurertagschichten ....

ОТ Handlangertagschichten . . .

ОТ у. Ärbeitsl. für Req. u. Aufs.    _

b)    für jede folgende Metertiefe mehr per kbm:

„    7-93

666

„ 0-24

® i-i

a kr

P ф 'й ■' S R

.3    . .

.Ш . .é

Di

bc

S .s.S g . .-s „1 = й-g . л !•§§■ ï J PJ S

! u i • i®, in si'll -ll 9b

’Sdd £72^

н1 этАьо-loó óóo

' gii* §■ : s l'Es s

в⁹-® g {L H

»cp* l-f ®

ce

tô A A ô'—' ck ck1—1 ®

CD O O O O O

3    №

OOOO OM-db A ô -5 со

CO O CD -d OCT

'S

203.    Lehmmauerwerk mit gebrannten Ziegeln:

a)    hei G-ebäudemauern, per kbm

260 Stück Ziegel*)......

0-28 kbm Lehm.......

0-07 kbm Spreu.......

0-4 Maurertagschichten ....

0-75 Handlangertagschichten .

0-1 y. Arbeitsl. für Req. u. Aufs

b)    bei Feuerungsanlagen, per kbm 300 Ziegel**) ........

0-3 kbm Lehm........

0-07 kbm Kälberhaare . .

30 Maurertagschichten . .

2- 0 Handlangertagschichten.

0-05 y. Arbeitsl. für Req. u. Aufs

204.    Kesseleinmauerungen :

b)    Chamotteziegel-Mauerwerk (feuerfest), per kbm 1344 kg gutgebrannte Chamotte-

ziegel . .

512 kg Chamottemörtel, Ia Qual. „ „ 0*03

205.    Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Yerputz in derl. Tiefenschichte bis ru 2 m unter dem Erdhorizonte, und bei einer Spannweite bis zu 6 m:

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm 278 Stück Ziegel***).....

à/c fl. 1-90 fl. 4-94 „ 2-50 „ 0-70 „ 1-00 „ 0-07 „ 1-40 „ 0-56 „ 1-10 „ 0-82 „    1-38    „    0-14

à/c fl.- 1-90 fl. 5-70 „ 2-50 „ 0-75 „ 3-00 „ 0-21 „ 1-40 „ 4-20 „ 1-10 „ 2-20 „ 6-40 „ 0-32

fl. 7-23

„ 13-38

. . à fl. 0ö3.₂₅fl. 43-68 15-36 11-20

4-40

1-56

5-60

I’ 3-30 „ 8-90 „ 0-89

à/c fl. 2-00 fl. 5-56 0-12 kbm Gruben- od. Weisskalk à „ 6-75 „ 0-81 __    Transport fl. 6‘37

*) Ziegelerforderniss per kbm vollen Mauerwerkes bei den Dimensionen 300 + 145 + 66 mm, reine Anzahl für Bruch 2'5 Procent Zuschlag .

253 Stück

zusammen 260 Stück

**) Ziegelerforderniss bei Feuerungsanlagen wie bei *) berechnet,

per kbm ......................... 260 Stück

15 Procent für das Verhauen dazu, gibt rund

40

zusammen 300 Stück

***) Ziegelerforderniss bei Oewölbmauerwerk per kbm netto . . 253 Stück dazu für Bruch und Verhauen 10 Procent mit

25

zusammen 278 Stück

„ 76-20

„ 38-66

„ 19-53

0-24 kbm Sand..... .    .

085 Maurertagschichten . . .

1'2 Handlangertagschichten. . . „

01 y. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm

278 Stück Ziegel.......

01 kbm Cementkalk.....

0-25 kbm Sand.......

P05 Maurertagschichten . . .

P35 Handlangertagschichten . . „

01 V. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm

278 Stück Ziegel.........

0‘08 kbm Portlandcement ... à „ 02-50 „ 5 00 0-3 kbm Wassersand .

1‘3 Maurertagschichten 1-6 Handlangertagschichten . . „ „ 110 „ 1-76 01 у. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „

fl. 9-61

à/c fl. 200 fl. 5-56

„ „ 3-00 „ 0-90 „ „ IAO ., 1-82

„ 3-58 „ 0-36

206. Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz in (zu ebener Erde) und bei einer Spannweite 6 m:

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm

278 Stück Ziegel.....

012 kbm Gruben- od. Weisskalk à ,,

0-24 kbm Sand.........„ „

1*0 Maurertagschichten.....„ „

1-4 Handlangertagschichten. . . „ „

01 у. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „ „

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm

278 Stück Ziegel.......

01 kbm Cementkalk.....

0 25 kbm Sand...... .

12 Maurertagschichten ....

1'55 Handlangertagschichten . . „ „

0-1 y. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „ „

. . à/c fl.

àjc fl. a ,,

Op b— L-о 05 tNp

„ 10-90

„ 15-40

!r-<

ET!

Ф SS

Л N О

К .2

О 1—1 l—¹ О О O' cô сд ob сд

45 О 00 I-¹ 05

„ 10-08

Ю тН Ô ri 4-i ©

q^ :    : t г :

„ 11-38

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm

278 Stück Ziegel........

0-08 kbm Portland cement . .

03 kbm Wassersand.....

P55 Maurertagschichten . . .

1'85 Handlangertagschichten .

01 у. Arbeitsl. für Req. u. Aufs

à/c

fl. 2-00 fl. 5-56 „ 62-50 „ 5-00 „ 300 „ 0-90 „ 1-40 „ 2-17 „ 110 „ 2-03 „ 4-20 „ 0-42    „    16-08

207. Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz in einer anderen Geschosshöhe oder Geschosstiefe als der I, als Zuschlag zu Post Nr. 205 und 206, per kbm:

0 07 Maurertagschichten .... à fl. Г40 fl. 010

„ 1-10 „ 0-27 „ 0-37 „ 004

0-25 Handlangertagschichten . . „ 01 y. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „

„ 0-41

208. Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Yerputz über 6 m Spannweite, für je 1 m grössere Spannweite, als Zuschlag zu Post Ńr. 205, 206 und 207, per kbm:

0*1 Maurertagschichten.....

5 Procent Zuschlag für Req. u.

Aufsicht............

à fl. IAO fl. 0-14

„ „ 0-14 , 0-01

210. Betonmauerwerk:

a)    mit 1 Theil Cementkalk, zu 2 Theilen reschen Flusssand und 5 Theilen Stein- oder Ziegelgerölle, per kbm

„ „ 300 « „ 1-40

3T5

0-35

3-30

0-36

„ 11-78

12-59

211. Piséemauenverk (Lehmstampfbau):

a)    aus in Kästen geformten Steinen und mit Lehmmörtel vermauert, per kbm

1‘0 kbm ordinäre Erdmasse erzeugen sammt Zufuhr und Grundzins à fl. 0’50 fl. 0-50 0-05 kbm Schotter oder Sandbeimischung ............„    „    1*90    „    0-09

■c) aus Pisée zwischen Brettformen, per kbm l’O kbm Erdmasse sammt Zufuhr

und Grundzins.........

0-05 kbm Schotter- oder Sandbeimischung ............

0*25 Maurertagschichten.....

3- 0 Handlangertagschichten . .

AT V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    3-65    „    0-36

0-29

3-77

à/c 11. 0-60 fl. 0-60

0-37

4-01

à fl. 0-50 fl. 0-50

„ „    1-90 „ 0-09

1-40

0-35

: i-ю ;; з-зо

212. Gesimsmauerwerk bis O'Ol qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per m

400 Stück Ziegel.....

1*31 kbm Sand.........„fl. 34)0 „ 3"93

26-25 Maurertagschichten    1*40 „ 36'75

12*5 Handlangertagschichten . . . „ „ 1‘10 „ 13-75 0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 50-50

c)    mit Portlandcementmörtel, per m

400 Stück Ziegel........

à fl. 1-90 fl.

P— CO    r—(

20 rH

fl. 65-08

5-05

„ 75-90

1’52 kbm Sand........

27"5 Maurertagschichten . . . . 13*5 Handlangertagschichten . .

„ 108-88

213,    Gesimsmauerwerk bei 0-015 qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per m

400 Stück Ziegel.....

0-5 kbm Gruben- oder Weisskalk à 14) kbm Sand .........„

19- 25 Maurertagschichten . . . . „

8"0 Handlangertagschichten . . . „

0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

b)    mit Cementkalkmörtel, per m

400 Stück Ziegel......

436 kg Cementkalk ....

1*09 kbm Sand......

20- 8 Maurertagschichten . .

9’4 Handlangertagschichten 0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 39-46 „ 3-95

c)    mit Portlandcementmörtel, per m

0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 40-96 „ 4-10

214.    Gesimsmauerwerk hei 0-025 qm Querschnitt: a) mit Weisskalkmörtel, per m

380 Stück Ziegel .....

. . . à/c

1-90 fl. 7-60 6-75 ., 3-37 3-00 „ 3-00 1-40    26-95

1-10 „

35-75 .. 3-57

8-80

„ 53*29

à/c fl. 1-90 fl. 7-22

2-70

„ 61-60

„ 86-59

b)    mit Cementkalkmörtel, per m

11*65 Maurertagschichten ....„„ 140 „ 16*31 6*5 Handlangertagschichten    1*10 „ 7*15

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 23*46 „ 2*35

c)    mit Portlandcementmörtel, per m

360 Stück Ziegel.......à/c    fl.    1*90    fl.    6*84

440 kg Portlandcement.....à    „    0*04    „    17*60

0*71 kbm Sand........

12*0 Maurertagschichten ....

7*2 Handlangertagschichten . .

0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 24*72

. à/c fl. 1*90 fl.

5*71

fl. 50*26

9*07

ьр Ol ^ M* to су

4*70

2*47

„ 68*44

„ 33*14

» 39*45

„ 53*76

216. Gesimsmauerwerk bei 0*1 qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per m

350 Stück Ziegel......à/c

0*22 kbm Gruben- oder Weisskalk à

0*44 kbm Sand........

6*5 Maurertagschichten ....

3*25 Handlangertagschichten . .

0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

b)    mit Cementkalkmörtel, per m

350 Stück Ziegel.......

192 kg Cementkalk......

0*48 kbm Sand ......

7*4 Maurertagschichten ....

4*25 Handlangertagschichten . .

0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

1*90 fl. 6*75 „ 3*00 „ 1*40 „ 1*10 „ 12*67 „

M- Op CD M- M- CTÎ

„ 28*39

502

c) mit Portlandcementmörtel, per m

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    16-35    „    P63 fl. 38‘53

217. Gesimsmauerwerk bei 0*2 qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per m

320 Stück Ziegel.....

0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    ll⁻35    „    1*13 „ 20⁻98

b)    mit Cementkalkmörtel, per m

320 Stück Ziegel .....

165 kg Cementkalk ....

0-41 kbm Sand......

6- 6 Maurertagschichten . .

3- 75 Handlangertagschichten 0-1 V. Arbeitsl. für Req. und .

c)    mit Portlandcementmörtel, pe

320 Stück Ziegel..... à/c fl. 1-90 fl. 6-08

0-1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs.    „    „    14-47    „    1-45 „ 33-97

à/c fl. 1-90 fl. 6-08

1-28

à/c fl. 1-90 fl. 6-08 . à kr. 1-68 „ 2-77 . „ fl. 3 00 „ 1-23

„ „ l’⁴⁰ »

9-24

„ 1-10 „ 4-12 „ „ 13-36 „ 1-34 „ 24-78

9-80

218. Gesimsmauerwerk bei 0-3 qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per m

285 Stück Ziegel ...... à/c fl. !

0-17 kbm Gruben- oder Weisskalk à „

0-33 kbm Sand........

4- 7 Maurertagschichten . , . .

2-0 Handlangertagschichten . .

0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

b)    mit Cementkalkmörtel, per m

fl.

OtOöpCMOi

„ 17-21

сь

2-42

219.    Gesimsmauerwerk bei 0*5 qm Querschnitt:

à/c fl. 1-90 fl.

a)    mit Weisskalkmörtel, per m

250 Stück Ziegel.....

„ „ 3-00 „ „ » 1-40 „ •„ „ 410 »

016 kbm Gruben- oder Weisskalk à „ 615 „

0‘32 kbm Sand........

4*2 Maurertagschichten ....

fl. 15-49

P85 Handlangertagschichten . .

„ 1813

c)    mit Portlandcementmörtel, per m

250 Stück Ziegel.......

225 kg Portlandcement ....

6-86

0-36 kbm Sand........

„ „ 1-40 „

4⁻9 Maurertagschichten ....

1-05

„ 26-37

„ 23-46

à/c fl. 1-90 fl. . à kr. 1'68 „

. „ fl. 3-00 „ „ 1-40 „ „ i-ю „

b)    mit Cementkalkmörtel, per m

250 Stück Ziegel......

200 kg Cementkalk.....

043 kbm Sand........

8- 0 Maurertagschichten . ■ .

„ 26-53

3-8 Handlangertagschichten

01 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 15 38 „

e) mit Portlandcementmörtel, per m

о -ci

250 Stück Ziegel ....... à/ fl. 1-90 fl. 415

1-74

325 kg Portlandcement..... „ 0 04 „ 13-00

0'58 kbm Sand.........„    „    3⁻00    „    ----

4-40

8'2 Maurertagschichten    ......„    „    HO    „    11'48

„ 36-96

10 Handlangertagschichten ...,,,, l’lO „

01 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 15-88 „ P59

221.    Hohlkehlgesimse bei 0*04 qm Querschnitt: a) mit Weisskalkmörtel, per m

H5

0-34 kbm Sand.......

4-85 Maurertagschichten.....„ „    --- „

2-2 Handlangertagschichten ....,„ HO „ 2-42 0-1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 9-21

1-40

6-79

„ 16-10

„ 0-92

504

b)    mit Cementkalkmörtel, per m

200 Stück Ziegel.......à/c fl. 190

146 kg Cementkalk.......à kr. 168

0-36 kbm Sand.........„fl. 3-00

5'2 Maurertagschichten.....„ „ HO

21 Handlangertagschichten . . . „ „ 110 01 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 9 92

c)    mit Portlandcementmörtel, per m

200 Stück Ziegel .......

à/c fl. 1'90

237 kg Portlandcement.....à 0-04

„    3-00

« „ 1-40 « 1-10

01 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 10 24 222. Hohlkehlgesimse bei 009 qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per m

200 Stück Ziegel.....

015 kbm Gruben- oder Weisskalk à „ 6'75 0-27 kbm Sand........

3- 85 Maurertagschichten.....

P75 Handlangertagschichten ...    „

01 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ 7 31

b)    mit Cementkalkmörtel, per m

200 Stück Ziegel.......à/c fl. 190

130 kg Cementkalk.......à kr. 1'68

0-32 kbm Sand.........„fl.    300

415 Maurertagschichten.....„ „    HO

19 Handlangertagschichten . . . „ „ 110 01 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 7⁻90 e) mit Portlandcementmörtel, per m

200 Stück Ziegel.......à/ fl. 190

205 kg Portlandcement..... „ 0 04

0-33 kbm Sand......... „ 3-00

4- 28 Maurertagschichten.....„ „    HO

2-0 Handlangertagschichten . . . „ „ HO 01 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 819

0-38 kbm Sand........

5'35 Maurertagschichten . . . . 2-5 Handlangertagschichten . .

à/c fl. 1-90

„ 3-00 „ HO

110

223. Hohlkehlgesimse bei 0-2 qm Querschnitt: a) mit Weisskalkmörtel, per m 200 Stück Ziegel .....

à/c fl. 1-90

0*13 kbm Gruben- oder Weisskalk à „ 6-75

„ „ 3 00 „ 1-40

155 Handlangertagschichten . . . „ „ 110 0-1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 4 85 b) mit Cementkalkmörtel, per m

0-25 kbm Sand.......

2-25 Maurertagschichten . . .

CH p CO Pf M-

3    3    3    3    3 Bl 3    3    3    3    3    №

p ьр -з t-*- co oj оючмюо;

fl. 18-24

„ 25-68

3 3 3 3 3 Öl

O to O’ ® to Oî Iohwomm

coggggœ

„ 13-66

<T5 -

з з ^ i s p b? СД O OO CO

„ 15-63

„ 22-00

WÓÓBHĆ COWÓÓJHÓ

43 г г к с г сдрг

10-76

»,

оиюоима

g.bs³?g.a

Ntlili »t|: li

Ш: I: I

’S

4-Э

§§

66

!>■

о 'СЗ г; £ г: г

■i

О О О О яг» О

з 6Ь

о о со со со

СО О cp Ł- 05 ю 46 Ь* Ó СО г-1 О

г*

т-d

о

со

224. Architravgesimse :

a) bei 0-25 m Höhe, per m

7 Stück Ziegel........

0-0062 kbm Gruben- od. Weisskalk „ „

0-0125 kbm Sand .    ........ „

0-21 Maurertagschichten.....„ „

0-105 Handlangertagschichten . . „ „ 0-1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ h) bei 0-8 m Höhe, per m

11 Stück Ziegel.........

0-0075 kbm Gruben- od. Weisskalk „ „

0 015 kbm Sand .    .....

0-263 Maurertagschichten . . .

0-131 Handlangertagschichten 0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ c) bei 0 4 m Höhe, per m 19 Stück Ziegel . . .

à/c „

à/c „

* 99

à/c „

0-01 kbm Gruben- oder Weisskalk à „

0-02 kbm Sand........

0-351 Maurertagschichten . . ■

0-175 Handlangertagschichten . . „ „ 0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

d)    bei 0-5 m Höhe, per m 23 Stück Ziegel . . .

0-0125 kbm Gruben- od. Weisskalk à

0 025 kbm Sand.......

0 4 Maurertagschichten . . .

0-28 Handlangertagschichten • • • „

0-1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

e)    bei 0-6 m Höhe, per m 27 Stück Ziegel

. à/c

à/c „

0-015 kbm Gruben- od. Weisskalk à „

0 03 kbm Sand.......

0-65 Maurertagschichten ....

0-5 Handlangertagschichten . . . „ „ 0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

' 99

SSoSoS

oooooô oóóóoo] ÓÓÓ66Ó| ÓÓÓÓOÓ] 666666

46 г:

O O O O O T-l ¹ оюооон! оюоооиз

^ О ■'xbl гН ^    С5 к- О тН

тН i> СО г-f тН О    тНгЬсЬтНтНО тН сЪ СО r-H r-| Ô

46    -

g£gggs5

TH (d CO ri tH ©

M M H 05 ® M

tèésàÈ

3    3 3 3 3 6b

0-66

0-86

1-24

1-55

2-31

225. Bandgesims, Fatschen, Chambrams: a) bei 013 m Höhe, per m

0-0033 kbm Gruben- od. Weisskalk à „

0 0066 kbm Sand.......

0-22 Maurertagschichten ....

0-044 Handlangertagschichten .

01 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

* 9i 99

* 99    99

ОИИ05 05

Èétèà

opppp

b) bei 015 m Höbe, per m

0-0034 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6-75 fl. 0 02

300    002

1-40 ,. 0-32 1-10 „ 0-05 0-37 „ 0-04

0-0069 kbm Sand.......

0⁻23 Maurertagschichten ....

0-046 Handlangertagschichten .

0-1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

c)    hei 016 m Höhe, per m

0-0036 kbm Gruben- od. Weisskalk „ „

0-0072 kbm Sand........„    „

0-24 Maurertagschichten.....„    „

0-048 Handlangertagschichten . . „ „ 0-1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

d)    bei 0-17 m Höhe, per m

0-0038 kbm Gruben- od. Weisskalk „

0-0076 kbm Sand......

0-25 Maurertagschichten . . .

0*05 Handlangertagschichten

0-1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. .,

e)    bei 0'18 m Höhe, per m

0-004 kbm Gruben- od. Weisskalk „

0 008 kbm Sand ..........

0-27 Maurertagschichten.....„

0-055 Handlangertagschichten . . „

01 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

f)    hei 019 m Höhe, per m

0-0042 kbm Gruben- od. Weisskalk „ „

0-0084 kbm Sand........„    „

0-29 Maurertagschichten.....„    „

0-06 Handlangertagschichten

0-1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

g)    bei 0-20 m Höhe, per m

0-005 kbm Gruben- od. Weisskalk ,, „

0-01 kbm Sand.......

0-32 Maurertagschichten ....

0-065 Handlangertagschichten .

01 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ .,

* 53

• 33

? ? ? ? î;

Ó CO tH rH ó

fl.

53

9ÇOOÇ

33

0-47

6-75 fl. 0-03 „ 0-02 1-40    0-35

0-40 ! Ö-04

3-00

110

0-05

33

0-49

6-75 fl. 0-03 300 „ 0-02

1-10 ” Ö-06

0-44 „ 0-04

6-75 fl. 0-03 3-00 „ 003 1-40 „ 0-41 1-10    0-07

0-48 „ 0-05

1-40

0-38

p p O p O'

226. Ziergesimse, kleine, oder glatte Fenstereinfassungen : a) mit Weisskalkmörtel, per m

3 Stück Ziegel......

0-002 kbm Gruben- od. Weisskalk à „

0-004 kbm Sand.........„    „

0-07 Maurertagschichten.....„    „

0-03 Handlangertagschichten . . . „ „

01 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

à/c fl.

T-H CO tH tH Ô

fl. 006 „ 0-01 „ 001 „ o-io

” ÖOl

003

33

53

33

33

0-53

0-59

0-63

0-22

227. Gliederungen, per m

0-001 kbm Gruben- od. Weisskalk „ „

0-002 kbm Sand.........

0-04 Maurertagschichten.....„ „

0-02 Handlangertagschichten . . . „ „ 0‘1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

Èèêsà

з з з з

9999© 2 to er. 3 &

228. Fugenschnitte ohne Gliederung: a) bei neuem Yerputze, per m 0*02 Maurertagschichten .... h) hei altem Yerputze, per m

0*001 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*01 0*03 Maurertagschichten ....

0*01 Handlangertagschichten . .

„    „    1*40    „    0*04

„    „    1-10    „    0*01    „

0*06

229. Zahnschnitte hei neuen Gesimsen ausputzen: a) mit Weisskalkmörtel, per m

0*005 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*03

3*00 „ 0*01    .

1*40 „ 0*42 1*10 „ 0*05 0*47 „ 0*05 „

0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ b) mit Gipsmörtel, per m

0 005 kbm Gips .......

0*25 Maurertagschichten ....

0*05 Handlangertagschichten . .

* ••

0*04 „

230. Riegelwandausmauerungen zu ebener Erde: a) mit Weisskalkmörtel, per qm

39 Stück Ziegel........

à/c fl. 1*90 fl. 0*74.

0*24

à fl. 0*30 „ 0*03

0*01

0*56

0*64

1*40

0*28

0*01

231. Mauerverputz, gewöhnlicher, grober, 10—12 mm stark, zu ebener Erde:

a) mit Weisskalkmörtel, per qm

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    0*14    „    0*01 „

1*79

2*00

0*02 fl. 0*36

b)    mit Gementkalkmörtel, per qm

d)    in höheren Etagen, als Zuschlag zu a, b und c per Etage und qm 0*02 Handlangertagschichten

333. Mauerverputz, gewöhnlicher Spritzwurf 12—15 mm stark, zu ebener Erde:

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm 0*009 kbm Portlandcement . .

0*0165 kbm Sand.......

0*145 Maurertagschichten . . .

0*07 Handlangertagschichten . .

0*73

fl. 1*10 „

0*02

0*30

0*44

_0*03 „

d) in höheren Etagen als Zuschlag zu a, b und c per Etage und qm

0*025 Handlangertagschichten

333. Mauerverputz, gewöhnlicher glatter feiner, 17—20 mm stark, zu ebener Erde:

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm 0 01 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*07

0*02 kbm Sand    . •........ 3*00 „ 0*06

0*12 Maurertagschichten.....„ „ 1*40 „ 0*17

0*075 Handlangertagschichten . . „    „    1*10    „    0*08

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*25 „ 0*02 „

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm 0*008 kbm Cementkalk ....

0*016 kbm Sand........

0*15 Maurertagschichten ....

0*09 Handlangertagschichten . .

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs,., „ 0*31

0*92

0*03

0*40

0*52

c)    mit Portlandcementmörtel per qm O’Ol kbm Portlandcement . . . . à fl. 62-50 fl. 0-62

0-02 kbm Sand........

0-17 Maurertagschichten . . . '

0-1 Handlangertagschichten . .

0-1    у.    Arbeitsl.    für    Req.    und    Aufs. „    „    0-35_„    0~03    fl.

d)    in höheren Etagen als Zuschlag zu a, b und e, per Etage und qm 0-03 Handlangertagschichten

234. Mauerverputz, aussergewöhnlicher, zu ebener Erde:

a) mit Gementkalkmörtel, 20 mm dick, per qm

Tb) mit Portlandcementmörtel, 6 mm dick, per qm 0-003 kbm Portlandcement . . . . à fl. 62-50 fl. 0-37

0-02 0-17 0-07 0-02 „

e) Zuschlag für dieselbe Arbeit in höheren oder tieferen Etagen, per qm

04)4 Handlangertagschichten......

235. Mauerverputz mit Tripolithmörtel, per qm

a)    1 : 4 gemischt

0-1 V. Arbeitsl. für Req. und    Aufs. „    „    0-28    „    0 03 „

b)    1 : 3 gemischt

5 kg Tripolith . .......

0-015 kbm Sand.......

W asser...........

0-13 Maurertagschichten ....

0-09 Handlangertagschichten . .

01 V. Arbeitsl. für Req. und    Aufs. „    „    0 28    „

1-06

à fl. 1'10 „

008

0-012 kbm Ceinentkalk . . . .

0-012 kbm Sand........

0-15 Maurertagschichten . . . . 0-09 Handlangertagschichten . .

0-57

„ „ 3-00 „ „ 1-40

0-006 kbm Sand......

012 Maurertagschichten . . .

0-065 Handlangertagschichten

01 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0-24_

0-03 „

1-10

0-65

0-01 kbm Sand........

0-15 Maiirertagschichten ....

0-08 Handlangertagschichten . .

0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0⁻30_

d) mit Portlandcementmörtel, 18 mm dick, per qm 0-015 kbm Portlandcement . . . . à fl. 62-50 fl.

0-015 kbm Sand........

0-17 Maurertagschichten ....

0-1 Handlangertagschichten . .

0-98

6ÓÓÓC

1-36

à fl. 1-10 „

0-04

0-48

0-12

0-02

;; ;; 3-00

0-04

0-03 „

’•5 fl.

e) 1 : 2 gemischt

6 kg ïripolith.....

0-013 kbm Sand ....

Wasser.......

0-14 Maurertagschichten.....à    fl.    1"40    „

0-09 Handlangertagschichten . . . „ „ 110 01 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0-30 .. <1)1:1 gemischt 9 kg ïripolith 0⁻01 kbm Sand "W asser

0⁻17 Maurertagschichten .... à fl. 140 „ 0-07 Handlangertagschichten . .

0‘1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0-32 „ e) reiner ïripolith 17 kg ïripolith Wasser . .

0-075 Handlangertagschichten . . „ „ HO „ 0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0-29_

237.    Zierverputz mit Nutenziehung oder Quadrirung

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm 0-01 kbm Gruben- oder Weisskalk

0-02 kbm Sand.........

0-27 Maurertagschichten ....

0-13 Handlangertagschichten . . .

0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm

0-008 kbm Cementkalk.....

0-016 kbm Sand ........

0-33 Maurertagschichten.....

0-16 Handlangertagschichten .

0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm 0-01 kbm Portlandcement . .

0-02 kbm Sand.........

0-35 Maurertagschichten.....

017 Handlangertagschichten . . .

01 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*68_

238.    Zierverputz mit Cassetten und Füllungen: a) mit Weisskalkmörtel, per qm

04)15 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl.

0-03 kbm Sand........

01 Maurertagschichten ....

019 Handlangertagschichten . .

01 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 017 „

ÿgSSgâl

о0666^ oôôàôol ®ô6ôà

0-63

0-88

0-47

666ÓÓ óóóóó àôôèè

010

0-88

113

о сл .-i oo

HOipiMO

èôôôô

WO

к-

„ „ 04)2.ft fl. „ „ 3 00 „

„ 1-10 „

. ..

„ „ 0’02.₅ fl.

hh6

6-75

„ 3-00

110

” i-ю

„ 0-52

16-00 fl. 300 „ 1-40 „ 1-10 „ 0-64

„ „ 62-50 fl. „ „ 3-00 „ „ „ 1*40 „ „ „ 1*10 „

” ” ?10 ” • „ „ l'¹⁰ «

b) mit Cementkalkmörtel, per qm

fl. 1*27

0*03 kbm Sand........

0*52 Maurertagschichten ....

0*25 Handlangertagschichten . .

0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1*00 „ 0*10

„    2*13

239. Rustika mit profilirten Spiegelquadern:

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm 0*025 kbm Cementkalk ....

0*05 kbm Sand........

0*72 Maurertagschichten ....

0*24 Handlangertagschichten . . . „    „    1*10    „    0*26

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    1*27    „    0*13

c)    mit Portlandcementinörtel, per qm 0*025 kbm Portlandcement . . .

0*06 kbm Sand........

0*8 Maurertagschichten ....

0*26 Handlangertagschichten . .

0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1*41    0*14

• 11

240. Rustika mit Spritzwurf oder ausgestockten Quadern :

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm

0*035 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*24

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm

0*03 kbm Cementkalk.....

0*06 kbm Sand........

Q*9 Maurertagsc 1i ich ten ....

0*35 Handlangertagschichten . .

0*06 kbm Sand.......

0*75 Maurertagschichten 0*285 Handlangertagschichten

. _ „ „ 1-10 „

0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ ,, 1*64 „ c) mit Portlandcementmörtel, per qm

0*03 kbm Portlandcement ....„„ 62*50 fl. 1*87

0*06 kbm Sand    .......„ „ 3*00 „ 0*18

1*0 Maurertagschichten    .    .    •.    .    .    „    „    1*40    „    1*40

0*37 Handlangertagschichten    .    .    .    „    „    1*10    ,,    0*41

0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1*81 „ 0*18

ССИОС

„    1*55

„    1*95

„    3*29

*    1*92

„ 2*46

„    4*04

341. Rauhe Zurichtung von Bruchsteinen für Maueransichtsflächen, per qm:

0*14 Maurertagschichten

à fl. 1-40 fl. 0-20 0’1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*20 „ 0*02 fl. 0*22

343. Theilweise reine Bearbeitung von Bruchsteinen zu Ansichtsflächen (Rohbau-Herstellung) :

a)    hei minder harten oder lagerhaften Steinen und geraden Mauern, per qm

0*14 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0*20

0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    0*20

b)    bei minder harten oder lagerhaften Steinen und Gewölben, per qm 0*21 Maurertagschichten 0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*29

c)    hei harten oder nicht lagerhaften Steinen und geraden Mauern, per qm

0*02

0*22

à fl. 1*40 fl. 0*29

0*03

0*32

0*65

0*86

0*09

0*97

1*30

343. Reine oder quaderförmige Bearbeitung von Bruchsteinen zu Rohbau-Ansichtsflächen :

a) hei minder harten oder lagerhaften Steinen und geraden Mauern, per qm 0*7 Maurertagschichten

à fl. 1*40 fl. 0*98 0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*98 „ 0*10 1>) bei minder harten oder lagerhaften Steinen und Gewölben, per qm 0*84 Maurertagschichten

1*08

à fl. 1*40 fl. 1*18

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1*18 „_0*12

c) bei harten oder nicht lagerhaften Steinen und geraden Mauern, per qm 1*0 Maurertagschichten

1*30

1*54

1*73

513

f) bei sehr harten Steinen und G-ewölben, per qm

1*7 Maurertagschichten .....à fl. 1*40 fl. 2 38

0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 2*38    0*24 fl. 2*62

244. Fugenverstreichung mit Weisskalkmörtel :

a)    bei geradem Bruchsteingemäuer, per qm

0*0015 kbm Gruben-oder Weisskalk à    fl.    6*75    fl.    0*01

0*003 kbm Sand .....

0*06 Maurertagschichten . .

0*008 Handlangertagschichten 0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*09

b)    bei Bruchsteingewölbung, per qm

0*006 kbm Sand ........

0*1 Maurertagschichten ....

0*02 Handlangertagschichten . .

0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*16

0*01 „

0*12

0*17

0*02

„ 0*02 „ 0*22

245. Fugen verstreichu ri g mit Cementkalkmörtel : a) bei geradem Bruchsteingemäuer, per qm 0*0012 kbm Cementkalk 0-0024 kbm Sand . . .

0*10

„    0*15

3*00

popop

„ 0*21

„    0*24

d) bei Ziegelgewölbung, per qm

0-01

0-02

246. Fugenverstreichung mit Portlandcementmörtel:

a)    bei geradem Bruchsteingemäuer, per qm

04)015 kbm Portlandcement . . . à fl. 62-50 fl. 04)9 0-003 kbm Sand    ....

0-086 Maurertagschichten 0-011 Handlangertagschichten .

01 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*13 „ 0‘01

b)    bei Bruchsteingewölbung, per qm

0*0015 kbm Portlandcement . . . à fl. 62-50 fl. 0-09

0-01

„    0-24

0"003 kbm Sand.........„ „ 3-00 „

0-12 Maurertagschichten.....„ „ HO „ 0’17

0-02

„ 0-31

0’006 kbm Sand.......

0*137 Maurertagschichten . . .

0-024 Handlangertagschichten .

0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*22 d) bei Ziegelgewölbung, per qm

0-02

„    0-45

0-006 kbm Sand.......

0-144 Maurertagschichten . ■ .

0-0288 Handlangertagschichten .

0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0-23    0-02

„    0-46

247. Fugenverbrämung mit Weisskalkmörtel:

a) bei Bruchsteinmauern, per qm

0-002 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0-01

3-00 „ 0-01 HO „ 0-17 1-10 „ 0-02 0-19    0-02

0-004 kbm Sand...... .

0*12 Maurertagschichten ....

0*016 Handlangertagschichten .

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ b.) bei Bruchsteingewölben, per qm

04)2 kbm Gruben- od. Weisskalk . à fl.

0-004 kbm Sand........

0-18 Maurertagschichten ....

0-018 Handlangertagschichten . . „ „ 0-1 y. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ „

..

„    0-23

6-75 fl. 0-01 300 „ 0-01 1-40 „ 0-25 „ 002 0-27 „ 0-03

1-10

„    0-32

e) bei Ziegelmauern, per qm

0 004 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl.

0-008 kbm Sand........

0-19 Maurertagschichten ....

0 04 Handlangertagschichten . . . „ „ 01 y. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . ,, „

fl. 0 03 „    O-02

„ 0-27 „ 0-04 „ 003

4) bei Ziegelgewölben, per qm 0-004 kbm Gruben- od. Wei

0-008 kbm Sand......

0-21 Maurertagschichten ....

0-04 Handlangertagschi'ehten . .

0-1 V. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „    033

sskalk à fl. 6-75

003

„ „ 3-00

002

• 11

„ 1-40 „ 1-10

0-29

0-04

003

248. Fugenverbrämung mit Cementkalkmörtel :

a)    bei Bruchsteinmauern, per qm 0-002 kbm Gementkalk....

0 0036 kbm Sand......

b)    bei Bruchsteingewölben, per qm

0-002 kbm Cementkalk.....

0-0035 kbm Sand.......

0-21 Maurertagschichten ....

0-02 Handlangertagschichten . .

0-1 у. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ „ 0-31

c)    hei Ziegelmauern, per qm

0-0035 kbm Cementkalk.....à fl. 16-00 fl. 006

4) bei Ziegelgewölben, per qm 0‘0035 kbm Cementkalk ....

0*007 kbm Sand........

0*24 Maurertagschichten ....

0*04 Handlangertagschichten . .

0*1 у. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ „ 0*38

à fl. 16-00 fl. 0 03 „ „ 3-00 „ o-oi

„ 0-28

002

003

„    0-38

„    0*45

* 11

0*34

__11_

0*04

„    0*50

'249. Fugenverbrämung mit Portlandcementmörtel :

a)    bei Bruchsteinmauern, per qm

0*002 kbm Portlandcement . . . . à fl. 62*50 fl. 0*12

0*004 kbm Sand.......

0*172 Maurertagschichten . . .

0*022 Handlangertagschichten . . „ „ 1*10 0*1 V. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ „ 0*26

b)    bei Bruchsteingewölben, per qm

„ 0*04

0*01

. „ „ 3*00 „ .... „ 1*40 „ 0*24 „ 0*02

11__

0*03

„    0*42

0*004 kbm Sand........

0*24 Maurertagschichten ....

0*03 Handlangertagschichten ■ .

0*1 V. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ „ 0*37

«) bei Ziegelmauern, per qm

• 11

„ 0*54

„    0*74

d) bei Ziegelgewölben, per qm

0*008 kbm Sand........

0*3 Manrertagschichten.....

0*0570 Handlangertagschichten .

0*1 V. Arbeitsl. für Req. n. Aufs. . „ „ 0*48

* 99

99

0*05

fl. 0*80

250. Weissigung frischer Yerputzflächen im Innern: a) einmalige Weissigung, per qm

0*0002 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6*75 kr. 0*13 0*005 Maurertagschichten . . .

0*03 Handlangertagschichten . .

„ 1*40 „ 0*7 „ 1*10 „ 0*33 0*1 y. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ kr. 1*08 „ 0*1 b) zweimalige Weissigung, per qm

0*0004 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6,*75 kr. 0*27 0*01 Maurertagschichten ....

0*005 Handlangertagschichten .

' 99

• 99

1*4

„ 1*40

- - , ” 1,10 0*1 y. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ kr. 1*95

c) dreimalige Weissigung, per qm

0*0006 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6*75 kr. 0*40 0*015 Maurertagschichten    1*40 „ 2*1

0*007 Handlangertagschichten . . „ „ 1*10 „ 0*77 0*1 у. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ kr. 2*87 ., 0*29

' 99

0*55

0*19

251. Weissigung alter Yerputzflächen im Innern: a) zweimalige Weissigung, per qm

0*0006 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6*75 kr. 0*40

„ 3*00 „ 0*15 „ 1*40 „ 1*68 „ 1*10 „ 0*66 0*23

0*0005 kbm Sand.......

0*012 Maurertagschichten . . .

0*006 Handlangertagschichten 0*1 у. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ kr. 2*34 b) dreimalige Weissigung, per qm

0*0008 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6*75 kr. 0*54

0*0005 kbm Sand ..    .....

0*017 Maurertagschichten . . .

0*009 Handlangertagschichten .

0*1 у. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ kr. 3*37    0*34

• 99

* 99

* 99

252. Weissigung oder Färbelung von Façaden neuer Gebäude in I. Höhe:

a) einmalige Weissigung, per qm

0*0002 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6*75 kr. 0*13

„ 1*40

kr. 1*26

„    2*41

„    3*56

„    3*12

„ 4*40

1*4

0*01 Maurertagschichten ....

0*005 Handlangertagschichten . „ „ 1*10 0*1 у. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ kr. 1*95_ b) zweimalige Weissigung oder Färbelung, per qm 0*05 kg Kalkfarbe , . . .

0*0002 kbm Gruben- od. Weisskalk „ „ 6*75 „ 0*13 0*015 Maurertagschichten ....„„ 1*40 „ 2*1 0*007 Handlangertagschichten . . „ ,. 1*10 „ 0*77 0*1 у. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ kr. 2*87_    0*29

* 99

0*55

0*19

„    2*27

. . . à fl. 0*35 kr. 1*75

c) dreimalige Weissigung oder Färbelung, per qm 0-1 kg Kalkfarbe

0*1 у. Arbeitsl. für ßeq. u. Aufs. . „ kr.    4-04    „    0‘40 kr.

à fl. 0-35 kr. 3-50

0-20

8*14

253. Weissigung oder Färbelung von Façaden neuer Gebäude über dem Parterregeschosse an Zuschlag zu Post Nr. 252 per Geschoss und qm:

a)    bei einmaliger Weissigung

0-1 у. Arbeitsl. für ßeq. und Aufs. „ kr. 1*42 „ 0-14 „

1-01

„ 1-10 „ 0-33

0-12 „

1-29

1-56

254. Weissigung oder Färbelung alter Verputzflächen an Façaden in I. Höhe:

a) zweimalige Weissigung oder Färbelung, per qm: 0*0006 kbm Gruben-oder Weisskalk à fl. 6⁻75 kr. 0-40

„ „ 3-00

■ * Ï8

; ; no

0-15

0-0005 kbm Sand .......

0-05 kg Kalkfarbe.......

0-018 Maurertagschichten . . .

0-009 Handlangertagschichten .

0*1 V. Arbeitsl. für ßeq. und Aufs. „ kr. 3‘51_

b) dreimalige Weissigung oder Färbelung, per qm 0*0008 kbm Gruben-oder Weisskalk à fl. 6*75 kr. 0*54

0-15

1-75

2-52

0-99

0-35 „

6-16

0-0005 kbm Sand........„ „ 3*00

0-1 kg Kalkfarbe........„ „ 0*35

0-025 Maurertagschichten    1*40

0-012 Handlangertagschichten . . „ „ 1*10 0-1 у. Arbeitsl. für ßeq. und Aufs. „ kr. 4-82

3-5

3-5

1-32

0-48 „

9-49

255. Weissigung oder Färbelung alter Verputzflächen an Façaden über dem Parterregeschosse an Zuschlag zu Post Nr. 254 per Geschoss und qm:

a)    bei zweimaliger Weissigung oder Färbelung

1*29

0*1 у. Arbeitsl. für ßeq. und Aufs. „ kr. 1*42 „ Q-14 „

256. Sockelverkleidung von Steinplatten:

a)    0*08 bis О* 10 m stark, per qm l'O qm rein bearbeitete Steinplatten ....

0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ •„

7*50

0*21

0*06

0*28

0*22

0*05 fl.

8*32

„ „ 2*50    0*09

1*40 „ 0*52 „ 1*10 „ 0*37 0*89 „ 0*09 „

11*34

257. Verkittung von Steinfugen, per m:

0*3 kg 0 eikitt.....

0*02 Maurertagschichten

à „ 0*36 fl. 0*11 „ „    1;40 „ 0*03 „

0*14

Versetzarbeiten.

258.    Steindeckplatten versetzen:

a)    zu ebener Erde, per qm:

0*015 kbm Gruben- oder Weisskalk „

0*03 kbm Sand........

0*9 kg 0eikitt.........

0*55 Maurertagschichten ....

259.    Gesimshängplatten von Stein versetzen:

a)    im I. Stock, per qm

0*02 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*13

0*04 kbm Sand.......

0*7 Maurertagschichten ....

1*0 Handlangertagschichten . . . „ „

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

b)    für jedes höhere Stockwerk mehr per qm

0*3 Handlangertagschichten . . .    à    fl.    1*10    fl.    0*33

0*05 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs.    „    „    0*33_„    0*02    „

6*75 fl. 0*10 2*50 „ U*07 0*36 „ 0*32 1*40 „ 0*77 1*10 „ 0*44 1-21 „ 0G2 „

2*08 0*21 „

260. Ruheplatzplatten von Stein versetzen :

a)    bis I. Stockhöhe, per qm

1*0 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 1*40

1*82

0*35

2*54

0*35

2*44

261.    Balkonplatten von Stein versetzen:

a)    im I. Stock, per qm

0*75 Handlangertagschichten 0-1 V. Arheitsl. für Req. und Aufs. „ „

0-39

0*58

„ 1*10 „ 0-82 1-87 „ 0-19

2*06

263. Kanaldeckplatten von Stein versetzen:

a)    ohne Falz, per qm

0*37 Maurertagschichten.....à fl.

0*34 Handlangertagschichten . . . „ „

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

b)    mit Falz, per qm 0*46 Maurertagschichten ....

0-39 Handlangertagschichten . . . „ „ --- „ ---

0*1 V. Arheitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1*07 „ 0*11

fl.

666

0*98

„ „ 1-40 fl. 0-64

1*10

0-43

1*18

264.    Quadersteinversetzungen zu ebener Erde:

a)    gewöhnliche glatte Steine, per kbm 0*05 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl.

CO rH rH r-H Ю

fl. 0*34 „ 0*30 „ 0*52 „ 2*45 „ 2*20 „ 0*52

6*33

7*82

1*02

666

266.    Thor-, Thür- und Fenstersteine von über 04)5 qm Querschnitt versetzen :

a) zu ebener Erde, per kbm

0*05 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0-34

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*90 „ 0*09

267.    Thür- und Fenstersteine von weniger als 0*05 m Querschnitt versetzen, zu ebener Erde:

a) im Lichtmasse bis 1*5 qm, per Stück

0*01 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*07

1*10 0*82 1*99 ., 0*20

7*80

0*99

* 11

1*05

0*02 kbm Sand .......

0*07 Steinmetztagschichten . . .

0*75 Maurertagschichten . . .

0*75 Handlangertagschichten . „ „

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ b) im Lichtmasse von 1*5 bis 2*8 qm, per Stück

0*015 kbm Gruben-oder Weisskalk    à fl.    6*75    fl.    0*10

0*03 kbm Sand.......

0*1 Steinmetztagschichten . .

1*0 Maurertagschichten . . .

1*0 Handlangertagschichten . . „ „

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ e) im Lichtmasse über 2*8 qm. per Stück

„ „ 3*00 „ 1*75 „ „ 1-40 „ 1*10

. à/c fl. 1*90 fl. 0*06 6*75 „ 0*02

1*40 „ 0*21 _ _j „ 0*16 0*37 „ 0*04

2*32

1*10 „ 1*10

• 11

• ..

3*13

0*27

2*67

4*73

0*012 kbm Sand.......

0*05 Steinmetztagschichten . . .

0*5 Maurertagschichten ....

0*5 Handlangertagschichien . . . „

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

269. Stiegenstufen von Stein in neue Mauern versetzen : a) beiderseits eingemauerte, zu ebener Erde, per m

3 Stück Ziegel......

0*003 kbm Gruben- oder Weisskalk à

0*006 kbm Sand.......

0*15 Maurertagschichten ....

0*15 Handlangertagschichten . . . „

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

0*04

’’ 0*09 „ 0*70 „ 0*55 1*34 „ 0*13

1*55

0*02

3*00

1*10

b)    einerseits eingem. (freitrag.), zu ebener Erde, per m

0*75 „ 0*07 fl. 0*96

4 Stück Ziegel . •.......

0*005 kbm Gruben-oder Weisskalk à „

0*01 kbm Sand.........

0*3 Maurertagschichten.....

0*3 Handlangertagschichten . .

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. ,, „

à fl. 1*10 „ 0*11

c)    für jedes höhere Geschoss mehr per m

0*1 Handlangertagschichten.....

270.    Stiegenstufen von Stein in alte Mauern versetzen:

„    0*76

a)    beiderseits eingemauerte, zu ebener Erde, per m um 50 Procent mehr, wie bei Post Nr. 269, a;

somit 1*5 X 0*51 — ..............

„ 1*20 à fl. JlflO „    0*22

b)    einerseits eingemauerte, zu ebener Erde, per m um 25 Procent mehr, wie bei Post Nr. 269, b;

somit 1*25 X 0*96 —.......

c)    für jedes höhere Geschoss mehr per m 0*2 Handlangertagschichten .....

271.    Futtermuscheln aus Stein versetzen:

à fl. 1*40 fl. n-42 „ 1*10    0*33

a)    in neues Mauerwerk, per Stück 0*3 Maurertagschichten ....

0*07 „    0*82

0*3 Handlangertagschichten . . ö*l V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*75

à/c „ 1*90 fl. 0*38

b)    in alte Mauern, per Stück

20 Stück Ziegel........

0*05 kbm Sand........

2*0 Maurertagschichten ....

1*0 Handlangertagschichten . . . „

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

274. Thürstöcke von Holz versetzen und verputzen: a) bis 2*8 qm Lichtenmass, per Stück

b) über 2*8 qm Lichtenmass, per Stück

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. ,,    „    0*78    „    04)8 fl. 1*05

275.    Fensterstöcke von Holz versetzen und verputzen:

a)    bis 1*5 qm Lichtenmass, per Stück 0*005 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 04)3 0*01 kbm Sand . . i . . . .

0*3 Maurertagschichten . . .

0*15 Handlangertagschichten 0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    0*58    „    0*06    „    0*70

b)    über 1*5 qm Lichtenmass, per Stück

0*006 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*04

0*012 kbm Sand........

0*4 Maurertagschichten ....

0*2 Handlangertagschichten . .

b)    über 1*5 qm Lichtenmass, per Stück

0*005 kbm Gruben-oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*03 0*01 kbm Sand 0*3 Maurertagschichten •

0*006 kbm Sand........

0*1 Maurertagschichten . .

. 0*05 Handlangertagschichten .

• 11

0*56

0*22

* 11

* 11

• ..

à/c fl. 1*90 fl. 0*11

0-02 kbm Sand........

279.    Abtrittsitzspiegel oder Sitzbrett versetzen und verputzen, per Stück:

0-004 kbm Gruben-oder Weisskalk à fl. 6-75 fl. 0ЮЗ

0-008 kbm Sand.........„ „ 3-00 „ 0*02

0-16 Maurertagschichten    .    .    .    .    „    „    1*40    „    0-22

0-08 Handlangertagschichten .    .    .    „    „    1*10    „    0*09

0-1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0-31_„ 0'03 fl. 0’39

280.    Abtrittkasten (englische Aborte) versetzen und verputzen, per Stück :

0*01 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6-75 fl. 0-07

„    „    3-00    „    0-06

„    „    1-40    „    0-70

„ 1-10 „ 0-55

0-5 Maurertagschichten . • . .

0'5 Handlangertagschichten . .

0"008 kbm Sand........

0"2 Maurertagschichten . . . . 0-1 Handlangertagschichten . .

0-28

282.    Ständer,Säulen,Streitbäumeu.dgl. von Holz versetzen:

a)    in Mauern, per Stück

„ „ 3-00 „ 0-01 „ 1-40 .. 0-17

0-003 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6-75 fl. 0-02 0-004 kbm Sand ....

” 0-11

„ 0-03 „    0-34

0-12 Maurertagschichten ....

0-1 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 0‘1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0 28

b)    in Erdreich, per Stück

0-05 Maurertagschichten.....à fl. 1"40 fl. 0-07

„ 0-04 „    0-49

0’35 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 0-38 0-1 V.    Arbeitsl.    für    Req.    und    Aufs.    „    „    0-45^

283.    Klötzchen von Holz versetzen, per Stück:

0-0015 kbm Gruben-oder Weisskalk à fl. 6-75 fl. 0*01

0*003 kbm Sand........

0"07 Maurertagschichten ....

0"05 Handlangertagschichten . ■

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    __

284.    Tragel von Holz versetzen und verputzen, per Stück :

0-01 0-10

• 55

0-06

1-40

. „ „ 3-00 „ o-oi

0*12

0-33

1-10

„ „ 3-00 „ 0*04 „ „ 1-40 „ 0-56

b) über 1*2 qm Lichtenmass, per Stück

0-01 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*07

0*02 kbm Sand .......

0-6 Maurertagschichten .....

0*3 Handlangertagschichten 01 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

386. Eiserne Fensterrahmen versetzen: a) bei Ziegelgemäuer, per Stück

0-005 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6-75 fl. 0-03

0*01 kbm Sand .......

0*7 Maurertagschichten ....

0*4 Handlangertagschichten . .

0-33

fl. 1*42

1*62

„    2*63

„    2*52

„    4*15

„    0*99

„    0*51

0-01 kbm Sand........

1*2 Maurertagschichten ....

0*8 Handlangertagschichten . .

0*1 у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

387.    Eiserne Thüre mit Rahme versetzen:

a)    bei Ziegelgemäuer, per Stück

0*02 kbm Sand . . •    ...

0*4 Maurertagschichten . . .

0-2 Handlangertagschichten . . „ „

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*78 389. Eiserne Ofenthürchen, gestrickte Gitter u. dgl. versetzen. per Stück:

0-006 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0-04

„ 3-00 „ 0*04 1*40    0*28

„ HO „ o-ii

0-04

„    0*22

„    0*08

„ „ 3*00 „ 0*06 „ 1-40 „ 0*56 .. 110

0*012 kbm Sand......

0*2 Maurertagschichten . . .

0*1 Handlangertagschichten

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*39 „ l .. -396. Eiserne Thürkegel, Klammern, Bänder, Kloben, Schliesshaken, Anlegarben, Dachrinnenträger u. dgl. versetzen :

a) bei Ziegelgemäuer, per Stück

0*001 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0-01

0*002 kbm Sand

„ „ 3*00 „ 0*01

Transport fl. 0*02

Transport fl. 0*02 „ ,, 1-40 „ 0-07

0*05 Maurertagschichten ....

0*025 Handlangertagschichten . . „ „ ___ „    ---

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ ., 0*10 „ 0*01 fl. 0*13 Ъ) hei Steinmauern, per Stück

0*001 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*01

0*o 1

1*10

0*03

0*002 kbm Sand . .......

0*1 Maurertagschichten ....

0*05 Handlangertagschichten . .

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*19

291.    Hölzerne Rastschliessen und Deckenträme einziehen, per m:

0*0 »1 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*ol <)'002 kbm Sand

0*25 Maurertagschichten . . . . „ „ 1*40 0*08 Handlangertagschichten . .

0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*44

292.    Eiserne oder metallene Yentilationsklappen und'

Schuber versetzen, per Stück:

293.    Eiserne oder metallene Wasserwannen oder Bratröhren versetzen, per Stück:

0*3 Maurertagschichten ....

0*1 Handlangertagschichten . .

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*53'

294.    Eiserne Sprossen versetzen, per Stück:

0*012 kbm Sand

W02    „

0*23

„ „ 8*00 „ 0*01

* 11

* 11

„ 1*10

ppp

0*35

0*09

0*04    0*50

à fl. 1*40 fl. 0*42 „ 1*10 „ 0*11

0*05 „    0*58

11

295.    Thür- oder Fenstersteine verputzen, per m:

0*o4 Maurertagschichten    .    .    .    à    fl.    1*40    fl.    0*06

0*01 Handlangertagschichten .    .    .    „    „    1*10    „    0*01

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*07 „

296.    Yerputzung von neugelegten Fussböden, per m:

0*0025 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl.

0*005 kbm Sand.......

0*05 Maurertagschichten ....

0*02 Handlangertagschichten . .

0*01 „ 0*08

* 11

„ „ 3*00 „ „ 1-40 „ „ i-ю „

„    0*13

0*03 kbm Sand........

0*12 Maurertagschichten ....

0*07 Handlangertagschichten . .

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*25

0*60 „ 0*06

0*49

«98. Futterbarren versetzen, per Stück:

0‘02 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6’75 fl. 0T3

0*04 kbm Sand.......

0*35 Maurertagschichten . . .

0-1 Handlangertagschichten . . . „

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs.,. „

399. Trottoirrandsteine versetzen, per m :

6 Stück Ziegel 0*005 kbm Portlandcement . . . à „ 62*50    0*31

0*01 kbm Sand.........„    „    3*00 „ 0*03

0*25 Maurertagschichten.....„    „    1*40 „ 0*35

0*15 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 016 0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*51 „ 0*05

300.    Sparrenkopfconsole oder Capital aus Thon oder Cement versetzen, per Stück:

0*015 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*10

0*03 kbm Sand......

0*4 Maurertagschichten ...

0*2 Handlangertagschichten . . . „ „

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*78

301.    Eiserne Traversen, Eisenbahnschienen, Säulen und sonstige grössere Eisentheile versetzen (oder ausbrechen, herablassen und abwägen):

a)    zu ebener Erde, per q

0*4 Maurertagschichten.....à fl.

1*5 Handlangertagschichten . .

b)    für jedes Stockwerk mehr, per q 0*5 Handlangertagschichten . .

302.    Eisenkleinmateriale, Geländer- u. Gittereisen versetzen :

a)    zu ebener Erde, per q 1*5 Maurertagschichten ....

1*0 Handlangertagschichten .

b)    für jedes Stockwerk mehr, per q 0*3 Handlangertagschichten . .

303.    Eiserne Schliessen oder anderes Constructionseisen versetzen, per q:

0*75 Maurertagschichten ....

0*5 Handlangertagschichten . .

304.    Eiserne Abortbestandtheile versetzen:

a)    zu ebener Erde, per q

0*8 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 1*12

0*8 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 0*88

b)    für jedes Stockwerk mehr, per q

0*3 Handlangertagschichten . .    ___

305.    Eiserne Kanalverschlüsse oder Deckel sammt Stock versetzen, per q :

3*0 Maurertagschichten ....

2*0 Handlangertagschichten . .

Anmerk uns: zu Post Nr. 301 bis 305.

Das Erforderniss für Requisiten und Aufsicht ist in den angesetzten Tagesschichten schon inbegriffen.

fl 0*91

à c fl. 1*90 fl. 0*11

„ 1*01

• 11

„    1*05

0*08

11

fl. 0*56 „ 1-65

* 11

à fl. 1*10

„ 2*21 „    0*55

. à fl. 1*40 fl. 2*10 • „ „ 1*10

1*10

11

à fl. 1*10

„    3*20

„    0*33

à fl. 1*40 fl. 1*05 „ 1*10 „ 0*55

• 11

„ 1*60

„ 2*00

à fl. 1*10

„    0*33

à fl. 1*40 fl. 4*20 „ 1*10 „ 2*20

„    6*40

527

300. Bohren von Steinlöchern, bei 30 bis 50 mm Durchmesser:

a) bei Granitstein, per m

0*8 Maurertagschichten ..... à fl.

0*2 V. Arbeitsl. für Reqt und Aufs. „ „

rH r-f

fl. 1*12 - 0-22

fl. 1-34

b) bei Sandstein, per m

0'5 Maurertagschichten.....à    fl.    IAO    fl.    ОАО

0A5 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    ,,    ОАО_„    ОАО

307.    Bohren von Steinlöchern bei 80 mm Durchmesser:

a)    bei Granitstein, per m 1'2 Maurertagschichten .

0‘2 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1*68 „ (V34

b)    bei Sandstein, per m

OA V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1*25 „ 0A2

b)    ohne Ofenfuss-Herstellung, per Stück

0'005 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6A5 fl. 0*03

O'Ol kbm Sand ......

0'33 Maurertagschichten ....

0-33 Handlangertagschichten . .

OA V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0‘82 300. Oefen, gusseiserne sammt Rauchrohr, 100—200 kg schwei', versetzen:

a)    mit Ofenfuss aus Ziegeln, per Stück

12 Stück Ziegel.......à/c fl. 1*90 fl. 0'23

0*013 kbm Gruben- oder Weisskalk à „ 6A5

0'026 kbm Sand.......

OA Maurertagschichten . . .

OA Handlangertagschichten . .

OA V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ l'OO „ ОАО

b)    ohne Ofenfuss-Herstellung, per Stück

0'005 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6A5 fl. 0'03

0-01 kbm Sand........

0'25 Maurertagschichten ....

0*25 Handlangertagschichten . .

. . à fl. IAO fl. 1*68

0-03 kbm Sand........

0'5 Maurertagschichten . . . . 0*5 Handlangertagschichten . .

* 11

0-08

0-09

’ 11

* 11

„ 0'80

„ 2-02

1-29

„    1*84

„    0-96

„    1'50

„ 3-00 „ 0-03 „ „ IAO „ 0-35 „ RIO

„ 0-27

OA V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0'62_„ 0*06

310. Oefen, gusseiserne sammt Rauchrohr, unter 100 kg schwer, versetzen:

a) mit Ofenfuss von Ziegeln, per Stück

10 Stück Ziegel........

O'Ol kbm Gruben- oder Weisskalk à „ 6A5_

Transport fl. 0'26

* 11

„    0-74

à/c fl. 1-90 fl. 0-19

0-07

0-02 kbm Sand........

0-3 Maurertagschichten ....

0-3 Handlangertagschichten ОТ у. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ b) ohne Ofenfuss-Herstellung, per Stück

ОТ y. Arbeitsl. für Req. und Aufs.,,    „    0*52    „    0*05 „

311. Gussofen umsetzen, per Stück:

ОТ kg Ofenkitt.......

14) Fassl Kienruss......

0*5 1 Branntwein......

0*01 kbm Gruben- oder Weisskalk „

0*02 kbm Sand........

0-6 Maurertagschichten ....

OTT Handlangertagschichten

• 11

ОТ y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    0*96^    „    ОТО „

312.    Gussofen verkitten und schwärzen, per Stück:

Ofenkitt, Kienruss und Branntwein wie bei Post

Nr. 311, zusammen............fl. 0T6

0T2 Maurertagschichten s. Req.    .    à    fl.    1'40    „    0T7 „

313.    Kachelöfen aufstellen:

a)    viereckige, per Stück 25 Stück Mauerziegel 10 Stück Dachziegel .

0*5 Handlangertagschichten .

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1*81

314.    Schwedische Oefen aufstellen: a) bei 0*8 qm Sockelbasis, per Stück

25 Stück Mauerziegel.....

10 Stück Dachziegel...... „ „

0*015 kbm Gruben- oder Weisskalk à „

0*03 kbm Sand........

0*15 kbm Lehm........

0*03 kbm Kälberhaare.....

0*1 kg Draht.........

1*5 Maurertagschichten ....

1*0 Handlangertagschichten    --- „---

0*1 V. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 3*20 „ 0*32 „

1*14

0*62

* 11

0*84

0*12

1*35

0*33

à/c fl. 1*90 fl. 0*47 „ 2*25 „ 0*22

1\

0*10

2*72

fl.

„ 4*1') „

__11

3*18

1*10

1*10

4*93

b)    bei 0‘5 qm Sockelbasis, per Stück 20 Stück Mauerziegel

315. Sch Modische Oefen umsetzen. Die Abtragungsarbeiten nach Post Nr. 159, a; dann die Wiederaufsetzung nach Post Nr. 314, sonach:

a)    bei 0-8 qm Sockelbasis, per Stück

laut Post Nr. 159, a.......

„    „    314,    a.......

b)    bei 0-5 qm Sockelbasis, per Stück

laut Post Nr. 159, a . ......

„    „    „ 314, b.......

c)    bei 0-25 qm Sockelbasis, per Stück

laut Post Nr. 159, a.......

,,    ,,    ,, 314, c . . . . . . .

à/c fl. 1-90 fl. 0-38

2-25

0-22

0-07

0-30

fl. 0-68

» 4-93 „

5-61

fl. 0-68

„ 3-96 „    4-64

fl. 0-68

„ 3-15 „    3-83

316. Thonöfen und Sparherde ausputzen und verschmieren :

a)    Thonöfen, per Stück

0T kg Töpferkitt ...

0T5 Maurertagsch. inch R. u. A. „ „ 1*40 „

0-05 Handlangertagsch. in cl. R. u. A. „ „ 1T0 „

* 11

„ 0-40 „

ôôôô

oóoó

6Ö66

„    0-74

„    0-74

„    0-32

325, t. Für 1 kbm Grubenkalk (also gelöschten Weiss-ocler Fettkalk) sind erforderlich:

414 kg gebrannter Kalk . . . à fl. 0*01.₃ fl. 5*38 und die auf Seite 15, P. Nr. 96 berechn. Ablöschkosten mit ....

1 kbm gebrannter Weisskalk im festen (aggregaten, homogenen) Zustande wiegt

1 kbm desselben im Hohlgefässc gemessen, wiegt . ,,

1 kbm eingelöschter Weisskalk in speckigem Zustande wiegt

„ 1-37 fl. 6-75

1550 + ISOO

= pp 1675 kg 1100 „

,,    2400 ,,

325, а 16. Erforderniss zur Mörtelbereitung aus Grubenkalk (Fettkalk, Weisskalk], per kbm

Grob, 1:4 gemischt,

0*5 Weibertagschichten . .

0*1 vom Arbeitsl. auf Req. .

„ „ 0*70 „ 0*35 „ „    1*12 „ 0*11 „    3*98

„ „ 0*70 „ 0*35 „ „    1*19 „ 0*12 „    4*33

4*76

„ „    0*70 „ 0*35

„ „    1*20 „ 0*12 „ 5*51

325,a 17.Erforderniss zur Mörtelbereitung aus Cementkalk, per kbm:

(1 kbm Cementkalk im verpackten Zustande wiegt 952 kg)

Mittel, 1:3 gemischt,

0*5 Weibertagschichten . .

0*1 vom Arbeitsl. auf Req..

„ 0*70 „ 0*35 „ 1*90 „ 0*19 „    8*21

Fein, 1:2 gemischt,

0-35 kbm Cementkalk .... à 0-72 kbm Sand •

2-0 kbm Wasser . .

0-55 Mörtelmachertagschichten „ „ 0-55 Weibertagschichten . .

0-1 vom Arbeitsl. auf Req. . . „ „

Feinst, 1:1 gemischt,

0-52 kbm Cementkalk . . . . à fl 0-53 kbm Sand 2-00 kbm Wasser 0‘6 Mörtelmachertagschichten „ „ 0-6 Weibertagschichten . .

0*1 vom Arbeitsl. auf Req. .

77    77

* 77    77

’ 77    77

77    77

’ 77    77

* 77    77

* 77    77

ИОИСЮСГ

fl.

77

77

77

*7

77

ÇÇOOMÜ)

fl. 8-32 „ 1-06 „ 0-90 „ 0-78 „ 0-42 „ fl-21

fl. 9-23

„ 11-69

32o,a IS. Erforderniss zur Mörtelbereitung aus Portlandcement, per kbm :

Verlängert, 1:7 gemischt,

0-13 kbm Portlandcement . . à fl. 62-50 fl. 8-12

0-91 kbm Sand .

2’8 kbm Wasser .

Г5 Mörtelmachertagsch. s. R. „ „ l"3o „ 1"95 „ 14*03

„ „ 3-00 „ 2-73 „ „ 0-45 „ 1-26

Gewöhnlich, 1:5 gemischt,

0"17o kbm Portlandcement . . à fl. 62-50 fl. 114)0

0-877 kbm Sand 2*9 kbm Wasser

2-14 „ 17-07

„ „ 3-00 „ 2-63 „ „ 0-45 „    1-30

l"o5 Mörtelmachertagsch. s. R. „ „ 1"30 „

Fein, 1: 2-5 g- e m i s c h t,

0-313 kbm Portlanclcement . . à fl. 62-50 fl. 19-55

„ 2-34 „ 1-35 „ 2-47

0"78 kbm Sand . .

3-00 kbm Wasser .

1*9 Mörtelmachertagsch. s. R. „

77    77

„ 25-72

Feinst, 1:1 ge m i s c h t,

2'0 Mörtelmachertagsch.    s.    R.    „    „    1*30    „    2-30 „ 37-16

325, a 19. Erforderniss zu Chamottemört.el, per kbm:

1822 kg Chamottemehl . . . à fl. 04)3 fl. 54’65

0-21 „ 59-27

Per 1 kbm Mauerwerk sind 023 kbm Chamottemörtel erforderlich.

34*

V. Steinmetzarbeiten.

Die Steinmetzarbeiten (eigentlich Steinmetzwarenlieferungen) bilden usuell eine Handelsware, für welche sich eine Analyse nur nach der Qualification des gebrochenen Steines geben Hesse.

Vi. Zimmermanns-Arbeiten.

Abtragungs-Arbeiten.

451.    Constructionsgehölze abtragen, per m:

a)    Querschnitt 0—0*025 qm 0*01 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1'50 kr. 1*5 0-01 Handlangertagschichten .

5% Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 2*6

b)    Querschnitt 04)25—0*04 qm

04)15 Zimmermannstagschichten . à fl. 1'50 kr. 2*25 0-015 Handlangertagschichten . . „ „ 1*10 „ 1*65 5% Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 3-9    ,, 0‘19 „

e) Querschnitt 0-04—O'Oö qm

0-02 Zimmermannstagschichten .    .    à    fl.    1*50    kr.    34)

0*02 Handlangertagschichten    1*10    „    2-2

5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 5-2    0*26 „

d)    Querschnitt 0-06—0*09 qm 04)25 Zimmermannstagschichten . à fl. 1*50 kr. 3*75 0-025 Handlangertagschichten .

5% Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 6⁻50 „

e)    Querschnitt 0-09—0-13 qm

5°/o Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 9*65_ ^

453.    Pfostenverschalungen oder Fussböden über 45 mm Brettstärke abtragen, per qm:

a) ohne Riegel oder Polsterholz

0*04 Zimmermannstagschichten .    .    à    fl.    1*50    kr.    6*0

0-055 Handlangertagschichten .    .    „    „    1*10    „    6*05

5% Zuschlag für Requisiten etc.    .    „    kr. 12*05    „    0*60 „ 12*65

0*035 Handlangertagschichten . . 5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. .

„ „ 1*10 „ 1*1

„ 0*1 kr. 2*7

4*00

5*46

„ 1*10 „ 2-75

0-32 „

6*82

8*19

* 79

9*55

8-19

0*48 „ 10-13

b) sammt Riegel oder Polsterholz

0*055 Zimmermannstagschichten . „ fl. 1'50 kr. 8*25

0*07 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 7*7

5% Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 15*95 „ 0*80 kr. 16*75

454. Schindeleindeckung abtragen, per qm Dachresche:

a)    ohne gleichzeitiger Lattenabtragung 0*02 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 kr. 3*00 0*035 Handlangertagschichten . . „

5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „

b)    mit gleichzeitiger Lattenabtragung

0*03 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 kr. 4*5 0*055 Handlangertagschichten . . „ „ 1*10 5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 10*55 „ 0*53    11*08

„ 1*10 „ 3*85 „kr. 6*85 „ 0*34 „ 7*19

6*05

455. Einlattung abtragen, per qm Dachresche:

0*015 Zimmermannstagschichten . „ fl. 1*50 kr. 2*25 0*02 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „

5% Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 4*45 „ 0*22 „ 4*67

2*2

456.    Lattenzäune abtragen, per qm:

0*01 Zimmermannstagschichten . . „ fl.

0*015 Handlangertagschichten . . „ „

5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr.

457.    Deckenconstructionen abtragen, per qm:

a)    Dübelböden

0*08 Zimmermannstagschichten    .    .    à    fl.    1*50    kr. 12*0

0*11 Handlangertagschichten .    .    .    „    „    1*10    „ 12*1

5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 24*1    „ 1*2    „ 25*3

b)    Sturzböden sammt Schalungen

0*1 Zimmermannstagschichten    -    .    „    fl.    1*50    kr. 15*0

0*15 Handlangertagschichten .    .    .    „    „    1*10    „ 16*5

5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 31*5    „ 1*57 „ 33*07

kr.

„    3*31

45S. Brückenstreu oder Schrottwände abtragen, per qm: 0*06 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 kr. 9*0

11*0 „ 1*0

1*10

0*1 Handlangertagschichten . . . „ „

5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 20*0

«г

„ 21*00

459. Brücken von Holz abtragen, per qm г

0*08 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 kr. 12*0 0*15 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 16*5 5% Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 28*5_„ 1*42 „ 29*92

460. Dachconstructionen von Holz abtragen, per qm:

......a) Leerdächer

1*10    13*20

1*41 „ 29*61

0*1 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 kr. 15*0 0*12 Handlangertagschichten 5% Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr.28*2

b) stehende und liegende Dachstühle

0*14 Zimmermannstagschichten . . „ fl. 1*50 kr. 21*0 0*2 Handlangertagschichten . : . „ „ 1*10 „ 22*0 5°/o Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 43*00 „ 2*15 „ 45*15

Neuherstellungen bei Land bauten.

463. Tabelle über die erforderlichen Tagschichten zur Bearbeitung von Kanthölzern, per currtm (wobei die vom Handlanger zu leistende Hilfsarbeit in die Tagschichte des Zimmermannes eingerechnet wurde).

_,. ST* 04 nt. CD PL.O C^P

О ОЭ Q1 O Cl О СП O Ol О

£ ! Durchmesser des Stammes

} “ i/i - 8/9

}“ 6/e-ot/s “ oï/oi—5T/e j “ «/«I—W/0I j “ «/«—91/gl

} “ il/iX—0S/gT } “ TS/lS—fzleI }“ *z!fz—szhz

I U 8?/eS—²⁸/lJ

} “ 1S/lS-9S/i3

j msss/eg—Ok/gg

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

Holzes

des

Stärke

Gattung

oooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooo

OOOCHO^HM>-tÜi-Mb5WKMtkW04l*(j!ÜI

g; g g о. ^

COCOHOwHK«UIHMtîWb5^WC!i^*qDi

mit

ohne

mit

■ 0-065 j! 0-08

0-08 I! 0-11

0-05 : 0 065 1.0-07 II 0-09 j 0-035 j) 0-05 0 05 I! 0-065

0-1

013

0 095 0-125 0-075

017

; 0-125

0-21

il-0

0-28

0-2

0-33

0 42 0-25

. 80

0-5

to

10

0-275 0 165 0-215 0-125 0-165

0 21

98-0

0-27

yt-0

0-35

0-56

0-415

Çi-O

0 035 0-045

90-0

0-055 0 075 0-015

60-0

0-07

0-115

0-145

0-085

0115

0-19

0-265 0 145

019

18-0

0-22

0 39

0 29

0-55

0*55    0*4

006

0-045

008

900

1-0

0-075

61-0

60-0

0-15

II 0

0-2

0 15

0 25

0-19

0-32

0-24

0-4

8-0

Sf-0

0-375

9-0

0-45

IIS1SIII212SS2S2ISSSSS

CH 00 05

^3 05 Cl bû M Cn Cn Си Cn Си

W Oi СЛ üt

IIIIIloSIISISSSSSSSSSS

WbOlf^ceOïîh-COgjÿg    Vx

ooooooc ooooooooooooooo

OÓÓÓÓÓCOĆoĆÓÓÓ^OmhmmWw fcC — СОЬЭОЭЬЭ^ОЭОх^^СЛСОЛ^СЮСЛ 05 JC CH

?????°?????oco?9???oc?

ö о О О О О О О О О Н⁴ О О и и и И >-* •— -to >-*

8*8*3S00<*S~łMQD38o'',*-,g*>*beeei

ii о 11 тщшштштйт

^WM^gig^osgj-aCHÇooag-a^oocogrf^oosbo

erfordert Zimmerraannstagschichten

Verband

ohne

mit

ohne

mit

ohne

vollständig anarbeiten zu Herstellungen

rem behauen und

Rundholz

Holz, oder

vier Seiten zwei Seiten

Rundholz auf

Holz

schnittenes

behautes

raun

Einen

оГ|.

cia

CD

и‘

Rundholz auf zwei Seiten behauen und legen

behauenes oder Rundholz abschneiden und legen_____

Holz

hobeln

behauenes

geschnit

tenes

Currentmete

|l|!llfll|gISiêógIII*I

rundes Holz rein behauen

Rücksichtlich der Anarbeitung ohne Behauen wird das Rundholz im Durchmesser genommen топ

464. Holzconstructionen mit Yerband vollständig anarbeiten :

Boi nachstehenden Analysen ist eine separate Berechnung für Verschnitt nicht eingestellt, da der Holzlieferant immer die nach Bedarfstabelle bestellten Stücke um den sogenannten Arbeitszoll (3 cm per Stück) langer liefert.

a)    I/O currtm Gehölz, 10/10 cm stark, im Ankäufe à fl. 0'15 0*075 Zimmermannstagschicliten . à fl. 1*50 „ 0*11 0*05 vom Arbeitslöhne für Req. etc. „ „ 0*11

b)    1*0 currtm Gehölz, 10/13 cm stark, im Ank. à fl. 0*20 0*09 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 „ 0*13

0*05 vom Arbeitsl. für Req. etc. . „ „ 0*13 „ 0*01 „ 0*34

0*01 fl. 0*27

c) 1*0 currtm Gehölz, 11/16 cm stark, im Ank. à fl. 0*31 0*11 Zimmermannstagscichten . . à fl. 1*50 „ 0*16

0*01 „    0*48

0*05 vom Arbeitsl. für Req., etc. . „ „ 0*16

d)    1*0 currtm Gehölz, 13/13 cm stark, im Ank. à fl. 0*26

f)    1*0 currtm Gehölz, 16/16 u. 13/18 cm stark, im

Ankäufe .... ;..........à fl. 0*46

0*137 Zimmermannstagschichten . à fl. 1*50 „ 0*21 0*05 vom Arbeitsl. für Req., etc. . „ „ 0‘21 „

g)    1*0 currtm Gehölz, 16/19 cm stark, im Ank. . à fl. 0*54

0*1 Zimmermannstagschichten 0*05 vom Arbeitsl. für Req., etc. . „ „ 0*15 ,.

0*01 „ 0*68

à fl. 0*61

0*01 „ . 0*87

0*01 „ 1*00

0*01 ,, 1*11

0*01 „    1*14

0*02 „ 1*81

1*50 „ 0-38

0-40

p)    1*0 currtm Gehölz, 24/26 cm stark, im Ank. . à fl. 1*26 0*255 Zimmermannstagschichten . .

0*05 vom Arbeitsl. für Req., etc. . .    „ 0*38 „ 04)2

q)    1*0 currtm Gehölz, 24/29 cm stark, im Ank. à fl. 1*40 0*27 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 „

0*05 vom Arbeitsl. für Req., etc.    .    .    „ „ 0*44    „    Q-Q2

t)    1*0 currtm Gehölz, 26/32 cm stark, im Ank. à fl. 1*84 0*35 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 „ 0'52 0*05 vom Arbeitsl. für Req., etc. . „ „ 0*52 „ 0*03

u)    1*0 currtm Gehölz, 32/32 cm stark, im Ank. à fl. 2*27

465. Dachstuhlconstruction (Pultdach auf Stich u. Wechsel), per qm Grundfläche:

a)    bei 3 m Gebäudehreite

1*04 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

à fl. 0*77 fl. 0-80

0*61 currtm Mauerbänke und Pfetten 13/16 cm stark

0*22 currtm Säulen, 13/13 cm stark „

2*58 currtm Sparren Kehlbalken und Riegel,

10/13 cm stark.........

0*1 kg Klammern und Schiftnägel „ „ 0*28 „ 0*03

b)    hei 4 m Gebäudehreite

0*87 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark........

0*47 currtm Mauerbänke u. Pfetten, 13/16 cm

„ 1*82

„    1*79

„    1*98

„    2*39

„ 2-88

„    3-31

16/19 cm stark

à fl. 0*54 „    0-33

0*42 „ 0-09

1\

à fl. 0*34 „ 0*88

„    2*13

à fl. 0-77 fl. 0*67

„    1*90

„    1*76

d)    bei 6 m Gebäudebreite

0*69 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

à fl. 1*00 fl. 0*69

18/21 cm stark

0‘32 currtm Mauerbänke und Pfetten, 13/16 cm

я fl 0*54    0*17

0*26 currtm Säulen, 13/13 cm stark . „ „ 0'42 „ Oll 213 currtm Sparren, Kehlbalken und Riegel,

à fl. 0*34 „ 0*83

10/13 cm stark........

fl. 1*82

04)7 kg Klammern und Schiftnägel „ „ 018 „ 0*02

e)    bei 8 m Gebäudebreite

à fl. 1*00 fl. 0*60

0*6 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark

0*27 currtm Mauerbänke und Pfetten, 16/16 u.

13/18 cm stark.......à fl. 0*68 „ 0*18

0*99

0*28 currtm Säulen, 16/16 cm stark . „ „ 0*68 „ 0*19 2*35 currtm Sparren, Kehlbalken und Riegel,

0*01

1*97

13/13 cm stark........à fl. 0*42

0*05 kg Klammern und Schiftnägel „ „ 0*28

466. Dachstuhlconstruction (Pultdach auf Bockpfetten), per qm Grundfläche:

a)    bei 5 m Gebäudebreite

à fl. 0*77 fl. 0*45

0*58 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark

0*46 currtm Wandsäulen, 13/13 cm st. „ „ 0*42 „ 0*19 1*1 currtm Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen, 13/16 cm stark . . . . à fl. 0*54 „ 0*59 2*55 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

2*13

10/13 cm stark........ fl. 0*34 „ 0*87

0*09 kg Klammern und Schiftnägel „ 0*28 „ 0*03

b)    bei 6 m Gebäudebreite

• à fl. 0*77 fl. 0*42

0*54 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark

0*47 currtm Wandsäulen, 13/13 cm st. „ „ 0*42 „ 0*20 0*96 currtm Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen, 13/16 cm stark .    ... à fl. 0*54 „ 0*52

2*55 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

2*03

10/13 cm stark.......à    fl.    0*34    „    0*87

0*08 kg Klammern    und    Schiftnägel    „    „    0*28    „__0*02

c)    bei 7 m Gebäudebreite

à fl. 1*00 fl. 0*51

0*51 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark

0*48 currtm Wandsäulen, 13/13 cm st. „ „ 0*42 „ 0*20 0*86 currtm Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen, 16/16 u. 13/18 cm stark à fl. 0*68 „ 0*58 2*55 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

2*18

10/13 cm stark.......fl.    0*34    „    0*87

0*07 kg Klammern    und    Schiftnägel    „    0*28    „    0*02

d)    bei 8 m Gebäudebreite

0*48 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark........à fl. 1*00 fl. 0*48

0*21

0*49 currtm Wandsäulen, 13/13 cm st. „ „ 0*42 _

Transport fl. 0*69

Transport fl. 0'69

à fl. 0-42    1-07

078 currtm Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen, 16/16 u. 13/18 cm stark à fl. 0‘68 „ 0⁻53 2’55 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

0-02

13/13 cm stark........ '

a)

0-06 kg Klammern und Schiftnägel „ „ 0'28

467. Dachstuhlconstruction (Pultdach mit stehendem Stuhl), per qm Grundfläche: bei 5 m Gebäudebreite 0*55 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark........à fl. 0*77 fl. 0'42

Ü'54 currtm Säulen, 13/13 cm stark „ „ 0‘42 „ 0'23 0'94 currtm Mauerbänke u. Pfetten 13/16 cm

stark.............à fl. 0‘54    0’51

2'62 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

„    2-07

10/13 cm stark........à fl. 0*34 „ 0’89

0-08 kg Klammern und Schiftnägel „ „ 0’28 „ 0’02

b) bei 6 m Gebäudebreite

0'51 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark........à fl. 0’77 fl. 0'39

0*56 currtm Säulen, 13/13 cm stark . „ „ 0*42 „ 0'24 0‘79 currtm Mauerbänke und Pfetten, 13/16 cm

stark.............à fl. 0*54 „ 0'43

à fl. 0-48 „ 1-28

2*67 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

0-02

„    2-36

11/16 cm stark........

0'07 kg Klammern und Schiftnägel „ „ 0*28

e) bei 7 m Gebäudebreite

à fl. 1-00 fl. 0-48 0-42 „ 0-24

ü'48 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark _______________

(V58 currtm Säulen, 13/13 cm stark . „ „

à fl. 0-54 „ 0-37

0'68 currtm Mauerbänke und Pfetten, 13/16 cm

stark.............

1-30

2*71 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

0-02

2-41

Î9

11/16 cm stark........à fl. 0’48

0-06 kg Klammern und Schiftnägel „ „ (128 d) bei 8 m Gebäudebreite

18/21 cm stark........à fl. l'OO fl. 047

0*6 currtm Säulen, 13/13 cm stark . „ „ 0'42 „ 0’25 0*6 currtm Mauerbänke und Pfetten, 13/16 cm

stark.............

2*74 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

11/16 cm stark........

0'47 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.........

à fl. 0-54 „ 0-32

„    2-37

11/16 cm stark........à    fl.    0⁻48    „    P32

005 kg Klammern und Schiftnägel „    „    0’28    „    04)1

468. Dachstuhlconstruction (Leerdach), per qm Grundfläche :

a) bei 3 m Gebäudebreite

à fl. 0-54 ., 0-64

057 currtm Mauerbänke, 13/13 cm st. à fl. 0'42 fl. 0’24 1T9 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

0-41

13/16 cm stark........

„    1’39

lb) bei 4 m Gebäudebreite

0'44 currtm Mauerbänke, 13/13 cm st. à fl. 042 fl. 018 099 currtm В und traîne, Stiche und Wechsel,

13/16 cm stark

1*26 currtm Sparren, 10/13 cm stark „ ,, 0*34 „ 0*43 0*5 currtm Windlatten, 5/10 cm stark „ „ 003 ,, 0*05 0*08 kg Yerbandeisen

c)    bei 5 m Gebäudebreite

0*36 currtm Mauerbänke, 13/13 cm st. à fl. 0*42 fl. 0*15 0*87 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel

16/19 cm stark . ......

e)    bei 7 m Gebäudebreite

0*27 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark

0*72 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel

à fl. 0*54 „ 053

„ „ 0*28 „ 0*02 fl. 1*22

à fl. 077 „ 067 „ 0*44 „ 0*05 „ „ 028 „ 0*02 „

1*33

à fl. 0*68 fl. 021

à fl. 0*77 „ 0*60

063

à fl. 068 fl. 0*18

JO,

14)0 „ 0*72

469. Dachstuhlconstruction (Leerdach mit Kehlbalken), per qm Grundfläche:

a)    bei 5 m Gebäudebreite

0*36 currtm Mauerbänke, 13/13 cm st. à fl. 0*42 fl. 0*15 0*87 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark . . . . . . . à fl. 0*77 „ 0*67 0*36 currtm Kehlbalken, 10/10 cm stark

à fl. 0*27 „ 0*10 1*3 currtm Sparren, 10/13 cm stark „ „ 0*34 „ 044 0*42 currtm Windlatten, 5/10 cm st. „ „ 0*13 0*07 kg Yerbandeisen .

b)    bei 6 m Gebäudebreite 0*31 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark............

0*78 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark.......;

0*36 currtm Kehlbalken, 10/13 cm stark

0*05

„ „ 0*28 ;; 0*02 „

à fl. 0*68 fl. 0*21

à fl. 0*77 „ 060

1*32 currtm Sparren, 11/16 cm stark „ 0*4 currtm Windlatten, 5/10 cm st, „ 0*06 kg Yerbandeisen......„

à fl. 0*34 „ 0*12 0*48 „ 0*63 0*13 „ 0*05 0*28 „ 0*02 „

1*43

1*63

c) bei 7 m Gebäudebreite

0⁻27 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark

0*72 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark . ......

0'35 currtm Kehlbalken, 10/13 cm stark

à fl. 0-68 fl. 0-18

à fl. 1-00 „ 0-72

1*34 currtm Sparren, 11/16 cm stark „

0*4 currtm Windlatten, 5/10 cm st. „

0*06 kg Verbandeisen......

d) bei 8 m Gebäudebreite

0’24 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark

0417 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.......

0‘35 currtm. Kehlbalken, 10/13 cm stark

à fl. 0-34 0-48

à fl. 0*34 „ 0-12 „ 0-48 „ 0-64

0-13

0-05

” ^ 0-28 ’’ 0-02 fl. 1-73

à fl. 0-68 fl. 0-16

à fl. 1-00 „ 0-67

0-12

0-65

1‘35 currtm Sparren, 11/16 cm stark „ „

0*4 currtm Windlatten, 5/10 cm st. „ „ 0*13

0’05 kg Verbandeisen......„ „ 0⁻28

470. Dachstuhlconstruction (Leerdach mit Giebelpfette), per qm Grundfläche: a) bei 5 m Gebäudebreite

0-36 currtm Mauerbänke, 13/13 cm stark

0-05

0-01 „ 1*66

à fl. 0-42 fl. 0-15

0#87 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

. . . à fl. 0-77 „ 0*67

16/19 cm stark . .

0⁻29 currtm Säulen und Pfetten, 10/13 cm

stark...........à fl. 0’34 „

1'4 currtm Sparren und Bänder, 10/13 cm stark . .

0*08 kg Verbandeisen b) bei 6 m Gebäudebreite

0-31 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark

078 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm    stark.......à    fl.    077    „

0⁻27 currtm Säulen und Pfetten, 10/13 cm

stark............à    fl.    0*34    „

P42 currtm Sparren und Bänder, 11/16 cm

stark......

04)7 kg Verbandeisen e) bei 7 m Gebäudebreite

0‘27 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark

072 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm    stark.......à    fl.    P03    „

0‘25 currtm Säulen und Pfetten, 10/13 cm

stark............à    fl.    0'34    „

P44 currtm Sparren und Bänder, 11/16 cm

stark.....

0 03 kg Verbandeisen

0-10

à fl. 0-34 „ 0-48 „ „ 0-28 „ 0-02 „    P42

à fl. 0-68 fl. 0-21

0-60

0-09

à fl. 0-48 „ 0-68 „ „ 0-28 „ 0-02 „ 1*60

à fl. 0-68 fl. 0-18

0-72

0-08

- . à fl. 0-48 „ 0-69 . . „ „ 0-28 „ 0-02 „

1-69

d) bei 8 m Gebäudebreite

014 currtm Mauerbänke, 16/16 u. 13/18 cm

1*45 currtm Sparren und Bänder, 11/16 cm

stark......

015 kg Yerbandeisen

0-67

010

à fl. 018

0‘⁹8 « V J -u_

0-70

0-01 fl. 1-64

471. Dachstublconstruction (Leerdach mit Mittelpfette), per qm Grundfläche:

a)    bei 6 m Gebäudebreite 0*78 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel

16/19 cm stark.......;    .

0⁻53 currtm Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

16/16 u. 13/18 cm stark . . . à fl. 018 „ 0*36 118 currtm Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark.......à    fl. 018 „ 011

017 kg Yerbandeisen......„    „ 018 „ 012 „

b)    bei 7 m Gebäudebreite 012 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.......

017 currtm Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

16/16 u. 13/18 cm stark . . . à fl. 018 „ 0*32 114 currtm Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark .

0-06 kg Yerbandeisen

c)    bei 8 m Gebäudebreite 017 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.......

012 currtm Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

16/16 u. 13/18 cm stark    .    .    . à    fl.    018    ,,    019

118 currtm Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark .

016 kg Yerbandeisen

d)    bei 9 m Gebäudebreite 013 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18,24 cm stark.......;

018 currtm Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

16/16 u. 13/18 cm stark    .    .    . à    fl.    018    „    016

P82 currtm Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark . .

015 kg Yerbandeisen .

e)    bei 10 m Gebäudebreite 019 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.......;_____

015 currtm Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

à fl. 0-77 fl. 010

à fl. HO fl. 0-72

à fl. 0-48 „ 014 „ „ 0-28 „ 012 „

à fl. HO fl. 017

à fl. 0-48 „ 015 „ ., 0-28 „ 012 „

à fl. Г11 fl. 0-70

à fl. 0-48 „ 017 „ „ 0-28 „ 011 „

à fl. PH fl. 015

1-79

1-90

113

114

a)    bei_7 m Gebäudebreite

. . . à fl. 0-68 fl. 0-46

0'67 currtm Mauerbänke und Pfetten, 16/16 u.

13/18 cm stark . .

0-72

0’72 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.......à fl. l'OO „

. à fl. 0-48 „ 0-90 . . . „ „ G'28 „ 0-02 fl. 2-10

1'87 currtm Sparren, Streben etc., 11/16 cm

stark.....

04)7 kg Verbandeisen

à fl. 0-68 fl. 0-39

b)    bei 8 m Gebäudebreite 0\58 currtm Mauerbänke und Pfetten, 16/16 u.

13/18 cm stark

0-67

0417 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm    stark..... à    fl.    14)0    „

à fl. 0-48 „ 0-90 „ „ 0-28 „ 0-02 fl. P98

1‘88 currtm Sparren, Streben etc., 11/16 cm

stark......

04)7 kg Verbandeisen

à fl. 0-68 fl. 0-35

c)    bei 9 m Gebäudebreite 0'52 currtm Mauerbänke und Pfetten, 16/16 u.

13/18 cm stark

0-70

0-63 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm    stark.......à    fl.    Pli    „

à fl. 0-48 „ 0-91 „ „ 0-28 „ 04)2 „    P98

P9 currtm Sparren, Streben etc., 11/16 cm

stark......

0-06 kg Verbandeisen .

d)    bei 10 m Gebäudebreite 0'47 currtm Mauerbänke u. Pfetten, 16/19 cm

stark............à    fl.    0-77    fl.    0’36

0-65

0‘59 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm    stark.......à    fl.    PH    „

à fl. 0-48 „ 0-93

„ 0-28 „ 04)2 „    1-96

1‘93 currtm Sparren, Streben etc., 11/16 cm

stark..........

0'07 kg Verbandeisen ....

e)    bei 11 m Gebäudebreite 0*43 currtm Mauerbänke u. Pfetten, 16/19 cm

stark............à    fl.    0-77    fl.    0-33

0-63

0’57 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm    stark.......à    fl.    1*11    „

à fl. 0-48 „ 0-94

_ 0-28 „ 0*02 „    1*92

1‘96 currtm Sparren, Streben etc., 11/16 cm

stark .    ......

0'08 kg Verbandeisen . . .

f)    bei 12 m Gebäudebreite 0'4 currtm Mauerbänke u. Pfetten, 16/19 cm

stark............à    fl.    0-77    fl.    0‘31

0'55 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

à fl. PH „ 0-61

18/24 cm stark.......

à fl. 0-48 „ 0-96 „ „ 0-28 „ 0-03 „    P91

24) currtm Sparren, Streben etc., 11/16 cm

stark......

0'09 kg Verbandeisen

a)    bei 7 m Gebäudebreite 0*7 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

à fl. POO fl. 070

18/21 cm stark

à fl. 0-48 ., 0-66 „ „ 0-28 „ 0-02 fl. 1-82

064 currtm Mauerbänke, Pfetten- und Stuhlsäulen, 16/16 u. 13/18 cm stark à fl. 0‘68 „ 044 1*37 currtm Sparren, Streben und Bänder,

11/16 cm stark .

007 kg- Verb and eisen

. . . à fl. 1-00 fl. 0-65

b)    bei 8 m Gebäudebreite 0-65 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark . .

à fl. 0-48 „ 0-66 „ „ 0-28 ., 0-02 „    1-72

0*58 currtm Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen, 16/16 u. 13/18 cm stark à fl. 0'68 „ 0*39 1‘38 currtm Sparren, Streben und Bänder,

11/16 cm stark .

0-08 kg Yerbandeisen

. . à fl. PH fl. 0-68

c)    bei 9 m Gebäudebreite 0*61 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark . .

0⁻53 currtm Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen, 16/16 u. 13/18 cm stark à fl. 0*68 „ 0⁻36 139 currtm Sparren, Streben und Bänder,

11/16 cm stark.......à fl. 0-48 „ 0’67

0*09 kg Yerbandeisen    0*28 „ 0-03 „    1*74

d)    bei 10 m Gebäudebreite 0*58 currtm Bundträme, Stiche u. Wechsel,

18/24 cm stark.......à fl. 1*11 fl. 0⁻64

0*48 currtm Mauerbänke, Pfetten u. Stuhl-

Säulen, 16/19 cm stark .

. à fl. 0-77 „ 0-37

1’4 currtm Sparren, Streben und Bänder,

11/16 cm stark . .

0*09 kg Yerbandeisen .

e)    bei 11 m Gebäudebreite 0-56 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark........

0*45 currtm Mauerbänke, Pfetten u. Stuhlsäulen, 16/19    cm    stark    .    .    .    à    fl.    0‘77    „    0’35

1*4 currtm Sparren, Streben und Bänder,

11/16 cm stark ......à fl. 0-48 „ 0-67

0*1 kg Yerbandeisen......„ „ 0-28 „ 0⁻03 „ P67

f)    bei 12 m Gebäudebreite

0*54 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

.    . . à fl. 0-48 „ 0-67

„ „ 0*28

0-03 „    1-71

à fl. 1*11 fl. 0*62

18/24 cm stark

11/16 cm stark . 0*1 kg Yerbandeisen

a)    hei 8 m Gebäudebreite 0*67 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark......à fl. l'OO fl. 0*67

0'58 currtm Mauerhänke, Stuhlsäulen und

à fl. 018 „ 104 „ „ 0-28 „ 0-02 fl. 212

Pfetten, 16/16 u. 13/18 cm stark à fl. 0*68 „ 0⁻39 2*17 currtm Sparren, Kehlbalken und Bänder, 11/16 cm stark 0'08 kg Yerbandeisen .

à fl. 111 fl. 0-70

b)    hei 9 m Gehäudebreite 0-63 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark

0'54 currtm Mauerbänke, Stuhlsäulen und

Pfetten, 16/19    cm stark    .    .    .    à    fl.    0*77    „    012

à fl. 018 „ 1-05

„ 0-28 „ 0-03 „ 2-20

2*18 currtm Sparren, Kehlbalken und Bänder, 11/16 cm stark . . .

0’09 kg Yerbandeisen ....

c)    hei 10 m Gebäudebreite 0‘59 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

à fl. 018 „ 1-06 „    0-28 „ 0-03 „ 2-08

2*21 currtm Sparren, Kehlbalken und Bänder, 11/16 cm stark 011 kg Yerbandeisen .

. . . à fl. Hl fl. 0-61

e)    hei 12 m Gehäudebreite 0⁻55 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 m stark . . .

015 currtm Mauerhänke, Stuhlsäulen und

0*12 kg Verbandeisen . f) hei 13 m Gebäudebreite

0*53 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.......à fl. 111 fl. 0*59

013 currtm Mauerbänke, Stuhlsäulen und

Pfetten, 16/19 m stark . . . à fl. 0*77 „ 0'33 2*24 currtm Sparren, Kehlbalken und Bänder, 11/16 cm stark.....à fl. 018 „ 1*08

„ „ 0-28 „ 0-04 „    2-04

013 kg Yerbandeisen

g⁻) bei 14 m Gebäudebreite

0*51 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

h) bei 15 m Gebäudebreite

0*5 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 21/24 cm stark . . . à fl.

0*39 currtm Mauerbänke, Stuhlsäulen und Pfetten, 18/21 cm stark „ „

2*28 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder. 16/16 u. 13/18 cm stark „ „

015 kg Verbandeisen . .

fl. 2-33

P31 fl. 0-65

1-00 „ 0-39

0-68

1-55

0-28 ” 0-04

„    2-63

475. Dachstuhlconstruction (Zangendach mit Mezzanin), per qm Grundfläche: a) bei 7 m Gebäudebreite

025 currtm Bundträme, 18/21 cm stark

086 currtm Säulen, Stiche und Wechsel, 18/19 u. 16/20 cm st. „

0’52 currtm Mauerbänke u. Pfetten

16/19 cm stark.......„ „ 0'77

0-33 currtm Zangen, 8/13 cm stark „ „ 0*27 „ 04)9 1"83 currtm Sparren, Kehlbalken

und Bänder, 10/13 cm stark . „ „ 0’34 0'25 kg Verbandeisen......

b)    bei 8 m Gebäudebreite 0*25 currtm Bundträme, 18/21 cm

0‘41 currtm Mauerbänke u. Pfetten 16/19 cm stark

. à fl. POO fl. 0-25 „ 0-87 „ 0-75

„ „ 0-28

0-40

0*62

007

„ 2-18

à fl. 1-00 fl. 0-25 „ 0-87 „ 070

077

„ 2*23

„ 2*28

546

u) bei 10 m Gebäudebreite

0*26 currtm Bundträme, 1*8/24 cm st. à fl. I'll fl. 0-29 0*71 currtm Säulen, Stiche u. Wechsel,

18/19 und 10/20 cm stark . . à „ 0*87 „ 0*62 0*37 currtm Mauerbänke u. Pfetten,

16/19 cm stark.......

0*32 currtm Zangen, 8/16 u. 9/13 cm

stark...........„

1'84 currtm Sparren, Kehlbalken Bänder, 11/16 cm stark . .

0*2 kg Yerbandeisen.....

e)    bei 11 m Gebäudebreite

0*27 currtm Bundträme, 18/24 cm st. à fl. 1*11 fl. 0'30 0*67 currtm Säulen, Stiche u. Wechsel,

P84 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . . .

0*2 kg Yerbandeisen.....

f)    bei 12 m Gebäudebreite

P84 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

018 kg Yerbandeisen.....

476. Dachstuhlconstruction (Bockstuhl    mit    Zangen    und

Hängsäule), per qm Grundfläche:

a)    bei 10 m Gebäudebreite

0*62 currtm Bundträme, Stiche und

1-44 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark ....

0*2 kg Yerbandeisen . . .

b)    bei 11 m Gebäudebreite

0’59 currtm Bundträme, Stiche und

Wechsel, 18/24 cm stark    .    . à    fl.    111    fl.    0'65

1*02 currtm Mauerbänke, Säulen u.

Pfetten, 16/19 cm stark .    .    . „    „    017    „    019

Transport fl. 1*44

„    „    0-28    „    O-06 fl. 2-24

„ 0-77 „ 0-26

„ 0-34 „ 011

„ 0-48 „ 0-88 .    „ 0-28 „ 0-06    „    219

„ 0-77 „ 0-25

0-34 „ 011

„ 0-48 „ 0*88 „ 0-28 „ 005    „    215

0-34 „ 012

0-69

« » 0-48 „

„ 0"28 „ 0-06    „ 2*38

547

О’ЗЗ currtra Zangen 8/16 u. 9/13 cm

stark............

T45 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark . .

0⁻2 kg Yerbandeisen .

■«) bei 12 m Gebäudebreite

0*57 currtm Bundträme, Stiche und

Wechsel. 18/24 cm stark . . . à fl. 1*11 fl. 0’63 0'97 currtm Mauerbänke, Säulen u.

Pfetten, 16/19 cm stark . .

0'32 currtm Zangen, 8/16 u. 9/13 cm stark

1’45 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark . .

018 kg Yerbandeisen .

d)    bei 13 m Gebäudebreite

0’55 currtm Bundträme, Stiche und

Wechsel, 18/24 cm stark . . . à fl. 111 fl. 0*81 0*94 currtm Mauerbänke, Säulen u.

Pfetten. 18/21 cm stark . . . „

0-31 currtm Zangen, 8/16 u. 9/13 cm

stark . . • .........„ „

1'45 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark . ......

018 kg Yerbandeisen......

e)    bei 14 m Gebäudebreite

0*54 currtm Bundträme, Stiche und

Wechsel, 21/24 cm stark . . . à fl. 1*31 fl. 0*71 0*92 currtm Mauerbänke, Säulen u.

Pfetten, 18/21 cm stark . .

0-3 currtm Zangen, 8/16 u. 9/13 cm

stark............

1*45 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark.......

016 kg Yerbandeisen ......

fl. 2-31

„ 0-77 „ 0-75

„ 0-34 „ 011

„ 0-48 „ 0-70 „ „ 0-28 „ 0-05

„ 2*24

„    1-00    „    0-94

0-34 „ 011

„    „    018    „    0-70

«    »    °‘²⁸    »    Q,Q5

„ 2-41

„ 217

4177. Dachstuhlconstruction (liegender Stuhl), per qm Grundfläche :

a) bei 12 m Gebäudebreite

0‘32 currtm Mauerbänke, 13/16 cm

stark.........

0⁻66 currtm Bundträme, Stiche, Wechsel und

Durchzüge, 18/24 cm stark. . à fl. 111 „ 013 0‘8 currtm Stuhlsäulen,Brustriegel und Pfetten, 18/21 cm stark . „

2*0 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

012 kg Yerbandeisen.....

. . à 11. 0 51 fl. 017

„ 1-00 „ 0-80

„ 0-48    0-96

„ 0-28    0*03

„    2*69

548

b)    bei 13 m Gebäudebreite 0*28 currtm Mauerbänke, 13/16 cm

stark............

063 currtm Bundträme, Stiche, Wechsel und

Durchzüge, 21/24 cm stark . . à fl. 1*31 „ 0*83 0*77 currtm Stuhlsäulen, Brustriegel

und Pfetten, 18/21 cm stark . „ „ l'OO „ 077 1*98 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

012 kg Yerbandeisen.....

c)    bei 14 m Gebäudebreite 026 currtm Mauerbänke, 13/16 cm

stark............à fl. 0*54 fl. 014

0*61 currtm Bundträme, Stiche, Wechsel und

Durchzüge, 21/24 cm stark . . à fl. 1*31 „ 080 0⁻74 currtm Stuhlsäulen, Brustriegel

und Pfetten, 21/21 cm stark . „ „ 1*14 „ 0*84 1*96 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

0*13 kg Yerbandeisen.....

d)    bei 15 m Gebäudebreite 0*25 currtm Mauerbänke, 13/16 cm

stark.........

0\59 currtm Bundträme, Stiche, Wechsel und

Durchzüge, 21/26 cm stark . . à fl. P47 „ 0*87 0*72 currtm Stuhlsäulen, Brustriegel

und Pfetten, 21/24 cm stark . „ „ 1*31 „ 0*94 2*08 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

0'13 kg Yerbandeisen .....

e)    bei 16 m Gebäudebreite 0*24 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark............à fl. 0*68 fl. 0'16

0*57 currtm Bundträme, Stiche, Wechsel und

Durchzüge, 21/26 cm stark . . à fl. 1*47 „ 0*84 0*7 currtm Stuhlsäulen, Brustriegel und Pfetten, 21/24 cm stark . „

2‘06 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 13/16 cm stark . .

0*14 kg Verbandeisen.....

478. Dachstuhlconstruction (stehender Stuhl mit Hängwerk und Mezzaningeschoss), per qm Grundfläche:

a) bei 8 m Gebäudebreite

0*23 currtm Mauerbänke, 13/16 cm

stark............

1*2 currtm Säulen, Streben, Sprenger, Stiche

und Wechsel, 16/19 cm stark . à fl. 0*77 „ 0*92 0*25 currtm Bundträme, 18/21 cm st. „ „ 1*00 „ 0*25 1*76 currtm Sparren und Bänder,

10/13 cm stark.......

0*68 kg Yerbandeisen......

* łł

0*48 „ 0*95

0*28    003 fl. 2-73

0*48 „ 0*94

0*28

0*04    2*76

. . . à fl. 0*54 fl. 013

„ 0*48 „ 1*00 „ „ 0*28 „ 0*04 „    2*98

„ 1*31 „ 0*92

• łł

„ 0*54 „    1-11

„ „ 0*28 „ 0*04 „

à fl. 0*54 fl. 012

3*07

549

») bei 9 m Gebäudebreite

0*21 currtm Mauerbänke, 13/16 cm

stark............

1*11 currtm Säulen, Streben, Sprenger, Stiche und Wechsel, 18/19

und 16/20 cm stark.....

0*25 currtm Bundträme 18/21 cm st. „ „ l'OO „ 0*25 1*75 currtm Sparren und Bänder,

10/13 cm stark 0*64 kg Yerhandeisen

à fl. 0-54 fl. 0-11 ■

„ „ 0-87 „ 0-97

„ „ 0-34 „ 0-59 „ „ 0-28 „ 0-18 fl. 2*10

c) bei 10 m Gebäudebreite

0*19 currtm Mauerbänke 16/16 und 13/18 cm

. . . à fl. 0-68 fl. 0-13

stark . .

1*04 currtm Säulen, Streben, Sprenger, Stiche und Wechsel, 18/19 und 16/20 cm stark.....

„ „ 0*87 „ 0*90 0*26 currtm Bundträme, 18/24 cm st. „ „ 1*11 „ 0*29 1*74 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark.......

0*6 kg Yerhandeisen......

„ „ 0*48 „ 0*84 „ „ 0*28 „ 0/17 „    2*33

d) bei 11 m Gebäudebreite

0*17 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

. . . à fl. 0*68 fl. 0*12

stark . .

0*98 currtm Säulen, Streben, Sprenger, Stiche und Wechsel, 18/19 und 16/20 cm stark.....

„ 0-85

0*27 currtm Bundträme, 18/24 cm st. „ „ 1*11 „ 0*30 1*72 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark 0*55 kg Yerhandeisen

„ „ 0*87

„ „ 0*48

„ 0*28

0*83

0*15 „    2*25

e) bei 12 m Gebäudebreite

0*16 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

à fl. 0*68 fl. 0*11

stark............

0*94 currtm Säulen, Streben, Sprenger, Stiche und Wechsel, 18/19 und 16/20 cm stark.....

„ „ 0-87 „ 0*82 0*27 currtm Bundträme, 18/24 cm st. „ „ 1*11 „ 0*30 1*72 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark.......

0*5 kg Yerhandeisen ......

„ „ 0*48 „ 0*83

„ „ 0*28 „

0*14 „    2*20

f) bei 13 m Gebäudebreite

0*15 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark...............

0*9 currtm Säulen, Streben, Spreng.,

Stiche u.Wechsel, 18/21 cm st. „ „ 1*00 „ 0*90

„ 0*35

à fl. 0*68 fl. 0*10

0*27 currtm Bundträme, 21/24 cm st. „ „ 1*31 0*71 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark . .

0*43 kg Verbandeisen .

., 0*48 „ 0*82 „ „ 0*28 „ 0*12 „    2*29

550

g) bei 14 m Gebäudebreite

O’14 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark

0*86 currtm Säulen, Streben, Sprenger, Stiche

und Wechsel, 18/21 cm stark . à fl. 1*00 „ 0*86 0*27 currtm Bundträme, 21/24 cm st. „ „

1*7 currtm Sparren und Bänder, 11/16

stark.....

0*35 kg Yerbandeisen

479. Dachstuhlconstruction (Hängwerkstuhl mit durchlaufenden Bundträmen), per qm Grundfläche: a) bei 10 m Gebäudebreite

0*19 currtm Mauerbänke, 16/16 n. 13/18 cm

. . fl. 0-68 „ 1-31 1-00

à fl. 0-68 fl. 0-10

1-31 „ 0-35

cm

à fl. 0-48 „ 0-82 „ „ 0-28 „ 0-10 fl.

2*23

013

stark

1*0 currtm Bundträme, 21/24 cm st.

0’34 currtm Bocksäulen, 18/21 cm st. „

0*11 currtm Hängsäulen, 18/19 u.

012 currtm Hängsäulen, 18/19 u.

16/20 cm stark.......

0*31 currtm Zangen, 8/16 u. 9/13 cm stark

0*08 currtm Durchzug, 24/29 cm st. „ „

014 currtm Pfetten, 18/19 u. 16/20cm

„ „ 0*28 „ 0*10 „

1*31

0-34

„ 0*87 „ 0*10

018

0-64

„ „ 0*28 ” 0*11 fl.

„ „ 0-87 „ 010

„ 0-34

011

1-82 ” 0-15

0*35 kg Yerbandeisen......

c) bei 14 m Gebäudebreite

0*14 currtm Mauerbänke, 16/19 cm

0*29 currtm Zangen, 8/16 u. 9/13 cm

stark............. „ 0*34 „ 0*10

0*07 currtm Durchzug, 24/29 cm st. „ „ 1*82 „ 0*13 0*2 currtm Pfetten, 18/19 u. 16/20 cm stark............

« « °'⁸⁷ » °'17 Transport fl. 2*73

3*14

3*28

551

Transport fi. 2*73 0-05 currtm Bänder, 10/10 cm stark à fi. 0'27 „ 04)1 1'37 currtm Sparren, 11/16 cm stark „

0-3 kg Yerbandeisen ......

0-48

0-66

” „ 0-28    0-08 fl. 8-48

480. Dachstuhlconstruction (Hängwerkstuhl mit ausgewechselten Bundträmen), per qm Grundfläche:

a) bei 10 m Gebändebreite

0T9 currtm Mauerbänke, 16/16 u.

13/18 cm stark.......

0-61 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 21/24 cm stark . .

0*34 currtm Bocksäulen, 18/21 cm st. „

0T1 currtm Hängsäulen, 18/19 u.

16/20 cm stark.......

0*35 currtm Zangen, 8/16 u. 9/13 cm

stark............

0'29 currtm Pfetten, 16/19 cm stark 0*08 currtm Bänder, 10/10 cm stark 1-33 currtm Sparren, 11/16 cm stark 0*4 kg Yerbandeisen......

à fl. 0-68 11. 0T3

1-31 „ 0-80 1-00 „ 0-34

„ „ 0-87 „

0-10

0-34 ., 0-12 0-77 „ 0-22 0-27 „ 0-02 0-48 ., 0-64 0-28 „ 0T1 „

2*48

b) bei 12 m Gebäudebreite

à fl. 0*77 fl. 0*12

0T 6 currtm Mauerbänke, 16/19 cm

stark............

0”56 currtm Bundträme, Stiche und

2*47

0*35 kg Yerbandeisen......„    „    0*28_„    0*10 „

c) bei 14 m Gebäudebreite

à fl. 0*77 fl. 0*11

0*14 currtm Mauerbänke, 16/19 cm

stark . • ..........

0*52 currtm Bundträme, Stiche und

552

481. Dachstuhlconstruction (Schaardach auf Bockstuhl mit Hängsäulen), per qm Grundfläche: a) hei 10 m Gebäudebreite

0*19 currtm Mauerbänke, 16/19 cm

stark............

0*29 currtm Bundträme, 21/26 cm st. „ „ 1*47 0*4 currtm Bocksparren, 21/24 cm stark............

à fl. 0-77 fl. 0-15 „ 0-43

„ 1-31 „ 0-52 „ 1-14 „ 0-15

0*13 currtm Hängsäulen. 21/21 cm st.

0*3 currtm Zangen, 10/21 cm stark 0*09 currtm Streben, 10/10 cm stark 0*09 currtm Firstpfette, 18/21 cm st.

0*07 currtm Bänder, 13/13 cm stark l'll currtm Schaarhölzer, 10/13 cm

stark............

0*75 kg Verbandeisen......

b)    hei 12 m Gebäudebreite 0*16 currtm Mauerbänke, 16/19 cm

stark............

0*3 currtm Bundträme,21/26ernst. „ „ 1*47 „ 0*44 0*41 currtm Bocksparren, 21/24 cm

stark . ...........

1*1 currtm Schaarhölzer, 10/13 cm

stark............

0*7 kg Verbandeisen......

c)    hei 14 m Gebäudebreite 0*14 currtm Mauerbänke, 16/19 cm

stark............

0*3 currtm Bundträme, 21/26 cm st. „ „ 1*47 „ 0*44 0*42 currtm Bocksparren, 21/24 cm stark.............

„ 0*57 „ 0*17 „ 0*27 „ 0*02 „ 1*00 „ 0*09 „ 0*42 „ 0*03

„ „ 0*34 „ 0*38 „ „ 0*28 „ 0*21 fl.

2*15

à fl. 0*77 fl. 0*12

„ „ 1*31 „ 0*54 1*14 „ 0*15

„ ., 0*34 „ „ 0*28

0*37

0-20 „

2*13

à fl. 0*77 fl. 0*11

1*08 currtm Schaarhölzer, 10/13 cm

stark......

0*65 kg Verbandeisen . d) bei 16 m Gebäudebreite

0*12 currtm Mauerbänke, 16/19 cm

stark............

0*3 currtm Bundträme, 21/26ernst. „ „

0*43 currtm Bockspaaren, 21/24 cm stark ...... ......

* 11

„ 0*34 ., 0*37 „ 0*28 „ 0*18 „

2*09

à fl. 0*77 fl. 0*09 1*47 „ 0*44

1*31    0*56

0*14 currtm Hängsäulen. 21/21 ernst. „ „ 1*14_„__0*16

Transport fl. 1*25

553

0*02

1*07 currtm Schaarhölzer, 10/13 cm

„ 0*34 „ 0*36 „ „ 0*28 „ 0*17 fl. 2*06

stark......

0*6 kg Verhandeisen

483. Dachstuhlconstruction (Mezzaninstuhl mit Hängsäule), per qm Grundfläche: a) hei 12 m Gebäudebreite

0*27 currtm Bundträme, 21/24 cm st. à fl. 1*31 fl. 0*35 1*25 currtm Schwellen, Pfetten, Säulen, Stiche

1*44 currtm Sparren, 11/16 cm stark „ „ 0*38 kg Verbandeisen

2*56

483. Dachstuhlconstruction (doppelt übereinander stehender Stuhl), per qm Grundfläche: a) bei 10 m Gebäudebreite

à fl. 0*68 fl. 0*25

0*37 currtm Mauerbänke, 16/16 u. 13/18 cm

stark............

0*64

1*00 „

0*64 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 18/21 cm stark .

0*21 currtm Säulen, 16/19 cm stark „

0*36 currtm Pfetten, 18/19 und 16/20 cm stark.......

„ „ 0*34 „ 0*20

554

b)    bei 12 m Gebäudebreite 0*31 currtm Mauerbänke, 16/16 u. 13/18 cm

stark

0-6 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 21/24 cm stark 0*19 currtm Säulen, 18/19 u. 16/20 cm stark

0*31 currtm Pfetten, 18/19 und

16/20 cm stark......„

0*94 currtm Kehlbalken, 13/16 cm st. „

0*53 currtm Bänder und Streben,

10/13 cm stark.......„

1*41 currtm Sparren, 11/16 cm stark „

0*22 kg- Yerbandeisen . . .

c)    bei 15 m Gebäudebreite 0*25 currtm Mauerbänke, 16/16 u.

13/18 cm stark.......

0*54 currtm Bundträme, Stiche u.

Wechsel, 21/26 cm stark . . „ „

0*17 currtm Säulen, 18/19 u. 16/20 cm

1*42 currtm Sparren, 11/16 cm stark „

0*2 kg Yerbandeisen......

d)    bei 18 m Gebäudebreite 0*21 currtm Mauerbänke, 16/16 u.

13/18 cm stark.......

0*5 currtm Bundträme, Stiche u.

Wechsel, 24/29 cm stark . . „ „

0*16 currtm Säulen, 18/19 u. 16/20 cm

484. Dachstuhlconstruction (durchlaufende Bundträme mit Häng- und Sprengstuhl), per qm Grundfläche: a) bei 12 m Gebäudebreite

0*31 currtm Mauerbänke 16/16 u.

13/18 cm stark

1*08 currtm Bundträme, 21/24 cm st. „ „ 1*31 0*15 currtm Böspen, 2i/26 cm st. „ „ 1*47 0*39 currtm Säulen und Streben,

18/19 u. 16/20 cm stark . . .

. à fl. 0*68 fl. 0*21

1*31 „ 0*79

„ 0*87 „ 0*17

., 0*87 „ 0*27 „ 0*54 „ 0*51

0*34 „ 0*18 0*48 ., 0*68 0*28 „ 0*06 fl. 2*87

h fl. 0*68 fl. 0*17

1*47 „ 0*79

,    -,    0*28    „    0*06 „

2*91

à fl. 0*68 fl. 0*14

1*82 „ 0*91

„ 0*68 „ 0*67

à fl. 0*68 fl. 0*21 „ 1*35 „ 0*22

555

Transport fl. 2*12 0T5 currtm Pfetten, 18/21 cm stark à    fl.    1*00    „    0T5

0-33 currtm Zangen, 10/21 cm stark „

1'93 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder 11/16 cm stark . .

0*7 kg Verbandeisen.....

b)    bei 14 m Gebäudebreite 0*27 currtm Mauerbänke, 16/16 u.

13/18 cm stark.......à fl. 0*68 fl. 0*18

1*92 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

0*65 kg Verbandeisen.....

c)    bei 16 m Gebäudebreite 0*24 currtm Mauerbänke, 16/16 u.

13/18 cm stark......

1*04 currtm Bundträme, 21/26 cm st.

0*12 currtm Röspen, 24/29 cm st.

0*39 currtm Säulen und Streben,

1*91 currtm Sparren, Kehlbalken u. Bänder, 11/16 cm stark .

0*6 kg Verbandeisen.....

d)    bei 18 m Gebäudebreite 0*21 currtm Mauerbänke, 16/16 u.

13/18 cm stark.......

1*91 currtm Sparren, Kehlbalken u. Bänder, 13/16 cm stark . .

0*55 Verbandeisen.......

0*57 „ 0*19

* 95

„ 0*48    0*93

„ „ 0*28 „ 0*20

fl. 3*59

„ 0*48 ., 0-92 „ , 0*28 „ 0*18

„    3*54

p-

* 95

0*68 0*16

1*47

1*82

1*53

0*22

„ 1*00 „ 0*39

;; о-is

„ 0*48 „ 0*92 ., 0*28 „ 0*17

1*11

0*13

„ 3*70

à fl. 0*68 fl. 0*14 „ 1-53

0*40

„ „ 0*54 „ 1*03 „ ., 0*28 „ 0*15

„    3*75

e) bei 20 m Gebäudebreite

0*19 currtm Mauerbänke, 16/16 u.

13/18 cm stark.......

1*04 currtm Bundträme, 24/26 cm st. „ ,,

Transport fl. 2*75

à fl. 0*68 fl. 1*66 „ „ 198 „

O r~< © ööö

556

Transport fl. 215

T9 currtm Sparren, Kehlbalken u. Bänder,

18/16 cm stark .

0*5 kg Verbandeisen 485. Dachstuhlconstruction (Häng- und Sprengstuhl mit ausgewechselten Вundträmen), per qm Grundfläche:

a)    bei 12 m Gebäudebreite

von dem ad Post Nr. 484, a berechneten fl. 3*59 entfallen hier:

und verbleibt ........

b)    bei 14 m Gebäudebreite von dem ad Post 484, b berechneten ... fl. 3⁻54

entfallen hier:

016 currtm Bundträme . à fl. 1*31 fl. 010 014 currtm Röspen . .

0*14 kg Verbandeisen . und verbleibt . .

c)    bei 16 m Gebäudebreite

von dem ad Post Nr.    484,    c berechneten .    fl.    310

entfallen hier:

0'52 currtm Bundträme . à fl. 117 fl. 016 012 currtm Röspen • .

014 kg Verbandeisen .

à fl. 0-54 „ 1-03 „ „ 0-28 „ 014 fl. 3*92

„ 2*77

„ 1-66 „ 0-23 „ 0-28 '

Я_

0-04 „ 0-87

„    2-67

0-22

„ T82 „

„ 0-28 „ 0/04 „ 1-02

und verbleibt............

d)    bei 18 m Gebäudebreite

von dem ad Post Nr. 484, d berechneten . entfallen liiei* *

0'54 currtm Bundträme . à fl. 117 fl. 019 011 currtm Röspen . .

0*15 kg Verbandeisen . und verbleibt . . .

e)    bei 20 m Gebäudebreite von dem ad Post Nr. 484, e berechneten .

entfallen liier:

0*56 currtm Bundträme . à fl. 1*66 fl. 0*93 01 currtm Röspen . .

0*15 kg Verbandeisen . und verbleibt . .

„ 2*68

fl. 3*75

„ 1*82 „ 0*20 „ 0*28 „ 0-04 „ 1*03

„    2*72

fl. 3-92

„ 1*98 „ 0-20 „ 0-28 „ 0-04 „ 1-17

„    2*75

486. Dachstuhlconstruction (Hängstubl mit durchlaufenden Bundträmen), per qm Grundfläche: a) bei 15 m Gebäudebreite

0⁻25 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

1*02 currtm Bundträme, 21/26 cm st. „ „

012 currtm Röspen, 24/29 cm stark „ „

0*62 currtm Säulen und Streben,

18/21 cm stark

à fl. 0*68 fl. 0-17 117 „ 1*50 1*82 ., 0-22

557

„ „ 028

l'O kg Yerbandeisen . b) bei 18 m Gebäudebreite

021 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark . .

1*03 currtm Bundträme, 21/26 cm st. „ „

0T1 currtm Röspen, 24/29 cm stark „

0*62 currtm Säulen und Streben,

18/21 cm stark.......„ „ l'OO „ 0’62

„ „ 0 28 „ 0*25 „

0*28 fl. 3*99

0-77

0*9 kg Yerbandeisen

c)    bei 21 m Gebäudebreite 0*2 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark............à fl. 0*68 fl. 0*14

1*04 currtm Bundträme, 24/26 cm st. „    „    1*66    „    1*73

ОТ currtm Röspen, 26/29 cm stark „    „    1*98    „    0*20

0*61 currtm Säulen und Streben,

18/21 cm stark

0*15 currtm Pfetten, 18/24 cm stark „

0*48 currtm Zangen, 10/21 cm stark „

1*45 currtm Sparren, 16/16 und 13/18 cm stark .......

0*1 currtm Bänder, 13/16 cm stark „    „    0*54    и    0*05

0*78 kg Yerbandeisen......

d)    bei 25 m Gebäudebreite 0*16 currtm Mauerbänke, 16/19 cm

stark............

487. Dachstuhlconstruction (Hängstuhl mit ausgewechselten Bundträmen), per qm Grundfläche: a) bei 15 m Gebäudebreite

von dem ad Post Nr. 486, a berechneten . entfallen hier:

0*47 currtm Bundträme . à fl. 1*47 fl. 0*69 0*12 currtm Röspen . . .

0*15 kg Yerbandeisen . und verbleibt . .

4*00

„ 1*00 „ 0*61 „ 1*11 „ 0*17 „ 0*57 „ 0*27

„ 0*68 „ 0*99

„ „ 0*28 „ 0*22 „    4*38

à fl. 0*77 fl. 0*12

0*68

4*53

fl. 3*99

„ „ 1*82 „ 0*22 . „ „ 0*28 „ 0*04 „ 0 95

.    3*04

55S

b)    bei 18 m Gebäudebreite

von dem ad Post Nr. 483, b berechneten . entfallen hier :

052 currtm Bundträme . à fl. 117 fl. 0⁻76 O'l 1 currtm Röspen . .

014 kg Verbandeisen . und verbleibt . . .

c)    bei 21 m Gebäudebreite von dem ad Post Nr. 483, c berechneten .

entfallen hier:

0*57 currtm Bundträme . à fl. P66 fl. 0⁻95 01 currtm Röspen . . . „ „ P98 „ 0‘20 012 kg Verbandeisen • und verbleibt . . .

d)    bei 25 m Gebäudebreite von dem ad Post Nr. 486, d berechneten .

entfallen hier:

O'S currtm Bundträme . à fl. 1'82 fl. 1'09 0'08 currtm Röspen . . . „

01 kg Verbandeisen . . „ „ 0'28 und verbleibt........

fl. 4-00

„    1-82 „ 0-20

,. 0-28    .. 0-04

1-00

fl. 4-38

„ 0-28 „ 003 „ 118

fl. 3-00

: „    3-20

fl. 4-53

„ 2-39 „ 019

„ 0-03 „ 1*31

„    3-22

488. Dachstuhlconstruction (doppelt übereinander stehender Stuhl), per qm Grundfläche:

a) bei 13 m Gebäudebreite

0*29 currtm Mauerbänke, 16,16 und 13/18 cm stark

06 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 21/24 cm stark . . . „ „

0'2 currtm Säulen, 18/19 u. 16/20cm

0‘2 kg Verbandeisen

. cà fl. 0-68 fl. 0-20

1-31 „ 0-79

„ „ 0-28 „ 0*06 „    3-01

b) bei 15 m Gebäudebreite

0'25 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark............

016 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 21/26 cm stark . . . „ „

0*21 currtm Säulen, 18/19 u. 16/20 cm stark

à fl. 068 fl. 017

117 „ 0-82

018

stärk    0*8 ( w

012 currtm Pfetten, i.8/21 cm stark „ ,, l’OO „ 012 0*98 currtm Kehlbalken, 16/16 und

13/18 cm stark.......„ „ ¹---

0-6 currtm Bänder, 10/13 cm stark „ „ 014 144 currtm Sparren, 11/16 cm stark „

018 kg Verbandeisen.......

018

559

e) bei 17 m Gebäudebreite

0*23 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark............

0*53 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 24/29 cm stark . . . „ „

0*21 currtm Säulen, 18/19 u. 16/20 cm

stark............„ „ 0*87 „ 0-18

0*28 currtm Pfetten, 18/21 cm stark „ „ 1*00 „ 0*28 0⁻99 currtm Kehlbalken, 16/16 und

13/18 cm stark...... „ „

0*55 currtm Bänder, 13/13 cm stark „ „

1*44 currtm Sparren, 13/16 cm stark „ „

0*15 kg Yerbandeisen......

d) bei 19 m Gebäudebreite

0*2 currtm Mauerbänke, 16/19 cm

stark............

0*51 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 24/29 cm stark . . • „ „

0*21 currtm Säulen, 18/19 u. 16/20 cm

stark............„ „ 0*87 „ 018

0*25 currtm Pfetten, 18/21 cm stark „ „ 1‘00 „ 0*25 1*0 currtm Kehlbalken, 16/16 und

13/18 cm stark.......„    „    0*68    „    0*68 •

489. Dachstuhlconstruction (doppelt übereinander liegender Stuhl), per qm Grundfläche:

a)    bei 14 m Gebäudebreite 0*27 currtm Mauerbänke, 13/16 cm

stark............

0*57 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 21/26 cm stark . . . „ „

0*5 currtm Säulen und Brustriegel,

0*3 currtm stehende Zangen,

10/21 cm stark.......

0*26 kg Yerbandeisen......

b)    bei 17 m Gebäudebreite 0*23 currtm Mauerbänke, 13/16 cm

stark............

0*53 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 24/29 cm stark . . . „ „

0*52 currtm Säulen und Brustriegel,

21/24 cm stark.......„

0*79 currtm Pfetten, 18/24 cm stark „ „

2*54 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 ein stark . .

à fl. 0*68 fl. 0*16

1*82 „ 0*96

0*68 „ 0*67 0*42    0*23

0*54 „ 0*78

0*28

0*04 fl. 3*30

à fl. 0*77 fl. 0*15

1*82 „ 0*93

à fl. 0*54 fl. 0*15

1*47 „ 0*84

„ „    0*57 „ 0*17

„ „ 0*28 „ 0*07 „ 4*13

à fl. 0*54 fl. 0*12 1*82 „ 0*96 „ 1*31 „ 0*68

' i*ii ;; o*88

• 4} 5Î

560

Transport fl. 3’86

à fl. 0-57    0T7

„ „ 0-28    0-07 fl. 4T0

0-3 currtm stehende Zangen,

10/21 cm stark.......

0#24 kg Yerbandeisen......

c)    hei 20 m Gebäudebreite 0T9 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark............

0*5 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 24/29 cm stark ....,„

0'53 currtm Säulen und Brustriegel,

24/24 cm stark......„

0*67 currtm Pfetten, 18/24 cm stark „ „

2*55 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

0-3 currtm stehende Zangen,

10/21 cm stark.......

0'22 kg Yerbandeisen......

d)    hei 22 m Gebäudebreite 0T8 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark . .

0‘48 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 24/29 cm stark . . . „ „

0‘54 currtm Säulen und Brustriegel,

24/24 cm stark.......„ „

0-61 currtm Pfetten, 18/24 cm stark „ „

2‘56 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

0*3 currtm stehende Zangen,

10/21 cm stark . . .

0⁻2 kg Verbandeisen . .

490. Dachstuhlconstruction (Schweizerstuhl mit Mezzanin), per qm Grundfläche:

a)    bei 14 m Gebäudebreite

0'22 currtm Bundträme, 21/26 cm st. à fl. P47 fl. 0*32 0*75 currtm Mauerbänke, Säulen, Brustriegel

und Fiistpfette, 18/21 cm stark à fl. P00 „ 0-75 0‘42 currtm Tragsparren, 18/24 cm

stark............„ „ 1T1 „ 0’47

0⁻3 currtm Zangen, 10/21 cm    stark „    „    0’57    „    0T7

0‘04 currtm Bänder, 13/16 cm    stark „    „    0‘54    „    0‘02

l’Oo currtm Schaarholz(Langriegel)

16/16 u. 13/18 cm stark . .

0'24 kg Yerbandeisen.....

b)    bei 16 m Gebäudebreite 0'23 currtm Bundträme, 21/26 cm st. à fl. P47 fl. 0'34 0*71 currtm Mauerbänke, Säulen, Brustriegel

und Firstpfette, 18/21 cm stark à fl. P00 „ 0⁻71 0*42 currtm Tragsparren, 21/24 cm

Transport fl. 1*79

à fl. 0-68 fl. 0T3

.. . à fl. 0-68 fl. 0T2

1-82 „ 0-87

1-47 „ 0-79 1*11 „ 0-68

„ 0-48 „ 1-23

„ 0-57    0-17

„ „ 0-28 „ 0-06 „    3-92

„ 0-68 „ 0-72 ; * 0-28 „ 0-07    „ 2-52

„ 1-31 „ 0-55

0-57

0T7

561

Transport fl. T79

T05 currtmSch aarholz (Langriegel),

16/16 und 13/18 cm stark . . à fl. 0*68 „ 071

0*22 kg Yerbandeisen......„ „ 0*28

c) bei 18 m Gebäudebreite

0*24 currtm Bundträme, 24/29 cm st. à fl. 1*82 fl. 0*44 0*68 currtm Mauerbänke, Säulen, Brustriegel

und Firstpfette, 21/24 cm stark à fl. 1*31 „ 0*89 0*42 currtm Tragsparren, 21/24 cm

stark ....    ......

0-3 currtm Zangen, 10/21 cm stark „ „ 0⁻57 „

0-03 currtm Bänder, 16/19 cm stark „ „ 077 „ 0*02 1*04 currtmSchaarholz(Langriegel),

16/16 und 13/18 cm stark . .

0*2 kg Yerbandeisen ......

0-06 fl. 2-56

„ „ 1-31 „ 0-55

077

„ 0-68 „ 071 „ 0-28 „ 0-06 „ 2-84

491. Dachstuhlconstruction (Kirchendach), per qm Grundfläche : a) bei 16 m Gebäudebreite

0*9 currtm Mauerbänke u. Pfetten,

18/21 cm stark . .

0*96 currtm Säulen, Bundträme u.

„ ., 0*28 „ 0*35    „ 4*68

. . . à fl. 1*00 fl. 0*90

1*25 kg Yerbandeisen......

b) bei 20 m Gebäudebreite

0*72 currtm Mauerbänke u. Pfetten,

18/21 cm stark

0*93 currtm Säulen, Bundträme u.

Bocksparren, 21/24 cm stark . „

0*68 currtm Zangen, 10/21 cm stark „ „

0*19 currtm Röspen, 21/26 cm stark „ „

2*31 currtm Sparren, Streben und

Bänder, 16/16 u. 13/18 cm stark „ „ 0*68 „ 1*57

„ „ 0*28 „ 0*28    „ 4*46

. . . à fl. 1*00 fl. 0*72

„ 1-31 „ 1*22 „ 0*57 „ 0*39 1*47 „ 0*28

1*0 kg Yerbandeisen......

c)    bei 24 m Gebäudebreite 0*6 currtm Mauerbänke u. Pfetten,

18/21 cm stark.......

0*92 currtm Säulen, Bundträme u.

Bocksparren, 21/26 cm stark .

0*64 currtm Zangen, 10/21 cm stark 0*16 currtm Röspen, 24/26 cm stark 2*29 currtm Sparren, Streben und Bänder. 16/19 cm stark . .

0*75 kg Yerbandeisen.....

d)    bei 30 m Gebäudebreite 0*48 currtm Mauerbänke u. Pfetten,

18/21 cm stark ...

0*89 currtm Säulen, Bundträme u.

Bocksparren, 24/26 cm stark . „ „ 1*66 „ 1*48

Transport fl. 1*96

à fl. 1*00 fl. 0*60

1*47 „ 1*35 0*57 „ 0*36 1*66 „ 0*27

-гг

. „ 0*77 „ „ „ 0*28 „

1*76

0*21 „ 4*55

. . . à fl. 1*00 fl. 0*48

562

0*5 kg Yerbandeisen

fl. 4*66

a) bei 25 m Gebäudebreite

0*32 currtm Mauerbänke, 18/19 und

16/20 cm stark.......

0'6 currtm Bundträme und Bocksparren, 18/24 cm stark . . .

0T6 currtm Durchzüge, 21/24 cm st.

0-03 currtm Sättel, 26/26 cm stark Ü‘53 currtm Stuhlsäulen u. Streben,

21/21 cm stark.......„ „ 1T4 „ 0‘60

„ „ 0-28 „ 0-34

040

1*51 currtm Sparren, 18/19 u. 16/20

„ „ 0*87 „ 1-31 • » « 0-28    0*17

Bei b, c, d und e verhalten sich die Kosten proportional zu den ad a und f berechneten.

cm stark.......

,, 4*39

0-6 kg Yerbandeisen . . .

493. Dachstuhlconstruction (Eisenbunddachstuhl für Blecheindeckung) bei 8 m Gebäudebreite, per qm Grundfläche :

a) ohne Gusseisenschuhe

0*35 currtm Mäuerbänke u. Pfetten

18/21 cm stark.......

0*4 currtm Sparren u. Unterlagen 16/16 und 13/18 cm stark . . „

1*0 currtm Riegel, 10/13 cm stark „ „

1*5 kg Schliessen- u. Schraubeneisen ......

„ 1*53

0*09 kg Yerbandeisen

563

*>) mit Gusseisenschuhen

Yon dem unter a verrechneten.....

entfällt Mauerbänke und Pfette mit . . .

fl. 1-53

0-35

fl 1*18

Hiezu 2*25 kg Gusseisenschuh., mont, à fl. 0*28 „ 0*63 fl. P81

494.    Dachstuhlconstruction (mit Eisenbund und Eisenschuhen), bei 15 m Gebäudebreite, per qm Grundfläche :

2*0 kg Schmiedeeisenconstruction,

wie Gestänge mit Oese'n, Ringen, Gabeln, Bolzen und Muttern, complet montirt . . .

495.    Dachstuhlconstruction (mit Eisenbuncl und Eisenschuhen) bei 20 m Gebäudebreite, per qm Grundfläche:

0*38 currtm Sparren, 21/26 cm st. à fl. 1*47 fl. 0*56 0*96 currtm Riegel, 11/16 cm stark „ „ 0*48    0*46

„    0-28    „    0-56

Verbleibt

„ 0-40 „ 0-80 „    2-34

2*0 kg Gusseisenschuhe, montirt „

3*5 kg Schmiedeeisenconstruction, wie bei Post Nr. 494 beschrieben, complet montirt . .

496.    Dachstuhlconstruction (mit Eisenbund und Eisenschuhen) bei 20mGebäudebreite, per qm Grundfläche: Sparren, Riegel und Gusseisenschuhe, wie

bei Post Nr. 495 mit..........

4*0 kg Schmiedeeisenconstruction, wie b. P.

Nr. 494 beschrieb., compl. mont, à fl. 0*40 „

497.    Dachstuhlconstruction (mit Eisenbund und Eisenschuhen) bei 25 m Gebäudebreite, per    qm Grundfläche :

4*4 kg Schmiedeeisenconstruction,

wie bei Post Nr. 494 beschrieben, complet montirt

„ 0-40 „ 1-40 „    2*98

fl. 1-58

1-60 „    3-18

„ „ 0-40    1-76 „    3-35

498. Dachstuhlconstruction (Schweizerstuhl), per qm Grundfläche :

a)    bei 8 m Gebäudebreite 0*82 currtm Bundgehölze, 18/21 cm

stark...........

P82 currtm Sparrengehölze, 13/16

cm stark.........

0*46 currtm Zangen, 11/16 cm stark 0-16 kg Verbandeisen......

b)    bei 10 m Gebäudebreite 0*78 currtm Bundgehölze, 18/24 cm

stark............

1*79 currtm Sparrengehölze, 13/16

cm stark..........

0*44 currtm Zangen, 11/16 cm stark „ „

0*15 kg Verbandeisen......

. à fl. 1-00 fl. 0*82

0-54 „ 0-98 0*48 „ 0-22 0*28 „ 004 fl. 2*06

564

c) bei 12 ш Gebäudebreite

014 currtm Bundgehölze, 21/24 cm

stark............

116 currtm Sparrengehölze, 13/16

cm stark..........„ „

013. currtm Zangen, 10/21 cm stark „ „

014 kg Yerbandeisen......

499.    Dachstuhlconstruction (Schweizerstuhl auf Stich und Wechsel), per qm Grundfläche:

a)    bei 8 m Gebäudebreite 118 currtm Bundgehölze, 18/21 cm

stark............

212 currtm Sparrengehölze, 13/16

cm stark.........„    „

0'53 currtm Zangen, 11/16 cm stark „ „

016 kg Verbandeisen......

b)    bei 10 m Gebäudebreite 1*07 currtm Bundgehölze, 18/24 cm

stark............

21 currtm Sparrengehölze, 13/16

cm stark..........„    „

019 currtm Zangen, 11/16 cm stark „ „

015 kg Verbandeisen......

c)    bei 12 m Gebäudebreite 0*98 currtm Bundgehölze, 21/24 cm

stark............

2*08 currtm Sparrengehölze, 13/16

cm stark..........

017 currtm Zangen, 10/21 cm stark „    „    0-57    „    0'27

014 kg Yerbandeisen......„    „    0*28    „    0-04    „

500.    Dachstuhlconstruction (Mansarddach), per qm Grundfläche, bei 10 m Gebäudebreite :

0*2 currtm Mauerbänke, 21/24 cm

stark............

0*32 currtm Bundträme, 18/24 cm

stark..........

0*82 currtm Schwellen, Stuhlsäulen

0*1 kg Yerbandeisen

501.    Dachstuhlconstruction (stehender Stuhl bei einseitiger Gesimsaufmauerung), per qm Grundfläche, bei 10 m Gebäudebreite :

0*4 currtm Mauerbänke u. Pfetten,

18/19 u. 16/20 cm stark . . . à    fl.    0*87    fl.    0*35

Transport fl. 0*35

„    0*54    „    0*95

0*57    „    0-25

„    „    0*28    „    0-04    fl. 2*2L

à fl. 1*31 fl. 1*28

„ „ 0*54 „ 1*12

à fl. 1*31 fl. 0‘26

„ „ 1*11 „ 0*36

2*71

» « 0-28 „ 0*03 „    3*56

565

0‘5 currtm Bundträme, Stiche u.

Wechsel, 18/24 cm    stark    .    .    à    fl.    TU    0’55

0*17 currtm Säulen, 16/16 u. 13/18 cm

stark...........„    „    0'68    „    012

2‘5 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark    018 „ 1-20

0⁻07 kg Yerbandeisen..... „    „    0*28    „    ---

503. Dachstuhlconstruction (stehender Stuhl bei einseitiger Gesimsaufmauerung), per qm Grundfläche, bei 10 m Gebäudebreite :

0-4 currtm Mauerbänke u. Pfetten,

18/19 und 16/20 cm    stark    .    .    à    fl.    0'87    fl.    0*35

0#8 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 18/24 cm stark . .

017 currtm Säulen, 16/16 und 13/18

cm stark..........„

2-3 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

0*21 currtm Anzügel, 10/10 cm stark „ „

04)7 kg Yerbandeisen......

503. Dachstuhlconstruction(Sheddach, ganz aus Holz), per qm Grundfläche :

0*21 currtm Schwellen, 21/21 cm st. à fl. 114 fl. 0*24 0*7 currtm Bänder u. Bocksparren,

18/24 cm stark.......

0-09 currtm Streben, 18/19 und 16/20

cm stark........ . „ „ — „ ---

115 currtm Riegelholz, 11/16 cm st. „ „ 018 „ 0*55

„ 0-28 „ 0-04

„ 2-00    „ 3*69

0 02 fl. 2*24

„ 111 „ 0-89 „ 0*68 „ 012

„ „ 111 „ 0-78

0-87

0-08

015 kg Yerbandeisen .

Bretterverschalungen zusammen ....

504. Dachstuhlconstruction (Sheddach, aus Holz und Eisen), per qm Grundfläche:

Y5 kg Gusseisenplatten für die Schwellenauflager . .

24) kg Schmiedeeisenschliessen u.

Schrauben .........

01 currtm Schwellengehölze, 18/21

cm stark..........„

T68 currtm Sparrengehölze, 11/16

cm stark..........„ „

0-63 currtm Fensterriegel und Anzügel der

Zwischenrinnen, 10/10 cm stark à fl. 0’27 „ 017 0'08 kg Yerbandeisen (Klammem und Schiftnägel)......

. . . à fl. 018 fl. 012 „ „ 010 „ 0 80 „ 1-00 „ 010

018 „ 0-81

0-02

„ „ 0-28

Bretterverschalungen zusammen......

507. Holzeonstruction ohne Verband, per m:

Bei nachstehenden Analysen ist eine separate Berechnung für Verschnitt nicht eingestellt, da der Holzlieferant immer die nach Bedarfs tabeile bestellten Stücke um den sogenannten Arbeitszoll (3 cm per Stück) länger liefert.

2-00 „    4*62

566

a)    bei 10/15 cm oder 12/12 cm Querschnitt

0*015 kbm vierkantiges, rein bearbeitetes Bauholz.....

0*075 Zimmermannstagschichten,

inclus. Requisitenabnützung . „ „ 1*50_„ 0*11

b)    bei 13/18 cm oder 15/16 cm Querschnitt

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

à fl. 15*45 fl. 0*23

* 99

* 99

• 99

., 0*13 „ 0*01

„ 0*56

0*15 „ 0*01

„ 0*16 „ 0*01

e)    bei 17/24 cm oder 20/20 cm Querschnitt

0*0408 kbm vierk. rb. Bauholz . . à fl. 18*97 fl. 0*77 0*13 Zimmermannstagschichten . .

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

f)    bei 18/25 cm oder 20/22 cm Querschnitt

0*045 kbm vierk. rb. Bauholz .    . à    fl.    18*97    fl.    0*85

0*15 Zimmermannstagschichten . .

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc, .

g)    bei 18/26 cm oder 20/23 cm Querschnitt 0*0468 kbm vierk. rb. Bauholz 0*16 Zimmermannstagschichten .

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

li) bei 19/27 cm oder 21/24 cm Querschnitt

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

k)    bei 21/29 cm oder 25/25 cm Querschnitt

0*0609 kbm vierk. rb. Bauholz . . à fl. 20*17 fl. 1*23 0*2 Zimmermannstagschichten . .

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

l)    bei 22/30 cm oder 25/26 cm Querschnitt

0*22 Zimmermannstagschichten . 0*05 V. Arbeitsl. für R

„    0*72

„ 0*80

„ „ 1*50 „ 0*19 • „ „ 0*19 „ 0*01

„ , 1-50 „ 0*22 . ., „ 0*22 „ 0*01

. à fl. 20*17 fl. „ 1-50 „ „ 0*24 „

* 99

* 99

* 99

666

„ .0*25 „ 0*01

„ 0*28 „ 0*01

„    1-50 „ 0*30

• „ „ 0*30 „ 0*01

• 99

0*33

eq., etc. .

m) bei 22/31 cm oder 25/27 cm Querschnitt

0*0682 kbm vierk. rb. Bauholz . . à fl. 22*12 fl. 1*51 0 23 Zimmermannstagschichten . .

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

* 99

.,    1*50 „ 0*34

. „ „ 0*34 „ 0*02

„ 0*97

„ 1*08

„    1*19

„ 1*29

„ 1-42

„ 1*54

„ i:68

* 1-87

567

n) bei 22/32 cm oder 25/28 cm Querschnitt

0*0704 kbm vierk. rb. Bauholz . . à fl. 22*12 fl. 1*56

„ 0*86

„ 0*36 „ 0*02 fl. 1*94

0*24 Zimmermannstagschichten . . „ „ 1*50 0*05 y. Arbeitsl. für Req.. etc. . o) bei 23/32 cm oder 27/27 cm Querschnitt

0*0786 kbm vierk. rb. Bauholz . . à fl. 22*12 fl. 1*63 0*25 Zimmermannstagschichten . .

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

508. Sturzbodenlegung, per qm:

a)    mit Uebergreifung der Bretter 4*2 currtm 0*03 m starke, 0*3 m breite Bretter

sammt 5 °/₀ Verschnitt . . .    à    fl.    0*15    fl.    0*63

0*005 mille Nägel von 115 mm

Länge...........

0*12 Zimmermannstagschichten

sammt Requisitenabnützung . „ „ 1'50

b)    mit Ueberlattung der Bretterstossfugen 3*5 currtm 0*03 m starke, 0*3 m breite Bretter

0*14 Zimmermannstagsch. s. Req. „    1*50 „ 0*21 „

500. Fehlbodenlegung, per qm: a) in Falz

2*65 currtm 0*03 m starke, 0*3 m breite Bretter

sammt 5% Verschnitt. . . à fi. 0*15 fl. 0*40 2*65 currtm 2/4 cm starke Latten sammt 5% Verschnitt . .

„    „    1*50    „    0*37

. „    „    0*37    „    0*02    „    2*02

„ 3*48 „ 0*02

0*18    0*83

• ..

0*()2.₅ ,, 0*09

0*84

0*04

„ 0*01

0*03 Zimmermannstagschichten inch Zerschneiden des Holzes und Req. à    fl.    1*50    „    0*04 ,,

510.    Rohrbodenputz-Verschalung, per qm:

6*67 currtm 0*02 m starke, 0*15 m breite Bretter

0*25 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50 „

•4

0*16 „ 0*62

fl. 0*62

0*74

6ÓÓ

0*02

„    0*50

0*37 „    1*10

00

о) mit gestossenen Brettern

3*5 currtm 0-035 m starke, 0‘3 m breite Bretter

0-09

fl. 1-23

. . . à fl. 0-17 fl. 0-68

„    1-15

513. Deckenconstruction (rauhe Sturzdecke), per qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe

0-5 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

1-0 currtm 13/18 cm starken Tram.....„

l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter.......

b)    bei 5 m Trakttiefe

0-4 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

l'O currtm 14/21 cm starken Tram ....    „

l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter......

c)    bei 6 m Trakttiefe

0-33 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen .

l'O currtm 17/24 cm starken Tram . . . l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter......

d)    bei 7 m Trakttiefe

0-29 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen .

l'O currtm 19/27 cm starken Tram ...    „

l’O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter......

e)    bei 8 m Trakttiefe

0*25 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

l'O currtm 21/29 cm starken Tram .... „ l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter

à fl. 0-34 fl. 0-17

0-56

„ 0-83

„    1-56

à fl. 0-34 fl. 0-14

0-72

„ 0-83

1-69

. . . à fl. 0-34    0-11

0-97

0-83

„    1-91

à fl. 0-34 fl. 0-10

1-29

„ 0-83

„ 2-22

à fl. 0-34 fl. 0-08

1-54

„ 0-83

*    2-45

514. Deckenconstruction (geholte Sturzdecke), per qm : a) bei 4 m Trakttiefe

0*5 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

l'O currtm 13/18 cm starken Tram . . . . „ 0*56

Transport fl. 0*73

à fl. 0-34 fl. 0-17

569

Transport fl. 0*73

019 qm Tramliolz auf 3 Seiten abhobeln und die scharfen Kanten abfasen (012 Zimmermannstagschichten à fl. Г50 =)

à fl. 018 „

1-0 qm 35 mm starke, Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter

b)    bei 5 m Trakttiefe

0*4 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

l'O currtm 14/21 cm starken Tram ....    „

0'56 qm Tràmholz, hobeln u. abfasen à fl. 0T8 „

l’O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter......„

c)    bei 6 m Trakttiefe

0-33 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

l'O currtm 17/24 cm starken Tram .... „

0'65 qm Tramholz hobeln u. abfasen à fl. 0T8 „ 0T2

l'O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter......

d)    bei 7 m Trakttiefe

0'29 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

... à fl. 0-34

04)9

•_____r

110

fl. 1-92

à fl. 0-34 fl.

„ 2-06

à fl. 0-34 fl. 0-11

0-97

„ HO

2-30

schliessen . . l'O currtm 19/27 cm starken Tram . . . . 013 qm Tramholz hobeln u. abfasen à fl. 018 l'O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

Uebergreifung der Bretter......

e) bei 8 m Trakttiefe

0-10

1-29

013

-, i-io

2'62

0'25 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

l'O currtm 21/29 cm starken Tram .... „ 019 qm Tramholz hobeln u. abfasen à fl. 018 „ l'O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter......„

à fl. 0-34 fl.

OO TM о

OlOH Д

•П

2'86

515. Deckenconstruction mit rauhem Sturzboden, per qm: a) bei 4 m Trakttiefe

0*5 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen ......

l'O currtm 13/18 cm starken Tram .... „ 0'56 l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Uebergreifung der Bretter......

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung_„

b) bei 5 m Trakttiefe

0'4 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen..........

l'O currtm 14/21 cm starken Tram : . • • „ 012 l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Uebergreifung der Bretter.....

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung ., 0'50

à fl. 0-34 fl. 0-17

0-83

0-50

2-06

à fl. 0-34 fl. 014

. ,. 0-83

570

c) bei 6 m Trakttiefe

0-33 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

. à fl. 0-34 fl. 0T1

schliessen

1*0 currtm 17/24 cm starken Tram ....    „

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Uebergreifung der Bretter......„ 0*83

l'O qm 20 mm starke Roh rb о d en ans ch al u n g_„ 0*50

d)    bei 7 m Trakttiefe

0*29 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

1*0 currtm 19/27 cm starken Tram . .    . „

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Uebergreifung der Bretter......„ 0*83

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50

e)    bei 8 m Trakttiefe

0*25 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

1*0 currtm 21/29 cm starken Tram .... „ 1*54 1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung

Uebergreifung der Bretter..... „ 0*83

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50

0*97

fl. 2*41

à fl. 0*34 fl. 0*10

1*29

2*72

à fl. 0*34 fl. 0*08

mit

2*95

516. Deckenconstruction mit gehobeltem und gespündetem

Fussboden, qer qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe

0*5 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

1*0 currtm 13/18 cm starken Tram .... „

1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit gespündeten Brettern ........„

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50

b)    bei 5 m Trakttiefe

0*4 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

1*0 currtm 14/21 cm starken Tram ....

1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespündeten Brettern . .    .    . . . „ —

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 e) bei 6 m Trakttiefe

0*33 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen .

à fl. 0*34 fl. 0*17

0-56

1*15

2*38

. . . à fl. 0*34    0*14

0*72

1*15

2*51

à fl. 0*34 fl. 0*11

1*0 currtm 17/24 cm starken Tram . .    „ 0*97

1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespündeten Brettern . . . ......

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung d) bei 7 m Trakttiefe

0*29 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

1*0 currtm 19/27 cm starken Tram .... „

1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespündeten Brettern.........

1*0 qm 20 mm starke Roh rbod en an s ch a l u ng

1*15

0*50

2*73

à fl. 0*34 fl. 0*10

1*29

1*15

0*50

3*04

571

e) bei 8 m Trakttiefe

0'25 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

. . . à fl. 0-34

0-08

schliessen

1*0 currtm 21/29 cm starken Tram ....

1*0 qm 85 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespiindeten Brettern.........

1-0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0'50

; Sb

1-54

„ 1-15

fl. 3'27

517. Deckenconstruction mit eingeschobenem Fehlboden, per qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe

0'5 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

. . à fl. 0-34

l'O currtm 14/21 cm starken Tram ....

T0 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten................„ 0'74

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0'50

b)    bei 4'5 m Trakttiefe 0'44 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen

l'O currtm 15/22 cm starken Tram .... „ l'O qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten...............„

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „

c)    bei 5 m Trakttiefe

0*4 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

l'O currtm 17/24 cm starken Tram . . l'O qm 80 mm starke Fehlbodenlegung auf Latten...............„

schliessen .

Hb

0T7

0-72

„    2-13

à fl. 0-34 fl. 0-15

0-80

0-74

0-50

„    2-19

à fl. 0-34 fl. 0-14 . „ 0-97

0-74

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0'50 d) bei 5'5 m Trakttiefe

0-36 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

l'O currtm 18/25 cm starken Tram .

„    2'35

l'O

à fl. 0-34 fl. 0T2 .    „ T08

qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf Latten...............„

0-74

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0'50

e)    bei 6 m Trakttiefe

0 33 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

l'O currtm 19/27 cm starken Tram . . . l'O qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten...............„ - • -

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0'50

f)    bei 6'5 m Trakttiefe 0'31 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

. . à fl. 0-34

l'O currtm 20/28 cm starken Tram .... l'O qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten ...............„ « • -

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0'50

à fl. 0-34 fl. O'll „ T29

0-74

schliessen

O'll

1-42

0-74

„    2'44

„    2'64

2'77

572

g)    bei 7 m Trakttiefe

0*29 currtm 10/15 oder 12/i 2 cm starke Rast-scliliessen .

1*0 currtm 21/29 cm starken Tram .... „

1*0 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten..... ....... „

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50

h)    bei 7*5 m Trakttiefe

0*27 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

à fl. 0-34 fl. 0T0

1*54

0-74

2*88

à fl. 0-34 fl. 0-09

1*0 currtm 22/31 cm starken Tram .... „ 1*87 1*0 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung

Latten...... „    0*74

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 i) bei 8 m Trakttiefe

0*25 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

l'O currtm 23/32 cm starken Tram .... „

1*0 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten................„    ^

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50

auf

3*20

à fl. 0*34 fl. 0*08

2*02

0*74

3*34

518. Deckenconstruction mit in Falz eingelegtem Fehlboden, per qm :

a)    bei 4 m Trakttiefe

0'5 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen . .

l'O currtm 14/21 cm starken Tram . . . . „    72

2*0 currtm Falzherstellen (0'05 Zimmermannstagschichten à fl. 1*50 -f 5u/₀ Zuschlag für Requisiten etc. =)a fl. 0 08 „ 0*16 1*0 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung . . „ 0*62 1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 Da sich gegen die Deckenherstellung mit auf angenagelten Leisten gelegtem Fehlboden nach Post

Nr. 517, a mit..............

die hier vorgerechnete Herstellung mit eingearbeitetem Falze per...........

blos um..................

höher stellt, und sonstige Abänderungen in der Analyse bei veränderten Trakttiefen nicht Vorkommen, so wird für die folgenden Posten nur das Plus von 4 kr. zu den ad Post Nr. 517 berechneten Einheitspreisen zugezählt und stellt sich demnach der Preis für

b)    bei 4*5 m Trakttiefe auf 2*19 -f- 0*04 =......

e) bei 5 m

d)    bei 5*5 m

e)    bei 6 m

f)    bei 6*5 m

g)    bei 7 m li) bei 7*5 m i) bei 8 m

. . à fl. 0*34 fl.

fl. 2*13

„ 2*17 „ 0*04

217

lass

2*23

2*39

2*48

2*68

2*81

2*92

3'24

3*38

573

519. Deckenconstruction mit in Mittelfalz eingeschobenem Fehlboden, per qm :

Die Ausarbeitung des Mittelfalzes aus den Trainern zur Einschiebung des Fehlbodens auf 3 cm Höhe und 2 cm Tiefe vermindert die Tragfähigkeit derselben in nicht zu berücksichtigendem Masse und es können die Kosten dieser Deckenconstruction genau nach vorhergehender Post Kr. 518 angenommen werden, nur ist für die schwierigere und genauere Arbeit bei Ausdechselung des Mittelfalzes und erschwerte Legung der Fehlbodenbretter dazuzurechnen:

0’06 Zimmermannstagschichten

sammt Req........

und stellt sich demnach der Preis für

. à fl. 1-50 fl. 0’09

a)    bei 4 m

b)    bei 4’5m e) bei 5 m

d)    bei 5*5 m

e)    bei 6 m

f)    bei 6-5 m

g)    bei 7 m

h)    bei 7*5 m

i)    bei 8 m

гг.

CD

§§§§§§§§§

OOÖ666666

fl. 2-26

55

95

95

95

95

95

95

99

2’32

2’48

2’57

2’77

2’90

3-01

3’33

3’47

520. Deckenconstruction mit doppelter Гг am läge Fehlboden), per qm:

a) bei 4 m Trakttiefe

0’5 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

. . . à fl. 0’34

1-0 currtm 14/21 cm starke Sturzträme . . 1*0 currtm 12/16 cm starke Fehlträme • . l’O qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter . 1-0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung

schliessen . .

<Ьо© о©

95

■ 2’67

b) bei 4’5 m Trakttiefe

0’44 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen .........

l’O currtm 15/22 cm starke Sturzträme . . „ 0*80

„ 0-56

à fl. 0-34 fl. 0-15

l’O currtm 13/18 cm starke Fehlträme . • l’O qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter .    „ 0’83

l’O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „    " ”

0-50

95

2’84

c) bei 5 m Trakttiefe

0’4 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen................

l’O currtm 17/24 cm starke Sturzträme . . l’O currtm 14/21 cm starke Fahlträme . .

1*0 qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter .    „    ~ —

l’O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0’50

à fl. 0-34 fl. 014

0-97

l 0*72

0-83

95

574

d) bei 5'5 m Trakttiefe

0-36 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

l'O qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter . „ l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „

. à fl. 0-34 fl. 0T2

0'80

0-83

. à fl. 0-34 fl. 0T1 „ T29

0-97

0-83

à fl. 0-34 fl. O'll 1-42

0-83

fl. 0-34 fl. ОТО

1T9

0-83

à fl. 0-34 fl. 0'09

1-87

0-83

à fl. 0-34 fl. 0*08

1-42

0-83

0-50 „    4'85

575

521. Deckenconstruction mit doppelter Tramlage (gehobelter und gespundeter Sturzboden), per qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe

Tramgeliölz, wie bei Post Nr. 520, a .... fl. P34 l'O qm 35 mm starke Sturzbodenlegung,

gespundet..............„ 1T5

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0-50 fl, 2*99

b)    bei 4⁻5 m Trakttiefe

Tramgehölz, wie bei Post Nr. 520, b .... fl. P51 1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung,

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „

e)    bei 6 m Trakttiefe

Tramgehölz, wie bei Post Nr. 520, e .... fl. 2*37 1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung,

h)    bei 7*5 m Trakttiefe

Tramgehölz, wie bei Post Nr. 520, h ... fl. 3 25 1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung,

gespündet............

1*15

. . fl. 1*83

1*15

1*15

0*50 „    3*65

1*15

fl. 2*61

1*15

4*26

„ 1*15

5*17

576

523. Traversendecke, per qm :

A. Fenstersckaftweite von Mitte zu Mitte 1'5 in,

a)    bei 4 m Trakttiefe

1T57 kg gewalzte Traversen sammt Versetzen*) ...........

ОТ kg Klammereisen, um die

Sturzbalken zu verbinden .    „ 0*28 „ 0*03

1.25 currtm 9/13 cm starke Sturzbalken .........„ „ 0-28 „

TO qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter . .

TO qm 20 mm st. Rohrbodenanschalung . „ 0‘5O fl. 3T4

b)    bei 5 m Trakttiefe

16*96 kg gewalzte Traversen sammt Versetzen ........

ОТ kg Klammereisen . .

T2 currtm 9/13 cm starke Sturzbalken ....... . „ „ 0*28 „

14) qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter ....

TO qm 20 mm st. Rohrbodenanschalung ._

c)    bei 6 m Trakttiefe

19T kg gewalzte Traversen sammt Versetzen ........

0T5 kg Klammereisen . .

1T7 currtm 8*5/17 cm stk. Sturzbalken ..........„ „ 0*36 „ 0-42

TO qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter ....

TO qm 20 mm st. Rohrbodenanschalung .

d)    bei 7 m Trakttiefe

20*33 kg gewalzte Traversen sammt Versetzen ...........

0T5 kg Klammereisen.....

1T4 currtm 7*5/22 cm stk. Sturzbalken ......... „    „    ОТО    „

TO qm 30 mm starke Sturzbodenlegung

mit Uebergreifung der Bretter .... „ 0*83 TO qm 20 mm st. Rohrbodenanschalung .

e)    bei 8 m Trakttiefe

TO qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter . .

1-0 qm 20 mm st. Rohrbodenanschalung .

*) Den bei Post Nr. 522 bis inclusive 525 in Rechnung gestellten Traversen sind die in der III. Abtheilung befindlichen Tabellen über gew.alzte Träger, wie sie erzeugt werden, zu Grunde gelegt.

Die Bezeichnung der hier als constructiv und öconomisch am vortheilhaftesten in Anwendung gebrachten Trägerprofile wolle man der Tabelle Seite 581 entnehmen.

à fl. 0-15 fl. 1-73

0*35

. „ 0-83

à fl. 0-15 fl. 2*54 „ 0-28 „ 0-03

0-34

0-83

0-50 „    4*24

. à fl. 0-15 fl. 2-91 .    0*28 „ 0-04

0-83

0-50 ,,    4-70

à fl. 0-16 fl. 3-25 „ „ 0-28 „ 0-04

0-46

0-50    „    5*08

. V¹

0*50    „    6*27

0-83

577

523. Traversendecke, per qm:

B. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 2-25 m

a)    bei 4 m Ttrakttiefe

9⁻76 kg gewalzte Traversen sammt Y ersetzen    . .

0*21 kg Klammereisen.....„

1'25 currtm 9/13 cm starke Sturzbalken ......... „ „ 0'28 „

1"0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung

mit Uebergreifung der Bretter ... „ 0-83 TO qm 20 mm stk. Rohrbodenanschalung „ 0'50 fl. 3-20

b)    bei 5 m Trakttiefe 12'8 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

0*2 kg Klammereisen.....„

1*2 currtm 8’5/17 cm starke Sturzbalken ..........„ „ 0'36 „ 0-43

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter ....

Y0 qm 20 mm stk. Rohrbodenanschalung

c)    bei 5-5 m Trakttiefe 13-9 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen .

0-2 kg Klammereisen 1T8 currtm 7-5/22 cm starke Sturzbalken ..........„ „ 0-40 „

l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter .... l'O qm 20 mm stk. Rohrbodenanschalung

d)    bei 6 m Trakttiefe 15-63 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

0-19 kg Klammereisen.....

1-17 currtm 7-5/22 cm starke Sturzbalken .........„ „ 0’40 „ 0-47

10 qm 30 mm starke Sturzbodeniegung mit Uebergreifung der Bretter .... l'O qm 20 mm stk. Rohrbodenanschalung

e)    bei 6 5 m Trakttiefe 17-78 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.......

0-17 kg Klammereisen .

1T5 currtm 7-5/22 cm starke Sturzbalken ......„ „ 040 „ 0-46

l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung

mit Uebergreifung der Bretter .... „ 0-83 l'O qm 20 mm stk. Rohrbodenanschalung „

f)    bei 7 m Trakttiefe 19-9 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

016 kg Klammereisen.....

0-15    1-46

0-28    0-06

0-35

à fl. 015 fl. T92 „ 0-28 „ 0-06

0-83

0-50    „    3-74

. . . à fl. 0-15 fl. 2-08 „ 0-28 „ 0-06

0-47

0-83

0*50 „    3-94

à fl. 0-15 fl. 2-34 „ „ 0-28 „ 0-05

0-83

0-50 „    4-19

à fl. 0T6 fl. 2-84 „ 0-28 „ 0-05

* **

0-50 „    4-68

à fl. 0-16 fl. 3-18

„ „ 0-28 „ c;_

Transport fl. 3'22

0-04

37

578

Transport fl. 3'22 0-46

1T4 currtm 7-5/22 cm starke Sturzbalken .......... à fl. 0-40 „

TO qm 30 mm starke Sturzbodenlegung

mit Uebergreifung der Bretter .... „ 0*83 1‘0 qm 20 mm stk. Rohrbodenanschalung „ 0'50 fl. 5'01 g) bei 7-5 m Trakttiefe

22-33 kg gewalzte Traversen sammt Versetzen .

1‘0 qm 20 mm stk. Rohrbodenanschalung „ 0-50 „

1») bei 8 m Trakttiefe

24'14 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

0T5 kg Klammereisen.....„

1125 currtm 7*5/22 cm st. Sturzbalken ..........„    „    0'40    „ 0-45

1‘0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung,

mit Uebergreifung der Bretter ....    „ 0-83

l’O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0'50 „

534. Traversendecke, per qm:

C. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 2'5 m

a)    bei 4 m Trakttiefe 10'39 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.......

019 kg Klammereisen . . •

T25 currtm 8/15 cm starke Sturzbalken

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung, mit Uebergreifung der Bretter .... l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung

b)    bei 5 m Trakttiefe 12'5 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.......

016 kg Klammereisen . . .

1'2 currtm 8'5/20 cm starke Sturzbalken ..........„ „ 0*40 „ 018

l'O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung,

mit Uebergreifung der Bretter .... „ 0'83 l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0'50 „

c)    bei 5'5 m Trakttiefe 14*59 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.......

015 kg Klammereisen • . .

118 currtm 7*5/22 cm starke Sturzbalken ...........

à fl. 0-17 fl. 3-80 „ 0-28 „ 0'04

015

0-83

5'62

à fl. 017 fl. 410 „ 0-28 „ 0'04

à fl. 015 fl. 1-56 „ 0-28 „ 0'05

* 11

11

* 11

„ 0-28 „ 0*35

0-83

5'92

0-50 „    3*29

à fl. 015 fl. T87 „ 0-28 „ 0'04

3'72

à fl. 015 fl. 219 „ 0-28 „ 0'04

„ „ 010 „ 017 Transport fl. 2’70

* 11

579

Transport fl. 2-70

1-0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung,

mit Uebergreifung der Bretter .... „ 0*83

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung_„ 0*50 fl. 4*03

d) bei 6 m Trakttiefe

16-13 kg gewalzte Traversen sammt Versetzen .

0T5 kg Klammereisen.....„

1*17 currtm 7*5/22 cm starke Sturzbalken ...........„ „ 0*40 „ 0*47

1‘0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung, mit Uebergreifung der Bretter ...    „

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „

«) bei 6*5 m Trakttiefe

18*04 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

0*14 kg Klammereisen.....

1*15 currtm 7*5/22 cm starke Sturzbalken ...........„    „    0*40    „

1*0 qm 30 mm stai’ke Sturzbodenlegung, mit Uebergreifung der Bretter ....    „

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „

f)    bei 7 m Trakttiefe 20*23 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen . . .

0*14 kg Klammereisen.....„

1*14 currtm 7*5/22 cm starke Sturzbalken ...........„    „    --- „

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung, mit Uebergreifung der Bretter .... „

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „

g)    bei 7*5 m Trakttiefe 21*85 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen........

0*14 kg Klammereisen.....„

1*13 currtm 9/25 cm starke Sturzbalken ...........„    „    0*54    „ 0*61

1*0 qm 30 min starke Sturzbodenlegung, mit Uebergreifung der Bretter .... „

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „

535. Traversendecke, per qm:

D. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 3 m

à fl. 0*15 fl. 2*42 „ 0*28 „ 0*04

0*83

0*50 „    4*26

à fl. 0*16 fl. 2*89 „ 0*28 „ 0*04

0*46

0*83

0*50 „    4*72

à fl. 0*16 fl. 3*24 „ 0*28 „ 0*04

0*40

0*46

0*83

0*50 „    5*07

à fl. 0*17 fl. 3*72 0*28 „ 0*04

0*83

0*50 „    5*70

a) bei 4 m Trakttiefe

10*1 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

0*16 kg Klammereisen.....

1*25 currtm 8*5/17 cm starke Sturzbalken ...........„ „ 0*36 „ 0*45

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung,

mit Uebergreifung der Bretter ....    „ 0*83

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 „

à fl. 0*15 fl. 1*51 „ „ 0*28 „ 0*04

37*

580

b) bei 5 m Trakttiefe

12*29 kg gewalzte Traversen sammt

0*48

0*83

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 fl. 3*69

c) bei 5*5 m Trakttiefe

13*00 kg gewalzte Traversen sammt

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung__

0-47

0*83

0*50 „    3*79

d) bei 6 m Trakttiefe

15*16 kg gewalzte Traversen sammt

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung,

4*06

mit Uebergreifung der Bretter .... „ 0*83 1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 „

e)    bei 6*5 m Trakttiefe 16*99 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 „

f)    bei 7 m Trakttiefe 23*15 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

0*14 kg Klammereisen.....„

1*14 currmt 7 5/22 cm starke Sturzbalken ..........„    „    0*40    „    0*46

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung,

mit Uebergreifung der Bretter ... „ 0*83 T0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 „

à fl. 0*16 fl. 2*72 „ 0*28 „ 0*04

0*62

4*71

à fl. 0*16 fl. 3*70 „ 0*28 „ 0*04

5*53

581

Tabelle

über die constructiv und ökonomisch am vortheilhaftesten in Anwendung zu bringenden und aift Baumarkte erscheinenden eisernen gewalzten Träger (Traversen) zu den Deckenconstructionen der Post Nr. 522 bis 525.

Die Construction hat

Das vortheilhafteste Profil dazu

hier die Bezeichnung lichte Stützweite in m

überdeckten Raum eines Feldes in qm

Belastung

ist Träger

des ganzen Raumes

roduzirt per m Trägerlänge

in kg

liefert das

Eisenwalzwerk

Höhe in mm

nöthige Länge pro Feld in m

für 1 m Länge

.s

c£f

für ein solches Feld

per qm Decke

533.

À. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 1*5 m.

4- 00 6 00 3000 12000

5- 00 7-50 3750 18750 6 00 9 00 4500 27000

7- 00 10-50 5250 36750

8- 00 12-00 6000 48000

Zöptau-Stefanau Salgo-Tarjän . dto.

Zöptau-Stefanau

dto.

263

III

IV

268

272

155

160

180

235

4-48

5-48

6-54

768

238 8-72

ô ob -à кЬ ел

69-44 127-14 174-62 213-50 313-92

11-57

16-96

19- 40

20- 33 26-16

Î33.

B. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 2-25 m.

5    00 11 25 5625 28125 Prager Eisen-Industrie 5-50 12-37 6185 31017 Zöptau-Stefanau . .

8"00 18-00    9000    72000    Zöptau-Stefanau

dto.

dto.

dto.

i6

IV a

268

269

272

270

274

ю u; ю io ti вс м м

OïCOCCCOOOOOCOCî O O C. CO Oi O' о

aocc>-q~ac5a:mrf~

cocotcuotcco^oo

19-6

26-0

27-8

31-4

36 0

40-6

45-5

r 05 W M Ifi H >-‘ (Л-jrflçÔÔGÔÔcÔ

t-ł^OSbSKO^K

9-76

12-80

13-90

15-631

17-78

19-90

22-33

24-14

534.

€. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 2-50 m.

<1

7- 00 17-50    8750    61250    Salgo-Tarjän . .

7-50 18"75    9375    70312    Zöntau-Stet'anau

a]

dto.

dto.

dto.

и со h. n о . ,

->1

160

185

210

238

236

260

260

tco

r-< ts- <5q b- CQ

tß у О Ci M CO 05

6\ di © ob tb u>

103-94

156-23

200-74

241-92

293-13

353-99

409-86

10-39

12-50

14-59

16-13

18-04

20- 23

21- 86

I). Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 3-00 m.

400

5-00

5-50

600

6-50

7-00

1200

15- 00

16- 50

18- Oü

19- 50 21-00

6000

7500

8250

»OOO

9750

10500

24000

37500

45375

51000

63375

73500

Salgo-Tarjan . . Zöptau-Stefanau Salgo-Tarjän . . Zöptau-Stefanau Salgo-Tarjän . .

гизызЗ

180 4-54 26-7 121-22 2l0 5-62 32-8 184-34

235    6-22 34-5 214-59

236    6-72 40-6 272-83 260 7-28 45-5 331-24 260 7-78 49-5 486'11

1010

12-29

1300

15- 16

16- 99 23-15

582

526. Deckenconstruction mit Dübelbäumen,

Die Dübelböden sind nach der Formel P =

bh² К L X10

berechnet, wobei b die Breiflfe, h die Höhe, L die Länge des Balkens in cm, und К den Bruchmodul 'LrVlc. für Tannenholz mit 600 kg per qcm bedeutet.

Die Last ist auf die ganze Länge des Balkens vertheilt, und die Sicherheit lOfach angenommen.

Da die per qm verlangte Tragfähigkeit mit 450 kg angenommen wird, so beträgt die für Einen Längenmeter Deckenconstruction erforderliche Tragfähigkeit hei einer Trakttiefe von

3    m 1350 kg ; Dübelboden v. 9 cm Stärke trägt 1620 kg

4    „ 1800 „

5    „ 2250 „

6    „ 2700 „

7    „ 3150 „

8    „ 3600 „

9    „ 4050 ..

10 „ 4500 „

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

„ 28 dto. dto. 4704 „

A) geschnittene Dübelböden, per qm: a) bei 3 m Trakttiefe (0‘09 m stark) 0'67 currtm Rastschliessen 10/15 od.

12/12 cm stark.......

4T1 currtm Bundholz von 0T8 m Durchmesser, inch Dübel . 0’35 Zimmermannstagschichten . . 0⁻05 v. Arbeitsl. für В

eq. etc. .

. „    „    0-52    „    0-03 fl. 1-64

b)    bei 4 m Trakttiefe (0T2 m stark)

0'5 currtm Bastschliessen, 10/15 od.

12/12 cm stark.......

2'77 currtm Bundholz von 0‘24 m Durchmesser, inch Dübel .

0⁻4 Zimmermannstagschichten . . „ ,, 1’50 „ 0’60 04)5 v. Arbeitsl. für Beq. etc. .

c)    bei 5 m Trakttiefe (0T4 m stark)

0‘4 currtm Bastschliessen, 10/15 od.

12/12 cm stark . .

2’27 currtm Bundholz von 0’28 m Durchmesser, inch Dübel .

0⁻45 Zimmermannstagschichten . .

0*05 v. Arbeitsl. für Beq. etc. .

d)    bei 6 m Trakttiefe (0T7 m stark)

0-33 currtm Bastschliessen, 10/15 od.

12/12 cm stark,.......

1'78 currtm Bundholz von 0‘34 m Durchmesser, inch Dübel .

0*5 Zimmermannstagschichten . .

04)5 v. Arbeitsl. für Beq. etc. .

à fl. 0-34 fl. 0-17

„ • 0-38 „

1-05

„ 0-60 „ 0*03 „    1-85

. . . à fl. 0-34 fl. 0T4

. „    „    0-75    „    0*04 „

583

e) bei 7 m Trakttiefe (0-2 m stark)

0*29 currtm Rastschliessen, 10/15 od.

12/12 cm stark.......

1*39 currtm Rundholz von 0*4 m Durchmesser, incl. Dübel .

0*55 Zimmermannstagschichten .

0*05 у. Arbeitsl. für Req. etc. .

B) aus gehauten Dübelbäumen, perqm: aa) bei 6 m Trakttiefe (0*17 m stark)

0*33 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

6*0 currtm Rundholz von 0*21 m Durchm., incl. Dübel . . .

0*72 Zimmermannstagschichten .

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. . bb) bei 7 m Trakttiefe (0*2 m stark)

0*29 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

5*0 currtm Rundholz, von 0*25 m Durchm., incl. Dübel ...

0*8 Zimmermannstagschichten . .

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. . cc) bei 8 m Trakttiefe (0*22 m stark)

0*25 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....à fl. 0*34 fl. 0*08

4*54 currtm Rundholz von 0*27 m Durchm., incl. Dübel . . .

0*85 Zimmermannstagschichten .

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. . dd) bei 9 m Trakttiefe (0*25 m stark)

0*22 currtm Rastschlie; sen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

4*0 currtm Rundholz von 0*31 m Durchm., incl. Dübel ...

0*9 Zimmermannstagschichten . . „ „ 1*50 0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. . ее) bei 10 m Trakttiefe (0*28 m stark)

0*2 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

3*58 currtm Rundholz von 0*35 m

Durchm., incl. Dübel    1*14 „ 4*08

1*0 Zimmermannstagschichten . . „ „ l*5u „

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

537. Deckenconstruction mit Dübelbäumen, per qm:

Die hierzu erforderlichen Dübelbäume werden auf der Säge an 3 Seiten geschnitten, oder aber vom Zimmermann mit der Hacke rein beschlagen, bleiben auf der 4. Seite rund, und es ermässigt sich der ad Post Nr. 462 für vierkantige Hölzer angesetzte Preis um 10 Procent, wie es auch hier durchgeführt wird.

à fl. 0*34 fl. 0*10

* 55

* 55

* 55

1*49

1*50

0*82

2*07

0*82

0*04

fl. 3*03

à fl. 0*34 fl. 0*11

• 55

_v_

0*05

59

2*98

• 55

• 55

à fl. 0*34 fl. 0*07

* 55

* 55

„ 0*76 „ 3*04 „ 1*35 „ 1*35_„ 0*07

à fl. 0*34 fl. 0*07

1*50

* 55

„ 1*50 „ 0*07

59

55

55

55

3*41

3*77

4*53

5*72

584

a) bei 3 m Trakttiefe

0*67 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

11*11 currtm 9/9 cm starkes Holz . „ 0*05 Zimmermannstagschichten inclusive Req

à    fl.    0-34    fl.    0-23

„    0-12    „    1-33

„    „    Г50    „    0-07    fl. 1-63

b) hei 4 m Trakttiefe

0*5 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark .... à fl. 0*34 fl. 0*17 8*33 currtm 12/12 cm starkes Holz „ „ 0*20 „ 1*87 0*065 Zimmermannstagschichten inclusive Req.

„ 1*50 „ 0-10

„ 1*94

c) bei 5 m Trakttiefe

0*4 currtm Rastschliessen, 10/15 cm oder 12/12 cm stark . . .

7*14 currtm 14/14 cm starkes Holz „ „ 0*27 „ 1*93 0*075 Zimmermannstagschichten inclusive Req,

à fl. 0*34 fl. 0*14

„ „ 1*50 „ 0*11

„ 2*18

d)    hei 6 m Trakttiefe 0*33 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

5*88 currtm 17/17 cm starkes Holz „ „ 0*47 „ 2*76 0*09 Zimmermannstagschichten inclusive Req..........

e)    hei 7 m Trakttiefe 0*29 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

Afl РГ 19/19    cfflrlr

5*0 currtm 20/2 ) cm starkes Holz „ „ 0-64 „ 3*20 0*105 Zimmermannstagschichten inclusive Req..........

f)    hei 8 m Trakttiefe 0*25 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

4*54 currtm 22/22 cm starkes Holz „ „ 0*83 „ 3*77 0*115 Zimmermannstagschichten inclusive Req..........

g)    bei 9 m Trakttiefe 0*22 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

4*0 currtm 25/25 cm starkes Holz „ „ 1*07 0*135 Zimmermannstagschichten inclusive Req..........

à fl. 0*34 fl. 0*11

„ „ 1*50 „ 0*13

à fl. 0*34 fl. 0*10

„ „ 1*50 „ 0*16

à fl. 0*34 fl. 0*08

„ „ 1-50

„ 3*00

„ 3*46

0*17    „ 4*02

à fl. 0*34 fl. 0*07 „ 4*28

„ „ 1-50 ,,

0*20

„ 4*55

h) hei 10 m Trakttiefe

0*2 currtm Rastschliessen, 10/15 cm oder 12/12 cm stark .....

3*58 currtm 28,28 cm starkes Holz „ „ 1*42 0*155 Zimmermannstagschichten inclusive Req..........

à fl. 0-34 fl. 0*07 „ 5*08

585

539. Schrottwand, 25 cm stark, per qm :

a)    von Rundholz

6*67 currtm Rundholz von 0*21 m

Durchmesser........

0*51 Zimmermannstagschichten . .

0*05 у. Arbeitsl. für Req., etc. . .

b)    vierkantig

6*67 currtm 15/15 cm starkes Gehölze ...........

0*26 Zimmermannstagschichten .

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

530.    Schrottwand, 25 cm stark, per qm:

a)    von Rundholz

5*26 currtm Rundholz von 0131 m

Durchmesser........

0*75 Zimmermannstagschichten . . „ „ 1*50 „ 04)5 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

b)    vierkantig

44) currtm 25/25 cm starkes Gehölze ...........

0135 Zimmermannstasrschichten .

0'05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

531.    Schrottwand, aus Rundholz, per qm:

a)    bei 0*15 m Stärke 74) currtm Rundholz von 0*2 m

Durchmesser

0*333 Zimmermannstagschichten . „

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

b)    hei 0‘25 xn Stärke 4*5 currtm Rundholz von 0*3 m

Durchmesser .......

045 Zimmermannstagschichten .

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

533. Schrottwand (lagerseits rauh bearbeitet), per qm:

a)    0*2 m stark

8’33 currtm Rundholz von 0*2 m Durchmesser

0*41 Zimmermannstagschichten . . „ „    1*50 „

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

b)    0*25 m stark

6*67 currtm Rundholz von 0*25 m

Durchmesser......

0*27 Zimmermannstagschichten . . „ „

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

c)    0*3 m stark

5*0 currtm Rundholz von 0*3 m Durchmesser .

0*35 Zimmermannstagschichten . . „

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

'C3

91?

ist*

1*93

0*76

0*04

fl. 2*73

* 11

* 11

à fl. 0*76 fl.

* 11

„ 1-12

* 11

à fl. 0*20 fl. „ 1-50 „ „ 0-50 „

à fl.

* 11

• 11

fl. 3*01 „ 0*67

0*03

à fl. 0*26 fl.

* 11

„ 0*31 „

à fl.

• 11

Ô4IÔ

fl.

Öl о о

СО О Od NrjiO

„ 2*74

„ 5-18

„ 5-31

„ 2*34

„ 3*71

„ 2*50

„ 3*15

586

53S. Schrottwand (roh), per qm:

a)    0*2 m stark

5*5 currtm Rundholz von 0*2 m Durchmesser .

0'1 Zimmermannstagschichten . . „ „

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

b)    0*25 m stark

4*4 currtm Rundholz von 025 m

Durchmesser........

0*15 Zimmermannstagschichten . . „ „ 1*50 0*05 y. Arbeitsl. für Req., etc. .

c)    0-3 m stark

3*6 currtm Rundholz von 0*3 m

Durchmesser........

0*2 Zimmermannstagschichten . . „

0*05 y. Arbeitsl. für Req., etc. .

534. Ueberlegboden, aus Rundholz, per qm:

a)    wahnkantig beschlagen 104) currtm Rundholz von 0*15 m

Durchmesser......

0*15 Zimmermannstagschichten .

0*05 V. Arbeitsl. für R

b)    geschält

10*0 currtm Rundholz von 0*1 m

Durchmesser........

0*1 Zimmermannstagschichten . „ „

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. - „ „

c)    gerissen

8*0 currtm Rundholz von 0*13 m

Durchmesser......

0*13 Zimmermannstagschichten .

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc.; .

. . à fl.

eq., etc. .

ÔHÔ

fl. 1*43 „ 0*15 „ 0*01 fl.

1*59

à fl. 0*41 fl. 1*80

0*22

„ 0*22 ; 0*01 „

à fl. 0*67 fl. 2*41 1*50    0-30

., 0*30 „ 0*01 „

à fl.

ÓHĆ

fl. 1*10 „ 0*15

» O'Ol „

535. Fussboden (0*08 m starke, Pfosten, ohne Polsterholz), per qm:

a) gesäumt, rauh, ohne Nagelung

3*5 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*37 fl. 1*29

. ., 0*13 0*22 „

10°/o Verschnitt

0*15 Zimmermannstagsch. s. R. - à fl. 1*50

b)    gesäumt, rauh, mit Nagelung 3*5 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*37 fl. 1*29

10°/₀ Verschnitt.............„ 0*13

0*007 mille 160 m lange Nägel . . à fl. 12*10 „ 0*08 0*179 Zimmermannstagsch. s. R. . „ ,, 1*50 „

c)    gefugt, rauh, genagelt

3*65 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*37 fl. 1*35

10 °/₀ Verschnitt..............

0*007 mille Nägel.........

0*225 Zimmermannstagsch. s. R, . ,, „ 1*50 .,

0*27 „

0*13

à fl. 12*10 ” 0*08

0*34 „

2*03

2*72

1*73

1*26

1*24

1*64

1*77

587

d)    gefugt, gehobelt, genagelt

0-13

2-06

10°/oYerschnit t .

0-007 mille Nägel 0*39 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

536. Fussboden (0-065 m starke Pfosten, ohne Polsterholz), per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt

3’5 currtm 0’3 m breite Pfosten . à fl. 0*3o fl. 1*05

10°/o Yerschnitt..............„ 0*10

0-125 Zimmermannstagsch. s. R. . à fl. 1*50    0-19 „

b)    gesäumt, rauh, genagelt

3*5 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*30 fl. 1*05

„ 0*10

0*007 mille 130 mm lange Nägel. à fl. 9*80 „ 0‘07

0*22 „

10°/o Yerschnitt

0*15 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

c)    gefugt, rauh, genagelt

3*65 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*30 fl. 1*09 10% Yerschnitt 0*007 mille Nägel

0*19 Zimmermannstagsch.    s.    R.    .    „    „    1*50    „

d)    gefugt, gehobelt, genagelt 3*65 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*30 fl. 1*09

10% Yerschnitt..............„ 0*11

0*007 mille Nägel ......à fl. 9*80 „ 0-07

0*275 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

e)    gespündet, rauh, genagelt 3*75 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*30 10% Yerschnitt .

0*007 mille Nägel........à fl. 9*80

0*26 Zimmermannstagsch.    s.    R.    .    „    „    1*50_„

f)    gespündet, gehobelt, genagelt 3*75 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*30 fl. 1*12 10% Yerschnitt .

0*007 mille Nägel

0*35 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

537. Fussboden (0*05 m starke Pfosten, ohne Polsterholzj, per qm:

a) gesäumt, rauh, ungenagelt

3*5 currtm 0*3 m breite Pfosten    .    à    fl.    0*25    fl.    0*87

10% Yerschnitt.......... .    • • •    „    0*09

0*10 Zimmermannstagsch. s. R .à fl. 1*50 „ 0*15 „

.....„ o-ii

à fl. 9*80 „ 0*07

0*28 „

„ 0*41 „

1*12

0*11

0-07

1*34

1*44

1*55

1*68

0*39 „    1*69

0*11

à fl. ’ 9*80 ” 0*07

0*52 „

1*82

1*11

588

о) gesäumt, rauh, genagelt

3-5 currtm 0-3 m breite Pfosten . à fl. 0*25 fl. 087

10°/o Yerschnitt.............„ 0*09

0-007 mille 100 mm lange Nägel . à fl. 0*40 „ 0-04 0-125 Zimmermannstagscli. s. R. „ „ 1‘50 „ 0’19 fl.

c)    gefugt, rauh, genagelt 3-65 currtm 0-3 m breite 10% Yerschnitt ....

04)07 mille Nägel ....

0*15 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1‘50

d)    gefugt, gehobelt, genagelt 3-85 currtm 0-3 m breite Pfosten . à fl. 0'25 fl. 0-91

10% Yerschnitt.....

0*007 mille Nägel . .

0*24 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

e)    gespündet, rauh, genagelt 3-75 currtm 03 m breite Pfosten . à fl. 0*25 fl. 0-94 10% Yerschnitt .

0-007 mille Nägel

0-225 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ P50

f)    gespündet, gehobelt, genagelt 3"75 currtm 0-3 m breite Pfosten . à fl. 0*25 fl. 0-94

10% Yerschnitt..............„ 0-09

0-007 mille Nägel........à fl. 6*40 „ 0-04

0-312 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50    0⁻47 „

1-19

• 3*

. à fl. 0-25    . 091

rt

0-09

. . à fl. 6-40    0-04

0-22 „

__V_

1-26

0-09

. . à fl. 6-40 ” 0-04

0-33 „

.....„ 0-09

à fl. 040 „ 0-04

„ 0-34 „

538. Fussboden (0-04 m starke Bretter, ohne Polsterholz), per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt

3-5 currtm 0-3 m breite Bretter . à fl. 0'20

10% Yerschnitt.............. 0-07

0-087 Zimmermannstagsch. s. R. . à fl. 1*50 „ 0*13 „

b)    gesäumt, rauh, genagelt

3*5 currtm 03 m breite Bretter . à fl. 0*20 fl. 0‘70

10% Yerschnitt..............„ 0*07

0-007 mille 80 mm lange Nägel . à fl. 3‘65 „ 0-03

019 „

070

0*112 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

c)    gefugt, rauh, genagelt 3-65 currtm U'3 m breite Bretter à fl. 0-20 fl. 0-73

...... „ 007

à fl. 3-65 „ 0-03

0-14 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1‘50 „

d)    gefugt, gehobelt, genagelt 3"65 currtm 0-3 m breite Bretter à fl. 0⁻20 fl. 0*73 10 % Yerschnitt 0*007 mille Nägel

10% Yerschnitt 0'007 mille Nägel

1-40

1-41

1-54

0-90

__rt

099

0-21 „

1-04

à fl. 3-65

0-22 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1’50

, 0-07 , 0-03 , 0-33

1-16

e) gespündet, rauh genagelt

3-75 currtm 0-3 m breite Bretter à fl. 0-20 fl. 0-75 10 % Yerschnitt.

0-007 mille Nägel

à fl. 3-65

0*21 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

„ 0-07 „ 003 „ 0-31 „

589

f) gespündet, gehobelt, genagelt

3*75 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*20 fl. 0*75 10% Yerschnitt 0*007 mille Nägel

0*30 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

.....„ 0*07

à fl. 3*65 „ 0*03

„ 0*45 fl. 1*30

51{У. Fussboden (04)3 m starke Bretter, ohne Polsterholz), per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt

3*5 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 015 fl. 0-52

„ 0-05

04)75 Zimmermannstagsch. s. R. . à fl. P50 „ 0*11 „

b)    gesäumt, rauh, genagelt 3*5 currtm 0-3 m breite Bretter à fl. 0*15 fl. 0*52

„ 0-05

0*007 mille 60 mm lange Nägel . à fl. 34)0 „ 04)2

„ 0-15 „

10 % Yerschnitt

0*68

10% Yerschnitt

0*10 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

c)    gefugt, rauh, genagelt

3*65 currtm 0-3 m breite Bretter à fl. 0*15 fl. 0*55 10% Yerschnitt 0*007 mille Nägel

0*125 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50_„

d)    gefugt, gehobelt, genagelt 3*65 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*15 fl. 0*55

..... „ 005 à fl. 3*00 „ 0*02

0*31 „

.....„ 0*05

à fl. 3*00 „ 0*02

0*19 „

10 % Yerschnitt 0*007 mille Nägel

0*21 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50_„

e)    gespündet, rauh, genagelt 3*75 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*15 fl. 0*56 10% Yerschnitt 0*007 mille Nägel

0*20 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1‘50_„

f)    gespündet, gehobelt, genagelt 3*75 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*15 10 % Yerschnitt

0*007 mille Nägel........à fl. 3*00

0*29 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

. . . .    „ 0*06

à fl. 3*00 „ 0*02

0*30 „

0*56

0*06

0*02

0*43 „

540. Fussboden (0*025 m starke Bretter, ohne Polsterholz), per qm :

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt

3*5 currtm 0*3 m breite    Bretter    à    fl.    0*13    fl.    0*45

10% Yerschnitt............

0*06 Zimmermannstagschichten sammt Requisiten . •........

b)    gesäumt, rauh, genagelt

à fl. 1*50

0*74

0*81

0*93

0*94

1*07

„ 0*04

0*09 „    0*58

590

c)    gefugt, rauh, genagelt

И⁻65 currtm 0-3 m breite Bretter à fl. 0*13 fl. 0-47

10 °/₀ Verschnitt......... -

0-007 mille Nägel........

0-11 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1'50

d)    gefugt, gehobelt, genagelt

3"65 currtm 0'3 m breite Bretter à fl. 0*13 fl. 0-47 10 °/₀ Verschnitt . .

0-007 mille Nägel . .

10 7o Verschnitt ....

0-007 mille Nägel . . • .

0-25 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „

10 °/o Verschnitt 0-007 mille Nägel

0-05

à fl. ' 2-28 ” 0-02

___

0-16

fl. 0*70

.....„ 0-05

à fl. 2-28 „ 0-02

„    0*79

„ 0-80

. . à fl.

CÔÔÔ

„    0*93

541. Fussboden mit Polsterholz, als Zuschlag zu Post Nr. 535 bis 540, per qm:

a)    bei über 0-05 m starken Pfostenböden

1*5 currtm 9/13 cm starkes Gehölz . . . . à fl. 0-29

b)    bei 0-03 bis 0-05 m starken Bretterböden 1"5 currtm 7*5/10 cm starkes Gehölz . .

c)    bei bis 01)3 m starken Bretterböden 1*5 currtm 5/8 cm starkes Gehölz . . .

„ 0-17

„ Q‘iQ

542.    Verschalung mit Schwarten, per qm:

a)    gesäumt

10°/o Verschnitt

0*03

„    0*59

„    0*64

591

о) gesäumt, gehobelt

3*5 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 011 fl. 0*38 10 °lо Yerschnitt 0-01 mille Nägel 017 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50    0*25 fl. 0*69

c)    gefugt, raub

3*65 currtm 0'3 m breite Bretter à fl. 011 fl. 010

....    „ 0-04

à fl. 1-96 „ 0-02 0112 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1'50 „ 019 „ 015

d)    gefugt, einseits gehobelt

3*65 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 011 fl. 010 10 % Yerschnitt 0*01 mille Nägel

......„0-04

. à fl. 1-96 „ 0-02

10 % Yerschnitt 0*01 mille Nägel

0-04

à fl. 1-96 ” 0-02

0'20 Zimmermannstagsch. s. R. .    „ 1’50_

e)    gefugt, beiderseits gehobelt 315 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 011 fl. 010

10 °/₀ Yerschnitt.........• . . „ 04)4

Oll mille Nägel........à    fl.    1*96    „    04)2

0*29 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

f)    gespundet, rauh

3*75 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*11 fl. 011 10°/o Yerschnitt 0*01 mille Nägel

li) gespündet, beiderseits gehobelt

3*75 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*11 fl. 011 10 % Yerschnitt 0*01 mille Nägel

0*34 Zimmermannstagsch. s. R. • „ „ 1*50 544. Verschalung mit 0*025 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, rauh

3*5 currtm 0-3 m    breite    Bretter    à    fl.    013    fl.    015

10% Yerschnitt.............

0*01 mille 50 mm lange Nägel 0*10 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

b)    gesäumt, gehobelt

3*5 currtm 0*3 m    breite    Bretter    à    fl.    0*13    fl.    0*45

10% Yerschnitt .

0*01 mille Nägel . .

0*30 „    0-76

0-43 „    0*89

.....„ 04)4

à fl. 1-96 „ 0*02

0*24 „    0*71

„ 0*04

0-02

0*04

à fl. 1*96 ” 0*02

0*51 „    0*98

0-04

. à fl. 2*28 ” 0*02

”.

0*15 „    0*66

0-04

à fl. 2*28 ” 0*02

0*19 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „ c) gefugt, rauh

3*65 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*13 fl. 017

„ 0*05 „ 0*02

10% Yerschnitt . .

0*01 mille Nägel . . .

0*125 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „

. . à fl.

0*28 „    0*79

„ 0*19 „

0*73

592

u) gefugt, einseits gehobelt

3*65 currtm 0-3 m breite Bretter . à fi. 0*13 fl. 0*47

.....„    0-05

à    fl.    2-28    „    0-02

0*21 Zimmermannstagsch.    s.    R.    .    „    „    l'öO_„    0‘31 fl. 0'85

e)    gefugt, beiderseits gehobelt 3*65 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*13 fl. 0*47

....... 04)5

à    fl.    2-28    „    0-02

0*30 Zimmermannstagsch.    s.    R.    .    .,    „    1*50    „

f)    gespundet, rauh

3*75 currtm 0-3 m starke Bretter . à fl. 0*18 fl. 049 10% Verschnitt 04)1 mille Nägel

0*19 Zimmermannstagsch. s. R. . ,, „ 1'50

g)    gespiindet, einseits gehobelt 3*75 currtm 03 m breite Bretter . à fl. 0*13 fl. 0-49 10% Verschnitt . . .

0-01 mille Nägel . . .

0*275 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „

h)    gespiindet, beiderseits gehobelt

b)    gesäumt, gehobelt

3*5 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*15 fl. 0*52 10% Verschnitt 0-01 mille Nägel

0*20 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

c)    gefugt, rauh

3*65 currtm 0-3 m breite Bretter . à fl. 0*15 fl. 0*55 10% Verschnitt ,

0-01 mille Nägel

0*14 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

d)    gefugt, einseits gehobelt .44)5 currtm 0-3 m breite Bretter . à fl. 015 fl. 0*55 10% Verschnitt ....

O01 mille Nägel . . .

0*225 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

e)    gefugt, beiderseits gehobelt 3*65 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*15 fl. 0*55 10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

0*312 Zimmermannstagsch. s. R. . „ ,, 1*50

10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

10% Verschnitt . 0*01 mille Nägel

0*45 „    0*99

0*05

à fl. 2*28 ” 0*02

. . à fl.

**

028 „    0*84

„ 0*05 0*02

0*41 „    097

054 „    1*10

.....„ 0*05

à fl. 3*00 „ 0*03

0*30 „    0*90

.....„ 0*05

à fl. 3-00 „ 0*03

0*21 „    0*84

.........„ 0*05

. ... à fl. 3*00 „ 003

0*34 „    0*97

.....„ 0*05

à fl. 3*00 „ 0*03

0*47 „    1*10

593

f)    gespündet, rauh

3*75 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*15 fl. 0*56 10% Verschnitt .

0*01 mille Nägel 0*20 Zimmermannstagsch. s. B. . „ „    1'50    „    0*30    fl.    0*95

g)    gespündet, einseits gehobelt

3*75 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*15 fl. 0*56 10% Verschnitt 0-01 mille Nägel

0*29 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „    1*50    „    0*43    „    1*08

h)    gespündet, beiderseits gehobelt

3*75 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*15 fl. 0*56 10% Verschnitt 0-01 mille Nägel

0*375 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 546. Verschalung mit 0*035 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, rauh

3*5 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*17 fl. 0*59 10o/o Verschnitt

0*01 mille 70 mm lange Nägel . . à fl.    3*20    „    0*03

0*125 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „    1*50    „    0*19    „    0*87

b)    gesäumt, gehobelt

3*5 currtm 0*3 m starke Bretter . à fl. 0*17 fl. 0*59 10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

0*21 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50_„

c)    gefugt, rauh

3*65 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*17 fl. 0*62

10% Verschnitt..............

0*01 mille Nägel........

0*15 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „    1*50    „

d)    gefugt, einseits gehobelt 3*65 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*17 fl. 0*62 10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

0*06

à fl. 3*00 ” 0*03

0*06

à fl. 3*00 ” 0 03

0*06

à fl. 3*00 ” 0*03

„ 0*56 „    1*21

„ 0*06

.....„ 0*06

à fl. 3*20 „ 0*03

0*31 „    0*99

0*06

à fl. 3*20 ^ 0*03

0*22 „    0*93

.....„ 0*06

à fl. 3*20 „ 0*03

0*36 „    1*07

0*06

à fl. 3*20 ^ 0*03

0*49 „    1*20

0*31 „    1*04

0*06

à fl. ' 3*20 I 0*03

„ 0*45 „    1*18

594

h) gespündet, beiderseits gehobelt

3*75 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0* 17 fl. 0*64 10% Verschnitt 0*01 mille Nägel 0*39 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „ 0*58 fl. 1*31

o-or>

à fl. 3-20 „ 0-03

547. Verschalung mit 0*04 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, rauh

3*5 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*20 fl. OVO

„ 0-07

0*01 mille 80 nun lange Nägel . . à fl. 3*65 „ 0*04 0*14 Zimmermannstagsch. s. R. . „ ,, 1*50 .. 0*21

b)    gesäumt, gehobelt

3*5 currtm 0-3 m breite Bretter . à fl. 0*20 fl. 0*70 10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

0*225 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 ,,

c)    gefugt, rauh

3*65 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*20 fl. 0*73 10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

0*01 mille Nägel........à fl. 3*65 „ 0*04

0*34 Zimmermannstagsch. s. R. . „ ,, 1*50

f)    gespündet, rauh

3*75 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*20 fl. 0*75 10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

0*225 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

g)    gespündet, einseits gehobelt 3*75 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*20 fl. 0*75 10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

10% Verschnitt

„ 1*02

.....„ 0*07

à fl. 3*65 „ 0*04

0*34 „    1*15

0*07

à fl. 3*65 ” 0*04

0*24 „    1*08

0*51 „    1*35

.....„ 0*07

à fl. 3*65 „ 0*04

0*34 „    1*20

.....„ 0*07

à fl. 3*65 „ 0*04

10% Verschnitt.......

0*01 mille Nägel......

0*40 Zimmermannstagsch. s. R.

■548. Verschalung mit 0*05 m starken Pfosten, per qm: a) gesäumt, rauh

3*5 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*25 fl. 0*87 1()o/ Yprcplipitt    0*09

0*01 mille 100 mm lange Nägel’ ! à fl. ’ 6*40 ” 0*06

0*15 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „ 0*22 ,, 1*24

595

Ъ) gesäumt, gehobelt

3*5 currtm 0‘3 m breite Pfosten à fl. 0*25 fl. 0*87 10°/o Verschnitt 0*01 mille Nägel

0*24 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

.....„ 0-09

à fl. 6*40    0*06

0-36 fl. 1*38

<e) gefugt, raub    л „

3*65 currtm 0*3 m breite Pfosten à fl. 0*25 fl. 0*91

.....„ 0-09

à fl. 6-40 „ 0-0(5

„ 0-25    „ 1-31

10°/o Yerschnitt.

O’Ol mille Nägel 0*17 Zimmermannstagsch. s. R. • „ „    1*50

4) gefugt, einseits gehobelt

3-65 currtm 0*3 m breite Pfosten à fl. 0-25 fl. 0*91 10°/o Yerschnitt .

0*01 mille Nägel

0*26 Zimmermannstagsch. s. R. - „ „ 1*50 „ 0‘39

•e) gefugt, beiderseits gehobelt

3-65 currtm 0*3 m breite Pfosten à fl. 0-25 fl. 0*91

..... „ 0-09 à fl. 6-40 „ 0-06

„ 1-50 „ 0-52    „    1-58

.....„ 0-09

à fl. 6-40 „ 0-06

„ 1-45

10°/o Yerschnitt .

0*01 mille Nägel

0-35 Zimmermannstagsch. s, R. . „ f) gespundet, rauh    л ,

3*75 currtm 0*3 m breite Pfosten à fl. 0-25 fl. 0*94 10°/o Verschnitt 0*01 mille Nägel .

0*25 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 ■g) gespündet, einseits gehobelt

3*75 currtm 0*3 m breite Pfosten à fl. 0-25 fl. 0‘94 10°/o Verschnitt. .

0-01 mille Nägel .

0*34 Zimmermannstagsch. s. R. • „ „ 1*50 It) gespündet, beiderseits gehobelt

3*75 currtm 0*3 m breite Pfosten à fl. 0‘25 fl.

10°/o Yerschnitt..........

0*01 mille Nägel........à

0*425 Zimmermannstagsch. s. R. „

■549. Fugleisten, per m: a) rauh

1*05 currtm ³/₅ cm starke Latten,

nach P. Nr. 462, p 16 . . à ,fl. 0*02.₅ fl. 0*02

„ „ 0-96 „ 0*09

0*09

à fl. ’ 6*40 ” 0-06

„ 0*37    „ 1-46

.....„ 0*09

à fl. 6*40 „ 0*06

0*51    „ 1*60

6*40 „ 1*50 „

öoöö

„ 1*73

0*003 mille Nägel........

0*015 Zimmermannstagschichten

sammt Requisiten.....

b) gehobelt, abgefast

1*05 currtm ⁴/₄ cm starke Latten,

n. P. Nr. 462, q 17.....

0*003 mille Nägel . r.....„ „

0*025 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ <e) gehobelt, gekehlt

1*05 currtm ⁴/₅ cm starke Latten n. P. Nr. 462, r 18 .

0*003 mille Nägel ■ • •

0*04 Zimmermannstagsch. s. R. . „

CO CO

„ „ 1-50 „ 0*02.2 „ 0*05.л

à fl.

f.,fl. 0*02.₈

;    „    0*00.3

I ., 0*03.₇ „ 0*06.3

. à    fl.    0*03.3    fl.    0*03.5

„    1-06    „    0*00.3

’    1*50    „    0*06    „ 0*09.3

596

550. Dacheinlattung für Schindeleindeckung, per qm:

a)    bei 01 m Lattenweite

10*5 currtm 3/5 cm starke Latten à fl. 0*02.₅ fl. 0*26

0*011 mille Nägel......

0*07 Zimmermannstagschichten sammt Requisiten ....

b)    bei 0*15 m Lattenweite

7*0 currtm 3/5 cm starke Latten à fl. 0*02.₅ fl. 0,17.s

0*008 mille Nägel........„ „ 2*09 „ Cil

0*05 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „ 0*07

c)    bei 0*2 ni Lattenweite

5*25 currtm 3/5 cm starke Latten à fl. 0*02.₅ fl. 0*13

551. Dacheinlattung für Ziegel u. Steineindeckung, per qm:

a)    bei 0*1 m Lattenweite

10*5 currtm 4/7 cm starke Latten à fl. 0*04 fl. 0*42

0*011 mille Nägel.....

0*075 Zimmermannstagschichten sammt Requisiten ....

b)    bei 0*15 m Lattenweite

„ „ 2*09 „ 0*02

„ „ 1*50 „ 0*10 fl. 0*38

•5    «

0*27

0*006 mille Nägel

0*004 mille Nägel

• Г)

„ 2*09 „ 04)1

„ 3*00 „ 0*03

•5

0*16

„ « 1-50 „ 0-ü    „ 0*56

0*05    „ 0*23

597

553. Lattenverschalung (Staketirung), rauh, per qm:

a)    bei 01 m Lattenweite

10*5 currtm 3/5 cm starke Latten à fl. 0*02.б fl. 0-26

0-015 mille Nägel........„ „ 3-00 „ 0*04

0-065 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ 1*50 „ 010 fl. 010

b)    bei 0*13 m Lattenweite

553. Lattenverschalung (Staketirung), gehobelt, per qm :

a)    bei 0-1 m Lattenweite

10*5 currtm 4/7 cm starke Latten à fl. 0-04 fl. 0*42

0-015 mille Nägel........„ „ 3-00 „

0*2 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1"50 „ 0'30    „ 0*76

b)    bei 013 m Lattenweite 8"5 currtm 3/5 cm starke Latten à fl. 0‘04 fl. 0"34

0-012 mille Nägel........„    „    3'00 „ 0’04

0‘18 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1"50

c)    bei 0-16 m Lattenweite

6-6 currtm 4/7 cm starke Latten à fl. 0‘04 fl. 0-26

0-01 mille Nägel........„    „    3*00 „ 0-03

0-16 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1"50

0-09    „ 0-34

0-07

0-04

•5    »

0-27

0-27    „ 0-65

0-24    „ 0-53

554.    Lattenverschalung (Staketirung), gehobelt und ge-köpfelt, per qm:

a)    bei 0-1 m Lattenweite

10*5 currtm 4/7 cm starke Latten à fl. 0*04 fl. 012

0-015 mille Nägel........„ „ ЗЮ0 „ 0-04.s

0-27 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50    010.₅ „ 0’87

b)    bei 0-13 m Lattenweite

8"5 currtm 4/7 cm starke Latten à fl. 0*04 fl. 0-34

„ 0-74

0-012 mille Nägel........„ „ 3-00 „ 0-04

0-24 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1"50 „ 0136

c)    bei 0-16 m Lattenweite 6’6 currtm 4/7 cm starke Latten à fl. 0-04 fl. 0'26

0-31    „ 0-60

0-01 mille Nägel........„ „ 3-00 „ 0-03

0-21 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 150

555.    Pflasterwürfel (Holzstöckel) hersteilen, per qm: a) aus Rundholz

6⁻4 currtm Rundholz von 0‘23 m Durchmesser

598

c) aus Holzabfällen

0*08 Zimmermannstagsch. s. R.    .    „    „    1*50    „    0*12 „

h) dreimaliger

0*78 kg Theer sammt Zufuhr .    .    à    fl.    0*04    fl.    0*08.!

0*03 kg Unschlitt........„    „    0'64    „    0*01.»

0*11 Zimmermannstagsch. s. R.    .    „    „    1*50

557.    Stiegenstufen (Blockstufen), per m: a) ungehobelt

0*55 currtm 30/34 cm st. Kantholz à fl. 2*26 fl. 1*24

„ 0-21 „

„ 1*50    0-07 fl.

3*07

015.B

0-16

0*21.5.

0*14 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 b) gehobelt

0*55 currtm 31/35 cm st. Kantholz à fl. 210 fl. 1*32

0*45 „

1*45

1-50

0*3 Zimmermannstagsch. s. R. - „ „

558.    Stiegenstufen (Pfostenstufen), per m:

a)    ungehobelt

1*05 currtm 0*3 m breite. 0⁻05 m st.

Pfosten...... .... à fl. 0*25 fl. 0*26

10°/o Yerschnitt .............„ 0*03

0*6 currtm 0*3 m breite, 04)3 m st.

T^rpftPT*

0*003 mille Nägel"    .’ ." ."

0*123 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ 1*50 „

b)    gehobelt, mit einfachem Rundstab 1*1 currtm 0-3 m breite, 0*05 m st.

Pfosten..........à fl. 0*25 fl. 0*27

10°/o Yerschnitt.............„ 0⁻03

0*6 currtm 0*3 m breite, 0*03 m st.

Bretter.........

0*325 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ 1*50

c)    gehobelt, mit Rundstab, Plattel und Carnis 1*5 currtm 0*3 m breite, 04)5 m st.

559.    Stiegenstufen (Pfostenstufen), per m: a) ungehobelt

1*05 currtm 0*3 m breite, 0⁻08 m st.

Pfosten..........

10% Yerschnitt.............

0*6 currtm 0*3 m breite, 0*04 m st.

à fl. 0*15 „ 04)9 „ „ 3*00 „ 0-01

018 „

à fl. 0*15 „ 0-09

„ 0*49 „

à fl. 0-37 fl. 0-39

04)4

1*77

0*57

0*88

1*14

599

Ъ) gehobelt mit einfachem Rundstab Г1 currtm 0*3 m breite, 0*08 m st.

Pfosten...........

10°/o Verschnitt.........

0*6 currtm 0*3 m breite, 0*04 m st. Bretter...........

à fl. 0-37 fl. 0-41

0*04

0*12

à fl. 0*20

0*35 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 c) gehobelt, mit Rundstab, Plattel und Carnis 1*5 currtm 0*8 m breite, 0*08 m st.

Pfosten...........

10°/o Verschnitt.........

0*75 currtm 0*3 m breite, 0 04 m st.

Bretter..........

0*44 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

560.    Stiegenwange (0*08 m stark), per m:

•j j räuh

1*05 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0 37 fl. 0 39

10°/o Verschnitt.............. „ 0*04

0*19 Zimmermannstagsch. s. R. .à fl. 1*50 „ 0*28 „ b) gehobelt

1*05 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*37 fl. 0*39

10°/o Verschnitt.............

0*275 Zimmermannstagsch. s. R. . à fl. 1*50

561.    Stiegenwange (0*1 m stark), per m:

a)    raub

1*05 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*46 fl. 0*48

10°/o Verschnitt..............

0*225 Zimmermannstagsch. s. R. .à fl. 1*50

b)    gehobelt

1*05 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*46 fl. 0*48

10% Verschnitt.......... . . . „ 0*05

0*312 Zimmermannstagsch. s. R. .à fl. 1*50__0*47 „

563. Wangenstiege (10/20 cm starke Wangen), per m:

a)    ungehobelt

1*05 currtm Rundholz von 0*27 m

Durchmesser........

6*7 currtm 0*3 m breite, 0*04 m st.

Bretter............

10% Verschnitt.........

1*44 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 ,,

0*05 V. Arbeitsl. für Req. etc. .

b)    gehobelt

Rundholz und Bretter sammt Verschnitt, wie

bei Post Nr. 562, a........

2*5 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 „

0*05 y. Arbeitsl. für Req. etc.

563. Wangenstiege (13/25 starke Wangen), per m: a) ungehobelt

1*05 currtm Rundholz von 0*32 m Durchmesser

0*52 fl. 1*09

à fl. 0*37 fl. 0*55 ......, 0*05

à fl. 0*20 „ 0*15

0*66 „    1*41

0*71

0*04

:: 0*41 „

0*84

„ 0*05

0*34 „    0*87

à fl. 0*51 fl.

„ „ 0*20 „

„ 2*16

. fl.

„ 3*75

à fl. 0*85 fi 0*89 Transport fl. 0*89

1*00

„    4*28

„    5*95

600

6*7 currtm 0-3 m breite, 0*05 m st.

Pfosten...........

10°/o Verschnitt.........

Transport fl. 0*89

04)5 V. Arbeitsl. für Req. etc. . b) gehobelt

Rundholz und Pfosten sammt Verschnitt, wie

bei Post Nr. 563, a.........

2*75    Zimmermannstagschichten    .    .    à    fl.    P50    „

0*05 у. Arbeitsl. für Req. etc. .

564.    Heuraufe, per m:

2*0 currtm weiches Rundholz von

0-13 m Durchmesser.....

2*0 currtm eichenes Rundholz von 04)4 m Durchmesser ...

0*48 Zimmermannstagsch. s. R. . . „ „ 1*50 „ 0*72 „    1*18

565.    Steigleiter, per m :

24) currtm weiches Rundholz von

0T3 m Durchmesser.....

2'0 currtm eichenes Rundholz von 0'05 m Durchmesser . . .

0*34 Zimmermannstagsch. s. R. . . „ „ 1*50 „

566.    Futterbarren, per m:

a)    ungehobelt

34) currtm 0'3 m breite, 04)8 m st.

Pfosten..........

0*006 mille Nägel........

0*16 Zimmermannstagschichten . . „

0*05 V. Arbeitsl. für Req. etc. .

b)    gehobelt

Pfosten und Nägel wie bei Post Nr. 566, a fl. 1*17 0*26 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 „ 0*39 0*05 V. Arbeitsl. für Req. etc. .

„ 2*34

fl.

4*12

«    V

0*12 fl. 5*19

„    7*06

à fl. 0*14 fl. 0*28

„ 0*09 „ 0*18

à fl. 0*14 fl. 0*28

„ 0*11 „ 0*22

0*51 „    1*01

à fl.

fl.

1*42

568.    Abtrittschläuche oder Grainzen, per m :

4*0 currtm 0*3 m breite, 0*05 m

starke Pfosten.......

0*013 mille Nägel........

1*5 kg Pech..........

0*3 kg Unschlitt........

02 1 Leinöl..........

0*65 Zimmermannstagschichten . .

0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. .

à fl. 0*25 fl.

„ „ lo-oo „

„ „ 3*20 „ „ „ 0*64 „ „ „ 0*33 „

„ » ”

• „ „ 0*97 „

HOÓÓÓÓÓ

0*59

601

56». Dunstschlauch, per m:

a)    rauh

4‘0 currtm 0-3 m breite, 0-04 m

starke Bretter ■.....

0-013 mille Nägel.......„

0-34 Zimmermannstagscli. s. R. „ „

b)    gehobelt und mit Bandeisen beschlagen 4*0 currtm 0’3 m breite, 0 04 m

starke Bretter......

0-006 mille Nägel.......

1- 0 kg Bandeisen......

0-8 Zimmermannstagscli. s. R. à fl. 1*50 „ 1*20

570.    Dachwasserrinnen, per m:

1"0 currtm Rundholz v. 0*17 m Durchm. fl. 0*19 0-16 Zimmermannstagschichten    à    fl.    1'50    „    0*24

0-05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .    „    „    0-24    „    0"01

571.    Zwischenrinnen, per m:

a)    aus Rundholz

0"5 currtm. Rundholz von 0"5 m Durchm

0-5 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ 1*50

b)    aus Pfosten

2- 5 currtm 0-3 m breite Pfosten    à    fl.    0-30    fl.    0-75

0-34 Zimmermannstagsch. s. R.    „    „    P50    „    0*51

572.    Bodenrinnen, per m:

3*0 currtm 0-3 m breite, 0-04 m

starke Bretter......

l'O currtm 0-3 m br., 0-025 m stk. Bretter „

0-4 Zimmermannstagsch. s. R.    à    fl.    P50    ^

573.    Auspichen von Dachrinnen, per m:

0-3 kg Pech . .

0\1 kg Unschlitt 0*06 1 Leinöl . .

à    fl.    0-20    fl.    0-80

„    8-00    „    0-10

1-50    „    0-51    fl. 1-41

à fl. 0-20 fl. 0-80 „ „ 8-00 „ 0-05 .....„ 0-28

„ 2-33

„ 0-44

à fl. 3-27 fl. 1-63

à fl. 0-20 fl.

0-75    „ 2-38

„ 1-26

à fl. 0-32 fl. 0-10 „ „ 0-64 „ 0-06 „ 0-33

0-05 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ 1'50 574. Dachbodentreppen, per m: a) aus Brettern

0-5 currtm 12/15 cm st. Kantholz à fl. 0-28 fl. 0-14 4*0 currtm 0-3 m breite Bretter „ „ 0*17 „ 0’68

„ „ 4-00 „ 0-04

0-02

! 0-07    „ 0-25

0-01 mille Nägel . .

0-06 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ P50 „ b) aus Pfosten

0-5 currtm 12/15 cm st. Kantholz à fl. 0-28 „

4-0 currtm 0-3 m breite Pfosten „ „ 0*25 „

O’Ol mille Nägel.......„    „ 6-00 „

0*08 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ l'5u

575.    Falz in Holz circa 5/5 cm tief ausarbeiten, per m :

0-03 Zimmermannstagsch. s. Req.....à fl. 1*50

576.    Spundung mit Nuth und Feder ausarbeiten, per m:

a)    bei Falzpiloten

0-26 Zimmermannstagsch. s. Req. ... à fl. 1 "50 „ 0⁻39

b)    bei Falzbürsten

0-14 Zimmermannstagsch. s. Req. . . . à fl. 1"50 „ 0-21

0-09    „ 0-95

„ 1-32

„ 0-04.₅

602

577.    Zersägen von Hölzern, per m Schnittlänge und cm Holzdicke:

a)    bei weichem Holze

0*003 Zimmermannstagsch. s. Req. . . . à fl. 1*50 fl.

b)    bei hartem Holze

0*004 Zimmermannstagsch. s. Raq

578.    Röhren aus Kiefernholz abschälen und ausbohren, per m :

a)    bis anf 0*04 m Durchmesser

01 Zimmermannstagschichten . à fl. 1'50 fl. 015 0*05 V. Arbeitsl. für Req., etc. . ., „ 015    0*01 „

b)    für je 1 cm grössere Weite mehr um

0*03 Zimmermannstagsch. s. Req. ... à fl. 1*50 „

580.    Brunnenrohre einsetzen, per m:

0*2 Zimmermannstagsch. s. Req. . . .

581.    Altes Brunnenrohr herausheben, per m:

01 Zimmermannstagsch. s. Req.

582.    Staubladen, per m:

a)    ungehobelt

1*05 currtm 0*3 m breite, 0'03 m

starke Bretter......

0*04 Zimmermannstagsch. s. R. ., „ 1*50

b)    gehobelt

1*05 currtm 0*3 m breite, 0*035 m starke Bretter . .

0*07 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ 1*50 ^_10

585. Gewölbschalbogen, per m :

4*25 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 010 fl. 0*85 0*013 mille Nägel . .

0'08 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ 1*50

584. Dachgesimse von Pfosten und Brettern, per m: aj bei 35/40 cm Querschnitt

44) currtm 0*3 m breite, 04)5 m

starke Pfosten......

0*01 mille Nägel.......

0*005 mille Nägel ....

11 Zimmermannstagsch. s. R. „ „

b)    bei 30/35 cm Querschnitt

3*5 currtm 0*3 m breite, 0*05 m starke Pfosten . .

0*009 mille Nägel . . .

0*005 mille Nägel.......„    „

1*0 Zimmermannstagsch.    s.    R.    ..    .,

c)    bei 25/30 cm Querschnitt

4*1 currtm 0*3 m breite, 0*04 m starke Bretter . .

0*01 mille Nägel . . .

0*005 mille Nägel ......„    „

0*9 Zimmermannstagsch.    s.    R.    „    ,,

1*50    „

0*00.6

0*16

0*04.5

„ „ 1-50 „

à fl. 1*50 „

0*30

0*15

à fl. 0*15 fl. 0*16 „ 0*06

. à fl. 0*17 fl.

öö

10*00    0*13

0*12 „

à fl. 0*25 fl.

9*00

4*00

1*50

HÔÔ H

. . . à fl. 0*25

9*00

4*00

1*50

fl. 0*87 „ 0*08 0*02

„ 1-50 »

à fl.

fl. 0*82 „ 0*08 „ 0*02 , 1*35    „

0*22

0*28

1*10

2*76

2*47

603

d) bei 20/25 cm Querschnitt

3*5 currtm 0-3 m breite, 0'04 щ

587. Thür- und Fensterstöcke von Pfosten, per m: a) 0T5 m tief, rauh

0\525 currtm 0*3 m breite u. 0*05 m starke Pfosten

1T2 fl. 1-91

ob

fl.

à fl.

0*05 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „

b)    0*15 m tief, gehobelt 0⁻525 currtm 0 3 m breite u. 0*05 m

starke Pfosten

0*063 Zimmermannstagsch. s. R. „ „

c)    0*15 m tief, rauh 0*525 currtm 0*3 m breite und

f)    0*15 m tief, gehobelt

0*525 currtm 0*3 m breite u. 0*08 m starke Pfosten

à fl.

fl.

66

„ 0*20

öö

„ 0*22

„    0*24

à fl. 0*30 fl. 0*16

0*10 „ 0*26

à fl. 0*37 fl. 0*19

» 0*28

fl.

ÔÔ

à fl.

0*073 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ g) 0*3 m tief, rauh

1*05 currtm 0*3 m breite u. 0*065 m starke Pfosten 0*07 Zimmermannstagsch. s. R. . ,, „ 1*50 „ 0*10 li) 0*3 m tief, gehobelt

1*05 currtm 0*3 m breite u. 0*065 m starke Pfosten 0*09 Zimmermannstagsch. s. R. . ., „ 1*50    0*13

à fl. 0*30 fl. 0*31

à fl. 0*30 fl. 0*31

„    0*30

„    0-42

604

i) 0-3 m tief, rauh

1*05 currtm 0-3 m breite u. 0*08 m

starke Pfosten.......

0*075 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

k)    0⁻3 m tief, gehobelt

l⁻05 currtm 0*3 m breite u. 04)8 m starke Pfosten

0*097 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

l)    0*45 m tief, rauh

1*5 currtm 0'3 m breite u. 0*065 m

p)    0*6 m tief, rauh

2*1 currtm 0*3 m breite u. 0*065 m starke Pfosten

0*115 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „

q)    0*6 m tief, gehobelt

2*1 currtm 0*3 m breite u. 0*065 m starke Pfosten

013 Zimmermannstagsch. s.    R.    .    „    „

r)    0*6 m tief, rauh

2*1 currtm 0*3 m breite u. 0*08 m starke Pfosten

0*124 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „

s)    0*6 m tief, gehobelt

2*1 currtm 0*3 m breite u. 0*08 m starke Pfosten

0*145 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

589. Thürflügel, gewöhnliche, aus Brettern, per qm:

a) ungehobelt

4*0 currtm 0*3 m breite, 0*035 m

starke Bretter.......

0*5 currtm 0*3 m breite, 0*04 m

starke Bretter.......

0*015 mille Nägel........„ „

0*22 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „

à fl. 0*87 fl.

66

à fl. 0*37 fl. 0*39

0*15

„    0*54

ö©

„    0*58

à fl. 0*30 fl. 0*45

à fl. 0*37 fl. 0*55

à fl. 0*37 fl. 0*55

à fl.

à fl.

à fl.

©TH

fl.

©©

fl.

fl.

ö©

à fl. 0*37 fl. 0*78

à fl.

fl.

0*22

„ 0*61

„    0*70

„ 0*80

. 0-82

„    0*97

„ 1*00

605

Ъ) ungehobelt, mit Fugleisten

Die bei P. Nr. 589, a berechneten Kosten mit fl. P16 3*67 currtm Fugleisten, nach Post Nr. 549, а.........

à fl. 0-05    0\L8

fl. 1*34

c)    gehobelt

Bretter und Nägel wie bei Post Nr. 589, a fl. 0*83 04 Zimmermannstagsch. s. R. . . à fl. 1*50 „

d)    gehobelt, mit gehobelten und abgefasten Fugleisten Die bei P. Nr. 589, c berechneten Kosten mit fl. 143 3*67 currtm Fugleisten, nach Post

Nr. 549, b.........

e)    gehobelt, mit gekehlten Fugleisten

Die bei P. Nr. 589, c berechneten Kosten mit fl. P43 3⁻67 currtm Fugleisten, nach Post

Nr. 549, c.........à fl. OIO „ 0*37

à fl. 007

0-60

0-26

590. Thürflügel bis 3 qm Grösse aus Latten, per qm: a) ungehobelt

1*5 currtm 4/7 cm starke Latten . à fl. 0'04 fl. 0*06 10*0 currtm 3*5 cm starke Latten . „ „ 0-02.₅ „ 025

„ 0-09 „ 015

0*023 mille Nägel........„ „ 3*65

0*1 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1‘50

b) gehobelt

Latten und Nägel wie bei Post Nr. 590, a 0*26 Zimmermannstagsch. s. R. . à fl. 1*50

593. Kellerthüre, 1 m + 2 m gross, per Stück:

a)    mit Tannen- oder Fichtenstock 7*5 currtm 13/16 cm starkes Con-

structionsholz.......

6*0 currtm 5/5 cm Falz ausarbeiten 2*31 qm rauhe Thürflügel, nach Post Nr. 589, a......„ „

b)    mit Föhrenstock

7*5 currtm 13/16 cm starkes Föhrenholz

0*825 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ Falzausarbeiten und Thürflügel, wie bei Post Nr. 592, a . .

c)    mit Lärchenstock

7*5 currtm 13/16 cm starkes Lärchenholz ..........

0*99 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 6*0 currtm Falz ausarbeiten .

2*31 qm Thürflügel, wie vor . .

d)    mit Eichenstock

7*5 currtm 13/16 cm starkes Eichenholz ..........

1*125 Zimmermannstagsch. s. R. . „

6*0 currtm Falz ausarbeiten .

2*31 qm Thürflügel, wie vor .

iS

iS tti

à fl.

„    1*43

11

11

1*69

1*80

„    0*55

„    0*79

054 fl. 4*05

0*04

•5 „

0*27

1*16    2^S

„    7*00

fl. 3*30 „ 1*24

» 2*95

11

7*49

à fl. 061 fl. 4*57

1*48

„ 0*05.₄” 032 2*68

„    9*05

à fl. 0*82 fl. 6*15 „ 1-50 „ 1*69 ., 0*06 „ 0*36 ....., 2*68

„ 10*88

606

593. Fensterladen sammt Stock, per qm:

Leim und Nägel .............„ 0-05

595. Brunnenrost, per Stück:

a)    bei 1*5 m äusseren Durchmesser, aus Föhrenholz 6*3 currtm Föhren-Rundholz von

0*32 m Durchmesser . . .

0*05 V. Arbeitsl. für Req. etc. .

f)    bei 2*25 m äusseren Durchm., aus Eichenholz 8*55 currtm Eichen-Rundholz von

0*32 m Durchmesser . . . . à fl. 1*90 4*2 Zimmermannstagschichten . „ „ 1*50 „

0*05 V. Arbeitsl. für Req. etc. . . „ „ 6*30 „

596. Brunnenkranz aus Föhrenholz, per Stück:

a)    bei 1*5 m äusseren Durchmesser 4*5 currtm 0*3 m breite. 0*1 m st.

Pfosten .........

5*5 currtm 0*3 m breite, 0*05 m st.

Pfosten......

0*048 mille Nägel ....

3*0 Zimmermannstagschichten . „

0*05 V. Arbeitsl. für Req. etc. . . „

b)    bei 2*0 m äusseren Durchmesser 6*0 currtm 0*3 m breite, 0*1 m st.

Pfosten..........

9*8 currtm 0*3 m breite, 0*05 m st,

Pfosten..........

El. 1*19 fl. 7*50 „ 1*50 „ 3*75 „ 3*75 „ 0*19

„ 11*44

., 4*50 4*50 „ 0*22

„ 4*65 „

О O' VP»

„ 5*10 „ 5*10 „ 0*25

à fl.

ГЙ- r-i сг; О

го O ô

rH

^ О УЧ

см со 70

fl. 2*88

1*76

„ 0*31 „ 4*50 „ 0*22

à fl. 0*64 fl. 3*84

« « ⁰⁻³² * ³'14 Transport fl. 6*98

„ 16*69

„ 14*16

„ 20*65

„ 15*52

„ 22*85

„    9*67

607

Transport fl. 6*98 à fl. 6-40    0-31

4‘75 Zimmermannstagschichten . „ „ 1'50 „ 7T2 0*05    V. Arbeitsl.    für    Req. etc.    •    • „    „    7T2    „    036    fl.    14*77

e) bei 2*25 m äusseren Durchmesser 6*75 currtm 0-3 m breite, 04 m st.

Pfosten ..........

11'4 currtm 0-3 m breite, 0*05 m st.

Pfosten..........„    „    0 32 „ 3*65

0*048 mille Nägel

à fl. 0*64 fl. 4*32

0*31

8T0

„    7*51

0*35 Zimmermannstagschichten    .    „    „    1*50

0*05 V. Arbeitsl. für Req. etc. .    .    „    „    0*52

602.    Abortsitzbrett, per m:

3*o currtm 0*3 m breite, 0*04 m st.

Bretter

3*0 currtm 0*3 m breite, 0*03 m st.

à fl. 0*20 fl. 0*60

. . à fl. 0*20 fl. 0*09

„    0*31

Wasserbauarbeiten.

601. Piloten oder Grundpfähle aus weichem Rundholze per m:

a) bei 0*1 m Durchmesser 1*0 currtm Rundholz 0*035 Zimmermannstagschichten . à fl. 1*50 „ 0*05 0*1 V. Arbeitsl. für Req. etc. . . „ „ 0*05 „ 0*00

fl. 0*07

üx to

608

b) bei 0*13 m Durchmesser 1‘0 currtm Rundholz

fl. 0*11

0*05 Zimmermannstagschichten    . à    fl.    1*50    „    0*07

0*1 V. Arbeitsl. für Req. etc. .    . „    „    0*07    „    0*01 fl. 0*19

c)    hei 0*15 m Durchmesser l'O currtm Rundholz . . .

0*06 Zimmermannstagschichten . à fl. 1*50 „ 0*09 0*1 V. Arbeitsl. für Req. etc. .

d)    hei 0*17 m Durchmesser l'O currtm Rundholz ....

0*075 Zimmermannstagschichten . à fl. 1*50 „ 0*11 0*1 y. Arbeitsl. für Req. etc. .

e)    bei 0*2 m Durchmesser l'O currtm Rundholz ....

g)    bei 0*3 m Durchmesser l'O currtm Rundholz

fl. 0*15

„ 04,'9 „ 0*01    „ 0*25

fl. 0*19

O'll „ 0*01    „ 0*31

fl. 0-26

„ 0*15 „ 0*01 „ 0*42

fl.

МММ

„ 0*64

fl. 0*67

0'2    Zimmermannstagschichten    .    à    fl.    1*50    „    0*30

O'l    у. Arbeitsl. für Req. etc. .    .    „    ,,    0*30    „    0*03    „    1*00

h)    bei 0*35 m Durchmesser IO currtm Rundholz

0'25 Zimmermannstagschichten . à fl. 1*50 „ 0*37 O'l у. Arbeitsl. für Req. etc. .

i)    hei 0*45 m Durchmesser

l'O currtm Rundholz .    . .

0'3    Zimmermannstagschichten    .    à    fl.    1*50    „    0*45

O'l у. Arbeitsl. für Req. etc. .

605. Piloten oder Grundpfähle aus weichem vierkantig bearbeitetem Holze, per m:

a)    bei 7/7 oder 6/8 cm Querschnitt l'O currtm Kantholz

0'03    Zimmermannstagschichten    .    à    fl.    1'50    „    0*04.₅

0*05 у. Arbeitsl. für Req. etc. .

b)    bei 9/9 oder 8/10 cm Querschnitt

l'O currtm Kantholz.....

0*04 Zimmermannstagschichten    .    à    fl.    1'50    „    0*06

0*05 у. Arbeitsl. für Req. etc. .    .    „    „    0*06    „    0*00.s „ 0*19.s

e) bei 10/10 oder 9/12 cm Querschnitt

1*0^ currtm Kantholz.....

005 Zimmermannstagschichten    .    à    fl.    1*50    „    0*07.₅

0*05 у. Arbeitsl. für Req. etc. .    .    „    „    0*07

d) bei 12/12 oder 10/14 cm Querschnitt

1*0 currtm Kantholz..........

0'06 Zimmermannstagschichten    .    à    fl.    1*50    „    0*09

0*05 y. Arbeitsl. für Req. etc. .

fl. ,1'14

„ 0*37 „ 0*04    „ 1*55

. . fl. 2*65

„ 0*45 „ 0*04 „ 3*14

fl. 0*08

„ 0*04.5 „ 0*00.₂ „ 0*12.₇

fl. 0*13

fl. 0*15

•fi 19

0*00

•4 m

0*22.э

fl. 0*22

609

e)    bei 14/14 oder 12/16 cm Querschnitt

1*0 currtm Kantholz...........

04)75 Zimmermannstagschichten . à fi. 1*50 0*05 y. Arbeitsl. für ßeq. etc. .    „ „

f)    bei 17/17 oder 15/20 cm Querschnitt

1*0 currtm Kantholz........

0*1 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 ,, 0*15 04)5 у. Arbeitsl. für Req. etc. .

g)    bei 21/21 oder 18/24 cm Querschnitt

1*0 currtm Kantholz .....

0*12 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 „ 0;18 0*05 y. Arbeitsl. für ßeq. etc. .

li) bei 24/24 oder 21/28 cm Querschnitt

14) currtm Kantholz.......

0*05 у. Arbeitsl. für ßeq., etc. .

608. Piloten oder Grundpfähle abschneiden, per cm Dicke:

a)    über dem Wasserspiegel

1.    bei weichem Holze 0*03 Zimmermannstagsch. s. ßeq. . .

2.    bei hartem Holze 0*04 Zimmermannstagsch. s. ßeq. . .

b)    bis 0*5 m tief unter dem Wasserspiegel

1.    bei weichem Holze 0*153 Zimmermannstagsch. s. ßeq. . . . à fl. 1*50

2.    bei hartem Holze

0*204 Zimmermannstagsch. s. ßeq. . . . „ „ 1*50

c)    über 0*5 m tief unter dem Wasserspiegel, per 0*5 m Tiefe

1.    bei weichem Holze 0*15 Zimmermannstagsch. s. ßeq

2.    bei hartem Holze 0*2 Zimmermannstagsch. s. ßeq.

610. Piloten oder Falzbürsten einrammen per m Tiefe und cm Umfang:

A. Unter 7 m Länge und bis 2 m Einrammungstiefe

a)    im leichten Boden (I. Klasse)

0*008 Handlangertagsch. s. ßeq.

b)    im mittleren Boden (II. Klasse)

0*012 Handlangertagsch. s. ßeq.

c)    im festen Boden (III. Klasse)

0*018 Handlangertagsch. s. ßeq.

0*11

fl. 0-30 „ 0*11 0*01

fl. 0*52

* 11

* •*

* *•

• 11

• 11

„ 0*15 „ 0*01

„ 0*68

fl. 0*84

0*18 „ 0*01

„ 1*03

fl.

„ 0*24 „

fl. 1*58

„ 0*30

„ 0*37

„ 0*45

0*01

fl. 2*13

11

0*02

fl. 2*71

11

0*02

à fl. 1*50

„ „ 1*50

à fl. 1*50

„ „ 1-50

à fl. 1*10

» „ 1*10

„ „ i-ю

„ 1-34

„ 1*89

„ 2*52

„ 3*18

„ 0*04.5 „ 0*06

„ 0*23 „ 0*31

„ 0*22.5 „ 0*30

„ 0*00.9 „ 0*01.8 „ Ör02

610

В. Unter 7 m Länge und über 2 m Einramm ungs tiefe :

a)    im leichten Boden (I. Klasse)

0*014 Handlangertagsch. s. Req.

b)    im mittleren Boden (II. Klasse)

0*021 Handlangertagsch. s. Req

c)    im festen Boden (III. Klasse)

0*033 Handlangertagsch. s. Req.

613.    Pfostenverschalung, per qm:

a)    hei 0*05 m Pfostenstärke, wie hei P.-N. 548 g berech. mit „ 1*60

b)    bei 0*065 m Pfostenstärke, wie bei P.-N. 536 f berech. mit „ 1*82 e) bei 0*08 m Pfostenstärke, wie bei P.-N. 535 f berech. mit „ 2*19

d)    bei 0*09 m Pfostenstärke

3*75 currtm 0*3 m breite, 0*09 m starke Pfosten .....

10 °/₀ Verschnitt . . .

0*01 mille Nägel . . .

0*41 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

e)    bei 0*095 m Pfostenstärke 3*75 currtm 0*3 m breite, 0*095 m starke

Pfosten . . .

10 % Verschnitt .

0*01 mille Nägel .

0*42 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

f)    bei 0*1 m Pfostenstärke 8*75 currtm 0*3 m breite, 0*1 m starke

Pfosten

10°/o Verschnitt 0*01 mille Nägel

0*44 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

614.    Schrottwand hinter Piloten, 15/15 cm stark, gedübelt, per qm:

7*0 currtm Rundholz von 0*21 m Durchm

0*67 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50    100 „

615.    Schrottwand hinter Piloten 15/15 cm stark, ungedü-belt. per qm :

6*67 currtm Rundholz von 0*21 m Durchm

0*64 Zimmermannstagsch. s. R. . „ ,, 1*50

616.    Schrottwand hinter Piloten, 30/40 cm stark, genagelt, per qm:

3*5 currtm Rundholz von 0*4 m

Durchm.......

1*0 Zimmermannstagsch. s. R

617.    Schrottwand aus Rundholz von 30 cm Durchmesser, genagelt, per qm:

4*0 currtm Rundholz

0*5 Zimmermannstagsch. s. R. . . „ „ 1*50_

618.    Wasserdichte Holzwand (bei Klausen), per qm:

3*5 currtm Rundholz von 0*45 m

Durchm. .

2*0 Zimmermannstagsch. s. R. . . „ „ 1*50 „ 3*00 „ 12*27

à 11. 1*10 fl.

„ „    1-10 „

„ „    1-10 „

0*01.5

0*02.3

0*03.6

0*61 „

à 11. 0*44 11. 1*65 .... „ 0*17 à ü. 14*00 „ 0*14 0*63 „

___u

à fl. 0*46 fl. 1*72 .    . . . „ 0*17

à fl. 15*00 „ 0*15 0*66 „

cà fl. 0*29 fl. 2*03

à fl. 0*29 fl. 1*93 o*96 ,;

à fl. 1*49 fl. 5*21 . . . .    „ 1*50 „

à fl. 0*67 fl. 2*68

0*75 „

à fl. 2*65 fl. 9*27

2*47

2*59

2*70

3*03

2*89

6*71

3*43

611

VII. Dachdeckerarbeiten.

621. Strohdacheindeckung :

A. gewöhnlicher Art, (Schauben- oder Scheibelndachein-deckung), per qm Resche

a)    0-3 m stark (Flachdeckung)

0*32 kbm Langstroh (-=20*48 kg) à fl. 1*44 fl. 0*43.!

3*75 currtm Waldlatten (Stangen) zur Lattung, Bandstock, Windbrett, und zu Nägeln..........

4*4 currtm Strohseile oder Bindweiden ..........

. 0*03 Zimmermannstagschichten s.

Requisiten.......„    „    1*50    „    0*04.₅

0*16 Strohdeckertagsch. s. Req.    „    „    1*00    „    0*16    fl.    0*82,₂₅

b)    0*35 m stark (ahgestuft gedeckt)

0*35 kbm Langstroh (— 22*4 kg)    à    fl.    1'44    fl.    0*50.₄

3*0 currtm Waldlatten, wie oben    „    „    0*03    „    0*09

5*0 currtm Strohseile und Bindweiden .........„    „    0*01    „    0*05

0*028 Zimmermannstagseh. s. R.    „    „    1*50    ,.    0*04.₂

0*09 Strohdeckertagsch. s. Req. •    „    „    1*00    „    0*09    „    0*77.₆

ß. mit Strohlehmschindeln oder Streich schindeln, per qm Resche

0*12 kbm Langstroh (— 7*68 kg)    à    fl.    1*44    fl.    0*17.₃

0*5 Strohdeckertagsch. s. Req. .    „    „    1*00    „    0*50    „    1*09.₃

623. Rohrdacheindeckung, per qm Resche:

0*32 kbm Stangenrohr .

1*5 currtm Latten (zum Auflager

und zu Nägeln)......

3*5 currtm Strohseile oder Bindweiden .......... .

0*013 Zimmermannstagsch. s. R.

0*08 Rohrdeckertagsch. s. Req. •

à fl. 0*03 „ 0-11.S5

0*01    „    0*04.4

„ 0*2o „ 0*07.r „ 0-06.6

. . à fl. 2*00 fl. 0*64

. „ „ 0*03 „ 0*04.₅

„ 0*03.5 ,, 0*02

.. 0*08 „ 0*82

„ 0*01 „ 1*50 „ 1*00

11

625. Bretterdacheindeckung, per qm Resche: a) bei Nothdächern

4*0 currtm 0*3 m breite, 0*02 m starke

à fl. 0*11 2*00

"Rrptt.PT*

0*01 mille Nägel........„ „ —

0*1 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

CD I O

„ 0*61

b) bei bleibender Dachung 1*5 currtm Latten . .

5*0 currtm 0*3 m breite, 0*025 m starke Bretter . . • . . •

0*015 mille Nägel...... .

0*125 Zimmermannstagsch. s. R. „ „    1*50

à fl. 0*02.5 fl. 0*04

■ „ „ 0*13 „ 0*65 . „ „ 2*28 „ 0*03

., 0*19    „ 0*91

612

637. Scliindeldacheindeckung, per qm Resche

A. mit Spaltschindeln, a) einfach gedeckt

l’O qm Einlattung, nach P. Nr. 550 e . . fl. 0*14 0'045 mille 0*4 m lange, 0*1 m breite Flach-

à fl. 3*50 „ 0-16 „ 0-55 „ 004

schindeln........

0*067 mille Schindelnägel . . .

0 06 Zimmermannstagschichten s.

Requisiten.........

b) doppelt gedeckt

1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550 c .... fl. 0*09 mille 0*4 m lange, 0*1 m breite Flach-

à fl. 3*50 „

■ * „ ⁽»-55 „

0*11 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50

„ „ 1-50 „ 0 09 fl. 0*43

schindeln......

0*09 mille Schindelnägel . . .

•5

U „ 0*73

B. mit Zugschindeln a) einfach gedeckt

1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550 f .... fl. 0*13 0*045 mille 0*5 m lange, 0*08 m breite Zug-

à fl. 4*00 „ 0*18 „ 0*55 „ 0*04

schindeln . . . •.....

0*067 mille Schindelnägel . .

0*07 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50 „ 0*10    „ 0*45

h) doppelt gedeckt

1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550, c .... fl. 0*20 0*09 mille 0*5 m lange, 0*08 m breite Zugschindeln .....

0*09 mille Schindelnägel

0*125 Zimmermannstagsch. s. Req. „ „ 1*50    0*19

à fl. 4*00 „ 0*36 „ „ 0*55 „ 0*05

„ 0*80

C. mit Nuthschindeln

a) einfach gedeckt mit 0*4 m langen Schindeln 1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550 e .... fl. 0*048 mille 0*4 m lange, 0*08 m breite Nuth-

à fl. 6*00 „ „ 0*55 .,

schindeln.........

0*072 mille Schindelnägel .

0*1 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50 „

ö 666

„ 0*62

h) doppelt gedeckt mit 0*4 m langen Schindeln

1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550 c .... fl. 0*20 0*096 mille 0*4 m lange, 0*08 m breite Nuthschindeln .........

0*096 mille Schindelnägel . . .

0*18 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50 „ 0*27

* У)

à fl. 6*00 „ 0*58 „ 0*55 „ 0*05

V i-io

c) einfach gedeckt mit 0*5 m langen Schindeln

1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550 f .... fl. 0*13 0*038 mille 0*5 m lange. 0*08 m breite Nuth-

à fl. 7*50 „ 0 55

schindeln.........

0*057 mille Schindelnägel . . .

0*09 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50

0*28.5

0*03

BIS

d)    doppelt gedeckt mit 0-5 m langen Schindeln

10 qm Einlattung, n. P. Nr. 550, c .... fl. 0*20 0*076 mille 0*5 m lange, 0*08 m breite Nuth-

schindeln..........à fl. 7*50 „ 0*57

0*076 mille Schindelnägel ....„„ 0 55 „ 0'04 0-16 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50 „

e)    einfach gedeckt mit 0*55 m langen Schindeln l’O qm Einlattung, n. P. Nr. 550 g . .

0*034 mille 0*55 m lange, 0*08 m breite Nuth-

schindeln........

0*051 mille Schindelnägel . . .

04)8 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50

f)    doppelt gedeckt mit 0*55 m langen Schindeln l’O qm Éinlattung, n. P. Nr. 550 d .... fl. 0*16 0*068 mille 0\55 m lange, 0*08 m breite Nuth-

à fl. 8*00 „ 0-54 „ 0-55 „ 0-04

0-24 fl. 1*05

. . fl. 0-11

. à fl. 84)0 „ 0*27 0-55 „ 0-03

• 77

0’12

„ 0*53

schindeln........

0*068 mille Schindelnägel . . .

0*14 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1’50 „ 0*21 D. mit Brettschindeln (Dranitzen)

a)    einfach gedeckt

1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550 g . . . . fl. 0*11 8*67 currtm 0*15 m breite, 0*02 m starke

Anmerkung. Bei Verwendung anderer Schindellängen, als sie hier bei А. В und C in Rechnung gezogen wurden, wird der Materialbedarf an Schin-

10500

Tfcrpffpr

0*06 mille Nägel

dein nach der Formel S —

0*02

für einfache,

(1—u) b 21000

(1—u) b

Schindeleindeckung zu ermitteln sein (in welchen Formeln S die per qm erforderliche Schindelanzahl, 1 die Länge und b die Breite der Schindel in cm, und schliesslich u die Uebergreifung in cm bedeutet, wobei jedoch die Breite der Schindel mit Abzug der Nuth einzustellen ist) und sind 5°/₀ für Schwendung und Verlust zuzuschlagen. Ebenso sind die Schindelnägel zur Anzahl Schindelstücke im Verhältnisse von 1 : 1*5 bei einfacher, und 1 :1 Stück bei doppelter Deckung zu halten. Selbstredend ändert sich bei Anwendung anderer Schindellängen auch die Lattung, und ist die entsprechende Einlattungsart aus Post Nr. 550 zu entnehmen.

und S —

für doppelte

„ 0*95

„ 0*65

„ 0*81

614

6£9. Theersteiiipapp- und Filzdacheindeekung, per qm Resche :

A.    Steinpappdeckung⁻ ohne Leisten

a)    für provisorische Dächer 1*1 Rollenpappe, IIa Qual, . . . . à 11.

0*04 mille geschmiedete Nägel . . „ „

0*5 kg präparirte Asfaltanstrich-

0*5 kg präp. Asfaltanstrichmasse „ „ 0*08 „ 0*04

0*002 kbm Sand........

0*06 Dachdeckertagschichten . .

B.    Steinpappdeckung mit Leisten, a) Tafeldeckung

1*15 qm Steinpappe in Tafeln . . à fl. 0*40 fl. 0*46

„ 0*50 „ 0*04 ' "    „    0*04

„ 2*50 „ 0*01 „ 0*04 „ 0*0S „ 2*00 „ 0*15 „ 0*76

ö о о (M ein

fl. 0*31 „ 0*02

„ 0*04 „ 0*01

„ 0*10 fl. 0*48

„ „ 2*50 „ 0*01

„ 2*00 „ 0*12 „ 0*60

0*0085 mille geschm. Nägel . .

0*5 kg präp. Asfaltanstrichmasse „ „ 0*08

0*002 kbm Sand.........„

1*5 currtm dreikantige Leisten . „

0*075 Dachdeckertagschichten . b) Rollendeckung

1*1 qm Steinpappe in Rollen . . à fl.

0*06 mille geschm. Nägel . . .

0*5 kg präp. Asfaltanstrichmasse „

0*002 kbm Sand.......„

1*1 currtm dreikantige Leisten . „

0*065 Dachdeckertagschichten .

C. Asfaltfilzdeckung

1*4 currtm 0*81 m breiten Dachfilz à fl. 0*60 fl. 0*84 0*04 mille geschm. Nägel . . .

0*5 kg Asfaltdachlack ....

0*002 kbm Kiessand......

0*04 Dachdeckertagschichten . .

631. Ziegeltaschendacheindeckung nach der Resche berechnet, per qm:

A. Abtragungsarbeiten,

a)    einfache, flache, trockene Dachziegeleindeckung abtragen

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

0*015 Ziegeldeckertagsch. . . . à fl. 1*50 fl. 0*02 0*035 Handlangertagseh......

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*02 Handlangertagsch......

b)    einfache, flache, in Mörtel gelegte Dachziegeleindeckung abtragen

1. bei ebenerdigen Gebäuden

0*025 Ziegeldeckertagsch. . . . à fl. 1*50 fl. 0*04 0*035 Handlangertagsch.....„ „ 1*10 „ 0*03

моюооо

fl.

oooooo

„ 0*65

. „    „    2*00    „    0*08 „ 0*99

* ?!

„ „ 1*10 „ 0*03.₈ „ 0*05.8

à fl. 1*10 „ 0*02.2

615

2. für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*025 Handlangertagsch......

e) doppelte, flache, trockene Dachziegeleindeckung abtragen

1. hei ebenerdigen Gebäuden

0-025 Ziegeldeckertagsch. . . . à fl. 1'50 fl. 04)4

„ ., 1*10 „ 0-05.5 ,, 0-09.5

. . à fl. 1-10 fl. 0-02

0-05 Handlangertagsch 2. für jede Stockwerkserhöhung dazu 0*03 Handlangertagsch......

d)    doppelte,, flache, in Mörtel gelegte Dachziegelein-deckung abtragen

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

0-035 Ziegeldeckertagsch.    .    .    . à fl.    1’50    fl.    0-05

0-05 Handlangertagsch.....„ „    1*10    .,    0‘05.₆    „ 0-10.₅

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0-035 Handlangertagsch.....

e)    Hohlziegeleindeckung, trockene, abtragen

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

0-025 Ziegeldeckertagsch.    .    .    . à fl.    1"50    fl.    0-04

0-09 Handlangertagsch. . . .

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0-45 Handlangertagsch......

f)    Hohlziegeleindeckung, in Mörtel gelegte, abtragen

1.    bei ebenerdigen Gebäuden 0-05 Ziegeldeckertagsch. . . . à fl.

0-09 Handlangertagsch.

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0-05 Handlangertagsch.......

à fl. D10_ „ 0-03.S

. . à fl. 1-10 „ 0-03.8

„ 1-10 ., 0-09

•9 55

0-13.9

. . à fl. 1-10 „ 0-04.₉

fl. 0-07

0-09.9 „ 0-16.9

à fl. 1-10 „ 0-05.5

B. Neuherstellungen und Reparaturen,

a)    einfache, flache, trockene Dachziegeleindeckung

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

0-023 mille 0-4 m lange, 0-2 m breite Dachziegel ...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0"025 Handlangertagsch.....

b)    einfache, flache, in Mörtel gelegte Dachziegeleindeckung

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

0'023 mille 0*4 m lange, 0-2 m breite Dachziegel ...........

0-006 kbm Gruben- o. Weisskalk „ „

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0-03 Handlangertagsch. ......

* 55

•5 55

0-68

à fl. RIO „ 0-02.₇

à fl. 22-50 fl. 0-52

0-04 ., 0-03 ., 0-06 ., 0-16

., 0-07.₇ „ 0"88.7

616

c)    doppelte, flache Dachziegeleindeckung-, trocken gelegt

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

0*0315 mille 0-4 m lange, 0*2 m breite

Dachziegel.....

0*04 Ziegeldeckertagsch 0*07 Handlangertagsch.

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*04 Handlangertagsch......

d)    doppelte, flache Dachziegeleindeckung, in Moos gelegt

1.    bei ebenerdigen Gebäuden 0*o315 mille 0*4 m lange, 0*2 m breite

Dachziegel........

0*026 kbm Moos......

0*11 Ziegeldeckertagsch. . . .

0*09 Handlangertagsch. . . .

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*05 Handlangertagsch......

e)    doppelte, flache Ziegeleindeckung, in Mörtel gelegt

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

0*< '315 mille 0*4 m lange, 0*2 m breite

à fl. 22*50 fl. 071 0*013 kbm Gruben-o. Weisskalk „ „ 6*75 „ 0*08.я 0*026 kbm Sand ....

0*14 Ziegeldeckertagsch 0*11 Handlangertagsch.

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*06 Handlangertagsch......

f)    flache, kronenartige Dachziegeleindeclumg (Ritterdach, schwed. Dach), in Mörtel gelegt

1.    bei ebenerdigen Gebäuden 0*035 mille 0*4 m lange, 0*2 m breite Dach-

0*006 kbm Gruben-o. Weisskalk „ „ 6*75 0*012 kbm Sand ....

0*12 Ziegeldeckertagsch 0*1 Handlangertagsch.

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*06 Handlangertagsch........

g)    Dachpfanneneindeckung in Mörtel gelegt

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*03 Handlangertagsch......

à fl. 22*50 fl. 0*71 „ „ 1*50 „ 0*06 „ „ 1*10 „ 0*07.₇ fl. 0*84.7

à fl. 1*10 „ 0*04.₄

Dachziegel

• rt

•9 ,,

1*09.э

à .fl 1*10 „ 0*05.5

•1 11

1*18.3

à fl. 1*10 „ 0*06.₆

„    „    1*10    o*ii „ i*i5

à fl. RIO 0*06.4

0*73.e

. . à fl. RIO 0*03.8

617

h)    Hohlziegeleindeckung-, trocken gelegt

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

04)4 mille 0*4 m lange, 0T35 m breite Deckhohlziegel ........

0*08 Ziegeldeckertagsch. . .

0-11 Handlangertagsch. . .

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*07 Handlangertagsch.......

i)    Hohlziegeleindeckung, in Mörtel gelegt

1.    bei ebenerdigen Gebäuden 0*04 mille 0⁻4 m lange, 0135 m breite

Deckhohlziegel    à fl. 30*00 fl. 1*20

0*018 kbm Gruben- o.Weisskalk „ „ 6*75 „ 0T2.L 0*036 kbm Sand . .    . . „ „ 2*50 „ 0*09

0*2 Ziegeldeckertagschichten . „ „ 1*50 „ 0*30 0*18 Handlangertagschichten . „ „ 1*10 „ 0*19.₈ „ 1*90.э

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*08 Handlangertagschichten .... à fl. 1*10    „ 0*08.₈

k)    First- oder Grat - Hohlziegeleindeckung in Mörtel gelegt, per m

0*003 mille 0*4 m lange Firsthohlziegel . . .

0*003 kbm Gruben-od. Weisskalk „„ 6*75 „ 0*02

0*006 kbm Sand.......

0*04 Ziegeldeckertagsch. . . .

0*04 Handlangertagsch. . . .

l)    Zur Herstellung von Umlegungsarbeiten bestehender Ziegeldächer rechne man von den in dieser Post Nr. 631, B, ad a bis к angegebenen Erfordernissen:

20 % des Ziegelmateriales,

100 °/₀ vom Kalk, Sand und Spänen,

50 °/o der Ziegeldeckertagschichten und 100% der Handlanger tagschichten. m) Ziegeleindeckung von Innen mit Mörtel bestreichen, per qm

0*003 kbm Gruben- od. Weisskalk 0*004 kg Kälberhaare ...

0*006 kbm Sand.......

0*04 Ziegeldeckertagsch.....„ „    1*50    „    0*06

0*02 Handlangertagsch.....„ „    1*10    „    0*02.₂    „ 0*12.₂

à    fl.    30*00    fl.    1*20

„    1*50    „    0*12

„    1*10    „    0*12    fl. 1*44

à fl. 1*10    „ 0*07.T

. . à fl. 80*00 fl. 0*24

„    „    2*50    „    0*01

„    „    1*50    „    0*06

„    „    1*10    „    0*04.4    „ 0*37.4

à fl. 6*75 fl. 0*02 „ „ 3*00 „ 0*01

„ „ 2*50 „

0*01

633. Falzziegeleindeckung : a) flache Eindeckung, per qm 15 Stück Seitenrippen- oder Rautenziegel ....

0*1 Weiber-Tagschich. zum Tragen auf die Dachfläche . . à „ 0*06 Männer-Tagschichten zum

Einhängen ........

0*06 Maurertagschichten oder Ziegeldecker zum definitiven Eindecken ........

1/m fl. 46*00 fl. 0*69 0*70 „ 0*07 „ „ 0*90 „ 0*05

618

b)    Dachfirst- oder Grateindeckung, per m Länge 4 Stück Firstziegel à fl. 020 (oder 3 Stück

à fl. 027)

Arbeitslohn für das Eindecken in Allem . „ 0‘15

c)    Dachfenster aufstellen, per Stück

1 Stück Fenster.....

Arbeitslohn für das Einhängen . . ,, 0’08.

fl. 0Щ

NB. In der Regel werden die mit Falzziegeln gedeckten Dächer nicht mit Kalk verstrichen, wo dies aber dennoch aus Rücksichten höherer Solidität geschieht, soll das Verstreichen der Fugen mit einem speckigen, feinen Fettkalkmörtel (oder Haarmörtel) von Unten erfolgen.

634. Schiefersteindacheindeckung nach der Resche berechnet, per qm :

A. Abtragung alter Schiefereindeckungen a Schuppenschieferdeckung ebenerdiger Gebäude, abtragen

04)35 Schieferdeckertagschichten à fl. 1*80 fl. 0*06.3 0*05 Handlangertagsch. . .

b)    Schablonenschieferdeckung auf Bretterschalung ebenerdiger Gebäude abtragen

0*035 Schieferdeckertagsch. . . à fl. 1*80 fl. 0*06

« « 1-10 * 0-03

c)    Schablonenschieferdeckung auf Latten ebenerdiger Gebäude, abtragen

0*04 Schieferdeckertagsch. . . . à fl. 1*80 fl. 0*07 0*03 Handlangertagsch

d)    Schuppen- oder Schablonenschieferdeckung von

höheren als ebenerdigen Gebäuden abtragen, erfordert für jede Stockwerkserhöhung zu den ad a), b) und c) angesetzten Kosten einen Zuschlag von 0*025 Handlangertagsch..........à fl. 1*10

e)    dieselbe Schiefereindeckung ab tragen, das brauchbare Materiale aber nur am Dachboden deponiren, erfordert von den ad a), b), c) und d) angesetzten Kosten einen Abzug von

0*022 Handlangertagschichten......à fl. 1*10

0*03 Handlangertagsch

fl. 0*80

fl. 0*95

einfach fl. 0*60, doppelt

, „ ЕЮ 0*05.,

„ „ 1*10 „ 0*03

fl. 1*00 „ 010 fl. 1-10

„ 0*11.8

„ 0*09.₆

„ 0*10.₆

„ 0*02.₇

„ 0*02.₄

619

XI. Pflastererarbeiten.

Pflasterungen bei Hochbauten.

987. Liegendes Ziegelpflaster zu ebener Erde, per qm: a) mit Weisskalkmörtel

.......à fl. 19*00 fl. 0*47.5

0*1 vom Arbeitslöhne für Requisiten und Aufsicht ....

b) mit Cementkalkmörtel 0*025 mille Ziegel ....

0*01 kbm Cementkalk . .

0*025 kbm Sand.....

0*075 Pflasterertagschichten 0*1 Handlangertagschichten 0*1 V. Arbeitsl. für Req. u. Aufs.

0*025 mille Ziegel

. . à fl. 0*21.8 „

0*02.₂ fl. 0*84.₄

à fl.    19*00 fl. 0*47.5'

„    16*00    0*16

.,    3*00    0*07.5

„    1*70    0*12.₇

1*10 „ 0*11 0*23.7 .. 0*02.4 „ 0*97.7

::

c) mit Portlandcementmörtel 0*025 mille Ziegel . . .

0*01 kbm Portlandcement 0*025 kbm Sand ....

0*08 Pflasterertagsch. . .

0*11 Handlangertagsch. .

0*1 V. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „

à fl. 19*00 fl. 0*47.5 ., 62*50 „ 0*62.5 3*00 „ 0*07.5 1*70 .: 0*13.8 „ 1*10 0*12.7

0*25

*7 jn

0*02

•(

„ 1-45.S

988. Liegendes Ziegelpflaster erfordert für jede Stock-Werkserhöhung an Zuschlag zu den ad Post Nr. 987 angeführten Kosten mehr per Stockwerk und qm: 0*028 Handlangertagschichten

à fl. i-io ., o-оз..

090. Liegendes Ziegelpflaster, trocken gelegt, mit Ausgiessen der Fugen, per qm :

0*025 mille Ziegel

0*005 kbm Gruben-od. Weisskalk „ „ 6*75

0*012 kbm Sand.......

0*04 Pflasterertagsch......

0*05 Handlangertagsch. . . , .

0*1 V. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „ „ 0*12.₃ „

à fl. 19*00 fl. 0*47.5 '■ „ 0*03.4 „ „ 2*00 .. 0*02.4 J - 0*00

1*70

: ;; ;; i-ю ;; o*o5

0*01

А сл ос

„ 0*66.8

901. Kehlheimerplattenpflaster zu ebener Erde exclusive der Plattenbeigabe, per qm:

0*015 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*10tl

„ „ 2-50 „ 0*C8 0*14 Pflasterertagschichten . . . „ „ 1'70 „ 0*23

0*1 Handlangertagsch.....

0*1 у. Arbeitsl. für Req. u. Aufs.

0*035 kbm Sand

ex

„ i-ю „ 0*11

„ 0*34.8 ., 0*03.₅ „ 0*57.j

620

993. Cement- oder Steinzeug-Plattenpflaster, exclusive der Plattenbeigabe, per qm :

a)    mit Cementkalkmörtel 0*01 kbm Cementkalk ....

0#025 kbm Sand.......

0*16 Pflasterertagschichten . .

0*11 Handlangertagsch......„ „ 1*10 „

0-1 у. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „ „ 0"09.з^,

b)    mit Portlandcementmörtel 04)1 kbm Portlandcement . . . à fl. 62-50 fl. 0'62.₅

„ „ 3-00 „

0*18 Pflasterertagschichten . . . „ „ 1'70 0*12 Handlangertagschichten . . „ „ 1"10 0-1 у. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „ „ 0-43.я

993.    Kehlheimer-, Cement- oder Steinzeug-Plattenpflaster in höheren Geschossen, erfordert an Zuschlag zu den ad Post Nr. 991 und 992 angesetzten Kosten mehr per Stockwerk und qm:

0-03 Handlangertagschichten

994.    Werksteinplattenpflaster in Mörtel gelegt, exclusive Plattenbeigabe, zu ebener Erde, per qm:

a)    mit Weisskalkmörtel

04)17 kbm Gruben-od. Weisskalk à fl. 0-75 fl. 0*11.₅

0-035 kbm Sand...... . . „ „ 2-50 „ 0-08.T

0-3    Pflasterertagschichten . . .    „    „    1*70    „

025    Handlangertagschichten . .    „    „    MO    „

0*1 V. Arbeitsl. für Req.und Aufs. „ „ 0-78

b)    mit Cementkalkmörtel 0-017 kbm Cementkalk ....

0-085 kbm Sand.......

0-35 Pflasterertagschichten . .

0-1    V. Arbeitsl. für Req. u. Aufs.    „    „    101    „    01Q.t ,, 2-29.₈

995.    Pflaster wie voriges in höheren Geschossen, erhöht die Parterrepreise per Stockwerk und qm:

018 Handlangertagschichten

à    fl.    10-00    fl.    0-10

„    3-00    „    0-07.5

„    1-70    „    0-27.₂

0‘12.t

0*03.₉ fl. 0*66.T

• ??

0-025 kbm Sand

0-04 kbm Sand

0-07.5 „    0-30.5

„ 0-13.₂

0-04.₄ „ 1*18.2

à fl. PM „ 0-03.3

0-51

0-27

O «i

04)7    „ 1-06.5

fl. 0-27.2 „ 0-10.5 „ 0-59.5 „ 0-33

0-09., ., 1-39.*

’■5 »

à fl. 110    „ 0-19

621

XII. Asfaltarbeiten und Bétonirung.

906. Asfaltirung für Fussböden, auf bereits hergestellte Unterlagen, per qm:

a)    bei 0*0075 m Dicke (in 1 Schichte aufzutragen)

à fl. 6*00 fl. 0*64.6 „ 6*00 ., 003

10*75 kg Asfaltmastix

0 005 kbm Quarzsand.....„

0*0125 Raummeter weiches Brennholz ...........„    „    5-14    „    0 06.4

0*03 Asfaltarbeitertagschichten    .    „    „    2*50    007.b

0*075 Handlangertagschichten .    .    „ „    1*10    „    0*08.₂

0*1 у. Arbeitsl. für Req. u. Aufs.    „    „    016    „    0*01.₆ fl. 0 91

b)    bei 0*015 m Dicke (in 2 Schichten aufzutragen)

das ad Post Nr. 996 a berechnete doppelt ....    „ 1*82

c)    bei 0*0225 m Dicke (in 3 Schichten aufzutragen)

das ad Post Nr. 996 a berechnete dreifach ....    „ 2*73

d)    bei 0*03 m Dicke (in 4 Schichten aufzutragen)

das ad Post Nr. 996 a berechnete vierfach ....    „ 3*64

997. Asfaltirung für Fussböden sammt Herstellung der Unterlage, per qm:

A.    auf liegendes Ziegelpflaster

a)    bei 0*0075 m Asfaltdicke 1*0 qm Asfaltirung, n. P. Nr. 996 a ... fl. 0*91 1*0 qm liegendes Ziegelpflaster n. Post

fl. 0*84    „ 1*75

Nr. 987, a.....

0*84    „ 2*66

b)    bei 0*015 m Asfaltdicke l'O qm Asfaltirung, n. P. Nr. 998 b ... fl. 1*82 1*0 qm lieg. Ziegelpflaster, n. P. N. 987 a

c)    bei 0*0225 m Asfaltdicke

b)    bei 0*15 m Asfaltdicke und 0*065 m Betondicke

1*0 qm Asfaltirung, nach P. Nr. 996 b . fl. 1*82 0*065 kbm Béton, n. P. Nr. 210, b à fl. 12*59 „ 0*82_ „ 2*64

c)    bei 0*0225 m Asfaltdicke und 0*08 m Betonstärke

1*0 qm Asfaltirung, nach P. Nr. 996 c .    fl.    2*73

0*08 kbm Béton, n. P. Nr. 210 b à fl. 12*59    „    1*01    „    3*74

622

d)    bei О'ОЗ m Asfaltdicke und OM m Betonstärke

l'O qm Asfaltirung, nach P. Nr. 996 d . . fl. 3-64 OM kbm Béton, n. P. Nr. 210 b à fl. 12-59 „ P2t5 fl. 4-90

e)    bei 0-045 m Asfaltdicke und 0-15 m Betonstärke l'O qm Asfaltirung in sechs 0-0075 m hohen

Schichten, per Schichte . . . fl. 0-91

fl. 5-46

0M5 kbm Béton, n. P. Nr. 210 b à „ 12-59 „ Г89 f) bei 0-075 m Asfaltdicke und 0-2 m Betonstärke l'O qm Asfaltirung in zehn 0-0075 m hohen

Schichten, per Schichte .... fl. 0-91 fl. 9-10 0-2 kbm Béton, n. P. Nr. 210 b à „ 12-59 „ 2-52

999. Fundamentabscheidung mit 0*01 m hoher Asfaltlage, per qm:

Um 35°/₀ mehr als ad Post Nr. 996, a berechnet, sonach Г35 X 0-91................

1000.    Vertikaler Asfaltuberzug an Mauern (Trockenlegung), per qm:

Um 50 °/₀ mehr als ad Post Nr. 996 a berechnet, sonach 1‘5 X 0*91................

1001.    Ueberzug von Gewölbungen und horizontaler Mauerflächen (Trockenlegung), per qm:

. Wie bei Post Nr. 99S a berechnet........

„    7-35

„ 11-62

1-23

„    1-36

„    0-91

623

XSII. Deckenverputzarbeiten.

1008. Lehmestrich, 0*1 m hoch, per qm:

0*09 kbm Lehm . . .

0*015 kbm Spreu......„

0*278 Handlangertagschichten . „

1000. Decken verputz mit Weisskalkmörtel auf Holzleisten.

à    fl.    2*50    fl.    0*22..,

„    3*00    „    0*04.5

„    1*10    0*30,₆    fl.    0*57.e

per qm:

13 currtm Latten.......

0*04 mille Nägel .......

0*016 kbm Gruben- o. Weisskalk

0*032 kbm Sand...... . .

0*2Stukaturverputzarbeitertagsch 0’1 Handlangertagschichten . .

fl. o-oi „ 0-60 „ 6-75 „ 2-50 „ 1-65 „ 1-10

Г]*^    £ £ Г Г Г;

0-13

0*02.₄

0-10.₈

0*08

0-33

0-11    „ 0*78.₂

1010. Deckenverputz mit Weisskalkmörtel auf Flachstroh, per qm:

0*05 kbm Langstroh

0*016 kbm Gruben- o. Weisskalk „ „ 6*75

0*032 kbm Sand.......... „

0*15Stukaturverputzarbeitertagsch.afl. 1*65 „    0*24.₇

0*06 Handlangertagschichten .

à fl. 1*44 fl. 0*07.2 „ 0*10.8 2*50 „ 0*08

* 11 11

1*10 „ O-Об.« „ 0*57

1011. Deckenverputz mit Weisskalkmörtel auf Schilfrohrnagelung, per qm:

a)    auf einfache Bohrung

0*3 Bund Bohr (1 Bund ■= 20 Stück 1*8 m

О ОС о

„ 0*33

0*11    „ 0*73.7

à fl. 0*30 fl. 0*15

0*03    „    dto. . ... „

0*02 kbm Gruben- o. Weisskalk ,,

0*04 kbm Sand.......

0*25 Stukaturertagschichten .

0*11 Handlangertagschichten .

0*13

;; o-ю

1*65 „ 0*41

, 0*12 .. 1*01.7

1012. Deckenverputz mit Gipsmörtel, per qm:

a)    auf einfache Bohrung

An Materiale ............

An Arbeitslohn . . •........

b)    auf doppelte Bohrung

An Materiale ............

An Arbeitslohn ...........

. fl. 0*60 .    „ (425    „ 0*85

fl. 0*85

0*30    „ 1*15

»____:

624

1017. Thonköpfe zur Stukaturung, wie man sic statt der Berohrung in neuerer Zeit anwendet, und -welche etwa 8 cm weit auseinander genagelt werden.

ggS|jj||

II

S

Apvb’êP

Jm

mm

1/

'Ш

mm

Sl

mm

kr

!! И

XIV. Stückarbeiten.

1 OSîl. Fussbodenterazzo einfach melirt, 0'14 m stark aut-getragen erfordert per qm:

0*11 kbm grobgestampfte Dachziegel • • • ......

04)4 kbm feines Ziegelmehl .

14*0 kg Marmorstücke ....

* 99

' *9

0-40

1-56 fl. 3-01

625

Verwendung des Tripoliths

für Maurer, Stukaturer und Modelleure.

(Siehe Corr. Post Nr. 235 und 325 auf den Seiten 77, 87 und 509.)

Das trockene Tripolithpulyer wird wie Cement mit Sand vermengt und heim Verbrauch mit Wasser angemacht. Es ist dabei zu beachten, dass der Mischung nicht zu viel Wasser zugesetzt werde, weil sonst die Bindefähigkeit verringert wird. Im Allgemeinen kann der Tripolith wie Cement verarbeitet werden Der schnellen Bindefähigkeit wegen ist nöthig, nicht allzuviel Masse auf einmal anzumachen. Reiner scharfer Sand gibt einen haltbaren und härter werdenden Mörtel als Sand mit erdigen Bestandtheilen.

Das Tripolithpulver verträgt bei der Mörtelbereitung bis zu 4 Theilen Sandzusatz, jedoch ist dies der höchste Zusatz an Sand und kann ein so hergestellter Mörtel nur im Innern von Baulichkeiten verwendet werden.

Für äussere Flächen nehme man 3 Theile Sand zu 1 Theil Tripolith, und wo der Verputz dem Wetter sehr ausgesetzt ist nur 2 Theile Sand und 1 Theil Tripolith. Sand und Tripolith zu gleichen Theilen gibt einen ausserordentlich festen, jeden Einflüssen Widerstand leistenden Mörtel.

Bei Façaden putze man Gesimse etc. etc. erst mit Mörtel aus 2 bis 3 Theilen Sand mit einem Theil Tripolith und ziehe die Schablonen zuletzt mit reinem, dünn gemachten Tripolith ab, die Gesimse werden dann ausserordentlich sauber, glatt und scharfkantig. So viel als möglich vermeide man jedoch zu vieles Reiben mit Holzbretter.

Wird der Tripolithverputz mit Eisen abgerieben und gebügelt, so erhält er ausser einer besonderen Härte einen angenehmen Glanz.

Will man die Bindefähigkeit des Tripoliths hinausschieben, so nehme man zum Anmachén des Mörtels Kalkwasser, d. h. Wasser in dem ein kleines Quantum gelöschter Kalk aufgelöst ist.

Mit grobem Kies ist durch Stampfung der Masse ein sehr guter Fussbodenestrich herzustellen, dessen Festigkeit ebenfalls von den Mischungsverhältnissen des Tripoliths mit Sand, wie beim Putz, abhängt.

Der Tripolith zieht ziemlich schnell an, trocknet aber am Mauerwerk langsam aus und erhärtet demnach auch langsam. Innerhalb 6 Wochen ist ein Tripolithverputz in der Regel vollkommen ansgetrocknet.

Tripolith ist an Rohr, Latten, Decken und Wänden vortheilhaft zu verwenden; auch haftet der Tripolithmörtel sehr gut auf Eisen, Eisenblech etc., indem er mit denselben eine feste Verbindung eingeht. Hierdurch ist man im Stande mit Tripolithmörtel, Wellbleche, Decken und Treppenläufe etc. etc. zu putzen, ohne irgend eine Vorrichtung für die Anhaftung des Mörtels zu treffen. Das Wellblech wird ebenso wie massives Mauerwerk abgeputzt.

Tripolith verträgt ausser Zusatz von Sand jede Mischung mit Kalk und Cement, jedoch tritt bei einer Kalkmischung leicht der Fall ein, dass bei einem zu grossen Kalkzusatz der Putz kleine Risse bekommt, während nur mit Sand angerichteter Tripolithputz niemals Haarrisse erhält, und deshalb ein wetterbeständiges Baumaterial ist.

Tripolith, Kalk und Sand im Verhältnisse von 2:1:7 zusammengesetzt, ergeben einen Mörtel, der sich zum Vermauern ausserordentlich geeignet erweist und zwar besonders aus dem Grunde, weil die fertigen Tripolitharbeiten nicht, wie das beim Cement der Fall ist, nass gehalten zu werden brauchen.

Dem Stukateur bietet der Tripolith verschiedene Vortheile worunter der, dass er nur unmerklich treibt, für viele Arbeiten wie Drehen, Ziehen, Kernformen etc. wichtig ist. Da Tripolith auch kaum merkbar warm wird, so greift er die Leimformen weniger an, dieselben halten also länger vor und können bei einmaligem Oelanstrich mehr Ausgüsse hergeben.

Beim Anrühren zum Giessen wird Tripolith wie Gyps behandelt; doch muss, will man rechtgleichfarbige Güsse erzielen, die auf der Oberfläche schwimmende schwarze Schicht vor dem Guss entfernt werden.

Will man den Bindeproeess beim Formen oder Giessen verlangsamen, so kann man statt des bereits erwähnten Kalkwassers (Kalkmilch) auch schwaches Leimwasser nehmen. Um recht harte Abgüsse zu erhalten thut man gut den Tripolith mit möglichst wenig Wasser zu verarbeiten, damit aber hierbei die Masse nicht zu schnell binde, nehme man etwas mehr Leim resp. Kalkmilch zum Wasser.

с.

>%

■>ч

)

■

к. I

,'Г

)

■:

л

'

III. ÄBTHEILUNG.

Bauvorschriften, Kunstbehelfe, Tabellen, Formeln und Signaturen.

.

t.

. ' ^

■

T

*

629

Baugesetze.

Die in den einzelnen Provinzen und Städten Oesterreichs gegenwärtig in Kraft stehenden Baugesetze befassen sich grösstentheils nur mit dem Hochhauwesen und sind unter dem Titel „Bauordnungen“ bekannt.

Für Wasserbau, Strassen- und Brückenbau bestehen keine allgemeine gesetzliche Vorschriften, dagegen ist für den Eisenbahnbau ein eigenes sehr compendiöses G-esetz geschaffen, in welchem alle mit dem Bahnbaue in Verbindung gelangenden bautechnischen Arbeiten sowohl, als auch der Bahnbetrieb, im Allgemeinen normirt werden.

Während die Bauordnungen als Landesgesetze nur für ein-zelneProvinzen oder einzelne S t ä d t e derselben Geltung haben, ist das Eisenbahngesetz ein Reichsgesetz und umfasst das ganze Gebiet der österreichischen Monarchie.

Da eine Reproduction der einzelnen Gesetze aus räumlichen Gründen unmöglich ist, sind hier die Krn. und das Datum des betreffenden Gesetzes nach alphabetischer Reihenfolge ihres Geltungsgebietes angeführt.

A) Reichsgesetze

mit dem Geltungsgebiete für die gesammte österreichische Monarchie.

1.    Gesetzgebungsrecht in Eisenbahnsachen ; Kaiserl. Diplom vom 20. Oktober 1860, Kr. 226 R.-G.-B.

2.    Regelung des Eisenbahnwesens mit Ungarn ; Gesetz vom 21. Dezbr. 1867, Kr. 146 R.-G.-B.

3.    Eisenbahnconcessionsgesetz ; Verordnung des H.-M. vom 14. Sept. 1854, Kr. 238 R.-G.-B.

4.    Localbahnen; Gesetz vom 25. Mai 1880, Kr. 56 R.-G.-B.

5.    Bergwerksbahnen; Ministerialverordnungen vom 2. Januar 1859, Kr. 25 R.-G.-B. und 1. Kovember 1859, Kr. 200 R.-G.-B.

6.    Pferdeeisenbahnen; ein Gesetz besteht nicht, sondern es ist die Concessionirung den Landesbehörden überlassen.

Ausser den hier genannten allgemeinen Gesetzen über den Eisenbahnbau bestehen noch mehrere Verordnungen, Erläuterungen, Nachträge und Gesetze, welche in übersichtlicher Weise in dem Druckwerke „Oesterreichische Eisenbahngesetze“ von Dr. Victor Roll in Wien zusammengestellt sind.

B) Landesgesetze

mit dem Geltungsgebiete einzelner Provinzen oder

Städte.

Länder:

Böhmen

Bauordnung vom 11. Mai 1864, L.-G.-B. Kr. 20 ex 1864; Statthaltereiverordnung vom 31. Januar 1876 über die Massumrechnung.

Bukowina

Die Bauordnung ist noch in Berathung.

680

Dalmatien .... Die Bauordnung ist nicht erschienen.

Galizien.....Eine Bauordnung für das ganze Land ist noch

nicht erschienen, es bestehen jedoch für einzelne Städte Bauvorschriften, die im Landesverordnungsblatte publicirt werden.

. . . Bauordnung vom 18. März 1874, Gesetz- und Verordnungsblatt VI. Stück ex 1874; Statthaltereiverordnung vom 30. Januar 1876. L.-G.-B. Nr. 4 über die Massumrechnung.

. . . Bauordnung vom 13. März 1866, L.-G.-B. Nr. 12. und Verordnung der Landesregierung vom 7. März 1876, Z. 1485, L.-G.-B. Nr. 6, über die Massumrechnung, giltig für das Land mit Ausnahme der Stadt Klagenfurt. . . . Bauordnung vom 25. Oktober 1875, L.-G.-B. XI. Stück.

Küstenland .... Bauordnung nicht erschienen.

Mähren......Bauordnung vom 20. Dezember 1869, L.-G.-B.

Nr. 1 ex 1870; Statthaltereiverordnung vom 26. Januar 1876, L.-G.-B. Nr. 4 ex 1876 über die Umrechnung der Masse und Gewichte ; Gesetz vom 17. April 1876, L.-G.-B. Nr. 20 ex 1876 über Zusatzbestimmungen. Niederästerreich . Bauordnung vom 17. Januar 1883, giltig für das Land, mit Ausnahme der Beichshaupt-und Residenzstadt Wien, L.-G.-B. Nr. 36, XIII. Stück ex 1883.

Oberösterreieh . . Bauordnung vom 13. März 1875, giltig für das Land, mit Ausnahme der Städte Linz, Steyr und Wels.

Salzburg.....Bauordnung vom 4. August 1879, L.-G.-B. Nr.

15. giltig für das Land, mit Ausschluss der Stadt Salzburg.

Bauordnung vom 2. Juni 1883, L.-G.-B. Stück VII.. Nr. 26, 1883.

Steiermark . . . . a) Bauordnung für das Land, mit Ausnahme der Stadt Graz, vom 9. Februar 1857, L.-G.-B. Nr. 5 ; b) Landesgesetz vom 31. August 1864, L.-G.-B. Nr. 2, über Abänderung dieser Bauordnung; c) Landesgesetz vom 12. März 1866, L.-G.-B. Nr. 6, in Betreff industrieller Bauten ; d) Landesgesetz vom 22. Januar 1872, L.-G.-B. Nr. 6, über die Abänderung des §. 87 der Bauordnung vom 9. Februar 1857 : e) Statthaltereiverordnung vom 26. Januar 1876 über die Umrechnung der in vorstehenden Gesetzen enthaltenen alten Mass- und Gewichtsgrössen.

Bauordnung im Landesverordnungsblatte. Vorarlberg .... Bauordnung vom 27. Februar 1874.

Istrien

Kärnten

Krain . . .

Schlesien

Tirol

631

Städte:

Czernowitz .... Bauordnung vom 7. Dezember 1869.

Bauordnung vom 7. September 1881. Bauordnung vom 26. November 1884. Klagenfurt .... Bauordnung vom 9. Februar 1872, L.-G.-B. Nr.

6. und Verordnung vom 7. März 1876 über die Umrechnung der alten Mass- und Gewichtsgrössen.

Bauordnung vom 10. Januar 1855.

Bauordnung vom 13. März 1875, L.-G.-B. VII. Stück. Diese Bauordnung erhielt unter Einem Giltigkeit für die Stadt Steyr und durch Landesgesetz vom 3. Juni 1875 auch für die Stadt Wels.

Bauordnung vom 28. Januar 1873, L.-G.-B. Nr. 9.

Bauordnung vom 13. März 1875. (Siehe Linz). Baugesetz vom 24. September 1884; Gesetz-und Verordnungsblatt für das österr.-illirische Küstenland, NIX. Stück ex 1884. Bauordnung vom 13. März 1875. (Siehe Linz). Bauordnung vom 17. Januar 1883; L.-G.-B. Nr. 35, XII. Stück ex 1883.

Graz

Innsbruck

Lemberg Linz . .

Salzburg

Steyr

Triest

Wels

Wien

Bei allen hier bezogenen Bauordnungen sind die wesentlichsten Bestimmungen jene, die von der amtlichen Baubewilligung, von der Führung des Baues nur durch behördlich befugte Bauprofessionisten, von ordnungsmässiger Vorlage gehörig ausgestatteter Pläne, von präzisirten Dimensionen einzelner Constructionen und von der Verpflichtung der Einholung einer behördlichen Benützungsbewilligung handeln.

Für grössere Städte sind auch für Bauten, wo grössere Menschenansammlungen Vorkommen, specielle Vorschriften gegeben, • sowie für Industriebauten in mehreren Bauordnungen eigene Capitel gewidmet sind, die den Bau von Fabriksgebäuden näher bestimmen.

632

Norm für die Berechnung von Bauarbeiten.

Berechnung der Taglohnarbeiten.

Sämmtliche T a g 1 o h n a r b e i t e n, Р.-Nr. 1 bis 35 Seite 5, werden nach der thatsächlich aufgewendeten Arbeitszeit berechnet, wenn weder Requisiten, Aufsicht und Regie geleistet wurden; ist aber die Beigabe von Requisiten oder Handwerkszeug erforderlich und die Aufsicht und Leitung bedingt oder nothwendig, so sind die auf Seite 87—86 berechneten Taglöhne zu verrechnen.

Berechnung der Erdarbeiten.

Sämmtliche Erd arbeiten werden nach ihrem wirklichen Ausmasse in der Baugrube gemessen, berechnet.

Erdverführungen werden in allen Fällen, wo der Einheitspreis für dieselben dem der Aushebung oder Anschüttung zu-gescnlagen ist, nach dem Grubenmasse, d. i. nach dem Kubikinhalte der ausgehobenen oder angeschütteten Grube berechnet; in jenen Fällen jedoch, wo die Verführung separat in Anschlag zu bringen ist, wird dieselbe nach dem Volumen im aufgelockerten Zustande berechnet. Bei dieser letzteren Berechnung diene als Norm, dass bei Aushebungen das Volumen der Erdmasse im aufgelockerten Zustande ein um 25 bis 33 Procent (je nach Art der Bodenbeschaffenheit) grösseres als das derselben im festgelagerten oder natürlich gewachsenen Zustande ist; hingegen bei Anschüttungen die zugeführte aufgelockerte Erdmasse immer um 20 bis 25 Procent grösser als der Kubikinhalt der Anschüttung im festgestampften Zustande angenommen werden muss.

Berechnung des Mauerwerks.

A. Bei der Berechnung des geraden Mau er Werks wird im Allgemeinen folgendes angenommen:

a)    Als Keller- resp. Fundament-Mauerwerk wird alles dasjenige Mauerwerk verrechnet, welches sich von 15 cm unter dem Fuss-boden des ebenerdigen Geschosses an abwärts befindet, und wird dasselbe nach Tiefenschichten von 2 zu 2 m vom Erdhorizonte abwärts angesetzt.

b)    Die Höhe der einzelnen Geschosse über dem Erdhorizonte wird von 15 cm unter dem Fussboden des einen Geschosses bis 15 cm unter dem Fussboden des nächsten Geschosses gerechnet. Ueber-steigt diese Höhe 4 m, so wird jede Höhe von 4 m und der etwa verbleibende Rest als ein eigenes Geschoss betrachtet.

c)    Die Dicke von Stein- und Ziegelmauern ist stets in ihrem unverputzten Zustande anzunehmen.

mit 15 cm „ 30 „ 45 „

„ 60 „ ii ^3 n .1 90 ,.

d)    Bei Bestimmung der Dicke von Ziegelmauern ist die Grösse der verwendeten Ziegel und die Breite der Stossfugen (normal 12 mm) in Rechnung zu ziehen, so dass bei den derzeit vorgeschriebenen Ziegeldimensionen von 294 -f-145 -f- 67 mm reines Mass jede Mauer abgerundet

in der Stärke der Ziegelbreite „    „    „    der Ziegellänge

„    „    „    von 1 Va Ziegellängen „

11    Я    11    V -

11    « П - /я

„    „    „    „ 3

u. s. f. zu berechnen ist.

633

Bei Abtragungsarbeiten rechne man jedoch die thatsächlich gefundene Dicke sammt Verputz.

e) Bei der Berechnung des Kubikmasses von geraden Mauern sind alle Thore, Thüren. Fenster, Nischen und sonstige Oeffnungen, sowie sämmtliche Schläuche, deren Querschnitt 0⁻25 qm übersteigt, in Abzug zu bringen, hingegen^ alle derartigen Oeff-nungen, deren Querschnitt kleiner als 0'25 qm ist. für ausgemauert, also voll zu rechnen.

Sind jedoch diese Oeffnungen mit anderen Materialien ausgefüllt, so ist in allen Fällen, wo eine Abrechnung ihres Volumens stattgefunden hat, die Arbeit der Ausfüllung separat in Rechnung zu stellen.

ij Die solchergestalt in Abzug zu bringenden Oeffnungen werden, wenn mit geradem Sturz, aus der Lichthöhe mit der Lichtweite und der vollen Mauerdicke ; wenn mit ungeradem Sturz aus der lichten Höhe bis zum Bogenanlauf, der lichten Weite und der vollen Mauerdicke berechnet.

Thor-, Thür- und Fensterbögen, Fensterparapetmauern, Spalett-herstellungen u. dgl. dürfen bei Neubauten nicht separat berechnet werden, weil das Aequivalent für diese Leistungen dadurch geboten ist. dass die Oeffnungen nur mit den lichten Dimensionen des Thür- oder Fensterstockes, resp. mit der Lichthöhe bis zum Bogenanlauf in Abzug gebracht werden.

g) Steinverkleidungen an den Fac.adeflächen werden mit ihrer verglichenen Dicke ohne Rücksichtnahme auf Thor-, Thür- oder Fensterlaibungen von der Mauer in Abzug gebracht, hingegen wird auf die Einbindung einzelner Werkstücke keine Rücksicht genommen.

li) Bei Berechnung der Umfangsmauern runder Räume, z. B. runden Stiegenhäusern, runden Risalitvorbauten, Nischen etc. wird der in Abzug zu bringende Raum in seiner Grundfläche als rechteckige Figur berechnet, und ist die Rechtecksseite bei kreisförmigen hohlen Räumen gleich 6/6 des Durchmessers, bei ellipsenförmigen gleich 5/6 der grossen und kleinen Axe anzunehmen. Uebersteigt die dergestalt gewonnene Fläche jedoch 20 qm, so ist die Grundfläche als runde Fläche zu berechnen, und mit dem vollen Ausmasse in Abzug zu bringen.

i) Im Bogen laufende Mauern werden bezüglich ihrer Länge im äusseren Umfange gemessen.

k) Bei Ausmauerung von Riegelwänden werden bei der Berechnung des Flächenmasses aus Länge und Höhe die Holzstärken nicht in Abzug gebracht, dagegen ist die Anarbeitung an den Mauerwerksgrenzen nicht separat in Rechnung zu stellen.

B. Für die Berechnung des Ge wölb mau er werks kommen nachstehende Regeln in Anwendung:

a) Bezüglich der Geschosshöhen und Dicke gilt das gleiche, wie das bei dem geraden Mauerwerk sub a bis d Gesagte. Ist das Gewölbe jedoch abgesetzt, d. h. die Herausgewölbung aus dem Ge-wölbsfusse dicker als die Einwölbung am Schlüsse, so wird das arithmetische Mittel beider Gewölbsdicken als Dicke zur Berechnung genommen.

634

b. Bei der Berechnung der Gurten und Tonnengewölbe ist als Umfang die Spannweite, vermehrt um die Pfeilhöhe und U/Tache Dicke anzusetzen, Der so gefundene Umfang ist mit der Länge und Dicke des Gewölbes zu multipliciren.

c)    Bei Kreuzgewölben ist wegen der schwierigen Arbeit und wegen besonderer Eingerüstung der Grate die Berechnung derart durchzuführen, dass man diese in die beiden Durchkreuzungstonnen zerlegt, und die eine, u. zw. die nach der Längsaxe des Gewölbes, mit ihrem Ganzen, die andere mit ihrem halben Kubikinhalte nach der in b angegebenen Art berechnet.

d)    Die Berechnung der böhmischen Platzeigewölbe geschieht, indem man den Umfang als Länge wie bei den Tonnen, die Breite jedoch ebenfalls als gekrümmte Linie annimmt, wobei die Steigung als Pfeilhöhe gilt.

e)    Bei Kuppel- und Kappengewölben wird die Umfangslinie im Anlaufe des Gewölbes als Länge, die halbe Spannweite vermehrt um die Pfeilhöhe und 1 V^fache Dicke als Breite angenommen.

f)    Bei Gewölbfüsseln wird die Länge mit der Ausladung und Höhe der Fiissel als Prisma berechnet,

g)    Schilder bei allen vorgenannten Gewölben, sowie allfällige Gewölbeinsätze in Gurten und Mauern sind nicht separat in Rechnung zu stellen.

h)    Gewölbnachmauerungen sind als gerades Mauerwerk zu berechnen, ebenso etwaige Aufmauerungen auf Gurten.

Berechnung der Gesimse.

a)    Ueber die Berechnung von Gesimsen siehe die Anmerkungen in der J. Abth. nach Post Nr. 219 und 223, (Seite 72 u. 74).

b)    Bei Gesimsen mit Consolen oder Tragsteinen wird die Höhe nur bis zur Unterkante jenes Gliedes gemessen, welches unmittelbar unter der Hängplatte sitzt,

e) Die Länge aller Gesimse, dieselben mögen gerade oder gekrümmt sein, wird an der Simakante des Gesimses gemessen. Kommen jedoch Ichsen vor, so wird der Länge an der Simakannte für jede Ichse noch die 2fache Ausladung des Gesimses zugeschlagen.

Berechnung der Yerputzarbeiten.

a)    Bei Verrechnung vollständiger Facaden im Quadratmasse wird die in Putz ausgeführte Gesammtfläche von der obersten bis zur untersten Grenze als voll. d. i. ohne Abzug der Oeffnungen berechnet.

b)    Bei specificirter Verrechnung von Façaden ist in folgender Weise vorzugehen:

1.    Alle Arten von Gesimsen werden nach der im vorigen Absätze über Berechnung von Gesimsen fixirten Norm berechnet.

2.    Chambrams werden als Gesimse behandelt, wobei die Laibung bis zum Fensterstock zur Gesimshöhe zugeschlagen wird.

3.    Der grobe und glatte Verputz, sowie der Zierverputz, d. i. Quadrirungen, Rustiken uud sonstige Flächendecorationen werden nach ihrem wirklichen Ausmasse im Flächenmasse berechnet.

635

4.    Nutenzüge werden im Currentmasse berechnet und deren Fläche von der Verputzfläche nicht abgezogen.

5.    Das Versetzen von Hängplatten und anderen Decorations-stücken aus natürlichem oder Kunst-Stein ist nach den Normen für Versetzarbeiten zu berechnen und die etwaige Ueberreibung derselben nach dem Versetzen nicht separat in Anschlag zu bringen.

6.    Die Beistellung von Chablonen und Lehren ist in dem Preise der Zug- und Putzarbeiten inbegriffen.

c)    Rolibaufaçaden werden in gleicher Weise, wie verputzte, verrechnet.

d)    Bei der Berechnung von innerem Mauerverputz beachte man folgendes :

1. Das Verschiessen, das Verbrämen der Fugen, in die Latte gezogener grober Verputz, in die Latte gezogener grober und feiner Verputz und blos feiner Verputz, ob auf geraden oder gekrümmten Flächen hergestellt, wird nach dem wirklichen Ausmasse (bei gekrümmten Flächen nach der aufgerollten Fläche) im Quadratmasse berechnet.

2.    Der Verputz jener Schläuche, deren kubischer Inhalt vom Mauerwerk abgezogen wird, ist in seinem thatsächlichen Flächen-ansmasse zu berechnen.

3.    Bei glattem inneren Mauerverputz werden die Fensteröffnungen, wenn Fenstergewände und Mauerspaletten mit Holz verkleidet sind, abgezogen u. zw. die lichte Fensterhöhe mehr der Parapethöhe multiplicirt mit der lichten Fensterweite. Sind Mauerspaletten und Fenstergewände jedoeh nicht mit Holz ausgekleidet, sondern geputzt, so wird die Mauerfläche voll gerechnet, dagegen für das Verputzen der Mauerspaletten und Fenstergewände nichts separat in Rechnung gestellt.

Thüröffnungen, deren Laibungen (Futter) mit Holz verkleidet sind, • werden mit dem liebten Aussmasse der Stocköffnung abgezogen. Bei Thüröffriungen mit einseitigem Stock und Verkleidung, deren Futter geputzt ist, wird die Mauerfläche an jener Seite, an welcher sich der Stock mit der Verkleidung befindet, um das Lichtmass des Stockes vermindert, an der anderen Seite jedoch für voll gerechnet. Bei Maueröffnungen bis inclusive 2 m Breite, in welchen keine Thüren oder Fenster eingesetzt, und wo die Laibung (Mauerdicke) geputzt wird, ist der Verputz auf beiden Seiten für voll zu rechnen; in jenen Fällen jedoch, wo die Oeffnungsbreite 2 m überschreitet, ist bei der Verputzberechnung die Oeffnung mit ihrem wirklichen Ausmasse abzuziehen, hingegen der Verputz der Laibung selbst separat zu berechnen.

e) Weissigung, sowie Färbelung von Façaden und inneren Räumen sammt Plafonds ist in der gleichen "Weise wie der Verputz zu berechnen.

Berechnung der Versetzarbeiten.

a)    Für die Berechnung des Yersetzens von Steinmetzarbeiten werden die zur Berechnung der Steinmetzarbeiten selbst festgesetzten Normen zur Grundlage genommen.

b)    Alle anderen Versetzarbeiten werden je nach ihrer Masseneinheit in ihrem vollen Ausmasse, resp. Gewichte oder Stückzahl verrechnet.

636

c) Bei neuem Mauerwerk ist das während der currenten Aufmauerung bewerkstelligte Versetzen der Thür- und Fenstersteine, der Thür- und Fensterstöcke, der hölzernen Schliessen oder anderen Bestandtheilen, welche innerhalb derFlächedes Mauerwerkes liegen, in den betreffenden Mauerwerkspreisen inbegriffen, weil das Maurermateriale das Aequivalent der Entschädigung bietet. Werden aber diese Versetzarbeiten wegen constructiven Rücksichten erst später besorgt, so ist das Versetzen separat zu berechnen.

Berechnung der Kanalherstellungen.

a)    Das zur Sicherung der Cunette in derselben belassene Bölzholz ist einschliesslich der Zufuhr immer separat zu berechnen und voll zu vergüten.

b)    Das muldenförmige stehende Pflaster wird nach der lichten Kanalbreite unter Zuschlag der Muldentiefe in Rechnung gebracht.

c)    Die Seitenwände und die Unterschieferung der muldenförmigen Kanalsohlen ist wie gerades Mauerwerk zu berechnen.

d)    Kanalgewölbe werden wie gewöhnliches Gewölbmauerwerk berechnet und findet hiebei ein Abzug der Oeffnungen für die Kanalschachte und für die Einmündung von Seitenkanälen nicht statt.

e)    Das Mauerwerk der Kanalschachte ist als gerades Wauerwerk zu berechnen, der hohle Raum immer abzuziehen und als Höhe die Entfernung von der halben Gewölbsdicke bis unter den Stock des Gitters oder Deckels anzusetzen.

Berechnung der Steinmetzarbeiten.

Bei Berechnung von Steinmetzarbeiten verfahre man fölgen-

dermassen :

a)    Steine, deren Dimensionen nach zwei Richtungen nicht über 30 cm betragen, sowie alle angeführten Stufen und Rinnen werden nach Currentmass,

b)    Steine, bei welchen nur eine Dimension nicht über 30 cm beträgt, nach Quadratmass, und

c)    Steine, deren Dimensionen nach allen drei Richtungen über 30 cm betragen, nach Kubikmass berechnet.

d)    Bei den im Currentmasse zu berechnenden Steinen sind Falze und einzumauernde Theile mitzumessen, ferner alle im Bogen angearbeiteten Steine rücksichtlich ihrer Länge mit dem D/ofuchen äusseren Umfange in Rechnung zu stellen.

e)    Bei Steinen nach Quadrat- und Kubikmass hat zur Feststellung des Ausmasses der einzelnen Stücke stets die dem fertigen Werkstücke umschriebene kleinste rechteckige Figur zu gelten.

f)    Beim Versetzen sämmtlicher Steinmetzarbeiten hat die nöthige Beihilfe, Nacharbeit, sowie das Ausarbeiten der Falze, Klammer-und Kropflöcher und die Verkittung, nebst Beigabe des Kittes, ohne besonderes Entgelt zu geschehen. Eine alleinige Ausnahme hievon findet nur bei Herstellung von compacten Quaderstein-Mauern und Gewölben statt, bei welchen diese Arbeiten zum Mauerwerkspreise geschlagen sind.

687

Berechnung- der Zimmermannsarbeiten.

a) Werden Zimmermannsarbeiten per currtm Gehölze berechnet, so sind bei den Längen der einzelnen Gehölze auch alle vorstehenden Zapfen in Anrechnung zu bringen.

l>) Dachstühle werden zumeist nach ihrer horizontalen Ausdehnung, (Grundfläche) berechnet, wobei die horizontalen Flächen der Dachvorsprünge der Grundfläche des Gebäudes zuzurechnen sind. Kleinere Lichthöfe bis zur Grösse von 4 qm inmitten von Gebäudetrakten werden dagegen wegen des vermehrten Holzaufwandes an Wänden nicht abgezogen.

Bei übereinanderliegenden Verschiffungen zweier Dachstühle wird die übereinander liegende Dachstuhlfläche nach der Grundfläche doppelt gerechnet.

c)    Bei Deckenconstructionen sind, wenn sie nach dem Quadratmasse berechnet werden, die Auflager den einzelnen Dimensionen zuzuschlagen und erst aus diesen die Fläche zu berechnen.

d)    Bei Fussbodenlegungen in schon verputzten Räumen wird 2 cm Untergreifung des Verputzes an allen Wänden in Rechnung gebracht, bei unverputzten Räumen wird von Mauer- zu Mauergrund gerechnet.

ej Fussböden in runden Räumen werden nach der kleinsten umschriebenen Rechtecksfigur berechnet. Uehersteigt jedoch diese Fläche 4 qm, so ist das Ausmass nach der Fläche der gegebenen runden Figur zu berechnen.

f)    Senkrechte Verschalungen mit runden Begrenzungen sind nach der kleinsten umschriebenen Rechtecksfigur zu berechnen.

g)    Alle anderen Arbeiten werden nach ihrem wirklichen Ausmasse, resp. ihrer Stückzahl ohne weiteren Zuschlag berechnet.

Berechnung der Bachdeckerarbeiten.

a)    Bei der Berechnung von Eindeckungen, denen die horizontale Ausdehnung des Daches (Grundfläche) zu Grunde gelegt wird, gilt dasselbe, was bei der Berechnung der Dachstühle nach der Grundfläche gesagt wurde.

b)    Wird die Eindeckung nach der geneigten Fläche (Resche) berechnet, so sind folgende Normen allgemein gebräuchlich:

4. Bei Rasen-, Stroh-, Rohr-, Bretter-, Schindel-, Dranitzen-, Glas-, Asfalt- und Holzcement-Eindeckung ist das thatsächliche Ausmass ohne weiteren Zuschlag in Rechnung zu stellen.

2.    Die Dachflächen von Ziegeldächern sind in ihrer wirklichen Begrenzung zu rechnen und wird dem so gefundenen Flächenaus-masse wegen der schwierigen Arbeit für je 1 currtm First, Grat oder Ichse 1 qm, dann für je 1 currtm Saum, Feuermauereinfassung oder Halbfirst 0'5 qm, schliesslich für jedes bis 80 cm breite Dachfenster 4 qm zugeschlagen. Dagegen darf für die vermehrte Arbeit bei solchen Dachfenstern nichts in Anschlag gebracht werden. Die Eindeckung grösserer Dachfenster (Erker) wird nach ihrem wirklichen Ausmasse in Rechnung gestellt.

3.    Schieferdachdeckarbeiten sind in gleicher Weise, wie die von Ziegeldächern zu berechnen, und ist jederzeit die Beistellung der First-und Gratbleche, sowie der Kreuznägel in den Preisen inbegriffen.

4.    Bei Blech-, Steinpappe und Asfaltfilzdächern ist stets das Ausmass der Dachflächen in ihrer wirklichen Begrenzung, ohne Rücksichtnahme auf Umbng und Saumstreifen zu rechnen.

688

Berechnung diverser anderer Arbeiten.

a)    Alle Arten von Pflasterungen, mit Ausnahme von Ziegelpflaster, werden, wenn dieselben in verputzten geschlossenen Räumen voi zunehmen sind, mit 2 cm Untergreifung unter den Mauerverputz berechnet. Das gleiche gilt von allen Arten Holzfuss-böden. Randsteine, welche nach der Rundung laufen, werden am äusseren Bogen gemessen.

b)    Kunstbetonmauerwerk wird in gleicher Weise wie Ziegelmauerwerk berechnet.

c)    Bei Deckenvei putzarbeiten wird für die Herstellung der Hohlkehle bei der Berechnung der Deckenfläche sowohl in der Länge, wie in der Breite des Plafonds an jeder Seite 15 cm zugerechnet.

d)    Das Lichtmass von Fenstern und Thüren mit segment-, kreis-oder ellipsenförmigem Sturz, sowie auch von runden Fenstern wird für Tischler-, Schlosser-, Glaser- und Anstreicherarbeiten nach der kleinsten, der lichten Oeffnung umschriebenen Rechteckstigur berechnet. Das gleiche gilt, von gestemmten Holzwänden oder Glaswänden mit derartiger krummer Abgrenzung.

e)    Fensterverglasungen nach Quadratmass werden nach dem Lichtmasse der Fensterstöcke berechnet. Bei Verglasungen bei Thüren und Holzwänden werden die Sprossen mitgerechnet.

V .... f) Der einseitige Anstrich durchbrochener Flächen, wie z. B. Gitter, Fensterflügel wird nur mit der Hälfte des vollen Flächenmasses der Fensterstocklichten in Rechnung gestellt.

Bei Jalousienanstrich wird zum vollen Lichtausmasse noch ¹/s zugeschlagen ; der einseitige Anstrich von Glasthüren und Glaswänden wird derart berechnet, dass das volle Parapet in seinem wirklichen Ausmasse, der verglaste Theil jedoch nur mit der Hälfte seines Flächenmasses in Anschlag gebracht wird.

Beiderseits gestrichene Glasthüren und Glaswände werden auf einer Seite für voll und auf der anderen nur mit der Parapethöhe in Rechnung gebracht.

Bei allen Anstricharbeiten an Thüren, Fenstern, Wänden u. dgl. wird auf die Vertiefungen der Füllungen, Kehlungen, Verkleidungen und dgl. keine Rücksicht genommen, sondern nur die Baufläche angesetzt.

Bei Maueranstrichen an verzierten Flächen, wie z. B. an Fa-çaden werden Thür- und Fensteröffnungen nicht in Abzug gebracht, dagegen auch keine Rücksicht auf Gesimsausladungen genommen, sondern die volle Fläche aus der geraden Länge und Höhe in ihren äussersten Begrenzungen berechnet.

Bei Maueranstrichen an glatten Flächen im Innern der Gebäude wird bei der Berechnung des Quadratmasses in gleicher Weise vorgegangen, wie dies beim glatten inneren Mauerverputze angegeben wurde.

Im Allgemeinen.

Alle anderen, hier nicht speciell angeführten Arbeiten werden nach ihren thatsächlichen Ausmassen, resp. Gewichte oder Stückzahl ohne weiteren Zuschlag berechnet.

639

Ausführung, Qualität und Grössenverhältnisse bei Bauanlagen.

Gründungen.

Die Arbeiten zur künstlichen Befestigung des Baugrundes sind sehr verschieden und richten sich nach der grösseren oder geringeren Dichtigkeit. Tragfähigkeit, Gleichmässigkeit und sonstiger Beschaffenheit des gegebenen Baugrundes, nach der Belastung durch die darauf zu stellende Baulichkeit, und ist zumeist auch der Umstand ausschlaggebend, ob diese Arbeiten im Wasser zu bewerkstelligen sind oder nicht.

Je nach Massgabe dieser Verhältnisse ergeben sich folgende Gründungsarten :

1.    Verdichten des Erdreiches durch eine aufgebrachte Last oder durch Schlagen mit einer Ramme, anwendbar bei gleich-massiger Beschaffenheit des Untergrundes und Aufsetzen leichter Baulichkeiten.

2.    Einsetzung von Rammbéton, wobei auf das durch Schlagen mit der Ramme schon theilweise verdichtete Erdreich Bauschutt in 0*3 m hohen Lagen so lange gebracht und eingerammt wird, bis diese Bauschuttlage eine Höhe von 14) bis 1*25 m erreicht. Auch diese Methode ist nur bei gleichmässigem Untergrund und für höchstens Ein Stock hohe Gebäude minderer Constructionsart anwendbar.

3.    Sandschüttung mit reinem, scharfkantigen groben Kiessande kann da angewendet werden, wo eine Unterspülung nicht zu befürchten ist; dieselbe ist vollständig zu durchfeuchten, 14) bis 2*0 m hoch auszuführen und soll über die horizontalen Begrenzungen des Mauerfusses nach jeder Richtung mindestens 0*6 bis 14) m weit vorgehen. Eine derartige 2 m hohe Sandschüttung trägt, ohne eine merkliche Senkung hervorzurufen, erfahrungsgemäss per qm eine Last von circa 30000 kg.

4.    Betonschüttung, in wasserführenden Baugründen anwendbar, ist ebenfalls um 0*6 bis 14) m nach jeder Richtung breiter als die Fundamentsohle herzustellen. Zum Einbringen derselben ist es wünschenswert^ dass die Baugrube während der Arbeit wasserfrei gehalten werde, und errichtet man zu diesem Zwecke Fangdämme, worauf die Grube ausgeschöpft und der Béton in 04)5 bis 04)8 m hohen Lagen eingebracht und festgestampft wird. In solchen Fällen jedoch, wo die Wasserschöpfung kostspielig käme, ist es angezeigt, die Baugrube gegen die Strömungen des Wassers zu iso-liren und bedient man sich hierzu der Spundwände, zwischen welche sodann der Béton mittelst Trichter oder Senkkästen versenkt wird, welche letztere aus an den Kanten mit Eisenblech beschlagenen Bohlen von 5 bis 8 cm Stärke bestehen, l'Om lang, 0*6 m bi*eit und 0*6 m hoch sind, somit circa 0*36 kbm fassen. Bei besonders leichtem sandigen Untergründe, in dem Quellen aufgehen, empfiehlt es sich, die Betonlagen entweder bis zur Erdoberfläche fortzusetzen oder aber die Fundirung derart anzuordnen, dass der unter dem Wasserspiegel sich befindliche Mauerfuss nach allen Seiten gegen das Zuströmen von Wasser durch Béton geschützt wird. Zu diesem Behufe

640

wird zuerst die nach allen Seiten bedeutend verbreiterte Baugrube mit einer Pfahlspundwand gegen die Strömung des Wassers isolirt, sodann bis zur Fundamentshöhe der Béton eingebracht, worauf rings um das schlitzende Mauerwerk eine Pfostenspundwand errichtet und zwischen die beiden Spundwände nun bis circa 0'3 m über den Wasserspiegel Béton eingeschüttet wird.

5.    Fundamentpfeiler werden dort angewendet, wo der gute Grund nicht allzu tief unter der Fundamentsohle liegt und wo kein Grundwasser vorhanden ist. Diese Pfeiler werden sodann mit Gurten überspannt und bilden auf diese Art eine sehr solide Basis.

6.    Bohlenrostgründungen werden bei mittelfestem Baugrunde für leichte Gebäude angewendet. Hierbei werden unter die 0'1 m starken Längsbohlen behufs Befestigung in einer Entfernung von PO. bis P25 m Querpfosten von 04)8 bis 0*1 m Stärke gelegt, wobei die Stossfugen der Längsbohlen immer über die Querpfosten anzuordnen sind.

7.    Sch wellen röste werden dort angewendet, wo die Fun-dirung 0-3 bis 0*5 m unter dem Wasserspiegel zu bewerkstelligen ist. Auf die 21/31 cm starken, nicht über PI m von einander entfernt liegenden Langschwellen werden in Abständen von 1*0 bis P5 m Querschwellen gelegt, deren Breite 24 bis 31 cm, die Höhe 16 bis 24 cm beträgt, und welche in den Langschwellen circa 5 cm tief eingelassen werden. Der Zwischenraum wird mit Thon, Bruchsteinmauerwerk oder Béton ausgefüllt, in vielen Fällen wird noch über den Querschwellen eine 8 bis 10 cm starke Bohlendecke angebracht.

8.    Pilotenrost, wobei die Köpfe der eichenen oder kiefernen Piloten noch 0*6 m unter den tiefsten Grundwasserstand eingetrieben werden sollen. Die Stärke der Pfähle ist bis 5-5 m Länge mindestens 24 cm. für jedes m Mehrlänge 2⁻5 cm stärker, und die Entfernung der einzelnen Pfähle in einer Reihe von Mitte zu Mitte 1*0 bis P5 m, die der Pfahlreihen 0-8 bis 1*2 m anzuordnen. Die über die horizontal abgeschnittenen Pilotenköpfe zu legenden Langschwellen mache man 24/24 cm stark, die Querschwellen können etwas schwächer genommen werden, sollen aber in die Langschwellen mindestens 5 cm eingelassen sein. Die Spitze der Pfähle ist P/₂ bis 2mal so lang als die untere Pfahlstärke zu machen. Ueber Ausfüllung der Zwischenräume, eventuell Bohlenlage gilt dasselbe wie beim Schwellenrost.

Zuweilen werden auch bei gewöhnlichen Wohngebäuden Pilotirungen mit darüber liegenden Langschwellen und Ausfüllung des Raumes zwischen den Schwellen mit Thon, Bruchsteinmauerwerk oder Béton hergestellt, wobei die Piloten circa 1*0 m tief in den festen Boden einzurammen und je nach der Mauerdicke in 2 bis 3 Reihen anzuordnen sind.

In vielen Fällen, wo die Tragfähigkeit des zu dichtenden Baugrundes nicht besonders stark in Anspruch genommen wird, ordnet man auch Piloten mit einer Betonschichte darüber, oder auch blosse Bétonirung über einem Roste an.

9.    Eiserne Pfähle oder Röhren werden ebenfalls häufig mit Vortheil zu Gründungen angewendet, u. z. besonders dort, wo die Baugrube für diese Arbeiten nicht erweitert werden darf, z. B. hei Gebäuden in geschlossenen Städten. Am bequemsten sind hierzu die eisernen Schraubencilinder, bei welchen sich Radius, Steigung und

641

Anzahl der Umgänge der am unteren Ende angebrachten Schraube nach der Bodenbeschaffenheit richtet, und nimmt man bei weichem Boden Böhren bis zu 0‘6 m, bei festem Boden bis zu 1*0 m Radius. Die Cilinder werden sodann mit Béton ausgegossen.

10. Brunnenfundirung; bei den schwierigsten Terrainverhältnissen und hei Fundirungen im Wasser werden sowohl in technischer als auch in ökonomischer Hinsicht mit Vortheil Versenkbrunnen angewendet, deren Herstellungsweise bei Corr. P. Nr. 1687 auf Seite 300—301 besprochen wurde, und deren Abbildung auf Seite 297 enthalten ist.

Bei gewöhnlichen Wohngebäuden genügt bei Hauptmauern für jeden Fensterschaft, also für Distanzen von 2‘25 bis 3'5 m von Mitte zu Mitte gestellt, je ein Versenkbrunnen von 1*0 m Lichtdurchmesser, welcher vollkommen ausgemauert oder mit Betonmasse ausgefüllt wird, und worüber von Brunnen zu Brunnen entweder gewölbte Bögen gespannt oder Eisentraversen gelegt werden, auf denen dann die laufende Mauer ruht.

Bei Zwischenmauern können die Versenkbrunnen an die Kreu-zungspunkte derselben disponirt werden.

Eine Verankerung sowohl bei der Gurten- als auch bei der Traversenüberspannung der Brunnen in der Höhe des Brunnenkopfes ist unerlässig.

Allgemeine Angaben über Mauerstärken.

Bei Mauern aus behauenen Steinen oder aus Ziegelsteinen darf höchstens ¹Ii0 und bei solchen aus Bruchsteinen nur V₂₀ derjenigen Festigkeit, welche den Steinen entspricht, in Anspruch genommen werden.

Die Stärken verhalten sich unter sonst gleichen Verhältnissen bei Anwendung von

Werksteinen,

wie 5 bis 6    :

Ziegel

steinen,

lagerhaften

Bruchsteinen,

unregelmässigem

Geschiebe,

10

12

Trockenem Mauerwerk ist die D/а- bis 2fache Stärke der Mörtelmauern zu geben.

Im Nachstehenden sind die Angaben der Mauerstärken für aus gut gebrannten Ziegelsteinen ausgeführte Ziegelmauern zu verstehen, und ist bei Anwendung eines anderen Materiales die Umrechnung nach den vorstehenden Verhältnisszahlen leicht vorzunehmen.

Bezeichnet d die Mauerstärke, h die Mauerhöhe und 1 die freie Mäuerlänge, so ist für fr e i s t e h e n d e Mauern

d = Vs bis V i2 h

für an ihren Enden unterstützte, jedoch unbelastete Umfassungsmauern

n yp+h²

wo n je nach gewünschter Sicherheit = 8 bis 12 gesetzt werden kann.

41

642

Bei belasteten Umfangsmauern, die nur ein Geschoss hoch sind, nehme man, wenn t die Trakttiefe bedeutet

d 12Vt²+h².

Bei belasteten Umfangsmauern zu Gebäuden, welche mehrere Geschosse hoch sind, ist, wenn h die Höhe des letzten Geschosses bedeutet, und das Gebäude in der Tiefe nur 1 Zimmer hat, die Stärke der Mauern im obersten Geschosse

,    2 t -f- h

d _    48

sind jedoch 2 Zimmer in der Tiefe, so ist

j t -f- h d =—

Trennende Mauern, die Gebälke zu tragen haben, erhalten

t -f- h d =^6~

Scheidemauern erhalten, wenn sie durch mehrere Stockwerke gehen, die Ziegellänge zur Stärke; bei Scheidemauern in nur einem Geschosse genügt wohl auch die Ziegelbreite.

Für Futtermauern mit Strebepfeilern und einem Seitendruck ist die Stärke unten

d - 0-14 h

und ist bei starken Erschütterungen d in der Mitte gerechnet. Hie Stärke der Pfeiler betrage 1 bis l¹/* h, ihre Entfernung von einander höchstens 5’5 m.

Durch Austrocknen schwindet das Mauerwerk um circa V200 bis 7j so der Höhe.

. 50000 bis 75000 kg per qm „ 30000 „    „    „

Die zulässige Belastung für gutes Ziegelmauerwerk beträgt in Fundamenten

1600    bis    1700    kg

2100 „

. . frisch

in aufgehendem Mauerwerk . • . . 15000 und das Gewicht eines kbm mit Kalkmörtel hergestellten Ziegelsteinmauerwerks,

Kalksteinmauerwerks,

Sandsteinmauerwerks,

. frisch trocken 2000 „

Allgemeine Angaben Uber Gewölbe und Widerlagsstiirken.

Bezeichnet d die Ge wölb s stärke am Schlussstein und 1 die Spannweite des Gewölbes, so ist bei Anwendung von Ziegelsteinen für kreisförmige Gewölbe:

die im Scheitel horizontal abgeglichen sind d — 7i« 1; die bis zur halben Höhe hintermauert und im Rücken parallel der Laibung abgeglichen sind d = Vis 1;

643

die bis zur halben Höhe hintermauert und von hier bis zum

Scheitel verjüngt abgeglichen sind d = ¹U& 1, am Widerlager

d = V 32 1.

Werden Bruchsteine angewendet, so sind die durch vorstehende Formeln gewonnenen Resultate um Vs zu erhöhen.

Bei Anwendung von Quadersteinen ist, bei der Voraussetzung, dass das Gewölbe am Widerlager doppelt so stark ist, als am Schlussstein :

d - 0-314 -f % 1 d = 0-157 + V« 1 d - 0-078 + V»₆ 1

für starke Brückengewölbe für mittelstarke Gewölbe . für unbelastete dto.

werden :

Die Widerlagsstärken können ungefähr angenommen

für Kreisbögen = Vs 1

für überhöhte und Spitzbogen = Vs bis V« 1

für flache Bögen, deren Pfeilhöhe mindesten ¹U 1 beträgt —

V4 bis ²/₉ 1

für flache Bögen, deren Pfeilhöhe mindestens Vs 1 beträgt = ²/₇ bis % 1

für scheitrechte Bögen = Vs bis ¹/₄ 1 Zur Bestimmung der Höhe der Nachmauerung gilt als Regel, dass diese noch über die Brechungsfuge sich erstrecken soll. Diese ist durch Construction zu erhalten, wenn man am Anlaufe und am Schluss des Innenbogens die Tangenten und vom Schnittpunkte beider Tangenten die Normale an den Bogen zieht. Diese Normale gibt die Brechungsfuge. Ihr Schnitt mit dem Aussenbogen muss noch innerhalb der Nachmauerung liegen.

Allgemeine Angaben über Holzconstructionen.

Bezeichnet P die über einen Balken vertheilte Belastung, 1 die freitragende Länge, b die Breite, h die Höhe des Balkens, S die zulässige Belastung pro Flächeneinheit, so ist

bh²

PI

gg-; S = 66 kg pro qcm

b :h - 5: 7; h = 0'25 У PI.

Die Entfernung der Balken von Mitte zu Mitte mache man bei

grossen    Belastungen höchstens......0-75 bis 0‘9m

gewöhnlichen    „    „    ......1*0 m

geringen    „    „    ......1*2 m

. .    .175 kg

. ... 350 „ .... 400 „

. ... 450 „ 450 bis 550 „

. ... 677 _ .... 500 „

Unter gewöhnlicher Belastung wird die von Wohnräumen mit 300 kg per qm verstanden. Die Zufällige Belastung beträgt per qm in Dachräumen ohne Lagerräume

„ Futterböden.........

„ Fruchtböden.........

„ Tanzsälen..........

„ Werkstätten.........

„ Speichern..........

und auf gewöhnlichen Gehbrücken wobei jedoch die Eigenlast der Deckenconstrüction nicht mitgerechnet wurde.

41*

644

Bei gewöhnlicher Belastung in Wohngebäuden, wo die Träme 1Ю m von einander entfernt liegen, können folgende Tramstärken in Anwendung gebracht werden:

Freie

Tramlänge in m

Tramstärke in cm

Freie

Tramlänge in m

Tramstärke in cm

Freie

Tramlänge in m

Tramstärke in cm

оюс

Ю

Ю O Ю ibi>6

00 —1 —Д 0СД0

®    — <N

CO CO

In anderen Räumen mit grösserer oder geringerer Belastung ändere man die Tramstärken nach Massgabe der vorhin ziffermässig angeführten Belastungen.

Zur Verstärkung der Tramconstructionen wende man Kreuzverstrebungen, zur Verankerung bei jedem 3. oder 4. Balken eiserne 50 mm breite und 8 bis 15 mm starke Schlagscliliessen an, welche letztere in einer Entfernung von 0 5 m vom Tramende eingeschlagen und mittelst Eisenschuber vom Mauerwerk festgehalten werden.

Unterzüge werden bei gewöhnlicher Belastung in Entfernungen von 3 bis 5 m angebracht und ³⁰/₃4 cm stark angeordnet.

Verzahnte Tragröste sollen */12 bis */,₅ der Spannweite zur Höhe, ¹/₆о der Spannweite zur Sprengung und die Zähne Vs bis */io der Balkenhöhe erhalten. Die Zähne werden gewöhnlich l'O m lang gemacht, und die Stirnflächen derselben glatt gehobelt, wohl auch Bleiplatten oder Eichendübel eingeschoben.

Berechnung einfacher Holzverbindungen und Dachconstructionen.

«TR

Die Spannung, der Druck im Kopfband P ist, wenn Q als Last wirkt

sin « ’

Q die Gesammtbelastung gleichmässig über A C vertheilt, А В = В С.

PT

l?

WB

16 sin a

CC Cri

u— ?__Q__

61 cotga

645

Q die Gesammtbelastung eines Sparrens АС.

Wv,

Ж к

* H. = ³/₁₆ Q co% « ;

Щ = ⁵/₁₆ Q sin 2 a ;

JT₂ = ¹li₆ Q cotg a (3 -j- 10 sin a²);

Pl

ï5j

« («»« +10s““ );

-D = ⁵/₈ Q cos «².

ф die Gesammtbelastung eines Sparrens, gleichmässig über seine ganze Länge vertheilt; die kleinen Buchstaben bezeichnen die Längen der einzelnen Theile. Die mit starken Linien bezeichneten Theile sind auf Druck, dagegen die mit schwachen X Linien auf Zug in Anspruch ge-nommen.

T>

COS a

2 cos («—ß) ~ 2 st ’

T= Q

cos ß 2 sin («—ß) ~    2

cos и sin ß sin («—ß)

ist ß— 0, so ist h = 0 und St = 0;

)+Q

cos а

2" tg (и-ß) ;

für den Punkt P ist æ = Z, demnach P =

Für ganz flache Dächer,

O _    (? COS К

2 (sm ß -j- /3) ’ cos a si» ß sin (ß -|- j8) ’ cos ß 2 (smßf

P — Q sin ß ^1

P — Q sin ß

(9 cos ß 2 tg (ß—>)

- <?

•<- - : - -

.7'

V-,.

л: P

z?

t) +

Q cos ß 2 tg (ß + Ą

Allgemeine Angaben über Dachungen.

Bezeichnet q das Eigengewicht der Construction und Eindeckung, qt die Maximalbelastung durch das Gewicht von Niederschlägen (Regen, Schnee) und q₂ die Maximalbelastung durch den Windstoss in der Richtung der Schwere, a den Neigungswinkel der Dachresche gegen die Horizontale, P die Totalbelastung per qm geneigte Dachfläche, so ist

P = (q + di cos a + q₂) kg

646

Das Eigengewicht der Dachstuhlconstruction sammt Entdeckung (q) beträgt per qm geneigte Dachfläche:

Für Steinpappe.............

„ Blech ...............

„ einfach gedeckte Ziegeltaschen . . .

„ doppelt dto.

„ Falzziegel .

„ Schiefer, deutsche Chablonentafeln

dto. Schuppendeckung .... 90 „ dto. englischer oder französischer, einfach gelegt doppelt dto.

dto.

34 kg 40 „ 79

108 „ 82 „ 68 „

dto.

57 „

85 „

Die grösste Belastung durch Schnee und Regen (q₄) wird mit 72-3 kg per qm geneigte Dachfläche angenommen.

Die Belastung durch den Stoss des Windes lässt sich nach der Formel:

q₂ - 0-1185 V²

sin (a 4- 10)s

cos a

berechnen, in welcher v die Geschwindigkeit des gegen die Dachfläche gerichteten Windes bedeutet.

Diese Geschwindigkeit v beträgt hei lebhaftem Winde 6-9 m, bei Sturm circa 25 m, und bei Orcan circa 40 m.

Die Belastung durch Windstoss ist im Grossen und Ganzen mit 28 kg per qm bei einer Dachneigung von 25° anzunehmen.

Im Allgemeinen rechne man als Totalbelastung per qm Grundfläche (Horizontalprojection) :

für eiserne Dächer    . ..............150    bis    200    kg

für Schieferdächer............... 200    „    250    „

für Ziegeldächer .............. 225    „    275    „

Ist t die Gebäudetiefe, h die Dachstuhlhöhe, s die Entfernung der Sparren von Mittel zu Mittel, so nimmt man bei Satteldächern: für Stroh- und Rohrdächer . h —

P-prtr

für Asfaltdächer...... =    x/₂₄t,    s    =    1’24 m

für Holzcementdächer ....    —    х/₂₀    „    ¹/₈₀t, s    =    1'25 m

Die Entfernung der Dachbünder darf nie über 4-0 m betragen, und gilt im Allgemeinen als Regel, dass kein Dachconstructionsge-hölze auf mehr als 4-0 m Länge ununterstützt bleiben darf. Insbesondere hat man bei Hängwerken zu beachten, dass der Tram auf Entfernungen von höchstens 4’0 m aufgehängt werden muss; bei doppelten Hängwerken soll die Länge des Trames in dem Verhältnisse wie 3:4:3 aufgehängt werden. Das Auflager des Trames soll 0-4 m betragen und vom Fusse der Streben wenigstens 0-27 m Vorkopf gelassen werden. Die Versatzung soll V« der Holzstärke betragen, und wenn die Streben nicht verbolzt oder durch eine Haube zusammengefasst werden, so muss die Hängsäule einen 0*2 bis 0-27 m hohen Kopf bekommen.

е,

N.

h.

>\

■_i_ ______

а.

647

,'У

а.

Ц /А

Of,

Tabelle der Tortheilhaftesten Holzstärkeu für Dächer von 8 bis 24 m Spannweite und für doppelte Ziegeltascheneindeckung nach vorstehenden Profilen berechnet.

Spannweite in m

Bezeichnung

10

12

14

16

18

20    22    24

Holzstärke in cm

a)    Bundtramen

b)    Bundsparren

c)    Kehlbalken und Sprenger

d)    Leersparren

e)    Pfetten

13X18 j 16X18| 16X21; 18X21 13X16 13X16 16X181 16X21

13X13 13X13 16X16 16X18 5X13 5X13'¹ 5X15 6X16 !i 13X15 13X15 13X15 15X18

21X26

18X21

21X29

18X24

24X26 j 26X291 26X321 21X24 21X261 24X29;

18X18 18X21 7X16 8X16 15X20 15X20

21X21

8X18

15X23

21X24

10X18

15X23

24X24

13X18

15X23

f) Streben u. Bän-

der

8X10

8X13

8X15

10X18

10X20 13X20

13X23

15X23

15X23;

h) Zugstangen

2-5

2-5

3-5

4-5    5

Bolzen

2    !    2-5

3-5

Die Mauerbänke oder Kapphölzer mache man regelmässig 16/18 cm stark, lege sie flach und nach Umständen für eine gleichförmige Vertheilung der Belastung womöglich zwei nebeneinander.

Ueber specielle Berechnung von Dachstühlen siehe I. Abtheilung, Post Nr. 464 bis 508 und die dazu gehörigen Analysen in der

II. Abtheilung.

Thüren und Fenster.

Bei Thüren haben sich folgende Breiten am vortheilhafte-

sten gezeigt:

Scheunenthore........

Remisenthore ........

Stall thüren..........

Durchfahrtsthore.......

Hauseingangsthüren.....

Thüren für Säle.......

Thüren für Gesellschaftszimmer

84) bis 4⁻5 m 2-5 „ 1*25 „ 2-0 „ 2-3    „ 3-2 „

1*5 „ 2-2 „ 1-5    2*0    „

1-25 „ 1*6 „

648

1‘1 bis 1'25 nt

Thüren für Wohnzimmer ....

Thüren für kleinere Wohnzimmer

Küchenthüren.........

Speisekammerthüren......

Tapetenthüren.................„ „ „ „

Die Höhe nimmt man meistens gleich der doppelten Breite*, jedoch nie unter 2 m; Scheunenthore 4*0 bis 64) m, Remisenthore 3 bis 4-5 m.

0-9

0-9

0-7    „ 0*9 „

0-7

0-9

Eine zusammengestemmte Thüre, Thürfutter, Fensterladen oder Wandbekleidung erhält zur Rahme V₂, auf die Füllung ²/& der Fläche.

Bei Fenstern ist die geringste Breite 0'3 m, gewöhnlich 14) bis IT m; die Höhe ist entweder gleich der 2- oder ’^fachen BieiteT oder gleich der Diagonale des Rechteckes aus der einfachen und doppelten Fensterbreite; die Höhe über dem Fenster bis zur Decke bei Massivbauten 0*47 m, bei Fach werksbauten 0⁻4 bis 0'5 m; die Höhe der Fensterbrüstung 0⁻3 bis l'O m; die Fensterfaschen Ve bis V» der Fensteröffnung breit ; die Fensterflügel 0*3 bis 0'8 m breit, 0'03 m stark und die Holzbreite nicht über 04)65 m ; schliesslich mache man Fensterkreuze 0'04 bis 0'05 m breit und 0'08 m stark.

Feueruugsaulageii.

1.    Der Rost. Die Roststäbe, aus Schmiede- oder Gusseisen müssen lose aufliegen, und die ganze Rostfläche Vis bis Vae der Heizfläche betragen, wrobei man annimmt, dass pro Stunde 80 bis 90 kg Steinkohle auf 1 qm Rostfläche verbrannt werden können. Die Summe aller Rostspalten hat immer für Steinkohlen V<, für Holz und Torf Vs bis Vv der ganzen Rostfläche zu betragen, und ist hiebei die Breite der Spalten

für Steinkohlen    13 mm, für ungeformte Braunkohle 4'3 mm

„ Holz und Torf 6'5 mm, „ eckige    „    8—13 „

2.    Rauchrohren oder Schornsteine. Für dieselben gilt ohne Unterschied die Bestimmung, dass zwischen dem Holzwerke und der lichten Oeffnung des Rauchschlottes mindestens eine Mauerziegelbreite und ein stehender Dachziegel angebracht sein mussT und zwar in der Weise, dass der letztere die Lager- und Stossfugen der Mauerziegel deckt. Das Mauerwerk der Rauchfänge muss auf dem Dachboden auch auf der Aussenseite verbrämt oder verputzt sein. Die Rauchfänge sind immer so anzulegen, dass jeder bewohnbare Raum geheizt werden kann. Eiserne Röhren sollen über sich mindestens 0'6 m, neben sich mindestens 0*3 m vom Holzwrerk entfernt sein.

Die lichte Weite bei schliefbaren Schornsteinen muss mindestens 0'45 m gross sein ; bei engen, sogenannten russischen Rauchfängen muss der lichte Querschnitt mindestens 250 qcm. und die geringste lichte Breite 15 cm betragen, wenn dieselben höchstens für 2 Feuerungen dienen; für 3 bis 4 Feuerungen muss der Querschnitt mindestens 330 qcm gross sein und dürfen mehr als 4 Feuerungen in keinem Falle in einen russischen Rauchfang geleitet werden. Diese Bestimmungen gelten nur für geschlossene gewöhnliche Zimmerfeuerungen ; bei aussergewöhnlichen oder offenen Feuerungen ist entweder der Querschnitt entsprechend zu vergrössern, oder es sind mehrere russische Schornsteine anzubringen.

649

Die Stärke der Wangen und Zungen hat bei gewöhnlichen (Stuben- oder Kochherd-) Feuerungen mindestens die Ziegelbreite, bei starken und anhaltenden Feuerungen selbst bis zu 2 Ziegellängen zu betragen. Freistehende Schornsteine in einer Reihe, welche 1‘25 m höher als das Dach sind, sollen Wangen in der Stärke von der Ziegellänge erhalten oder gut verankert werden; dieses ist jedoch immer bei Höhen von mehr als 2*5 m nöthig.

Die freistehende Höhe einzelner Schornsteine, deren Breite nicht über 0‘6 m beträgt, darf ohne Verstärkung nicht über 3'8 m sein ; bei 2 oder mehreren Röhren nebeneinander nicht über 5 m.

Schleifungen unter 60 Grad mit der Horizontallinie dürfen in der Regel nicht saattfinden und sind die entstehenden Ecken entweder nach einem Bogen von mindestens 1*0 m Radius abzurunden oder durch Vorrichtungen gegen die Beschädigung der inneren Schornsteinwandung durch das Aufschlagen der Kugel an den Putzbürsten Vorsorge zu treffen. Letzteres hat insbesonders dann zu geschehen, wenn durch ausserordentliche Umstände eine Schleifung unter 60 Grad nicht vermieden werden kann. In diesen Fällen sind noch an jenen Stellen, wo die Abweichung von der Verticallinie stattfindet, Putzthürchen anzubringen. Die Schleifung kann auch in einem nach unten gekehrten Bogen geschehen, der von den damit in Verbindung stehenden Richtungslinien tangirtwird.

Bei Fabriksschornsteinen muss die lichte Weite grösser sein als die Summe der freien Zwischenräume des Rostes und gilt für sehr hohe Schornsteine als Regel, dass der Querschnitt im Lichten 4 mal so gross sei, als die Fläche der Luftzuströmungs-öffnungen des Feuerraumes. Runde Schornsteine aus Formsteinen werden oben 0T5 bis 0'23 m stark gemacht, und nach unten zu bei je 3-0 m um 04)2 m verstärkt; viereckige Schornsteine erhalten dagegen oben 0-3 bis 0-45 m Stärke, und nimmt letztere bei je 5 m um 0T2 m zu. Der Sockel (oder das Postament) des Schornsteines muss so breit gemacht werden, dass die Verlängerung der Böschungslinie nach unten das Mauerwerk nicht schneidet,

3.    Feuerher d e (Sparherde). Dieselben sind 1*6 bis 24) m lang, ö⁻8 bis 14) m breit und 0*7 bis 0*8 m hoch anzuordnen.

4.    Vorgelege (Kamine) sind in der Regel 14» m lang, 041m breit, P5 bis 24) m hoch; Heizkamine 0‘5 m lang und 0\5 bis 0⁻6 m breit. Dieselben müssen feuerfest gebaut, gewölbt und abgepflastert werden und dürfen nicht auf Balken oder anderen Ilolzdecken-constructionen aufruhen, sondern es müssen hierzu eiserne Lager gelegt, oder an den Ecken Stichkappen gewölbt oder eine Unterstützung ausgekragt werden. Die Umfassungsmauern erhalten die

Jede enge Rauchrohre muss an ihrem unteren Ende und auf dem obersten Dachboden PO m ober dem Dachfussboden oder den Lauftreppen mit 2 von einander getrennten, eisernen, in Falz schlagenden Putzthürchen von 0’4 m Höhe und von der Breite des Schlottes versehen sein. Diese Thürchen dürfen nie innerhalb des versperrten Bodenraumes, sondern stets von den Communica-tionsgängen aus zugänglich, ferners nie unter einer Treppe angebracht, und müssen von jedem Holzwerk mindestens PO m entfernt sein. Ist letzteres nicht möglich, so sind die Holztheile mit Blech zu beschlagen.

650

Ziegelbreite zur Stärke. Werden solche Kamine in Treppenräumen oder in der Nähe hölzerner Treppen angelegt, so müssen sie Eisen-thuren mit Federklinken erhalten.

Hölzerne Vorgelegsthüren sollen mindestens 0'6m von den Einziehlöchern entfernt sein und in Mauerfalzen liegen. Sind dieselben in einer Entfernung von 0*3 bis 0-6 m, so müssen sie mit Blech bekleidet, in noch geringerer Entfernung ganz aus Eisen hergestellt werden.

zu-

5.    Räucherkammern sind mindestens 1*5 bis 2*0 m lang und breit und 1*5. bis 2*2 m hoch anzulegen. Dieselben müssen ganz massiv und feuersicher erbaut, mit eisernen oder mit Blech verkleideten Thüren versehen sein, und darf die Weite der den Rauch und abführenden Röhren nicht über 0*03 m betragen.

6.    Kesseleinmauerungen. Bezeichnet b die Schieberöffnung, 1 die Länge des Feuerganges, a die Seitenlange oder den Halbmesser des lichten Querschnittes und h die Höhe des Schornsteines, so ist, wenn alle Dimensionen in m gegeben sind

für gewöhnliche Kessel b =

0T 1 3 1 + h

„ Dampfkessel

_ 0*1 (1 + 0-2 а) 1 b — 0*51 + 0T25(h—1)

Wegen der beim Anzünden sich entwickelnden Rauchmenge ist es vortheilhaft, diese Werthe um circa Vs zu vergrössern. Die Querschnitte der Feuergänge sind gleich b, die lichte Oeffnung über der Feuerbrücke gleich 1T25 b, die Zugöffnung des Rostes gleich 2 b zu nehmen.

Gewichts- und Inhalts-Tabelle kupferner Brau-, Koch- und Waschkessel.

Dnrch-

messer in m

Höhe

in m

Iuhalt

in 1

0-95 ! 0-55    400

1-0

1-1

0-6

500

Gewicht

Durch-

in kg

messer

Höhe

in ш

in m

Inhalt Gewicht i in kg :

in 1

1-2

0-65    630

0-65    750

cx5üoo;o<

vovo

ep -p tp

tH rH tH r-f

oooo

900 110 1200 125 1550 140 2000 160

Heizung.

Oefen sind nur gegen massive Wände in mindestens 01 m Entfernung zu stellen, und sollen von allem Holzwerk, sowie von allen Holz- und Windeldeckenconstructionen mindestens 0-63 m entfernt bleiben. Holzwände, welche näher liegen, müssen 0*15 m stark mit Ziegeln verblendet sein.

Bei eisernen Oefen rechnet man 150 kbm zu heizenden Raum per qm geheizte Ofenfläche.

651

2 Stunden:

Kachelöfen erwärmen per qm geheizte Ofenfläche in 1 bis

22 „ 25    „

15 bis 18 kbm Kaum eines Ifenstrigen Zimmers

31

« ^ « »

„ kleinen Saales 46    „    „    „ grossen

und macht man den Ofenumfang V? des Umfanges eines kleinen Zimmers, und х/э des Umfanges eines grossen Zimmers.

Die Höhe von Kachelöfen wird höchstens gleich der Sfachen Länge, in 3*0 m hohen und höheren Zimmern gleich 8 oder 8l/2 Kacheln, in 2*85 m hohen oder niedrigeren Zimmern gleich 6 oder 7 Kacheln über der Herdfläche, die Länge je nach den Dimensionen des zu beheizenden Raumes gleich 2x/₂ bis 6x/₂ Kacheln, die Breite gleich lx/₂ bis 4 Kacheln gemacht. Die Züge von 0*04 qm Querschnitt erhalten bei Holzfeuerung 9*0 m, bei Torf und Steinkohlen 64) m, bei Coaks 4*5 m Länge.

Die gewöhnliche Kaminheizung liefert etwa 10 bis 12 Procent Nutzeffect des Brennmateriales; der Nutzeffect kann bei der Ofenheizung auf 70 bis 90 Procent steigen.

Kanalheizung. Werden bei Kanalhei^ung oder Heizung mittelst Feuergängen die Kanäle aus Ziegeln oder Kacheln hergestellt, so erhalten sie die Grösse derselben zur lichten Breite und Höhe, während Röhren von Thon oder Eisen nicht unter 0*21 m Durchmesser in Anwendung gebracht werden dürfen. Die Feuergänge werden bei 0*07 qm Querschnitt 31*0 bis 38*0 m lang, die Steigung derselben per laufendes Meter mindestens 0*02 m, der Schornstein circa V₃ der Feuergangslänge hoch, der Feuerungskasten 0-8 bis 0*9 m lang und 0*5 bis 0*6 m breit gemacht; letzterer ist noch mit Eisenplatten zu decken oder 0*15 m stark einzuwölben.

Luftheizung. Den Leitungskanälen für die warme Luft gebe man mindestens 0*04 qm, für gewöhnliche Räume 0*05 qm, für grosse 0*05 bis 0*07 qm, höchstens 0*08 qm Querschnitt.

Die Leitungskanäle für die kalte Luft erhalten einen um x/5 his ł/₄ grösseren Querschnitt, als die für warme Luft, wenn die Luft aus den Räumen zur Heizkammer zurückgeführt wird; wird jedoch die Heizkammer von der Atmosphäre gespeist, so mache man die Summe der Querschnitte der Kanäle für kalte Luft gleich ®/₄ bis ХД der Summen der Querschnitte der Kanäle für warme Luft, und haben hierbei die Ableitungsrohren für die kalte Luft der Räume ¹/₄ bis Vs vom Querschnitte der Leitungsröhren für die warme Luft.

Die Heizkammer ist so einzurichten, dass zwischen Ofen und Umfassungswand 0*3 bis 0*5 m Zwischenraum bleibt. Die Umfangswände werden doppelt, mit hohlem Zwischenräume von 04)5 bis 0*15 m Breite hergestellt, und soll die Stärke der äusseren Mauer nicht über 0*15 m betragen.

Für die Oefen in der Heizkammer rechnet man 1 qm Ofenfläche am besten auf 180 kbm, mindestens aber auf 250 kbm des zu heizenden Raumes. Die Oefen sind von hochkantigen Ziegeln oder auch mittelst eisernen Schienen und einer doppelten Lage Dachziegel aus steigenden und fallenden Zügen gebildet, und nicht über 0*8 m breit. Die Züge sind bei 0*05 bis 0*07 qm Querschnitt bis 10*0 m lang; von eisernen Platten oder Röhi*en von 150 bis 200 mm Durchmesser in 2¹/₂ bis 3maliger auf- und niedergehender Leitung im

652

Ganzen 7⁻5 m lang, und wird das Gewicht der Röhren durch die Muffen um 20 bis 25 Procent vermehrt.

Nähere Angaben über Caloriféren (Heizöfen, Verticalsystem mit Befeuchtung) siehe Seite 249—251.

Warmwasserheizung. Die Grösse der Wärmflächen hängt ab von der Temperatur des den Wärmapparaten (Cilinderöfen, Rohrsystemen) zugeführten Wassers; von der Grösse, der Stärke, dem Material und der Aussentemperatur der Wärme transmittiren-den Flächen; von der Oertlichkeit, Etagenhöhe, dem Grade der natürlichen Ventilation, (hervorgerufen durch undichte Fenster und Thüren) und dem der künstlichen Ventilation, ferners von der Beschaffenheit der Aussenflächen der Wärmapparate (ob dieselben rauh oder polirt, dunkel oder hell sind).

Für den als Wärmereservoir dienenden Kessel ist. auf 1 qm Fläche der Wärmapparate bis 65 1 Wasserinhalt und Steinkohlenfeuerung vorausgesetzt, für 10 qm Wärmfläche 0'03 bis 0’05 qm totale Rostfläche zu nehmen, je nach der Grösse der Heizung und der dem Heizer gegebenen Heizzeit, welche nicht unter l,/₂ bis 2V, Stunden betragen darf. Bei grossen Heizungen ist auf 0T qm Rostfläche mindestens 1'5 qm feuerberührte Kesselfläche zu nehmen, wenn möglich bis 6 qm.

Die Weite der Röhren, welche den Wärmapparaten das warme Wasser des Kessels zuführen, sowie derjenigen, welche das abgekühlte Wasser in den Kessel zurückführen, hängt von der Grösse der an einem Rohrstrang befindlichen Heizfläche, von den Biegungen der Röhren, von der Reibung des Wassers an den Wandungen etc. ab. Für 10 qm Wärmfläche ist 11 bis 7 qcm Rohrquerschnitt im Minimum zu nehmen, je nachdem ein kleiner oder viele grössere Wärmapparate von dem Rohre gespeist werden. (Siehe auch Seite 251-253.)

Heisswasserheizung. Die ganze Rohrleitung besteht aus schmiedeeisernen Röhren von 26 mm Lichtdurchmesser, welche auf den Druck von 80 Atmosphären probirt und wovon der sechste Theil in Spiralen gewunden in einem Herde direct dem Feuer ausgesetzt ist. Für 1 qm Röhrenfläche rechnet man 60 bis 90 kbm zu beheizende Räume und ist die Temperatur des Wassers in den Röhren 150 bis 200 Grad unter einem Drucke von 6 bis 15 Atmosphären. (Siehe auch Seite 253—255.)

Dampfheizung. Auf 1 qm Wärmefläche rechnet man 45 bis 60 kbm zu beheizenden Raum. Röhren aus Gusseisen werden 10 mm stark gemacht; in Trockenstuben wendet man auch innen und aussen geschwärzte Röhren aus verzinktem Eisenblech an. Diese Art von Heizung empfiehlt sich besonders für Fabriken mit Hochdruck-Dampfmaschinen. (Siehe auch Seite 255.)

Gasheizung. Für Wohnräume gilt dasselbe wie bei der Zimmeröfenheizung Gesagte.

Ventilation.

Bei Ventilationsanlagen ist in erster Linie die Art der Luftverschlechterung, und dann die der Lufterneuerung in Betracht zu ziehen. Die Luft bewohnter Räume wird überhaupt verschlechtert :

1. Durch Respiration. Die atmosphärische Luft enthält im reinen Zustande höchstens O’O5°/₀ Kohlensäure; da nun der Mensch

653

durchschnittlich pro Stunde 3 kbm reine Luft ein- und ebensoviel verdorbene Luft ausatlimet, welche letztere aber 4°/₀ Kohlensäure und 0‘05 kg Wasserdampf enthält, so wird in geschlossenen Räumen schnell ein ungesundes Miscliungsverhältniss der Luftbestandtheile eintreten, und es bedarf daher aus diesem Grunde einer Erneuerung der Luft von 120 kbm im Maximum per Stunde und Kopf.

2.    Durch Transpiration und Perspiration. Die atmosphärische Luft enthält im noch guten Zustande im Maximum 7 g Wasser, und werden von einem Menschen durchschnittlich per Stunde 5 kbm Luft mit Wasserdämpfen und anderen gesundheitsschädlichen Stoffen verdorben.

3.    Durch Beleuchtungsmittel. Die durch Beleuchtungsmittel noth wendig werdende Lufterneuerung beträgt per Stunde:

für 1 Talglicht bei 04)1 kg Talgverbrauch . .    . . 1‘66 kbm

für 1 Stearin- oder Wachskerzenflamme ......

für 1 starke Lampenflamme ............

für 1 Gasflamme bei 0T kbm Gasverbrauch d. i. gleich

dem Verbrauche eines Brenners........— -    ,,

Ausserdem wird jedoch die Luft in Werkstätten, Spitälern, Schulen, Kasernen, Ställen etc. noch durch verschiedene chemische Processe verdorben und ist im Allgemeinen der Luftbedarf für derartige Objecte per Kopf und Stunde:

in Werkstätten mit nur durch Respiration und

Transpiration verdorbener Luft........

in Werkstätten, wo auch andere chemische Processe

stattfinden....................

in Spitälern für gewöhnliche Kranke.......

für Verwundete und Wöchnerinnen

bei Epidemien............

in Kasernen bei Tage ..............

bei Nacht..............

6-0

24-0

25-6

60 kbm

100 „ 70 .. 100 „ 150 „ 30 „ 50 „ 50 „ 50 „ 15 „ 30 „

in Gefängnissen.......

in Theatern.........

in Volksschulen.......

in Mittel- und Hochschulen

in Ställen ....................— „

Die Mittel zur Erneuerung der Luft sind sehr verschieden und genügt in den meisten Fällen die natürliche Ventilation, welche durch Luftkanäle in den Aussenmauern bewirkt wird, wobei die Regulirung des Luftstromes durch Klappen und Schieber stattfindet. Bei der natürlichen Ventilation wird die Lufterneuerun^ durch die Temperaturdifferenz zwischen der kalten äusseren Luft und der in dem zu ventilirenden Raume befindlichen warmen Luft bewerkstelligt.

Weitere Mittel zur Lufterneuerung sind die künstliche Erwärmung der Luft in hierzu bestimmten Kanälen und die Zuleitung von bereits erwärmter Luft. Die erstere wird dadurch bewirkt, dass der mit dem zu ventilirenden Raume in Verbindung gebrachte Luftableitungskanal, gewöhnlich ein Kamin, entweder durch eine daselbst befindliche Rauchrohre oder aber durch eine in oder neben demselben erhaltene Feuerung erwärmt wird. Darüber angestellte Versuche haben ergeben, dass durch einen Kamin aus glatten Thonröhren von ü‘03 m Weite und 20'0 m Höhe, bei welchem

200

654

an der Einmündung in dem zu ventilirenden Raume eine Gasflamme unterhalten wird, mittelst Verbrennung von 14) kbm Leuchtgas circa 7000 kbm verdorbene Luft abgeführt wird. Bei einem Kamine von 0-8 m lichter Weite und 20 0 m Höhe ist die abgeführte Luftmenge umgekehrt proportional dem Volumen des hiezu verbrauchten Gases, und wurden hiebei folgende Versuchsresultate beobachtet:

0*40    0*80    1*0    1*2    1*4

700    600    500    450

Volumen des in 1 Stunde verbrannten Gases in kbm . . . 0*20 Volumen der pro Stunde durch Verbrauch von 1 kbm Gas abgeführten Luft in kbm . . 1900    1400

Bei weniger hohen Kaminen ist das abgeführte Luftquantum propoi’tional der Quadratwurzel der Kaminhöhe.

In vielen Fällen benützt man schon vorhandene Wärmequellen zur Erwärmung der über denselben angebrachten Luftabzugskanälen, wie z. B. bei Kaminfeuerungen in Sälen, Kronleuchtern in Theatern etc. und bewirkt so die Erneuerung der Luft in den zu ventilirenden Räumen.

Die Zuleitung von erwärmter Luft ist bei Luftheizungen mit Vortheil in Anwendung zu bringen und achte man, dass die Luft in den Zügen im Maximum 1*5 m Geschwindigkeit habe.

Schliesslich werden noch verschiedene mechanische Mittel zur Ventilation verwendet und bedient man sich hierzu sogenannter Sauger (Flügel- oder Schraubenventilatoren, Exhaustoren etc.).

Wasserbedarf.

Bei dem Baue der neuen Wiener Hochquellen-Wasserleitung ist als Bedarf pro Tag und Kopf 0 089 kbm u. zw. 0*032 kbm für den Familiengebrauch und 0*057 kbm für Strassenreinigung, öffentliche Anlagen und industrielle Zwecke angenommen worden.

Dem Projecte der städt. Wasserleitung in Berlin ist ein Bedarf von 0*14 kbm pro Tag und Kopf zu Grunde gelegt.

Nach Bixio beträgt der tägliche Bedarf: für alle Bedürfnisse einer erwachsenen Person . . . 0*01 kbm für ein Pferd mittlerer Grösse, welches mit trockenem Futter genährt wird, inch des zur Wartung und

Reinigung des Stalles nöthigen Wassers.....0*05 „

0*03 „ 0*002 „

für ein Rind, welches einen Theil des Jahres mit Grünfutter genährt wird, incl. des zur Wartung und

Reinigung des Stalles nöthigen Wassers.....

für ein Schaf, welches einen Theil des Jahres weidet

und im Winter oft Rüben erhält.........

0*002 „

für ein Schwein, welches zum Theile das in der Haushaltung schon gebrauchte Wasser als Getränk erhält und gereinigt wird.............

Wasserclosets bedürfen zu ihrer Spülung pro Tagu. Kopf 0*015 „

Grössenverhültnisse und specielle Angaben für Hochbauten.

Ueber Mauerstärken bei gewöhnlichen Hochbauten geben die gesetzlichen Vorschriften den hinreichendsten Aufschluss und ist ein Verzeichniss der derzeit in Oesterreich geltenden Bauordnungen auf Seite 629 bis 631 gegeben. Wo es sich darum handelt, ausserge-— 655

wohnliche Mauerconstructionen herzustellen, beachte man die auf Seite 641 und 642 gemachten Angaben. Im Uebrigen sind jedoch auch hier einige specielle Notizen darüber beigegehen und beziehen sich dieselben auf Herstellungen aus Ziegeln.

Bei Verwendung von Bruchsteinmateriale sind daher die hier angegebenen Stärken um mindestens Vs zu erhöhen.

1. Wohngebäude. Die Kellersohle ist mindestens 0’3 m über dem Wasserstande anzulegen, oder es sind besondere Vorkehrungen zur Trockenlegung der Kellerräume, wie z. B. Ausführung der Umfassungsmauern und des Pflasters in hydraul. Kalkmörtel oder Cement zu trelfen.

Das Fundament muss des Frostes wegen mindestens l'Om tief, von der Erdoberfläche an gerechnet, gelegen und soll nach jeder Seite um 0'08 m breiter als die darüberstehende Mauer sein.

Bei Kellermauern bestimme man die Stärke nach den Regeln für Futtermauern ; in gewöhnlichen Kellern von nicht über 4 m Höhe genügt es jedoch, wenn dieselben nach jeder Seite mindestens um 04)8 m stärker als die Parterremauern gemacht werden. Ist die Verstärkung nur nach einer Seite zulässig, so muss dieselbe 0*15 m betragen.

Der Parterrefussboden muss mindestens 0-3 m (in Wien nur 0T5 m) über dem Strassenniveau liegen, wenn nicht besondere Rücksichten wie z. B. bei einem im Ueberschwemmungsrayon gelegenen Objecte eine weitere Erhöhung zur Nothwendigkeit machen. In solchen Fällen ist der Parterrefussboden mindestens 0*15 m über dem grössten Wasserstand anzuordnen.

Die Stärke der Hauptmauern bei ebenerdigen Gebäuden hat mindestens 0*45 m, wenn aus Bruchstein ausgeführt mindestens 0*6 m zu betragen.

Im mehretagigen Gebäude mache man die Hauptmauern des letzten Geschosses, wenn die Zimmertiefe 6’3 m nicht überschreitet, 0‘45 m, sonst mindestens 0⁻6 m stark und können die Hauptmauern zweier auf einander folgenden Stockwerke bei Anwendung von Tramdecken die gleiche Stärke erhalten.

Bei Anwendung gewölbter Decken auf eisernen Trägern ist die gleiche Stärke der Mauern durch alle Stockwerke zulässig, ebenso bei jenen Theilen von Hauptmauern, welche keine Deckenconstruc-tionen zu tragen haben (z. B. freistehende Giebel). In allen andern Fällen sind die Hauptmauern per Geschoss von höchstens 4 m Höhe nach unten zu um 0’15 m zu verstärken.

Mittelmauern sind bei Anwendung von Dübelböden mindestens 0-6 m, bei anderen Deckenconstructionen und 2stöckigen Gebäuden 0'45 m, bei mehretagigen Gebäuden ebenfalls 0*6 m stark durch alle Stockwerke zu machen. Tragen dieselben jedoch gar keine Decken oder nur Tramdecken in höchstens 2 Geschossen, so genügt an jenen Stellen, wo keine Schornsteine Vorkommen, eine Stärke von 0"3 m.

Scheidemauern, welche Wohnungen trennen, sind 0*3 m, mindestens jedoch 0‘23 m stark, solche zwischen einzelnen Theilen Einer Wohnung 0T5 m stark herzustellen. Letztere können auch aus auf beiden Seiten verputzten Riegelwänden oder aus auf beiden Seiten stukaturten Hölzwänden hergestellt werden.

Stiegenmauern mache man durch alle Stockwerke 0⁻45 m stark, bei geradarmigen Stiegen genügt auch eine Stärke von 0’3 m.

656

Feuermauern haben eine Stärke von 0*3 m, bei vierstöckigen oder freistehenden Gebäuden im Parterre eine solche von 045 m zu erhalten, dürfen keine wie immer geartete Oelfnung besitzen und sind . am Dachboden mindestens 045 m stark herzustellen ; das Dachgehölze darf bei solchen Mauern nicht durchlaufen, sondern muss von der Mauerflucht in einer Entfernung von mindestens 0'05 m abstehen. Hohe, freistehende Giebel sind auch am Dachboden 0'3 bis 0*45 m stark herzustellen und über die Dachresche zu führen.

Stallungen und Futterkammern, die in oder nächst Wohngebäuden untergebracht sind, müssen feuersichere Decken erhalten.

Als feuersichere Decken können auch solche Holzdecken betrachtet werden, welche nach unten zu mit Eisenblech verschalt und oben mit einer Schuttlage versehen sind.

Dachräume sind immer abzupflastern und solche von über 30-0 m Länge durch mindestens 045 m starke und 0*25 m über die Dachresche hinausragende Brandmauern abzutrennen. Etwaige Thüren in denselben sind aus Eisen mit Stein- oder gemauertem Gewände herzustellen.

Die Höhe der einzelnen Geschosse darf nicht unter 2*5 m (in Wien nicht unter 31) m) betragen, die Länge eines 2fenstrigen Zimmers mache man nicht unter 5D m, die eines lfenstrigen nicht unter 31) m.

Stiegenbreite 1‘25 m, bei Gebäuden am flachen Lande genügt 14 m, mindestens aber 01)5 m, den Stiegenauftritt mache man nie über 045 m, den Stiegeneintritt (Stufentiefe) nicht unter 0*3 m, streng-stenfalls 0"26 m bei secundären oder wenig benützten Treppen.

Sind Stiegen von Holz hergestellt, so müssen sie unterwölbt oder doch an der unteren Seite verschalt und mit starker Stuka-turung versehen werden.

Aborte für höchstens 2, im Maximum 3 Familien und mindestens 0*9 m breit.

Für Façadirung ist am Sockel eine Uebergreifung über die Baulinie um liöchstens 25 cm zulässig.

Ueber Feuerungsanlagen, Heizung und Ventilation lese man die entsprechend vorhergehenden Kapitel.

Bei Senkgruben rechne man für 1 Familie zu 6 Personen bei alljährlich 4maliger Ausräumung 2 kbm Grösse. Dung- und Mistgruben sind mindestens 2Ю m entfernt von Brunnen und bewohnten Räumen anzulegen.

Höfe situire man so, dass genügend Licht- und Lufteinfall möglich ist und wird die quadratische Form der Grundfläche immer der Rechtecksform vorzuziehen sein. Zum Umkehren eines 2spän-nigen Wagens ist circa 35 qm Hofraum erforderlich.

Die totale Höhe der Wohnhäuser darf bis zum Dachsaume 254f m, welche Höhe bei abfallendem Terrain auf dessen obersten Punkt zu gelten hat, nicht überschreiten.

Wohnhäuser mit mehr als 4 Stockwerken (einschliesslich eines etwaigen Mezzanins) dürfen nicht gebaut werden, doch kann das Parterregeschoss derart untertheilt werden, dass der Zugang zu den auf diese Weise geschaffenen oberen Räumen nur durch die unteren Räume, aber keinesfalls durch die Hauptstiege bewirkt wird.

2. Wohngebäude in isolirter Lage. Die isolirte Lage eines Wohngebäudes wird dann angenommen, wenn jeder Punkt eines solchen Gebäudes von anderen Gebäuden mindestens 200 m entfernt ist.

657

Jedes derartige Gebäude muss von anstossenden ähnlichen Gebäuden durch eine mindestens 0-3 m starke und 0'25 m über das Dach hinausragende, aus gebrannten Ziegeln hergestellte Feuermauer, durch welche weder Holzbestandtheile, noch Thür- oder Fensteröffnungen durchgeführt werden dürfen, vollkommen abgetrennt sein ; doch können derart ausgeführte Feuermauern zwei Gebäuden gemeinschaftlich dienen.

Die Umfangsmauern ebenerdiger, sowie die des obersten Geschosses mehretagiger Gebäude können, wenn die Stockwerkshöhe höchstens 3'0 m beträgt, und dieselben aus Ziegeln hergestellt werden, 0-3 m Stärke erhalten.

Werden diese Mauern jedoch aus Bruchsteinen oder gemischtem Mauerwerk aufgeführt, so müssen dieselben mindestens eine Stärke von 0'45 m erhalten und ist hiebei die Anwendung gleicher Mauerstärken in 2 aufeinanderfolgenden Geschossen zulässig.

Bei Herstellung der Umfangswände aus Riegelholz sind die Holzstärken nach Massgabe der verlangten Tragfähigkeit zu berechnen, und ist bei den etwa in der Nähe befindlichen Feuerungsanlagen auf deren Isolirung gebührende Rücksicht zu nehmen.

Dachbodenwohnungen sind nur dann zulässig, wenn sie im mittleren Theile mindestens 2*2 m, an den niedrigsten Theilen mindestens T5 m im Lichten hoch, von innen verschalt und stukaturt sind, und der Dachboden mit einer 0-08 m hohen Schuttlage und einem mindest 0‘04 m starken Lehmestrich oder einem Ziegelpflaster überdeckt ist.

3. Industriebauten. Unter Industriebauten werden alle Fabriks- und Werkstättengebäude, sowie auch alle Magazins- und Lagerräume verstanden.

Bei diesen ist vor allem die isolirte oder nicht isolirte Lage derselben aus Gründen der Feuergefährlichkeit in Betracht zu ziehen, und wird ein Object oder ein ganzer Complex von Industriegebäuden dann für isolirt angesehen, wenn es von anderen Gebäuden mindestens 20'0 m entfernt ist. Der Isolirungsraum muss unverbaut sein und bleiben, und wird der Grund von öffentlichen Strassen, sowie das Bett von Flüssen und anderen öffentlichen Gewässern hiebei mit eingerechnet.

Beträgt die Entfernung einzelner Gebäude einer Industrie-Anlage mindestens 10 m, so wird ihre Lage gegenseitg ebenfalls als isolirt angesehen.

Die Umfangswände, überhaupt alle Constructionstheile solcher Objecte können aus jedem beliebigen Materiale hergestellt werden, und beachte man bei Berechnung der Stärke derselben die bereits vorhergemachten allgemeinen Angaben.

Die Anzahl der Stockwerke ist eine beliebige und richtet sich nach dem Zwecke des vollendeten Gebäudes.

Bei Anlagen von Fabriksgebäuden in isolirter Lage bringe man jedoch folgendes unbedingt zur Anwendung:

a) In jedem Gebäude, welches aus mehr als einem Parterregeschosse besteht, ist eine feuersichere Rettungsstiege mit eigenem gemauerten Stiegenhause und feuersicheren Decken so anzubringen, dass dieselbe von keinem Punkte mehr als 40’0 m ent-

42

658

fernt ist, und können diese auch an der Aussenseite im Isolirungs-raume angebracht werden. Die Breite derselben hat, wenn sie in Grefahrsmomenten nicht für mehr als 50 Personen zu dienen hat, 1'25 m hei geradarmigen Stiegen und 1*5 m bei runden Stiegen zu betragen, und schlage man für je 50 Personen mehr 0‘15 m zu. Gebäude, welche nicht den eigentlichen Fabrikationszwecken dienen und wo sich nur wenige Personen befinden, wie z. B. Magazine, können mit hölzernen Stiegen versehen werden, welche jedoch an ihrer untern Fläche einen Stukaturverputz erhalten müssen.

b)    Alle Rauchfänge und Feuerungen müssen aus feuersicherem Materiale erbaut und von jedem Holzwerke isolirt sein.

c)    Dampfkessel sollen wo möglich entfernt von solchen Localen aufgestellt werden, in denen eine grössere Anzahl von Personen gewöhnlich arbeitet. Die Kessellocale dürfen nur leicht überdeckt und in keinem Falle gewölbt werden.

Bei nicht isolirten Industriebauten gelten im Allgemeinen die für Wohngebäude gemachten Angaben mit folgenden Modificationen :

a)    Alle Wände, mit Ausnahme jener, welche an ein nachbarliches Eigenthum grenzen, dann jener, in denen sich Feuerungen befinden, können aus Riegelwänden hergestellt werden.

b)    Mauerstärken, sowie die Stärken aller anderen Constructions-theile berechne man nach den diesfalls gemachten allgemeinen Angaben.

c)    Zwischenwände können überall dort, wo nicht durch Arbeit oder Vorrätlie Feuersgefahr vorhanden ist, aus Holz hergestellt werden.

d)    Die Herstellung von Tramböden oder einfachen Bretterfuss-böden ohne Schuttlage und ohne Stukaturung, sowie die Benützung der Bundträme des Dachstuhles zur Deckenconstruction im letzten Geschosse ist zulässig.

«) Die Anzahl der Geschosse kann eine beliebige sein, wobei jedoch Locale, in welchen durch längere Zeit gearbeitet wird, nicht unter 3*0 m hoch sein dürfen.

f) Die totale Höhe solcher Gebäude darf 25 0 m nicht überschreiten.

Bei Industriegebäuden, welche nicht vollständig isolirt sind, ist der nicht isolirte Theil nach den hiefür gegebenen Normen herzustellen und durch eine Feuermauer von dem nach den Principien für isolirte Gebäude erbauten Theile zu trennen.

Wohngebäude für Beamte und Arbeiter können bei isolirten Industriebauten aus Riegelwänden unter gehöriger Rücksichtnahme auf Feuerungsanlagen erbaut werden. Bei nicht isolirten Industrieanlagen sind dieselben jedoch nach den Bestimmungen für Wohngebäude zu erbauen, und von den Fabrikationslocalitäten feuersicher zu trennen.

Bei allen Industriebauten ist auf Räumlichkeit für Feuerlöschrequisiten und auf eine gehörige Vertheilung von Wasserbehältern im Innern der Gebäude Rücksicht zu nehmen, ferner für je 50 Personen gut ventilirte Aborte und Pissoirs anzubringen.

659

GrössenverhäLtnisse für Nebengebäude und landwirtschaftliche

Anlagen.

1.    Gewächshäuser (Glashäuser). Ihre Hauptfront ist womöglich gegen Süd-Ost zu legen und beträgt die erforderliche Temperatur für

Die Vorderwand mache man 0*95 bis 1*25 m hoch und stelle sie auf ein mindestens 0*3 m über die Erde ragendes Fundament. Die Stellagen werden in der Mitte, von der Vorderfront circa Г2 bis 2*0 m entfernt aufgestellt, so dass der Vordergang 0*6 bis 1*0 m breit wird. Fensterregale werden 0 5 bis 0*6 m breit gemacht. Lohbeete mache man 1*0 bis 1*25 m tief, an der Hinterwand 0T5 bis 0*2 m höher.

Wird di 3 Heizung durch Feuerkanäle bewirkt, so ordne man den Ofen 125 m tief unter dem Boden des Gewächshauses an, versehe ihn mit einer gewölbten Decke und lasse den Boden gegen den Kanal zu ansteigen. Der Kanal wird am besten aus Thonplatten hergestellt, 0*23 m hoch gemacht und erhält circa ł/io Steigung.

Wird die Heizung durch Warmwasser bewirkt, so verlege man die Feuerung 0*6 bis 1*25 m unter den Fussboden des Feuerraumes und über derselben in Fussbodenhöhe einen 14) bis 1*25 m langen und 0*26 m weiten Kupferblechcilinder, von dessen höchstem Punkte 0 09 m weite Böhren nach einem Reservoir von 0*6 m Durchmesser und 125 m Höhe führen. Die Rückführung wird durch vom Boden des Reservoirs nach dem tiefsten Punkte des Cilinders führende Rohre bewerkstelligt.

2.    Mehlmagazine erhalten per Etage mindestens 2’8 m Höhe. Die 1*0 m langen, 0*7 starken und 3*3 hl fassenden Mehltonnen stelle man in 2 Reihen nebeneinander und 3 Reihen übereinander und mache die Gänge 1*25 m breit; Raumbedarf sonach für 60 Tonnen exclusive Gänge 74) m lang, 24) breit. Gewicht per hl Mehl 47 kg, zusammengerüttelt 56 kg. Fenster 0*95 bis 1*1 m breit, 1*25 m hoch, circa 44) m von einander entfernt; Windlöcher 1’6 m breit, 1*25 m hoch mit Klappthüren.

3.    Salz magazine erhalten 1 bis 2 Geschosse von mindestens 2*8 m Höhe. Die Salztonnen haben dieselben Dimensionen wie die Mehltonnen, werden auch in gleicher Weise aufgestellt und wiegen im gefüllten Zustande circa 204 kg. Dementsprechend rechnet man bei Salzmagazinen 800 kg Belastung per qm Bodenfläche. Fenster und Windlöcher wie bei Mehlmagazinen.

4.    Wagenremisen erhalten ihre Grösse nach den unterzubringenden Wägen und Gerätschaften und sind im Nachstehenden •einige massgebende Dimensionen angegeben:

1 Kutsche 1*6 bis 1*9 m breit, 2*8 m hoch, ohne Deichsel 3*0 bis 4*0 m lang, mit Deichsel 6*3 m lang:

1 Erntewagen 1*3 bis 2*2 m breit, ohne Deichsel 3*0 bis 5*0 m, mit Deichsel 6*00 bis 7*7 m lang;

1 Ackerwagen 2*5 bis 3*2 m breit, 6*5 m lang;

1 Schlitten 19 bis 2*5 m lang, 1*0 bis 1*25 m breit.

1 Feuerspritze 1*6 m breit, ohne Deichsel 3*0 m, mit Deichsel 5*4 m lang;

42*

660

1 Pflug 2*2 bis 3'2 m lang, 0*95 bis 1*6 m breit;

1 Egge 1*25 bis 1*9 m lang, 1*25 bis P4 m breit;

Remisenthore sollen wenigstens 2*5 m breit, für Fracht- und Ackerwagen 4*4 m breit und 3*5 m hoch sein.

5.    Heu schöpfen erfordern per 100 kg Heu 1*5 kbm Lagerraum.

6.    Holzschopfen. Holz wird 3*15 m hoch geschlichtet. Für Kleinmachen des Holzes reservire man 5*0 bis 10 0 qm Grundfläche.

7.    Pferdeställe. Die Hauptfront derselben wird am besten gegen Norden oder Westen gestellt und ist der Standraum ohne Krippe:

Für 1 gewöhnliches Ackerpferd 2*2 bis 2*5 m lang, 1*25 m breit ; für 1 starkes Ackerpferd, Kutschen- oder Wagenpferd 2*5 bis 2*8 m lang, inch Streitbaum 1*4 bis 1*5 m breit; für ein solches Pferd im Kastenstande 2*5 bis 2*8 m lang, 1*9 m breit ;

für ein sehr schweres Pferd 3*1 m lang, 1*75 m breit; für ein sehr schweres Pferd im Kastenstande, 3*1 m lang, 1*9 bis 2*2 m breit;

für 1 Hengst oder Beschäler im Kastenstande 3*1 m lang, 2*2 bis 2*5 m breit;

für eine Mutterstute mit Fohlen 3*8 m lang, 3*8 bis 5*1 breit; für 1 Fohlen in eigenen Ställen 4 qm.

Gangbreite: in gewöhnlichen Ställen 1*25 bis 3*0 m, in Mar-ställen bei einer Reihe Pferde 1*6 bis 2*2 m, bei zwei Reihen 2*5 bis 4*0 m.

Der Fussboden wird theils gepflastert, theils aus Holz hergestellt. Natürliches Steinplattenpflaster mache man 0*13 bis 0*16 m stark; Cementpflasterungen erhalten Betonunterlagen; Klinkerpflasterungen werden in Mörtel gelegt und eihalten vorne an der Krippe einen 0*6 m breiten Pfostenboden; Holzfussböden werden aus 0*08 m starken Pfosten auf °*¹⁸/₀.₂t bis °*²⁰/o.₂₆ m starken Unterlagen hergestellt und erhalten 0*02 bis 0*025 m weite Löcher zur Jaucheableitung. Die Abzugskanäle unter den Polstern werden 0*3 m breit und 0*24 m tief mit 5 bis 1*5 cm Fall per m, die zur Ableitung aus dem Stalle nach der Jauchengrube 0*3 m breit und 0*3 m tief mit ebensolchem Fall hergestellt.

Die Decken sind entweder aus Wickelboden oder am besten möglichst flach gewölbt herzustellen.

Luftzüge bringe man in den Umfangsmauern in Entfernungen von 2*0 bis 3*0 m an; dieselben sind 0*05 m im Quadrat gross mit 0*2 bis 0*3 m Steigung anzulegen.

Thüren :

einflügelige 1*1 bis 1*25 m breit, 2*2 bis 2*5**т hoch; zweiflügelige 1*25 bis 1*6 m breit, 2*2 bis 2*5 m hoch ; zum Hineinreiten 2*0 bis 2*5 m breit, 2*7 bis 3*15 m hoch ; zum Hineinfahren 2*75 bis 30 m breit, 30 bis 3*5 m hoch;

Fenster:    1*25 bis 1*6 m breit,    0*8 bis 1*0 m hoch;    Fenster-

parapethöhe 2*0 bis 2*5 m.

Streitbäume: 1*0 m über dem Fussboden;

661

Krippen aus Holz erhalten 6*5 bis 8 cm starken Boden, 5 bis 6*5 cm starke Seitenpfosten, werden oben 0*31 bis 0*34 m, unten 0*26 m weit und 0*25^ bis 0*3 m tief gemacht und die Kanten derselben mit eisernen 5 cm breiten und 3 mm starken Blechschienen beschlagen.

Eisenkrippen werden im Lichten 0-5 m lang, 0*4 m breit und 0'2 bis 0*23 m tief gemacht. Die Wandstärke derselben ist 9 bis 13 mm.

schlilfen.

Gemauerte Krippen werden mit Cement verputzt und abge-

Die Oberkante der Krippen soll vom Fussboden in Ställen für kleine Pferde 0*95 bis 1*1 m, für grosse und Luxuspferde entfernt sein.

Raufen werden 0*3 bis 0*4 m hoch über den Krippen ange-

1*2 bis 1*5 m

bracht.

Häckselkammer erfordert für Stägigen Yorrath per hl 0*2 qm Grundfläche, überdies noch 2*0 bis 3*0 qm für Manipulation und 1*5 qm für 1 Bettstelle.

8. Rindviehställe. Die Lage der Hauptfront ist am besten gegen Norden oder Westen.

Standraum ohne Krippe: für    1    Ochsen    2*2    bis    2*5    m    lang.    1*0    bis    1*25    m    breit

„ 1 Kalb in eigenen Ställen 1*4 bis 1*6 qm.

Gangbreite: Für Gänge hinter dem Vieh 1*25 bis 2*0 m, für Futtergänge mit doppelten Krippen und Schwellen 1*9 bis 2*2 m, mit einfacher Krippe und Schwelle 1*25 bis 1*5 m.

9*0 m, bei Querstellung für

Stalltiefe bei Langstellung in 2 Reihen mit mittlerem Futtergang und 2 Düngergängen 7*2 bis 12 Stück 13*0 bis 17*0- m.

Stallhöhe bei geringer Anzahl 3*0 m, für 15 bis 30 Stück 3*5 m, für 100 Stück 4*0 bis 5*0 m.

Krippen 0*8 m hoch über dem Fussboden, Breite derselben wenn von Stem 0*4 bis 0*5 m, von Holz 0*45 bis 0*5 m ; Tiefe 0*23 bis 0*31 m.

Fensterparapethöhe 2*0 m, auf 1 qm Stallgrundflächc nehme man 0*2 qm Fensteröffnung.

Futterboden. Raumbedarf für 1 Kuh 14 kbm.

Futterkammer per Stück Vieh 0*4 bis 0*6 qm Grundfläche.

9. Schafställe. Lage derselben am besten gegen Süden. Raumbedarf per Schaf bei kleineren Heerden 0*7 qm, bei grossen Heerden 0*8 qm, für Mutterschafe 0*7 bis 0*8 qm, für 1 Bock in besonderer Sprungkammer 1*0 bis 1*8 qm.

Stalltiefe 9*5 bis 12*5 m ; bei Raufenstellungen benötbigt 1 Schaf 1*0 m Länge und 0*4 m Breite, und werden die Doppelraufen in Entfernungen von 2*8 m von Mitte zu Mitte und 1*9 m von der Hauptfront entfernt situirt.

Der Fussboden ist 0*15 m höher als das natürliche Terrain

zu legen.

Thore 3*16 m breit, mindestens 3*0 m hoch, an jeder freien Seite eines; Eingangsthüren für je 15*0 bis 18*0 m Stalllänge 1 Stück.

662

Die Mauern sind im Innern bis auf 1*25 m Höhe glatt zu verputzen. — Futterbodenraum für 1 Schaf 0‘5 kbm.

10.    Schweinställe. Lage am besten nach Süden. Raumbedarf, u. zw.:

für Ferkel

„    kleine Faselschweine „

„    grosse

Stallhöhe 2-5 m.

Fussboden aus hochkantigen Klinkern oder 0'08 m starken hohlliegenden Pfosten. — Futterraum die Hälfte des Stallraumes.

11.    Getreidescheuern. Lage derselben am besten gegen Osten oder Westen.

Den Rauminhalt derselben bestimmt man nach dem Ertrage und wird der letztere bei mittelgutem Boden folgendermassen anzunehmen sein:

Wintergetreide, Weizen oder Korn, per ha 8—12 Schock Garben, 1 Schock Garben = 7'4 kbm.

Sommergetreide u. zw. Gerste, per ha 13s/₄ Schock Garben, 1 Schock Garben = 6'5 kbm.

Hafer, per ha 6 Schock Garben, 1 Schock Garben = 6*5 kbm. Hülsenfrüchte per ha 50 kbm.

Wiesenklee per ha 75 kbm. Wiesenheu ebenso.

Scheuertiefe 11‘0 bis 14-0 m.

Scheuerhöhe 4-5 bis 74) m.

Scheuerlänge höchstens 63*0 m; überhaupt sollen höchstens 3 Quertennen angebracht werden.

Tennenbreite bei einfacher Bahn 3T5 bis 3‘8 m, bei doppelter 4*4 bis 54) m.

Bansen zwischen 2 Tennen 13⁻0 bis 15*0 m breit, zwischen Tenne und Abschlussmauer 94) bis 1Г5 m breit.

Tennwände IT bis 1‘6 m hoch.

Tennhöhe mindestens 0*4 m über dem natürlichen Terrain. Lehmschlagtennen mache man 0‘3 m, hölzerne Tennen mindestens 0‘08 m stark.

12.    Tabaksclieuern verlangen für 5000 kg Tabak, welcher auf Schnüre gezogen und zum Trocknen aufgehängt wild, einen Raum von 194) m Länge, 9*4 m Breite und 6’3 m Höhe.

13.    Schüttböden. Lage derselben am besten gegen Osten oder Westen. Die Grösse wird ebenfalls nach dem Ertrag bestimmt und stehen Aussaat und Ertrag in folgendem Verhältnisse:

Erforderliche Aussaat per ha bei Weizen oder Roggen .... 2*2 hl

2-7 „

2-7 „

Erbsen oder Bohnen.....2*2 „

Wicken oder Linsen Buchweizen ....

Raps.......

Leinsamen ....

Kartoffeln.....

per Stück    0*5    bis    0'6    qm Grundfläche.

Ertrag

Gerste

Hafer

1-6 » 1*1 „

IT

о-s ;;

19*4 .,

6 bis 8 fache Aussaat

8 „ 10

20

24

24

12 bis 15

663

der Ertrag an Stroh ist per ha bei Weizen 1950—5500

Gerste

Hafer

Roggen

980—5880    1180—3140    1080—4320 kg

Gewicht der verschiedenen Bodenproducte :

Hülsenfrüchte Kartoffeln Wicken Kleesamen

Weizen per hl 70-7—80"9 kg Roggen „

Gerste Hafer

per hl circa 85 kg

„ 68-5—78-8 „

„    „ 61-8—69-5 „

„    „ 43-0-53-7 „

Die Schütthöhe beträgt für altes Getreide 0⁻65 m, für neues 0-4 bis 0-5 m. für Hafer 1*0 m, woraus man den Fassungsraum für Schüttböden leicht bestimmen kann.

So viele dem nämlich die Schüttung hoch ist, so viel hl gehen auf 1 qm Grundfläche, und erfordern Gänge und Umschippplätze ¹U der derart berechneten Grundfläche.

Etagenhöhe 2-2 bis 2-5 m vollkommen hinreichend, Fenster-parapethöhe am besten 0’65 m.

Die Tiefe vom Schüttboden ist am vortheilhaftesten zwischen 9-5 und 13*0 m angeordnet.

Der Fussboden des untersten Geschosses soll mindestens 0*5 m über dem Terrain liegen.

14. Wirthschaftshöfe. Dieselben werden am besten so angelegt, dass man im Norden die Viehställe, im Osten die Scheuern, im Süden die Remisen, Mastviehställe und sonstigen Nebengebäude und im Westen die Wohngebäude anordnet.

59

«    ⁴⁶ я

« 82 „

Notizen über die praktische Bauausführung eines Wohnhauses

in Wien.

Für die Bestellzeit der zu einem Baue noth wendigen Arbeiten und Lieferungen ist es im Allgemeinen entscheidend, ob diese fa-briksmässig hergestellt werden, oder durch Handwerksleute angefertigt werden müssen.

Es empfiehlt sich daher, sämmtliche Baumaterialien, hauptsächlich jene, deren Anfertigung für den in Rede stehenden Bau eine besondere ist, noch vor Ausführung der Erdarbeiten zu bestellen. Auf diese folgen sogleich die Bestellungen der Steinmetzarbeiten, und zwar mit Rücksicht auf die aufeinander folgende Verwendung im Baue, als Kanalgrände, Kellerstufen, Sockelplatten etc., ferner die nothwendig werdenden Schlosser- und Zimmerarbeiten.

Für die Herstellung der Tischlerarbeiten und der dazu erforderlichen Schlosserarbeiten ist es nöthig, die Zeit von 3—5 Monaten vor der Verwendung zu gewähren; bei fabriksmässiger Erzeugung ist wohl ein geringerer Termin anzunehmen erlaubt.

Die Parquetten sollen womöglich ein Jahr alt sein ; wenn also abgelegene Parquetten nicht vor dem Gebrauche zu schaffen wären, so sollen sie gleich beim Beginn des Baues bestellt werden.

Für die Dacheindeckung genügt 4—6 Wochen Bestellzeit, für Glaser-, Töpfer- und Stückarbeiten 2—3 Monate, für Spengler 4—6 Wochen.

664

Reihenfolge und Dauer der Arbeiten.

Gewöhnliche Dauer in Wochen

Art der Arbeiten

Gelegenste Zeit der Ausführung

1.    Abstecken des Gebäudes und Niveau-

bestimmung. Beseitigung von Bauhindernissen (Abbruch). Einplankung des Bauplatzes. Errichtung der Bauhätte. Errichtung der Wächterhütte. Einrichtung des Arbeiter - Abortes.    Anfang

Brunnengraben oder Herstellung einer Wasserleitung. Herrichtung der Zufuhrwege und Entwässerungsanlagen.

Aushebung der Kalkgruben und Herstellung der Kalklösch- und Mörtelkasten. Zufuhr des Materials für die j Februar Fundamente. Vorn ahme der eventuell noth wendigen Bolzungen der Nachbarhäuser, Unterfangen etc.

2.    Ausführung der Erdarbeiten.

Von

bis

2—3

Mitte

Zweite Woche des jj Februar bis Anfangs März

3. Fundamentmau er wer к und Her- Vierte Wostellung der Schutzmittel gegen die che des aufsteigende Wasser- oder Erdfeuch- Februar tigkeit.    I bis Mitte

J März

Kellermauerwerk. Einmauern Dritte Wostarker Fenstergitter. Sockelplatten- ! che des Versetzen. Aussparen von Schlitzen März bis und Löchern für Gas-, Wasser-, Retirad- erste Wo-und Dunstschläuche, sowie Aussparen che im der Kellerstufenauflager.    April

Ausführung der Gurten im Keller- Erste Wogeschoss. Bei nicht gewölben Kellern che des Legen der Rastschliessen und Ein- April mauern derselben.

665

Art der Arbeiten

Gelegenste Zeit der Ausführung

Gewöhnliche Dauer in Wochen

Legen der Träme für die Wohn-! räume daselbst. Schliessenlegen. Verschalung oder Stakung der Tramlage.

ł/₂

4.    Mauerwerk des Erdgeschosses.;

Aufstellung von den nothwendigen Ei- : Bis Ende | sen oder Steinsäulen, Aufbringen und Legen eiserner Träger. Schienen, Balkonträger neben der Herstellung der erforderlichen Gerüstung.

5.    Legen der Träme hei nicht gewölbtem

Erdgeschoss. Schliesseneinziehen und Vermauern der Träme.

6.    Mauerwerk des I. Stockes. Legen

der Träme, Traversen etc.

Schliessenlegung und Vermauerung der Träme etc.

7.    Mauerwerk des II. Stockes. Legen:

der Balken über den II. Stock etc.

Mauerwerk des III. Stockes. Legen der'

Balken etc. Mauerwerk des Hauptge-j simses. Legen und Vermauern der Mauerbänke.

8.    Aufstellung des Dachstuhles.

Ausmauern der Balkenlagen. Aufführung des Dachmauerwerks etc.

9.    Dachschalung oder Lattung, Ausfüh

rung der nöthigen Spenglerarbeit, als:

Binnen-, Oberlicht-, Dachfenster- etc. !

Eindecken mit Schiefer, Ziegel etc.

10.    Versetzen der Stiegen stufen.

Einziehen der Wasser- und Gasbeleuchtungsrohre. Anlage der Befestigung der provisorischen Abfallrohre.

Ausführung der Keller- und Ebenerdgewölbe etc.

11.    Verputz der Keller und Pflasterarbeiten j

daselbst.

April

Bis Ende

Mai

»-*    rH

CO

Bis Mitte Juni

Bis Anfang Juli

Bis Mitte

Juli

Bis Ende Juli

Bis Mitte August

Bis Mitte ! August !

2—3

2—3

3-3ł/₂

2—3

2—3

666

if

Art der Arbeiten

Gelegenste Zeit der Ausführung

Gewöhn

liche

II Dauer in Wochen

12.    Einrüstung der Façaden und der |

Räume im Innern. Stukaturen der Plafonds und Verputz der Wohn-räume.

13.    Verputz der F a ç a d e n. Ausführung Bis Mitte

der Stuck- und Bildhauerarbeiten im October Innern der Räume. Einsetzen der Bis Ende Fenster und Verglasen.    October

14.    Bildhauerarbeiten an den Façaden und

Abdeckung der Gesimse. Setzen der Bis Anfang Herde und Oefen und Verputz der November Corridore und anderen Räume.

15.    Aufführung des Schuttes auf die Decken.

Legen des Dachbodenpfiasters, Ausführung der Boden- und Kellerver-schläge und Anstrich der Hoffaçaden.

Versetzen der Putzthürl etc.

16.    Legen der Blindböden und anderer

ordinären Fussböden. Zimmermalen.

Einsetzen der Thüren und Fensterläden, Beschlagen der Thüren etc.

17.    Volle n dungdeslnnen-Ausbau es

durch Anbringung von Ausgüssen,

Wasserläufen, Retirad-Einrichtungen,

Stiegengeländern, Prellsteinen.

Asfalt- und andere Estriche im Innern.

Kanäle und Entwässerungsanlagen, Pflasterung des Hofes, Einzäunung und Gartenanlage.

Anstrich der Fenster und Thüren. Legen der Parquettfussböden, letzte Decoration der Innern Räume, Anbringung von Beleuchtungskörpern, Einlassen der Fussböden und Parquetten und Färbelung oder Oelanstrich der Façade.

Bei energischer Bauführung lässt sich eine bedeutende Abkürzung dieser Termine erreichen, so dass ein derlei Wohnhaus innerhalb 9 Monaten vom Beginne der Erdaushebung an vollendet sein kan.

Bis Ende September

Bis Mitte November

Bis Anfang April

Bis Ende April

Bis Ende Juni

2—3

3—3

8—12

6—8

667

Inventarisation von Gebäuden.

Bei der Inventaraufnahme eines Gebäudes handelt es sich hauptsächlich darum, in einer genauen mit Klarheit und Uebersichtlichkeit gehaltenen Beschreibung ein Bild über die Lage, Ausdehnung, Bauausführung, Solidität und den Bauzustand zu entwerfen.

Man verfolge sowohl bei der Aufnahme der Lage (Situation, Begrenzung) der äusseren als auch hei jener der inneren Baube-standtheile einen bestimmten Weg, und beginne z. B. zunächst mit der Beschreibung der Nachbarschaft (zur Orientirung), nehme dann die Ausmessungen und Flächenberechnungen der Baufigur vor und zerlege die Letztere in ihre Culturen, als: Bauarea (verbaut, Höfe oder Lichthöfe), Gärten u. s. w. und gehe erst dann auf die constructive Beschreibung des Gebäudes über, wobei wohl zunächst die äusseren Fronten und Façaden in Betracht kommen; sodann beschreibe man des Gebäudes Unterbau nach Materiale und dessen Verbindung, die Deckenconstructionen und Fussböden im Allgemeinen, die Art der Bedachung, die Thür- und Fensteröffnungen der Aussenwände, die Freitreppen, Stiegen, Baikone, Inschriften, Decorationen, Rinnen, Blitzableiter u. dgl., und endlich die Eingänge.

Bei der Aufnahme des Gebäudeinnern kommt zuerst der Eingang (Vestibüle) zur Beschreibung, die Aufnahme des Fussbodens, der Wände, Decke, die Zahl der Fenster und Thüren, Gitter oder Läden nach Mass, Material, Construction, Anstrich, Verschluss, Beschlag; Beleuchtungskörper, Wasserleitungen, Telegrafenanlagen u. dgl., hierauf die Aufnahmen der ebenerdigen Wohn räume, der Zugänge zu denselben nach Material, Construction etc.; ferner der Fussböden, Wände, Decken (Gewölbe, Plafonds), Oefen und Kamine, der Anzahl der Fenster und Thüren, Gitter oder Läden nach Material, Construction, Anstrich, Verschluss, Beschlag etc.; hierauf der Küchen nach denselben Beziehungen und noch bezüglich des Herdes, der Feuerung, Bratröhren, Züge, Rauchfänge, Ausgüsse, endlich der Retiraden, dann der Keller nach der Art des Zuganges, der Construction der Treppen nach Material, Geländer etc., in Bezug auf Fussböden, Wände, Decke, Fenster, Stellagen und Abtheilungr-verschläge.

Dann folgt die Anführung und Aufnahme der Treppen, welche die Stockwerke unter einander verbinden ; daran schliessen sich wieder die Wohnräume nach den voraufgeführten Beziehungen, und endlich kommt die Aufnahme des Dachbodens, welche mit der Dachbodentreppe nach Construction, Material, Geländer beginnt, worauf die Zugänge, Thüren, Fenster, Verschlage mit den Zugängen, Fussböden, Rinnen, Schornsteinen, Putzthürln etc. folgen und allenfalls noch andere vorhandene Gegenstände, wie Wasserbassins etc. den Schluss machen. Es genügt in vielen Fällen eine viel kürzere Ver-fahrungsart, z. B. die Oeffnungen und deren Verschlüsse blos der Zahl nach anzuführen; bei genaueren Inventarien ist aber noch die Angabe des baulichen Zustandes der aufgenommenen Objecte anzugeben.

668

Baubehördliche Formulare.

Da laut der in Oesterreich geltenden Baugesetze, welche auf den Seiten 629—631 angezogen sind, die Amtshandlungen bei Bauführungen ziemlich egale sind, indem zunächst stets bei der politischen Behörde I. Instanz um die Bauhewilligung angesucht werden muss, und vor der Ertheilung derselben mit dem Baue nicht begonnen werden darf, — da ferner nach der Baubeendigung um den Be-nützungsconsens des errichteten Gebäudes bei derselben Behörde eingeschritten werden muss, so folgen hier 2 Formulare dieser Gesuche, wie sie im Allgemeinen verfasst sein sollen.

Die Baugesuche und das Gesuch um Benützung eines erbauten Gebäudes werden nur in einem Exemplare verfasst und mit 50 kr. Stempel versehen eingereicht, welch’ letzterer nicht überschrieben werden darf, sondern im inneren Texte links oben aufzukleben ist.

Jedem Baugesuche muss ein von einem behördlich befugten Bautechniker (Ingenieur, Architekt, Baumeister) verfasster Plan in 3 Exemplaren heigegehen [werden, wovon jedes Exemplar mit 15 kr. Stempel zu versehen ist.

Dieser Plan muss die Situation der Baustelle im Massstab 1: 500, dann die Grundrisse, Profile und Ansichten des Gebäudes in allen Geschossen im Massstah 1:100, — und eventuell auch bei schwierigen oder aussergewöhnlichen Constructionen die Details im Massstab 1:10 und die statischen Berechnungen (Traversen, Säulen, Treppen, Kanäle) enthalten, und müssen alle Räume und die Haupt-bautheile vollkommene Cotirung erhalten.

1. Formulare zu einem Baugesuchje.

(Von Aussen.)

Magistrat (SS“™,) Graz.

Josef Ubir,

Landschaftsmaler in Graz Annagasse 14

bittet um Ertheilung der Baubewilligung für ein neues einstöckiges Wohnhaus mit Atelier auf der ihm eigenthümlich gehörigen Baustelle in Graz, Grundbuchseinlage 715 am Schlossberge, laut des beiliegenden Bauplanes des Ingenieurs u. Stadtbaumeisters D. V. Junk aus Wien.

689

(Yon Innen.)

50 kr. Stempel

7-

Löblicher Magistrat !    (

Auf der mir eigentümlich gehörigen Grundparzelle Nr. 1719, Grundbuchseinlage 715 am Schlossberge, beabsichtige ich nach dem vorliegenden, von dem Architekten Junk in Wien angefertigten und von demselben Unterzeichneten Plane ’/• ein Wohnhaus mit Maleratelier neu aufzubauen, und diesen Bau gemäss der bestehenden mir und dem Bauführer wohlbekannten „B auordnung“ auszuführen. Ich stelle daher unter Mitfertigung des verantwortlichen Bauführers, Herrn Ingenieur und Stadtbaumeister D. Y. Junk au« Wien, die Bitte:

„Ein löblicher Magistrat Ç die behördliche Bewilligung zu diesem Baue erteilen“.

Graz, am 28. Juli 1885.

D. Y. Junk als Bauführer.

Bügermeisteramt Gemeinde Vorstand.

Bügermeisteramt

Gemeindevorstand

) wolle mir

Josef Ubir als Bauwerber.

NB. Yor jeder Baubewilligung wird eine Augenscheinstagsatzung am Bauorte selbst abgehalten, wozu der Bauwerber, der Bauführer und die Nachbarn der an die Baustelle angrenzenden Gründe beigezogen werden.

Kein Bau darf vor Ausstellung der Baubewilligung begonnen werden. Yon dem Momente an, wo der Bau beginnt, trägt der Bauführer (Ingenieur, Architekt, Baumeister) alle Verantwortung für die Erfüllung der bei einer Bauführung zu beobachtenden Vorschriften und insbesondere auch für die Einhaltung des genehmigten Bauplanes; der Bauherr hat blos die Pflicht, eine zum selbst-ständigenBauenberechtigtePersonmitderAusfülirung seines Baues zu betrauen.

Sollten während des Baues sich Abänderungen gegenüber dem genehmigten Bauplane ergeben, so ist der Baubehörde unter Vorlage eines neuen Planes hievon sogleich Anzeige zu erstatten, welche erforderlichen Falles die Auswechselung des ursprünglichen Planes gegen den neuvorgelegten veranlasst.

Nach Beendigung der Bauführung muss bei derselben Behörde, welche die Baubewilligung ertheilt hat, um die Benützungsbewilligung eingeschritten werden.

Diesem Gesuche ist der Bauplan nicht beizuschliessen, sondern es ist im Texte nur das Datum der Baubewilligung und die Geschäftszahl der Behörde anzuziehen, unter welcher der Consens zugestellt wurde, und zu bemerken, dass der Bau nunmehr vollendet ist und man um den Benützungsconsens einschreite.

Auch dieses Gesuch erhält einen Stempel von 50 kr. ö. W.

670

2. F o r m u 1 a i' e des Gesuches um die Benützungsbewilligung eines Neubaues.

(Von Aussen.)

Magistrat (SX) Graz.

Josef Ubir,

Landschaftsmaler in Graz Annagasse 14

zeigt die Vollendung des Neubaues seines Wohnhauses mit Atelier auf der Grundbuchsparzelle 1719, Einlage Nr. 715, an und bittet um Er-theilung des Bewohnungs- beziehungsweise Benützungsconsenses.

(Im Innern.)

60 kr. Stempel

Löblicher Magistrat! (SSŚSŁ)

Laut des mir mittelst Baubewilligung vom 3. August d. J., Z. 4915, gestatteten Neubaues eines Wohnhauses sammt Maleratelier auf meine Parzelle Nr. 1719, Grundbuchseinlage Nr. 715 am Schlossberge sind nun sämmt-liche Bauarbeiten vollendet und ist das Gebäude benützungsfähig. Demnach stelle ich die Bitte:

„Ein löblicher Magistrat (uemeTndevo“und) wolle mir für dieses Gebäude den Benützungsconsens ertheilen.“ Graz, am 19. November 1885.

Josef Ubir, Hauseigenthümer.

NB. Es ist auch gestattet, einzelne Piéçen eines neuerbauten Gebäudes in Benützung zu nehmen, sofern es die sanitären Verhältnisse zulassen, jedoch muss auch in diesem Falle um die Benützungsbewilligung angesucht werden.

671

Baubedingnisse und Bauverträge.

Bei jeder Bauausführung ist es sowohl für den Bauherrn als auch für den Bauunternehmer rathsam, alle Bedingungen, unter welchen der Bau zu Stande kommen soll, sehr genau zu erwägen und zu präcisiren, und einen förmlichen Vertrag oder Schlussbrief aufzusetzen.

Es ist daher nothwendig, dass ausser dem vorschriftsmässig verfassten Plane auch noch eine alle Details bestimmende Baubeschreibung verfasst wird, und dass ferner die allgemeinen Be-dingnisse der Vergebung der Arbeiten überhaupt und die Preistabelle für alle Arbeiten und Lieferungen insbesonders aufgestellt werden, — damit man auf Grund dieser sehr erläuternden Details in der Lage ist, einen Bauvertrag abzuschliessen.

Da sowohl der Inhalt des Planes als auch die Textirung der Baubeschreibung, Vergebungsbedingnisse, Preistabelle und endlich die Formulirung des Bau Vertrages sich lediglich nach gegebenen Verhältnissen richten, für welche sich keine bestimmenden Normen aufstellen lassen, so geben wir als Anhaltspunkt zur Verfassung von derlei Akten einige Formulare und bemerken dazu, dass der Bauvertrag stets mit dem Stempel nach Scala II des österr. Gebührengesetzes, alle Beilagen des Vertrages aber mit einem Stempel von 15 kr. pro Bogen (42 + 34 cm gross) zu versehen sind.

Formulare I.

Baubeschreibung zur Errichtung eines Garnkellers und eines Ha spelsaales für die Baumwoli-Spinnerei und -Weberei in......

Laut dem vorliegenden Plan-Projecte sollen erbaut werden:

1.    ein Garnkeller von 18*60 m äusserer Länge, 25*00 m äusserer Breite und von 2*50 m Höhe gemessen vom Fussboden bis Fuss-boden oben;

2.    ein Haspelsaal von 42*50 m äusserer Länge,24*90 m äusserer Breite, welcher auf ⁴/₇ Länge mit 1*35 m Sockelhöhe vom Terrain (Bahnschwellenoberfläche) aufwärts, und 3*48 m Parterrehöhe bis Sheddachbeginn, auf ³f₇ Länge aber über dem Garnkeller um 0*65m gegen vorgenanntes Niveau erhöht liegt;

3.    ein Abort von 3*30 m Länge und 4*60 m Breite mit einem Souterrainraume für Kübelsystem.

Der Garnkeller besteht aus einem 0*65 m pp in’s Terrain gebauten Raume von 17*40 + 23*80 m Lichtdimension bei 1*85 m Lichthöhe bis an die Traversen ; derselbe ist auf 10 Gusssäulen mit Ziegeln

eingewölbt und der Fussboden in Absätzen j_j j_j bétonirt.

Die Wände werden Innen und Aussen verputzt und geweissiget, die Eisentheile mit perlgrauem Anstriche versehen : den Raum erleuchten 6 Stück einfache Eisenfenster ohne Luftflügel. Ueber der Gewölbung sind die Bogenvertiefungen nachgemauert, worauf der Pfostenfuss-boden in einer Schotterlage gebettet ist. Die Schotterbeschüttung unter dem Fussboden ist nicht Gegenstand der Bauausführung, sondern wird seitens der Fabrik in Regie hergestellt. Der Zugang zum Garnkeller wird aus einer 2figl. gestern. Holzthüre hergestellt, und liegt an jener Stelle, wo gleichzeitig die Schmalspurbahn aus dem Spinnereigebäude in den Garnkeller einführt; andere Zugänge wrerden dermalen nicht hergestellt, nur wird für die Hinausführung der Bahn zum Wollmagazine eine Blindöffnung gelassen und Va dick vermauert.

672

Der Haspelsaal besteht aus einem in zwei verschiedenen Fussbodenniveaux im Lichten 41*60 m langen, 24*00 m breiten Raume, welcher durch ein auf 30 Gusssäulen ruhendes Sheddach überdeckt ist; die Wände sind von Ziegeln gemauert und beiderseits verputzt und enthalten 1 Schubthor und 3 einflgl. gestemmte Holzthüren; der Fussboden liegt auf ⁴/₇ Länge 1*35 m und auf ⁸/₇ Länge 2*00 m über Schwellenhöhe und ist mit weichen 50 mm starken Pfosten auf Lärchenpolstern gedielt; die ebenerdigen Mauern erhalten keine Fenster, nur in den Shedgiebeln sind 8 Stück runde hölzerne Fenster für Ventilation angebracht; die 2 nördlichen Eingangsthüren erhalten Holzwangenstiegen zum Terrain mit Platteaux. Das Sheddach besteht aus einer Holzconstruction mit 20/25 cm starken Unterzügen, 12*5/20 cm starken Bündern, 10/15 cm starken Sparren und Firsthölzern; es ist von Unten mit 20 mm starker Bretterverschalung und Stukaturung, von Oben aber mit 26 mm starkem rauhen Sturzboden mit darüber laufender Lattung und Falzziegeldeckung versehen.

Die Shedfenster werden aus Eisensprossen ohne Luftflügel einfach hergestellt und angeschraubt, und mit 1*5 mm starkem gewöhnlichen doppelten Lagerglase auf Kitt eingeglast. Von Aussen erhält der Haspelsaal ein 0*20 m ausladendes, 0*32 m hohes Gesimse von Ziegelrohbau, an den beiden Stirnseiten blecherne Hängrinnen und in den Sägeflachstössen Zwischenrinnen von verzinktem Eisenblech ohne Anstrich; das Dachwasser wird in blechernen Abfallrohren bis zum Terrain geführt. Die Giebelmauern erhalten Blechsäume als Abschluss der Falzziegeldeckung.

Die 1*35 m hohe Anschüttung zwischen die Umfangsmauern und Pfeiler für die Säulen unter dem Fussboden des Haspelsaales ist ebenso wie die Lieferung der 30 Stück Gusssäulen im Parterre zum Shed kein Gegenstand der Lieferung oder Leistung des Bauunternehmers, sondern es werden diese beiden Positionen von der Fabrik aus in eigener Regie beigestellt, beziehungsweise hergestellt.

des

Der Abort erhält im Souterrain einen 2*70 X 3*50 m grossen gewölbten Raum für Fäcalstoffkübelstellung und im Nr Haspelsaales einen Abort mit 3 Sitzen und einem Pissoir, für beide Geschlechter durch eine Bretterwand getrennt ist. Die Umfangswände bestehen aus 0*30 m starken Ziegelmauern mit Verputz, die Innenwände sind dagegen von Holz hergestellt und ohne Anstrich. Beleuchtet und ventilirt wird der Raum der Aborte durch auf der Mauer aufliegende Jalousiebrettelfelder, worauf das Falzziegelgedeckte Dach aufruht.

Zie

Die Abortsitze sind von Holz, die Fussboden von liegendem gelpflaster und die Pissoirwand wird mit Zinkblech-Rinne und Aufstandbrett versehen.

Die Thür zu dem Fäcalstoffraum wird mit vollen Unterfüllungen und oben mit Lattenfüllungen von Holz hergestellt.

Die Fundamente sind in der der Pauschalsumme zu Grunde gelegten Berechnung im Keller mit 0*50 m und beim Haspelsaal mit 1*0 m unter T errainob er fl ach e _ berechnet, daher auch für Rechnung der Bauunternehmung nicht tiefer auszuführen.

Alle hier nicht besonders genannten Arbeiten sind nicht Gegenstand der in der Pauschalsumme vereinbarten Bauherstellung.

Bezüglich der Qualität der einzelnen Arbeiten wird bemerkt, dass dieselben als im Durchschnitte für einen soliden Bau hergestellt angesehen werden sollen.

673 —

Formulare II.

Baubeschreibung und Vorschriften für die Ausführung von Wärterhäusern auf Eisenbahnen.

Erdarbeiten.

Der Unternehmer von Wärterhäusern hat nur die Erdaushebung für diese zu besorgen, und es wird ihm in Einschnitten das Plateau auf der Höhe von Sockelunterkante zur Verfügung gestellt. Die Fundamentgruben sind genau nach dem Plane, und nicht früher auszuheben, als mit der Ausmauerung oder Bétonirung derselben begonnen werden kann; sie sind nach Erforderniss zu bolzen, auszuschöpfen und trocken zu halten.

Stürzen Fundamentgruben aus irgend einem Grunde ein, so fallen alle erwachsenden Mehrarbeiten und Kosten dem Unternehmer allein zur Last. Das gewonnene Erdreich ist an einer, vom Bauführer näher zu bezeichnenden Stelle zu deponiren. Bei der Berechnung wird die Cuhatur aus den im Plane ersichtlichen Coten für das Mauerwerk und die Kellerräume, ferner der vom Bauführer angeordneten, richtig befundenen und darnach gemessenen Fundations-tiefe, ohne jedweden Zuschlag für Böschung, Bolzung, Wasserschöpfen oder eingestürzte Fundamente berechnet.

Die Anschüttung im Innern der Gebäude veranlasst der Unter- ^ nehmer von Wärterhäusern, es ist hiezu unter allen Umständen ein vollkommen trockenes Materiale zu verwenden. Die Anschüttung von Aussen besorgt der Unternehmer des Unterbaues.

Maurer- und Steinmetzarbeiten.

Das Fundament-Mauerwerk ist aus lagerhaften Bruchsteinen fest an den gewachsenen Boden angemauert herzustellen. Beim Ausmasse für dasselbe gelten die Dimensionen des Planes und die genehmigte und aufgenommene Fundationstiefe. Die jeweilige Verwendung der Mörtelgattung bestimmt der bauleitende Ingenieur an Ort und Stelle bei Aufnahme der Fundationstiefe; diese Mörtelgattung ist sodann auch noch bei der Ausführung des Keller- und Sockelgemäuers beizubehalten, falls nicht der Bauführer anders bestimmt.

Fundamentmauern, die in die Anschüttung zu liegen kommen, werden aus Bruchstein an die Latte gemauert und einfach verfugt.

Kellermauern in der Anschüttung werden aus Bruchstein mit äusserer Verfügung und innerem ordinären Putz hergestellt. Kellermauern, die nach Aussen hin sichtbar bleiben, erhalten von Aussen reines Cyclopenmauerwerk mit Cement verfugt.

Das Sockel-Mauerwerk wird 0’63 m hoch, von Ziegeln und verfugt von Innen, — dagegen von reinem Bruchsteingemäuer in Cyclopenform, oder mit 10 cm starker Sandsteinplatten-Verkleidung von Aussen hergestellt, und mit Cement verfugt.

Das ebenerdige Mauerwerk, und jenes in und am Dache, wird entweder ganz aus gebrannten Ziegeln oder auch aus Bruchstein mit Ziegeln gemischt hergestellt, beiderseits fein verrieben, verputzt, von Innen dreimal geweissigt von Aussen mit Kalkfarbenanstrich versehen. Die Thür- und Fensterstöcke müssen hei der Aufmauerung sogleich versetzt werden, und sind die Befestigungs-Klammern hiefür in die Ziegelwände gut zu versenken.

674

Der Kaminkopf ist in Ziegelrohbau mit Cementfugen herzustellen; der Theil des Kammes unter Dach wird, sowie die Giebelmauern von Innen, rauh verputzt.

Der Kellerraum wird mit Ziegeln eingewölbt, mit Nachmauerung versehen und vergossen.

Bei der Berechnung des Mauerwerkes werden Fenster- und Thüröffnungen nicht in Abzug gebracht, dagegen wird für Versetzen und Verputzen der Fenster- und Thürstöcke, überhaupt von Holzstöcken, dann das Einlegen und Vermauern von Schliessen, sowie für das Wölben der Fenster- und Thürbögen, ferner für Façadirung, dann Abfasung der Kanten keine separate Vergütung geleistet.

Der Verputz der Decken geschieht mit fettem Kalkmörtel auf Verrohrrung mit Drahtüberzug, und wird an den Wandgrenzen eine einfache Hohlkehle ohne Absatz angeputzt. Die Fläche wird nach den Dimensionen im Lichten der Räume ohne Zuschlag erhoben.

Der Dachboden wird entweder mit einer 10 cm hohen, gut durchgearbeiteten, mit Häksel gemischten Lehmschicht (Estrich) unmittelbar über dem Sturzboden belegt und geebnet, oder es kann eine liegende Ziegelpflasterung in Mörtel auf 5 cm hohe Schuttunterlage hergestellt werden. Die Fläche wird innerhalb der Sparrenbretteln und Giebelmauern berechnet, und für Kamin- und Einsteigöffnungen kein Abzug gemacht.

Sämmtliche scharfe Kanten des Verputzes im Aeusseren und Innern (an den Hausecken, Spaleten u. s. w.) sind abzufasen, und ist die Façadirung laut Zeichnung zu halten.

Die Vorlegstuffe der Eingangsthür ist aus Stein mit abgefasten Kanten, gekrönelt, in einem Stücke zu beschaffen, und zu versetzen. Der Kaminkopf wird mit einer 0‘63 m, Dgrossen, 10 bis 15 cm starken Steinplatte bedeckt.

Die sämmtlichen Tischler- und Schlosserarbeiten, d. h. die zu versetzenden Thüren und Fenster, ferner die Eisenbestandtheile, exclusive von Mauerschliessen, — werden dem Unternehmer mittelst Liefer- und Empfangschein loco eines Magazines von der General-Bauunternehmung übergeben, er hat für die von ihm oder seinem Vertreter (rücksichtlich der als solchen anzusehenden Person) bestätigten Gegenstände sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Richtung hin zu haften, und ist verpflichtet, für eventuelle Abgänge oder Beschädigungen vollen Ersatz aus Eigenem zu leisten.

Zimmermannsarbeiteii.

Sämmtliche zu verwendenden Holzmaterialien müssen ausgetrocknet sein. Die Zimmerhölzer müssen der Länge nach aus einem Stücke bestehen, und vollkantig — die Schnittmaterialien möglichst astlos sein.

Alle von Aussen sichtbaren Holzconstructionen werden gehobelt und abgefast oder profilirt.

Für Sturzträme .... „ Dachpfetten . . . „ Stuhlsäulen j „ Dachsparren und Streben

Die Holzstärke ist folgendermassen einzuhalten :

. 16/21 cm • 16/18 „

13/16 „

675

Die Sturzträme sind genau an die Mauerpfetten anzustossen, und mit diesen durch Schraubenklammern zu verbinden. Die Sparren sind auf die Pfetten zu verzahnen und mit 25 cm langen Nägeln aufzuheften, und ferner alle Holzanstösse mit Klammern zu verbinden.

Sowohl für den Aufgang der Bodenstiege, als auch des Kamins, und endlich für Aufstellung des Glockenapparates sind, dem nächststehenden Gehölze entsprechend, starke Wechsel einzulegen.

Für die Telegrafen-Drahteinleitung wird aus hartem Holze von 15 cm Breite und 8 cm Stärke ein Pfosten auf Mauerstärke lang geliefert, welcher 2 gebohrte Löcher von 5 cm Abstand und 2 cm Durchmesser erhält, und dem Maurer zum Versetzen übergeben.

Die Pfetten und Sparrenköpfe sind nach Zeichnung zu profi-liren. Die Dachschalung wird aus 20 mm starken, nicht über 18 cm breiten Brettern, welche entweder gespranzt werden oder auf Federn und Nuth (Halbspund) aneinanderstossen, hergestellt; innerhalb des Dachraumes wird solche rauh, nach Aussen sichtbar aber gehobelt, wobei alle Fugen abschüssig gelegt und jene, welche von Aussen sichtbar werden, mit einer 1 cm breiten, 6 mm tiefen Fuge zu versehen sind. An den sichtbaren Theilen der Sparren werden, insofern letztere nicht vollkommen reinkantig gearbeitet sind, Randleisten in Д Form genagelt.

Der Sturzboden wird aus 3 cm starken Brettern gemacht, derselbe kann entweder gespundet oder aber stumpf gestossen und mit über die Fugen genagelten Latten gearbeitet sein. Zwischen den Sparren sind zur Begrenzung des Estrichs Bretteln einzuziehen, welche an den Seiten und entlang der Grundpfette mit Leisten befestigt werden. Die Rohrbodenschalung wird 2 cm stark, aus geschlitzten Brettern hergestellt.

Der ebenerdige Fussboden wird aus gehobelten 3 cm starken Brettern auf circa 89 cm auseinanderliegenden 10/13 cm starke Polster genagelt, gut gefügt und gehörig unterstampft, hergestellt. Entlang der Wände kommen Sessel-Leisten. Die Treppen erhalten 5 cm starke, 20 cm breite Wangen, mit 3 cm starken Tritten aus weichem Holz.

Die Eingangsöffnungen für Keller- und Bodentreppe sind mit gehobelter Bretterrahme zu verschalen und mit einem 3 cm starken Deckel zu versehen, welcher ein Beschläge von verkehrt gesetzten Kegeln, Langbändern, Aufhubring und Hacken zum Feststellen ■erhält, und in gleiche Höhe mit dem Fussboden gelegt wird.

Professionisteiiarbeiten und Lieferungen.

Der Unternehmer der Schieferdeckerarbeiten ist auch zur eigenen Lieferung und Befestigung der aus Schwarzblech mit 3maligem Anstrich versehenen Kamineinfassung und eventuell der Saum- und Firstbleche verhalten. Ueber die Gattung des Materials und Art der Eindeckung entscheidet der Vertrag. Die Berechnung der Fläche wird ohne jeden Zuschlag für die wirklich bedeckten Dachreschen gepflogen.

Die Tischler- und Schlosserarbeiten werden nach den Detailzeichnungen und nach Mustern hergestellt und der General-Bauunternehmung in eines ihrer Magazine abgeliefert; dieselben müssen

676

bei der Ablieferung ganz frei vom Schmutze erhalten sein. Dei Sparherd wird aus starkem Eisenblech sammt Rauchrohr und Mauerstutzen geliefert, aufgestellt und ausgemauert. Die Verglasung der Fenster und Eingangsthüroberlicht erfolgt mit reinem einfachen Lagerglase in Kittfalz. Sämmtliche von Aussen sichtbaren Dachflächen werden zweimal, die Thüren und Fenster dagegen dreimal mit Oelfarbe eichenartig angestrichen, und es sind alle Risse und Sprünge gut zu verkitten.

Die Berechnung des Anstriches geschieht nach der Baufläche r daher ohne allen Zuschlag für hervorragende oder zurücktretende Gesimse oder Hölzer, analog der Vorausmasse.

Nebengebäude.

zu versehen und kommt undwand mit 2 cm starker

Dasselbe wird auf Mauerwerk fundirt, ist mit hydraulisch gemauerter Senkgrube mit Cementverfugung ganz aus 10/13 und 10/10 cm starker Holzb Bretterverschalung, Fussboden und Bretterdachung versehen, aufzustellen. Alle Thürchen sind zu beschlagen und mit Holzriegeln zu versehen. Der Futtertrog wird aus 5 cm starken Pfosten zusammengefügt.

Brunnen.

Derselbe wird 0-95 m im Lichten weit, mit Stein oder Ziegeln ausgemauert, und soll in den Monaten Juni und Juli 1‘25 m hoch festen Wasserstand haben.

Formulare III.

Bedingnisse für Arbeiten und Lieferungen zum Neubaue eines Wohnhauses in Wien.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Die Arbeiten und Lieferungen werden nur an Unternehmer vergeben, welche der betreffenden Branche eigenberechtigt angehören.

Alle Arbeiten und Lieferungen sind nach Massgabe des Bautermines rechtzeitig zu beenden, und es hat jeder Unternehmer, durch dessen verspätete Leistung einem Anderen Schaden erwächst, letzterem Ersatz zu bieten.

§ 2. Jeder Unternehmer ist durch die Unterfertigung dieser Bedingnisse an deren Inhalt contractmässig gebunden und erkennt gleichzeitig an, dass er dieselben sammt allen bezogenen Akten und Plänen gelesen und verstanden habe.

§ 3. Der Erlag einer offertmässigen Caution wird nicht gefordert, dagegen ist jeder Unternehmer durch Rücklass eines lOpro-centigen Verdienstbetrages für die Solidität seiner Leistungen durch Ein Jahr zu haften verpflichtet.

§ 4. Für die Rechte und Pflichten sowohl des Bauherrn, als auch des Unternehmers sind alle jene Punkte der Concurrenz-bedingungen, Allgemeine Bedingungen und Directive n der k. k. Militärbaudirection, resp. des Militärärars,

677

bindend, welche nicht durch diese Bedingnisse aufgehoben oder modificirt erscheinen.

herr

Hiebei tritt stets an Stelle der in den bezogenen Akten genannten Militärbaubehörde oder des Militärärars der Bauoder dessen Stellvertreter.

§ 5. Alle Arbeiten und Lieferungen werden nach Einheitspreisen auf Nachmass vergeben.

Als Rechnungsnorm aller Bauherstellungen gelten die im „Wiener Baurathgeber“ enthaltenen Bestimmungen.

§ 6. Der Einheitspreis der übernommenen Arbeiten und Lieferungen muss in einer eigenen Preistabelle specificirt angegeben werden und es gilt derselbe stets für den unter dem Sammelnamen bestimmten completen Bautheile loco und franco Baustelle versetzt oder montirt sammt aller Arbeit und allem Materiale, wenn nicht ausdrücklich betont wird, dass die blosse Arbeitsleistung oder die ledigliche Materiallieferung Gegenstand der Preisbestimmung ist.

Die Preistabelle ist zum Zeichen der Legalität eigenhändig zu unterfertigen.

§ 7. Für alle Arbeiten und Lieferungen, die ein Unternehmer auf Anordnung des Bauherrn beistellt und für welche im Yorhinein keine Preisvereinbarung stattfand, gelten die Preise des Wiener Baurathgeber mit 20°/₀ Nachlass.

Für nicht bestellte Arbeiten und Lieferungen wird ohne Ausnahme keine Zahlung geleistet.

§ 8. Alle Zahlungen erfolgen in österr. Währung Banknoten loco

Wien durch den Bauherrn verteter.

oder dessen Stell

Für die am Bauobjecte vollendeten Arbeiten und Lieferungen werden nach vorhergegangenen, seitens des Unternehmers aufzüstellender Verdienstberechnungen am 1. und 15. eines jeden Monates à Contozahlungen in der Höhe von 80°/o jener Verdienstsumme geleistet, welche für die contractmässig hergestellten Arbeiten entfällt.

§ 9. Nach andstandsloser Uebernahme sämmtlicher Arbeiten und Lieferungen eines Unternehmers, resp. nach erfolgter Collau-dirung werden demselben weitere 15°/₀ der Verdienstsumme ausbezahlt.

§ 10. Mit dem restirenden Verdienstbetrage von 5°/₀ haftet jeder Unternehmer für die qualitativ gute und solide Arbeit und des Materiales durch Ein Jahr vom Tage der Uebernahme des Baues, respective bis nach anstandslos beendeter Collaudirung desselben.

Nach anstandslosem Verlaufe dieser Haftzeit wird, sofern nicht Reparaturen einen Quozienten des öprocentigen Rücklasses absorbirten, dieser Restbetrag baar ausbezahlt werden.

Besondere Bestimmungen.

Demolirungs-, Erd- und Maurerarbeiten.

Der Unternehmer der Erd- und Maurerax’beiten übernimmt insbesondere jene Haftung für den intakten Bestand der Nachbargebäude und die Verantwortung hiefür, welche dem Bauherrn im Bauconsense zur Pflicht gemacht wird.

678

Eventuell aus der Demolirung zu gewinnende brauchbare Materialien sind zu reinigen, und in einem Magazine des stehenbleibenden Gebäudetraktes ordentlich zu deponiren.

Nur in dem allseitig mit Erde umgebenen Fundamentmauerwerke dürfen die aus der Demolirung gewonnenen brauchbaren Steine und Ziegel verwendet werden.

Zu allen anderen Mauern werden Wienerberger Ziegel

genommen.

Steinmetz arbeiten.

Die Stiege zum Keller wird aus Rekawinkler Stein, jene vom Parterre zum Dachboden aus bestem härtestem Kaiserstein oder aus Karststein freitragend hergestellt, und muss vollkommen rein bearbeitet werden.

Zimmermannsarbeiten.

Es darf nur gänzlich trockenes Holzmateriale in Verwendung gebracht werden. Die Dübelböden müssen in der genügenden Tragfähigkeit geliefert und gut verdübelt eingelegt werden. Alle Verzapfungen und Verschneidungen des Dachgehölzes müssen sich rein und scharf aneinanderschmiegen.

Tischlerarbeiten.

Zu sämmtlichen Thüren hat der Unternehmer der Tisch-die rauhen Stöcke zu liefern. Alle Materialien

lerarb eiten

müssen aus vollkommenen trockenen Beständen verwendet werden. Zu den Fenstern ist trockenes Lärchen- oder Föhrenholz zu verwenden. Die Dimensionen der einzelnen Thür- und Fensterbestandtheile (wie Stöcke, Rahmen, Friese, Füllungen, Verkleidungen, u. s. f.) müssen massiv gehalten sein.

Schlosserarbeiten.

Das Beschläge der Thüren und Fenster muss den Anforderungen auf Solidität und Festigkeit vollkommen entsprechen; alle Drucker und Schilder werden von Messing angewendet, sofern nicht im Preistarife anders bedungen ist.

Bezüglich der Detailangaben sind sofern nicht in der Preistabelle genauere Präcision der Qualität hervorgehoben erscheint, die bei den öffentlichen Bauten Wien’s üblichen Normen massgebend.

D ach deck er-Arbeiten Sp engler-Pflasterer-Stuckaturer-Terazzo-Glaser-Anstreicher-Maler-Tapezierer-Wasserleitungs-Gasleitungs-T elegrafen-

Der Baubeginn ist für den.............., die

Baubeendigung sämmtlicher Arbeiten ab er für den ................vorgesehen.

Wien, am

(Folgen die Unterschriften des Bauherrn, des Projectverfassers, und der acceptirten Unternehmer oder Lieferanten.)

679

Formulare IV.

Bauvertrag.

Am Unten angesetzten Tage und Jahre sind zwischen der Aktiengesellschaft Direktor Herrn ..

Baumeister in ...

Wohnhäusern zur

punkte bedungen und abgeschlossen worden.

1. Herr Baumeister X übernimmt die gesammte Bauausführung von drei neu zu errichtenden Wohnhäusern mit Nebengebäu-

nach den von dem Civil-ingenieur und Stadthaumeister D. Y. Junk in Wien angefertigten von beiden contrahirenden Theilen und dem die Bauoberaufsicht führenden Projectanten Unterzeichneten 2 Plänen und 1 Kostenanschläge —, und die Aktiengesellschaft überträgt demselben diese Bauausführung, überweist ihm die hiezu zu verwendende Bauarea und bestimmt die Baulinien hiefür.

Stempel

nach Scala II von der Bausumme

den zur

, repräsentirt durch ihren

... einerseits, und Herrn ............

, andererseits, über die Erbauung von drei folgende Vertrags-

fabrik in

fahrik

2. Der Umfang dieser Bauführung erstreckt sich

a) auf zwei Wohnhäuser mit zwei Holzschupfen nach Plan und Kostenanschlag, wobei folgende Dimensionen definitiv festzuhalten sind :

Wohnhaus, äussere Länge über Sockel gemessen 2P00 m, äussere Breite über Sockel gemessen 9*36 m, ferner ein Abortausbau von 4*04 m Länge und P40 m Breite; die einzelnen Geschosshöhen haben sammt Plafondconstruction für den Keller 2-50 m, für das Parterre 3T5 m, für das Stockwerk 3*32 m und für den Dachboden 3*30 m zu betragen.

Holzschupfen, äussere Länge 21*00 m, Breite 2*50 m und 2T0 m lichte Geschosshöhe.

h) auf ein Wohnhaus mit Waschküche und zwei Holzschupfen nach Plan und Kostenanschlag, mit folgenden massgebenden Dimensionen :

Wohnhaus, Länge aussen über Sockel gemessen 28*28 m, Breite ebenso gemessen 9*36 m, dann ein Abortausbau von 44)4 m Länge und 1*40 m Breite, wobei die einzelnen Geschosshöhen sammt Plafondconstruction messen: im Keller 2*50 m, im Parterre 3*15 m, im Stockwerke 3*32 m und im Dache 3*30 m."

Waschküche, äussere Länge 5*23 m. äussere Breite 3*81 m, Geschosshöhe sammt gewölbtem Plafond 3*32 m.

Holzschupfen zu beiden Seiten der Waschküche angebaut in zwei Längen von je 11*51 m und einer Breite von 2*50 m bei 2*10 m lichter Geschosshöhe.

3. Die Dimensionen der Localitäten sind den Plänen zu entnehmen, dagegen sind die Dimensionen der einzelnen Baucon-structionstheile in erster Linie laut Plan und Kostenanschlag, insoferne sie in den Plänen und dem Kostenanschläge aber nicht enthalten sind, sind dieselben a) nach den Vorschriften

680

der Bauordnung für Mederösterreich, b) nach den Normen über die Ausführung, Qualität und Grössenverhältnisse bei Bauanlagen, des „Wiener Baurathgeber“ und endlich aber c) in jedem dieser Fälle speciell nach Anordnung des mit der Bauoberaufsicht betrauten Herrn Civilingenieurs und Stadthaumeisters D. Y. Junk aus Wien ohne Weigerung oder Widerrede präzise einzuhalten.

4.    Herr Baumeister X übernimmt die Ausführung dieser genannten Baulichkeiten derartig im Pauschalwege, dass er für alle diese Gebäude alle Arbeiten, Materialien und Lieferungen vollständig auf seine Bechnung besorgt und durchführt, und dieselben vollständig fertig und benützungsfähig herstellt; dass er insbesondere alle wie immer Namen habende Taglohn- und Erdarbeiten, Frachtkosten, Maurer-, Steinmetz-, Zimmermann-, Dachdecker-, Spengler-, Pflasterer-, Stukaturer-, Tischler-, Schlosser-, Glaser-, Anstreicher- und Sparherdarbeiten (alle diese sammt allen Materialien und Arbeitsleistungen) aus Eigenem bestreite, — wogegen ihm die Aktiengesellschaft ...

•........die in einem späteren §. dieses Vertrages stipulirten

Pauschalbeträge zu bezahlen zusichert.

5.    Alle verwendeten Materialien und alle Arbeitsleistungen sämmtlicher Gebäude müssen von der besten Beschaffenheit und Dauerhaftigkeit sein (prima Qualität) und es verpflichtet sich Herr Baumeister X insbesonders, alle, von dem mit der Bauoberaufsicht betrauten Experten Herr D. Y. Junk als nicht Vertrags- oder qualitätsentsprechend erklärten Materialien und Arbeiten unverzüglich vom Bauobjecte zu entfernen und durch besser qualificirte und vom genannten Experten anerkannte Arten sogleich zu ersetzen, ohne dass für solche Ergänzungsarbeiten oder Lieferungen eine Geldforderung angesprochen werden darf.

Es steht dem Herrn Baumeister X. frei, vor der Verwendung einzelner Gegenstände (resp. vor deren definitiven Einbauung) Muster oder Typen vorzulegen, welche, wenn zur Anwendung acceptirt, bis zur Vornahme der Collaudirung unverändert aufbewahrt werden müssen.

ö. Die Fundamentirung aller Gebäude hat auf solidester Basis zu erfolgen, und es darf mit den Fundamentmauern nicht früher begonnen werden, bis nicht die Mächtigkeit der Bodenschichte auch von dem die Bauoheraufsicht tragenden Experten Herrn D. V. Junk agnoscirt und bestätigt ist. Aus Anlass einer tieferen Fundirung als sie in den Plänen gezeichnet ist, oder aus Anlass der Aufwendung grösserer Aushubs- oder Mauerwerkskörper als solche im Kostenanschläge vorgerechnet sind, ferner für event, nothwendige künstl. Fundirungen, wird keine Nachtragsforderung bewilliget, ebenso auch nicht für event, im Kostenanschläge falsch oder zu 'minder berechnete oder ganz weggelassene Positionen von einer der im §. 4 bestimmten Arbeitsgattungen, welche zum Ganzen eines solchen Wohngebäudes gehören und für dessen Benützung unerlässlich sind.    *■

681

7.    Der Bautermin wird derart festgesetzt, dass es dem Herrn Baumeister X freisteht, mit den Erd- und Fundamentarbeiten sobald zu beginnen, als es die Temperatur- und Witterungsverhältnisse zulassen, dabei wird aber ausdrücklich betont, dass bei einer Temperatur unter + 5° R. nicht gemauert werden darf; als Vollendungstermin für alle Arbeiten an allen drei Wohnhäusern sammt Nebengebäuden wird der 15. Juli 1888 bedungen, an welchem Tage die Schlüsselübergabe erfolgen muss, für jede Woche verspäteter Vollendung trägt Herr Baumeister X ein Pönale von fl. 50.—

8.    Vom Beginne der Bauführung bis zu deren Beendung ist ein Baujournal am Bauplatze aufzulegen, in welches Seitens des Baumeisters X oder dessen Organe sowohl die Witterungsver-hältnisse, als auch die Arbeitsfortschreitung und eventuelle Wahrnehmungen und Anordnungen Seitens der bauinhabenden Aktiengesellschaft, als auch Seitens des die Bauoberaufsicht führenden Experten, des Civilingenieurs und Stadtbaumeisters D. V. Junk, einzutragen sind. Vor der Collaudirung ist das

Baujournal an die Aktiengesellschaft........in’s Eigenthum

zu übergeben, und es bildet den Massstab für eventuelle Beweisführungen.

9.    Für die fertige Herstellung dieser hier contrahirten Gebäude werden folgende Pauschalbeträge vereinbart:

a) für ein Wohnhaus laut Plan und Kostenanschlag F fl. 7505.— sonach für 2 Objecte . . fl. 15010.—

h) für ein Holzschupfen 1. Plan u. Kostenanschlag F fl. 645.— sonach für 2 Objecte . . . „ 1290.—

c)    für ein Wohnhaus laut Plan und Kostenanschlag G fl. 9745.— sonach für 1 Object. . . . „ 9745,—

480 —

d)    für eine Waschküche 1. Plan u. Kostenanschlag G fl. 480,— sonach für 1 Object . . .

705.—

e)    für ein Holzschupfen 1. Plan u. Kostenanschlag G fl. 352.50 sonach für 2 Objecte . ._„

fl. 27230 —

daher insgesammt für alle contrahirten Objecte

10. Die Zahlung dieser mit ö. W. fl. 27230.— contrahirten Pauschalsumme erfolgt in der Weise, dass Seitens der Aktiengesellschaft .......... an den Herrn Baumeister X am 1.

eines jeden Monates eine Abschlagszahlung von 75°/₀ der in’s Verdienen gebrachten Summe geleistet wird, welch’ letztere nach Massgabe des Kostenanschlages zu verrechnen ist, und worüber Herr X am 20. jedes vorhergehenden Monates eine Approximativrechnung zu Händen der Bauleitung (des mit der Oberbauaufsicht betrauten Experten Herrn D. V. Junk) zu übergeben hat, welche die Abschlagszahlung fixirt.

Nach Beendung der sämmtl. Arbeiten und nach Vollzug anstandsloser Collaudirung erhält Herr X weitere 15°/₀, daher nach anstandsloser Uebernahme aller Baulichkeiten 90°/₀ seiner Verdienstsumme ausbezahlt.

682

11.

12.

Mit dem sonach restirenden Verdienstbetrage von 10°/₀, welcher im Besitze der Aktiengesellschaft verbleibt, haftet Herr X für gute und solide Arbeit und Materiallien durch Ein Jahr vom Tage der Bauübernahme an, und nach anstandslosem Verlaufe dieser Haftzeit wird, insofern nicht durch Behebung von Gebrechen, Reparaturen oder Ponäle ein Quotient dieses 10°/o-igen Rücklasses absorbirt wurde, dieser Restbetrag an Herrn X. ausbezahlt werden.

Alle aus diesem Vertrage sich etwa ergebenden Streitigkeiten müssen mit Ausschluss jeder gerichtlichen Procedur durch ein Schiedsgericht aus Bausachverständigen geschlichtet werden, wobei jeder Contrahent einen Schiedsrichter zu ernennen hat, welche unter sich einen dritten Bausachverständigen als Obmann erwählen. Innerhalb der Grenzen der strittigen Punkte entscheidet dieses Schiedsgericht mit absoluter Majorität, und es erklären beide Vertragscontrahenten sich einem solchen Ausspruche ausdrücklich zu fügen, und ebenso verzichten sie auch auf das Rechtsmittel der Bestreitung dieses Vertrages wegen Verletzung über die Hälfte.

Hie Kosten des Schiedsgerichtes sowohl als auch jene zur Errichtung dieses Vertrages tragen beide Theile gemeinschaftlich.

Urkund dessen nachstehende Unterschriften. N. N., den 1. Februar 1883.

(Folgen die Unterschriften.)

Es wird für alle Bauherren (ob Corporationen, Actien-oder Commanditgesellsehaften, Industrielle, Guts- oder Bealitäten-besiizer) stets von lohnendem Vortheil sein, wenn das Project-verfassen und die Bauleitungsober auf sicht nicht in einer Person mit dem. ausführenden Unternehmer vereiniget wird, sondern wenn die Verfassung der Pläne und die Aufstellung der Kost env or an schlag e überhaupt, und die Ueberwachung des B au e s (Bauleitung, Oberaufsicht, Collaudirung) insbesondere, einer fachmännischen Vertrauensperson (Autorität, Specialist) übertragen wird, welche den Bauherrn in allen die Bauführung betreffenden Fragen gegenüber den Unternehmern, Professionisten und Lieferanten berathet oder vertritt, deren fachmännischer Beurtheilung und Weisung sogar in den Baubedingnissen und im Bauverträge ein massgebendes Votum zugewiesen erscheinen soll.

683

Berechnung des Honorars für technische Arbeiten.

Die hier aufgestellten Honorars ätze sind aus räumlicher Ersparniss in Durchschnittsziffern angegeben, und basiren auf den vom Oesterreichischen Ingenieur-und Architekten-Verein am 22. März und 3. Mai 1879 aufgestellten „Normen für Honor irung technischer Arbeiten“ und auf dem „Henorartarife“ des Vereines der b. a. Civil-Techniker Niederösterreichs vom 7. Januar 1884.

I. Für Consuitationen,_ Calculatiouen, Gutachten, Schätzungen, Expertisen, Taxationen, etc., überhaupt für Arbeiten mit unbestimmtem Zeitauf-wande.

pro Stunde

.    ! ausser-

lm halb

Bureau

pro Tag inner- I ausserhalb i halb des Wohnortes

Chef-Ingenieur, mit den Befugnissen 1. § 2 der Verordg. über den Wirkungskreis der Privattechniker . . C h e f - А r c h i t ek t, m. d. B. 1. § 3 d. V. ü. d. W.

d. P.............

Stadt-Baumeister, mit den Befugnissen nach § 23 der Gewerbeord. vom 20. Dezember 1859    . . .

Land-Baumeister, mit denselben Befugnissen

wie vorgenannter .....

Geometer, m. d. B. 1. § 4 d. V. ü. d. W. d. P. . Maurermeister, 1

Zimmermeister, [    ........... . .

Steinmetzmeister, J

Hilfs-Ingenieur oder Architekt.....

Zeichner ...... ..............

fl.

fl.

fl.

fl.

2-50

2-25

200

1-75

1-50

1-00

0-75

0-50

3-00

2-75

2-50

200

2 00

1-50

1-00

0-75

25 00

20-00

17-50

15-00

12-00

1000

7-50

3-00

35-00

30-00

25 00

20 00 17-50

12-50

1000

5-00

II. Für Bauprojecte oder Bauführungen sowohl für Neubauten als auch Adapti-rungen von Industrie-, Wohn- und Oeconomie-Anlagen :

'I

1-Э

Leistung bei Lieferung je eines Exemplares

bis 1000

1000 bis 2500

|2500 bis 5000

5000 bis 10000

10000 bis 20000 20000 bis 40000

•2

„    40000 bis

f-:    80000

2i 80000 bis 150000

150000 bis 250000

250000 bis 500000

1-2

I Skizze............

Genereller Yoransehlag . . .

! Hauptzeichnung, Consenspläne ! Zergliederter Kostenanschlag Arbeite- oder Detailpläne . .

j Bau-Oberaufsicht......

! Spec. Leitung der Ausführung Collaudirung, Revision, Abnahme 1-1 Gesummte techn. ßaulei-tnngv.BeginnedesBauesbis zu dessen Vollendung bei Leistung aller vorgenannten Arbeiten .    15-0

0-8    0-7    0 6 0-5 0-4 0-33 0 25

0-55

2-5

0-5

2-0

0-45

40

1-5

5-0

I/O

19

0-4

3-5

1-3

4'5

1-0

0-9

3-3

1-2

4-0

0-9

1-8

0-8

1-1

3-5

0-8

0-35

1-7

0-7

2-8

10

3-0

0-7

10 0    7’0    5-0 4-5

0-3

1-6

0-6

2-5

25

0-6

0-25

02

1-5

0-5

20

0-8

20

0-5

0-2

1-4

0-4

1-5

0-7

1-8

0-4

0-15

1-3

0-3

1-0

0-6

16

0-3

0'1

1-2

0-25

0-9

0-5

1-4

0-2

4-0 j 3-5 ! 3-0 J 2-5 I 2-0

III. Au Reiseauslagen:

Sowohl bei den nach Zeitabschnitten verrechneten Diäten als auch bei dem nach Procenten entfallenden Honorare werden die lleiseauslagen stets in separate Aufrechnung gebracht.

Es gehören hieher sowohl alle Fahrauslagen als auch die damit im Zusammenhänge stehenden Nebenauslagen und die zur Reise aufgèwendete Zeit, und speciell die Baar-auslagen für Transport von Instrumenten und Gepäck, Hilfsarbeiter, Botenlöhne, Telegramm-und Postportis etc. ; insbesondere ist der Chef-Ingenieur oder Chef-Architekt berechtigt, bei Bahnfahrten I. Classe, bei Schiffahrten Cajütenclasse und bei Pferdefahrten pro Stunde fl. 150 zu verrechnen, während allen übrigen Functionären per Bahn II. CI., per Schiff I. Classe und bei Pferdefahrten pro Stunde fl. 100 zu vergüten ist,

Bei Nachtreisen ist eine Tagesdiäte zu verrechnen.

684

Tabelle über die Festigkeitscoefficienten verschiedener Materialien.

Ausdehnung an der

Elasticitätsgrenze

Bruchbelastung Ij Elasticitäts-(Festigkeitsmodul) I

a

ПЗ

modul

Schub

!| Zng Il und Druck

e"

e'

20000; 7500 ,0-0007 0-0007 20000 '7500 0-00125    —

17500 6562 0-0008 0-0008 20000 7500 0 0012 ! — IlOOOO 3750 ||0-00075:0-0015 20000 7500 0-00125    —

<\шр₈ H j g I

IS

—    20000 7500 0-0025

—    120000 7500 0-00325

—    20000 7500 0-004

—    20000 7500 0-0046

—    25000 9400 0-0054

9400 j 0-006

4012    0-0013    0-0013

4012 0-00027 0-00025 —    0-001    —

2400    0-00076    -

3750    10-0014    —

25000

ooo oo о о о о о

oo«œ§

гН i—( гН    г—i

Ю

^nZ W £    I ÎOÎC^ I

g ^ I CO iO rH ¹

115

21 j 41

42

12*4    7-3

5о

§1!

о

qnqog ^ р

§ ! i ч™а ^

Sil '

мн

Zulässige Belastung

of¹

Snz

CO

14    14    10-5

19

25

14    14    10-5

5-6

19

70 15

25

38

48

50

64

09

89

101

113

10-5

10-5

Г4

2-75

80

91

135

150

kl

12

168-17

fl

ся ep pj ib & ю

19*21

L

ers со

tH CO

18-7

24-2

27-4

33-3

50

56

1-5

Ш.

25

32-2

36-5

45

67

Г'р

^ I kb (М [

Ю СО Ю |Ю r— Ć\J t— СО ÔQ Ô3

5н

25

32-2

36-5

45

67

74

19-2

6-6

2-5

6-6

2-5

6-5

Material

Stabeisen............

dto. stark gehämmert . . .

Eisenblech...........

Eisèndraht...........

Gusseisen ...........

Gewöhnlicher Stahl, ungehärtet dto.    dto. gehärtet und

angelaufen . . .”......

Feinster Federstahl, ungehärtet .

gehärtet und

dto. dto. angelaufen . . . Gussstahl, ungehärtet

gehärtet u. angelaufen Feinster Gussstahl gehärtet und

angelaufen .........

Stahldraht .... .......

dto.

Kupferblech, gehämmert . . .

dto. geglüht.....

Kupferdraht.........

Messing......T . . . ~

gehämmert

dto.

Ю

CO

0-00135

0-00063

0-0014

2587

3697

3562 0-00024 187-50-0021 262*5 0*00067

0-00-26

,0*00233

,0-00176

,0-00213

SISOO-O

1500

2531

80

OST

70

70

Zahlen mit 100, so

9870

0069

9857

9500

500

700

4000

6750

985

1170

921

1200

30

0-79;

4d

0-42;

î«OiO®iOtOiQO^

I I | ю | I |5oćoi:ćobćoi>ćo

5-0' 0-5    1200

7000

2-8:

12

'9-0

1-5:

0-4

abgerundet, e angegebenen

— |36-5 3-25 25*6 10-3 l'40*4

icsi CO <7<1 ip СО îb т-< <fq ôo ®

0-5

11*7

0-73

11-3

0-48

0-6

0-8

comt- :coo^ i . jîo

ïO-^ «5 lôq HÓ I I |(fq

ю^1 MIII!

0-07 2-7

0-06 1-6

0-04 2-56

0-051' 2-5

ë io c§ 55 до со § со из

ÔÔÔ666Ô6 ô

0-28

1-2

0-6

0-3

0-2

01

0-06

015

0-041 -—Il — I — I — I —

i Werthe sind Mittelwerthe und den letzten beiden Columnen d bezeichnen sie kg pro qcm.

0-18

9-9:

1-2

TI

1-2

8-0

9-0

0-25

0-02:

Messingdraht . .

Kanonenmetall

Phosphorbronce

Zink, gegossen.........

Blei..............

Bleidraht............

Zinn..............

Aluminium . . . . . . . . . . . Eschenholz, i. d. Richtg. d. Fasern senkrecht auf d. Fasern Eichenholz, i. d. Rieht, d. Fasern senkrecht auf d. Fasern Buchenholz, i. d. Richtg. d. Fasern senkrecht auf d. Fasern Kiefernholz, i. d. Richtg. d. Fasern dto.    senkrecht auf d. Fasern

Tannen- und Fichtenholz in der Richtung der Fasern . . . • Tannen- und Fichtenholz, senkrecht auf die Fasern . . . .

dto.

dto.

dto.

Glas............

Basalt...........

Gneis und Granit......

Kalkstein .........

Sandstein .........

Guter Ziegelstein......

Gewöhnlicher Ziegelstein . .

Cementmörtel .......

i Kalkmörtel.........

Die

Multiplicirt man mit Ausnahme

686

Festigkeits-Berechnungen.

1. Absolute (Zug--) Festigkeit.

Ist P die an einem Stabe von F qmm Querschnitt wirkende Kraft und S die zulässige Beanspruchung (siehe Tabellen auf Seite 684 und 685), so ist: P = F S.

Wenn die Länge so bedeutend ist, dass das Gewicht G berücksichtigt werden muss, so ist: P -f- G — F S.

Der Elasticitätsmodul (ein hypotetischesMass) ist diejenige Kraft, welche einen Stab von 1 qmm Querschnitt auf das doppelte seiner Länge ausdehnen würde. P = E.

Bezeichnet Я die Ausdehnung eines Stabes von der Länge 1 Я

an der Elasticitätsgrenze, so ist - j - = <r die Ausdehnung pro Längeneinheit. Diejenige Kraft, welche einen Stab von 1 qmm Querschnitt gerade bis zur Elasticitätsgrenze ausdehnt, heisst der Tragmodul. T = о E.

Der Fe|stigkeitsmodul К ist diejenige Kraft, bei welcher

ST

ein Zerreissen eintritt. Der Sicherheitsmodul ist

Im Allgemeinen ist ein anderes S zu wählen und zwar einen kleineren Werth, wenn Erschütterungen und Wechsel von Zug und Druck zu berücksichtigen sind.

2. Rückwirkende (Druck-) Festigkeit.

un

Der Widerstand gegen die auf einem Stabe von F qmm Querschnitt wirkende Druckkraft P ist unter der Voraussetzung, dass die kleinste Dicke von der Länge nicht vielfach übertroffen wird, und bei der Beanspruchung S¹ (siehe Tabellen auf Seite 684 d 685) P -- FS,.

Bei grösseren Längen jedoch ist die Berechnung auf Zer-knickungsfertigkeit auszuführen und diene hiezu nachstehende Tabelle, in welcher 1 die Minimallängen, ausgedrückt in vielfachen der kleinen Seite h eines rechteckigen oder des Durchmessers d eines kreisförmigen Querschnittes des auf Zerknickungsfestigkeit in Anspruch genommenen Stabes, J das kleinste Trägheitsmoment des Querschnittes und E den Elasticitätsmodul bezeichnet.

Um die zulässige Tragkraft zu erhalten, setzt man

statt E

„ Gusseisen „ Holz „ Steinen

bei Schmiedeeisen 0'25 E bis 0'20 E 0-20 E „ 0T6 E ОТО E „ 0T2 E 0-08 E „ ОТО E

687

Tabelle über Zerknickungsfestigkeit.

frei

Ip

frei

Ip

geführt

Befestigungs-weise ¹

gefährl. i Querschnitt

gefährl.

Quer

schnitte

fest.

gefährl.

Quer

schnitt

frei

fest

г.......r......

fest

gefährl. Quer- i schnitte

fest

Bruchbelastung =

7Г² JE 4 P

P = 71²

JE

P= 7Г²

JE

P =4tP

JE

Schmiede

eisen

12 d : 14 h 24 d 28 h 33 d 38 h 48 d 56 h

s Gusseisen 5 d 575 h 10 d 11*5 h 14 d 16 h 20 d 23 h

^ Holz

6 d : 8 h 11-5 d 13-5 h 16 d ; 19 h 23 d 27 h

3. Abscherungs- oder Schub-Festigkeit.

2-

Bie zulässige Belastung gegen Ahscheren ist V₂ bis iU jener für Zugfestigkeit : S₂ = x/₂ S bis ⁴/₅ S. Man nimmt auch S₂ = 0*1 К Den Schubelasticitätsmodul setzt man gewöhnlich E, — г/₃ bis ²/б E. Die zulässige Kraft auf Abscheren: P = F S².

Gegen das Lochen ergibt sich bei Eisenblech ein Widerstand von 44 kg pro qmm.

Der Widerstand des Abscherens bei Schmiedeeisen ist pro qmm 33 kg.

4. Relative (Biegungs-) Festigkeit.

Bezeichnet W das Widerstandsmoment eines auf Biegung beanspruchten Stabes, so ist W — ^ = dem Trägheitsmoment J di-

vidirt durch den Abstand e der äussersten Faser von der neutralen Achse. Die neutrale Achse geht durch den Schwerpunkt. Wenn P die biegende Kraft am Hebelarme 1, S die Spannung pro qmm bezeichnet, so ist, wenn das äussere Biegungsmoment = PI:

PI - WS;P= Жл W - P1

688

Tabelle von einigen Werthen J und W =

—-ДГ

ÊLl

-à

f 7"

b h³

h.

w=

bh²

JL

24

TT

г2г>

J.

b h³

b h²

12

h⁴

12

h³

quadratisch

^d⁴

к--Д—>j

64

= 0-0491 d⁴

w= llrds

= 0-0982 d³

^(d⁴-dt⁴) =    (R⁴ — r⁴)

w__?L (d⁴ "A⁴)

vv    32    D

7Г (R⁴ — r⁴)

4“

Tl

»il

lrbhS

= 0-0491 b h³

b h²

<b

b h²

U .b~»i

'7'

JF

t±

J=-^(bhs-b₁hI³)W=w

* (bh³-b,h,³)

I?"

J*

'Stl h---:

W=

b h⁸ -f (br — b) h,

12

b h³ -f (b, - b) h,

690

Art der Belastung

Aeusseres

Biegungs

moment

Art der Belastung

Aeusseres

Biegungs

moment

ki

*V

-oÄ

нЬ-¹

ЖЯШЙ

\\4

Pi 1

II

Шшшт

Pi 1

P*

Я i    /

(р

Ц "» V з⁷ V

i P, Р

т ~зг

Pi 1

Цтр¹

ЗР1

16

'ЦТ?

1 I 1

1тпг1

1 ’Г 1

Pi 1

12

J-------\—-rh-Ą

Üt*lR_Ш

ii л!

к<-------

; Auflagerdruck А = ^ Ш| m*iP?* т* ’

I    ¹

„_I*i ni + P» nî + P» Pi-

” ~ 1 j Biegungsmomente für die Punkte I, II, III : |j Mi = A nt; Mil = A . na — Pi (n₂ — n,); Min = A n, — P, (n, — n,) — P₂ (n, — n₂).

II

Bei den schraffirten Balken ist die Belastung gleichmässig theilt Gespannte Balken tragen ²/₈ mehr als nicht gespannte.

691

5. Torsions- (Drehuugs-) Festigkeit.

Ist P die auf Torsion wirkende Kraft in kg,

К der Hebelarm, an dem P wirkt in mm,

N die Anzahl der zu übertragenden Pferdekräfte, n die Anzahl der Umdrehungen per Minute, d der Durchmesser der auf Torsion beanspruchten Welle in mm h und h die Seiten eines rechteckigen Querschnitts in mm,

S₂ die zulässige Belastung für Schub,

T₂ der Tragmodul gewöhnlich =

.Jp das polare Trägheitsmoment — der Summe zweier Trägheitsmomente desselben Querschnittes in Bezug auf zwei in derselben Ebene sich rechtwinklig im Schwerpunkte schneidende Achsen,

e — Abstand der äussersten Faser

Jp S₂

so ist PR =

to cl

7£    ^

Für kreisfö rmigen Querschnitt ist JP — ^ und e =

5-d,Ss;d“*/wsd = 1'⁷’^r

Für kreisförmigen, hohlen Querschnitt

n d⁴ — dt⁴c d

PR -

PR =

16

b³

bs

Für quadratischen Querschnitt PR = gy^Sa^4-9426

-s₂

Für rechteckigen Querschnitt P R —

b² h²

³ V b² -F h²

:S₂.

Für kreuzförmigen Querschnitt PR —

b h³ + (h — h) h³

•S₂.

6. Zusammengesetzte Festigkeit.

Ist ein stabförmiger Körper sowohl auf Biegung als auch auf Drehung in Anspruch genommen, so ist, wenn Mb das Biegungsund Md das Drehungsmoment (P R) bezeichnet, das sogenannte ideelle Biegungsmoment Mi — s/₈ Mb + ⁵/s l/Mb² + Md².

692

7. Festigkeit plattenförmiger Körper.

Es sei r der Radius einer an ihrem ganzen Umfange unterstützten kreisrunden Platte, 4 die Dicke in mm, p der auf die Wand wirkende Flächendruck (kg per □ mm), S die zulässige Materialspannung, E der Elasticitätsmodul, iß h die grösste Durchbiegung, so ist (nach Grashof)

wenn die Platte lose aufliegt

ЩШШ-s

- =Vjl

r r S

h 5 p r4 ’ â ~ “6 E ü4 ;

Avenn die Platte am Rande festgeklemmt ist

h l p r4 ; "if “6 'E(f*'

/2

8. Festigkeit der Gefiisswände.

Ist r der Gefässhalbmesser, d die Wanddicke in mm, p der Druck in kg per qmm, S die zulässige Materialspannung, so ist

bei einem kugelförmig en Gefäss

T) r

2 S ’

bei einem cilindrischen Gefäss

P r .

'S + a,

für a ist zu setzen: bei Eisenblech 3 mm, bei Gusseisen 3—9 mm, bei Kupfer 3—4 mm, bei gehämmertem Messing 3 mm, und bei gegossenem Messing 6 mm.

Bei Gefässen mit grossen Wandstärken (hydraulische Pressen etc.) ist zu setzen:

—ОМ:-’)

für cilindrische Gefässe.

für kugelförmige Gefässe.

Ł4

GO

CT>

T.

(V-Hir

'фл

hi³)h₂ + (h-hi)h₂s) ! W = ^E(h₁⁴ + (h³-h₁³)h₂ + (h-h₁)h₂s)

ГЧ

b h³ — (b — bi) ht³ + (b₂ — b,) h₂

h.

hit

ЧШ ²!

J =

w _ b h³ — (b — b,) lit³ + (b₂ — bt) h₂

12

CO

CO

----V

r'-dR"

= 12 (³^d4 + b(h³-d³) + b³(h-d))j

_ 0-5891 d⁴ + (h³ - d³) b + (h - d) b³1

« 1.

^(b h³ — bi h¹³) 1 (b h³ — b< h₄³)

b (h⁸ - W) + b« (ht³ - h₂³)

12

W = b (h³ - ht⁸) + bi (h,⁸ - h₂³)

Ml¹ f?

ШГ    i

b h⁸ — bi hi³ — b₂ h₂³

12

(f—Й—»j

__A

b h³ - bi hi³ - b₂ h₂³

в h.

■S“----¹

±

Zi

-=S-—>

W =    (W-bih,²-

Cb\ M-

dbhbihi (h—hi)²\( b h² - bi hi² /

К-

Mi

- bi hi²)²

«—-Ъ—•>

1/ 2Jbh²______

6 \bh²-2bihih + bihi2 4 b h bi hi (h - hi)² \ ' b h² - 2 bi hhi + bi h? )

693

Formeln für die Berechnung der Dreiecke, Vierecke und regelmässigen Poligone.

R — Halbmesser des der Figur umschriebenen Kreises r = dto. des der Figur eingeschriebenen Kreises F = Flächeninhalt.

Rechtwinkeliges Dreieck.

Wenn a die Hypothenuse, b und c die beiden Katheten, und В und C die diesen Katheten beziehungsweise gegenüberliegenden Winkel bezeichnen, so ist

R =—-, der Mittelpunkt liegt im Halbirungspunkte der Hypothenuse

a² = b² + с², В + C = 90

|Gegeben!

Gesucht

Auflösung

a, b c, B, C, F

-b

b, c a, B, C, F

a, B b, c, C, F

c= V(a+b) (a—b), tg 2 “V?

F = Y V (a+b) (a—b)

= У ¥ + ojf, tg в = с =

b v    bc

sin B’ *    2

b = a sin B, c = a cos B, C = 90 — B

F =

a T b’

в = 90 — C

90-B

a ==

a²

b, B

b, C

a, c, C, F a, c, B, F

a sin B ’ C C"’ C

cos

sin 2 B

= tgbB’°-⁹⁰-B'F-

⁼ côTC’B“90_C’F

b²

2 tg B

.bVL|

2 cot C

Schiefwinkeliges Dreieck.

Wenn a, b und c die 3 Seiten,

A, B „ C die diesen Seiten beziehungsweise gegenüberliegenden Winkel,

s die halbe Summe der 3 Seiten, sonach a + b + c

und

h die vom Scheitel des Winkels A auf die Seite a errichtete Senkrechtebezeichnen, so ist

h = Ą-Уs(s—a) (s—b) (s—c), F=~ = Уs (s—a) (s—b) (s—c)

cl    -¹

1)

sin A sin В r = 4 R sin ^ sin

sin C „    . C

T Sm ~2~

:i

<•

COS

A sin 2 sin 2 “ 2R(a + b-fc)

694

Der Mittelpunkt des umschriebenen Kreises liegt im Durchschnitte der in den Halbirungspunkten der Dreiecksseiten errichteten Senkrechten ; der des eingeschriebenen Kreises im Durchschnitte der Halbirungslinien der Winkel.

Auflösung

Gegeben Gesucht

a, b, c

A, В, C

a, b, C c, A, B, F

Т-УТШг

с = 180 - (A + В) a — b a + b

c = (a + b) cos <p, wo sin (f =

a sin C _(a—b) sin x/₂ (A + B)

sin A    sin \;a (A — B)

A-B

cot

₌ i/(s—a) (s—c) r s (s-b)

J-, A + B = 180-C

2 V ab a + b

cos 2

2 - sin C

a sin В

180-(B + C) a sin В *

a, A, B b, с, С, F

a, b, А;с, В, С, F

sin А a sin С

sin А

a² sin В sin С 2 sin (ВТ С) a sin В

sin (В + С) a sin С

sïn“(BT СУ

sin А

a sin С" a sin (А + В) sin А

С = 180 - (А + В), F =

sin А

a² sin В sin (А + В)

sin А

1st а > b, so muss А > В sein und das ! Dreieck ist bestimmt, b sin А

sin В =

a sin С sin А

-, C = 180 - (А + B) , F=\ sin C.

Ist jedoch а < b, so muss auch A < В sein, und dann hat man die 3 untergeordneten Fälle:

a > b sin A: hier gibt die Auflösung 2 Dreiecke u. zw. eines mit dem direct gefundenen Winkel В und eines mit dem Winkel 180—B.

a = b sin A: in diesem Falle ist das Dreieck rechtwinkelig, b die Hypothenuse und В = 90°.

а < b sin A: kein Dreieck möglich.

695

Trapez.

Wenn a und b die beiden parallelen Seiten c „ d die nicht parallelen Seiten

F= (a+b) ₂ = У (b+c+d—a) (a+c+d—b)(a+b+d—c) (a+b+c—d)

h die senkrechte Entfernung der parallelen Seiten bezeichnet, so ist

Sehnenviereck.

Sind a, b, c und d die 4 Seiten in ihrer Reihenfolge, A der von a und d eingeschlossene Winkel я а « b

я b „ c

„ c я d

s = ¹/.j (a+b+c+d), so ist

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

i/ (s—a) (s—b)

* (s—c) (s—d)

C = 90 A, D = 90—B, F = V (s—a) (s—b) (s -c) (s—d)

t/(s—a)_(s—d) r (s—b (s—c)

tg о

Regelmässige Poligone.

Wenn n die Anzahl der Seiten, s die Länge einer Seite bezeichnet, so ist

R =

2 sin

180

, r = Vü s cot

180

pq : fl

= cos

F = г/₄ n s² cot

oo й

180

= Va n r S = n r² tg

® n

Diese Formeln ergeben folgende Tabelle:

It

Benennung des j regelmässigen Poli-_gons    [I

Dreieck .    .    0-577    s 0-289    s    1*732 R = 3-463 r 0*433 s² = P299 R²

1-0 s² = 2*0 R2 1-72 s² = 2*377 R2 2*598 s² = 2*598 R2 3*634 s² = 2*732 R2 4*828 s² == 2*829 R2 6*182 s² = 2*892 R2 7*594 s² = 2*938 R2 9*366 s² = 2*963 R2 11*196 s² = 2*992 R²

Quadrat .    .    0*707    s 0*5    si    1*414 R = 2*0 r

Fünfeck .    .    0*851    s|0*695    s    1*175 R = 1-453 r

Sechseck.    .    11*0    si0*866    si    1*0 R = 1*155r

Siebeneck    .    1*152    s 1*038    s    0*867 R = 0*963 r

Achteck .    .    1*307    s 1*208    s    0*765 R = 0*828 r

Neuneck .    1*462 s 1*374 s 0*684 R = 0*728 r

Zehneck.    .    !l*618    s 1*54    s'    0*618 R = 0*649 r

Eilfeck .    .    1*776    s 4*71    s    0*562 R = 0*587 r

Zwölfeck    .    1*93    s 11*866    s    0*517 R = 0*536 r

Kreisform ein.

Bezeichnet r den Halbmesser, U den Umfang und F den Flächeninhalt, so ist für den Kreis

U = 2 r w, F = r² u, 7t = 3*1415926538979

ЛТ-В    t*-    3    22 333 355

JN aherungswerthe fur    ₁ , j -, 1()G, -ду

696

Ist am K r e i s s e g m e n t e a die halbe Länge der Sehne zwischen den beiden Bogenenden, h die im Mittelpunkte dieser Sehne errichtete Senkrechte bis zur Bogenmitte (Pfeilhöhe, Sagitta), r der Bogenhalbmesser und 2cp der von den beiden im Endpunkte des Bogens gezogenen Radien eingeschlossene Winkel, so bestehen zwischen diesen Grössen folgende Wechselbeziehungen:

____ cp

a = r sin cp = y h (2 r—h) = h cot -g-a²-Ri²

sin cp

1 —COS Cp

a²—h2 r a²-fh²

-, COS cp =

У r² — a* = Г (1—cos cp) = a tg | r-h

a² -j- h²

h²

Die Länge des Bogens kann mittelst der Näherungsformel:

Bogenlänge = 2 У a² -f- h² + ь gefunden werden.

G

Für den Kreissektor ist dann

F - r² 7t

180 r

Für das Kreissegment

Г =

180

r² n —sin 2 <p = r² (

(p n

sin 2 cp

180

Formeln für die Elypse.

Bezeichnet a die halbe grosse, h die halbe kleine Achse, so ist der Umfang = (a-pb) 7t

der Flächeninhalt — a b л

Formeln für Oberflächen und Kubikinhalte verschiedener Körper.

0 = Oberfläche, К = Kubikinhalt,

Ehenflächige Körper.

Kante ist.

Für den Würfel ist 0 = 6 a² und K = a³, wenn a die

Für das Parallelopiped ist, wenn g die Grundfläche und h die Höhe bezeichnet K = g h. Sind hingegen a, b und c die in einer Ecke zusammenstossenden Kanten und «, ß und у die entsprechenden Kantenwinkel, so ist______________

К = 2 a b с У sin s sin (s—«) sin (s—ß) sin (s—y), wo 2 s = « + ß + y ist.

Für das dreiseitige, senkrechte, schiefabgeschnittene Prisma ist К = der Grundfläche, multiplicirt mit dem arithmetischen Mittel aus den drei Seitenkanten.

Ist g die Grundfläche einer Pyramide und h ihre Höhe, so

ist К = x/₃ g h.

Sind G und g die Grundflächen und h die Höhe eines Pyramidalstutzes, so ist,

K = Vs h (G + g+V G g)

697

a³

Für ein regelmässiges Tetraeder ist К =    У 2, О — а² У 3

У 2, О = 2 а² Уз, wenn

а³

und für ein Octaeder ist К = die Kante dieser Körper bezeichnet.

Runde Körper.

Bezeichnet man mit r den Radius der Basis eines Cilinders und Kegels und mit h die Höhe, so ist für den senkrechten Cilinder

О = 2 r n (r + h) und К = г² 7Г h, und für den senkrechten Kegel

О = r n (r + У r² + h²) und К = ¹ls г² тг h

Die Formeln für den Kubikinhalt gelten auch, wenn Kegel und Cilinder schief sind.

Ist beim Kegelstutz R der Radius der unteren, r der der oberen Grundfläche und h dessen Höhe, so ist

und

О — ?! [R² + r² H- (R H- г) У h² + (R - r)²]

К - Vs я h (R² + R r + r²),

wobei die Formel für О einen senkrechten Kegelstutz voraussetzt. Ist r der Radius einer Kugel, so ist

О — 4 г² 7Г und К = ⁴Is г³ я.

Ist h die Höhe eines Kugelabschnittes, so ist die obere Fläche der begrenzenden Calotte 2 r тг h, hingegen

К = 7t h² (r — Vs h).

Sind bei einer Kugelzone a und b die Radien der Endflächen und h die Höhe der Zone, so ist

К - V₆ 7t h (3 a² + 3 b² + h²).

Für das Fass ist, wenn D der Durchmesser in der Mitte, d der Durchmesser an den Enden und L die Länge des Fasses bezeichnet

К = 1 0453 L (0-4 D² + 0*2 D d + 0T5 d²).

698

Specifische Gewichte verschiedener Körper.

Die Zahlen für das specifische Gewicht geben gleichzeitig das absolute Gewicht der betreffenden festen und flüssigen Körper in kg per kbdm an.

a) feste Körper.

Name des Körpers

Specifisches

Gewicht

Name des Körpers

Specifisches

Gewicht

2-71

Alabaster . -

Alaun......I 1-7 -2-0

Alaunschiefer . .    2’34—2'59

Aluminium . . . ; 2*5 dto. gehämmert. j 2-67 Amalgam, nat. . . 13*75 Antliracit ....    1*4

Antimon Argentan . .

Arsenik . . .

Arsenikkies .

Asbest . . .

Asfalt ....

—1-7 6*65—6-72 8-4 —8*7 5-67—5-96

6-1

Basalt Bausteine (mtt.) . 2-5 Bergkrystall . . . Bergtheer .... Bimsstein .... Bitterkalk .... Bittersalz ....

Blei, gegossen . . dto. gewalzt . . Bleidraht .... Bleiglätte .... Bleiglanz .... Bleioxyd-Schwefelsäure .    . .

Bleispath Bleiweiss . . Bleizucker . .

Blende . . . Brauneisenstein . I 3-5 Braunkohle . Braunstein .

Bronce • . Buntkupfererze . 5-0

! 2-1 —2*8 I 1-07—1-16 ! 2*72—2-9

2-65

1-13

0-9 —1-6

2-88

1-75

11-35

11-38

11-4

9-3 -9-5 7-4 —7-6

. j 6-5 . I 6-45 .    2'"4

.    2-35

4-03

. ! 1-2 . i 3-72

8-8

Cadmium .... ; 8-69 Calcium Calomel

1-58

7-18

I : : : : : :    § : :è . . .

!i :i ; I, ■ Ш ■%

IIIHłlllt lUlflli IJllSïlltIfi IlfiïïÏÏi

ooooooflflflHHТиниан^ ^ s    З'⁰'⁷³^^

• ’S

СО -3 -J -J

ob -5 c5 A

СП CC

699

Name des Körpers

Specifisches

Gewicht

Name des Körpers

Specifisches

Gewicht

2-78- 315

Glimmer .... Glockenmetall . .

Gneiss......

Gold, gediegen -dto. gegossen . dto. gehämmert Golddraht . . .

Granat, gern. . . dto. edler . .

Granit .....

Graphit, reiner .

dto. gewöhnl.

Grünstein . .

Grünspan . .

Gummi, arab.

dto. elast.

Guttapercha Gips, gebrannt .    1*81

dto. gegossen und I

trock.....I 0*97— 1*0

. .    1-3(5

8-81

2-7

19-3

19-28

19-33—19-6

19-36

3-71

4-03

2-75

1-79

2-25

. : 2-89

1-91

1-33 . ¹ 1-81

0-98

Gipsmehl .

Gipsspath ....    2-31

Harz, Fichten- . .    1*07

Holz :

I Ahorn, lufttrock. 0-76 dto. frisch gefällt 0*89 Birken, lufttrock. 0-72 dto. frisch gefällt 0-89 Buchen,lufttrock. j 0-79 I dto. frisch gefällt ; 0-95 I Buxbaum, lufttrocken

I Ebenholz, lufttrocken . . . dto. frisch gefällt 1*21 Eichen, lufttrock. 0-82 dto. frisch gefällt 1 "03 Eschen, lufttrock. ! 0-79 dto. frisch gefällt j 0⁻85 Fichten, lufttr. . ; 0-58 dto. frisch gefällt ; 0-87 Kiefern, lufttr. .    0'74

. dto. frisch gefällt 0-9 ' Lärchen, lufttr. .    0 6

dto. frisch gefällt 0-92 Linden, lufttr. .    0"79

Mahagoni, lufttr. ! 0-75

. i 0-94

1-19

Nussbaum, lufttrocken ... Pappel, lufttrock.

Pock, lufttrock. . Tannen, lufttr. . dto. frisch gefällt Ulmen, lufttrock. dto. frisch gefällt Weiden, lufttr. . j dto. frisch gefällt Holzfaser . . . . j Holzkohle von Nadelholz u.Buchen-holz

Holzkohle von Eichenholz .

Hornblende Indigo Jaspis . . .

Jod

Jodkalium .

Jodsilber

Kadmium, gegoss. ! dto. gehämmert j 8*69

Kalium.....

Kalk, gebrannt . Kalkmörtel, frisch j 1*8 Ka kmörtel, trock. j P65 Kalkspath . . Kalkstein, dicht . | 2*7 ■ 2-39 . : 8-79 .    0-93

. ! 2-66 .    2*5

1-66 8-71 9T5

P^pOOOOOP^OO

. .    0-3

0-56

. ¹ 3-17

0-77

. i 2*66 . ! 4-95 . : 3-07 . i 5*61

8-6

0-87

1-55—1*8

2-71

Kalktuff . .

Kanonmetall Kautschuk .

Kieselerde .

Kieselstein Knochen. .

Kohalt. gegossen .

dto. gehämmert Kobaltglanz . . . Kochsalz ....    2-14

Korkholz ... I 0-24 Kreide.

Kupfer, gegossen 8-8 dto. gehämmert j 8-94 Kupferblech . . .    888

Kupferdraht . . • 8'78 Kupfererz, rothes i 5⁻9

6-3

2-7

700

Name des Körpers

Specifisches

Gewicht

Name des Körpers

Specifisches

Gewicht

Kupferglanz . . . 5‘7 Kupferkies . . . 4-16 Kupfervitriol . .    2-2

Lava Lehm

Magnesia .... 2*24 ' Magneteisenstein . 5-1 Magnetkies ... 4*4 Malachit . .

Mangan . . .

Marmor : schles., weisser, 2-65 dto. grüner. 2-7 italien., weisser, 2-72 dto. schwarzer

2-85

1-5

3-46

7-51

2-71

2-67

egypt., grüner .

Mastix.....

Mauerwerk von: Ziegelsteinen, frisch . . . dto. trocken . . Kalkstein, frisch dto. trocken Sandstein, frisch dto. trocken Meerschaum . . .

Mehl, Weizen- . . Mennige .... Mergel ..... Messing, gegossen dto. gehämmert dto. -Blech . . ! 8-57 Messingdraht : geglüht . . . . j 8-43 ungeglüht ... 8*74 Milchzucker . . .    Г54

Molybdän Mühlstein quarz . j 2-5

Natrium.....! 0*97

Neusilber .... 8’56 Nickel, gegossen . ! 8-28 dto. gehämmert 8-67

Onyx......2-73

Opal......

Palladium .... Packfong (Neusilber) .....

1-05

1*6 —1-7

1- 5 —1-6

2- 45—2-6 2-4 —2-5 2-1 —2-3 2-0 —2-1

1-3

1-56

9-15

2-5

8-15

8-52

8-05

1-91

11-3

8-4 —8-7

Pech......

Pechblende . . .

Pechstein .... Pflanzenfaser . .

! Phosphor, geh. . . dto. roth . . dto. metali.

Platin, gegossen . dto. gehämmert dto. geprägt . . dto. gewalzt. . Platindraht Platinerz Porphyr . .

Porzellan .

Quarz . . .

Quarzsand, frisch dto. trocken Raseneisenstein .    2-75

Roggen, in Masse Rotheisenstein . . 4-9 Rothgiiltigerz Rothkupfererz Salmiak . . .

Salpeter . . .

Sand, fein u. trock. 1*6 dto. feucht .    1*9    —2'1

dto. grob, trock.

Sandstein ....

Schiefer .....

Schiesspulver :

locker .....

Selen......

Serpentin ...

Silber, gegossen . dto. gehämmert j 10*62 dto. gewalzt. 10*55 Silberdraht .    .    .    G 0-48

Silberglanz ...    7*05

Silberhornerz    .    .    I    .6*7

1-07

6-65

2’21

ł—a

2-19

2-34

20-15

21-31

21-35

21-6

21-4

. 16-0

2-71

2-15—2-3

2-66

1-95

1*63

0-776

5-62

5-65

1-46

1-95

1-43

2-35

2-67

0-9

1-75

1-38

2-09

4-9

5-27

4'45

4-31

2-64

10-48

Es

CD

' % *2 5S

О Ф

701

ib

-,V

des Körpers

Specifisches

Gewicht

Smaragd . . . Spatheisenstein Speckstein . . Stärkemehl . Stahl, Cement Stahl, gefrischt Stahl. Guss- . Stearin Steinkohle . . Steinsalz. . .

; Strontium . .

I Talk . . .

Talkerde . .

! Talkschiefer . Tellur .... Thon, frisch . dto. trocken Thonerde, rein dto. trock Thonschiefer. Titan .... Titaneisen . . Tragant . ; . Trigel.... Topas ....

! Torf, trocken

‘ tO 0> INS © tvS M © -q    ■ InS CÎ tNS

I Turmalin . . . Tufstein ....

Uran.....

Wachs.....

Walkerde . . . 7*81 I Wasserglas . . 7*92 : Wismuth

I; Wolfram . . 1-5 Ziegelstein :

gewöhnlicher. Klinker . Chamotte . . Zink, gegossen . dto. gewalzt . Zinkdraht . . . Zinkspath . . .

! Zinkoxyd . . . Zink vitriol .

Zink, gegossen. dto. gehämmert Zinn, gegossen, reines . . i dto. gewalzt.

I Zinnober . . .

! Zinnstein . . . i! Zucker, Melis .

7-8

Ю    t-OiO £-1

Г¹ « T- ?* V⁵

COHffiOHHCD

I—¹ © CO

CM

Karne des Körpers

; Specifisches Gewicht

Karne des Körpers

Specifisches ; Gewicht I

I Aether, bei 20° C. 0*716

Aldehyd..... 0*79

j Alkohol, absolut bei

f 20° C .....

! Ammoniak, flüssig

bei 0° C . . .    0-875

Baumöl, bei 12° C 0⁻919 Benzol, bei 0° C .

Bier.......

Blausäure, bei 0° C 0*705 Brom, bei 0° C . .

; Chlorwasserstoff-

säure, concentrirt 1*208

0*792

0*868

1*015—1*034

2*966

Citronenöl, beiO°C 0-852 Essig, destillirter dto. Wein-Flusssäure, heiO°C Fuselöl, bei 0° C.    0-83

Glycerin, bei 0° C Holzgeist Kochsalzlauge, gesättigt ■ .

Kreosot, bei 0°

Leinöl, bei 12°

Mohnöl, bei 0°

Oelstoff, bei 0° C

1*009

1*011

1*061

1*28

0*798

■OQO

1*208

1*037

0*94

0*924

0*913

702 —

Name des Körpers

SPGewkhteS Name des KerPers

Specifisches

Gewicht

: Olivenöl, bei 15° C 0-918 Quecksilber, bei 0°C 13-598

Kapsöl......

Salpetersäure, bei

12° Q

Salzsäure, bei 15° C Schwefeläther, bei ,

; o° c......

Schwefelkohlenstoff, bei 0° C .

0-914

1-522

1-192

0-715

1-272

Schwefelsäure engl. Seewasser .... Stearinsäure .

Stein kohlentheeröl dto. rectificirt . Steinöl (Petroleum) Terpentinöl . . . dto. gereinigt

Thran......

Wasser, bei 4° C .

Süislsiüs

e) Gasförmige Körper.

Bei 0° C und unter 760 mm Druck.

Das specifische Gewicht der atmosphärischen Luft, welches in Hin-_sicht auf Wasser = Q-Q012934 ist, = 1 gesetzt._

Name des Körpers

Mittleres

speci-

fisches

Gewicht

Gewicht per kbm

in

kg

Atmosphärische Luft.......

Aetherdampf..........

Alkoholdampf..........

Ammoniakgas..........

Arsenikdämpfe..........

Bromdampf...........

Chlorgas.............

Chlorwasserstoff.........

Holzgeistdampf ...    .....

i Joddampf...... .....

i Jodwasserstoff..........

I Kohlenoxydgas..........

i Kohlensäure...........

Kohlenwasserstoffgas, ölhildend Kohlenwasserstoffgas, Grubengas .

Phosphorwasserstoffgas......

! Quecksilberdampf........

! Sauerstoffgas...........

Schwefeldampf..........

Schwefelwasserstoffgas......

Schwefelkohlenstoff........

Steinkohlengas.........

Stickstoffgas ... 1.......

Terpentinölgas..........

Wasserdampf von 100° C.....

Wasserstoffgas..........

1-0

2-586

1-613

0-597

10-58

1- 293 3-344

2- 086 0-772

5-54

2-47

1-247

1-12

8-716

4-443

0-941

1-53

0-985

0-56

1-214

6-976

1-106

6-617

1- 195

2- 644

0-55

0-972

4-763

0-456

0-069

13-684 7-164 3-156 ; 1-615

1-45

11-27

5-75

1*217

1-979

1-274

0-725

1-57

9-023

1-43

8-56

1-546

3-42

0-711

1-26

6-16 '

CO CTi

703

Mass- und Gewichtstabeilen für verschiedene Bau- und Maschinenconstructionstheile.

Gewichtstabelle für Flacheisen.

Dicke in

mm

20

Breite in mm

25 I 30 I 35 I 40 ! 45 ______I__I_I_I

Gewicht per laufendes m in kg

50

55

0-312 0-467 I 0-623 0-584 j 0-789 0-467 0-701 ; 0'935 0-545 I 0-818 ! 1-091 0-623 ! 0-935 ! 1-246 0-701 ! 1-051 1-402

0-39

0-779

0-974

.1-169

1-363

1-558

1-753

10

11

12

13

14

15

0-779 ! 1-169 i 1-558 ! 1-948 0-857 1-285 j 1-714 | 2-142 0-935 j 1-402 1-87    2-337

0-935; 1-091 1-169 1-363 1-402 I 1-636 1-636 I 1-909

1- 87    2-181

2- 103 2-454 2-337 2*727 2-571 2-999

2- 804 3*272

3- 038 3-544 3-817

8-569 8-997 :

0-935 I 1-402

4-44    5-18

35    ! 2-727    4-09 j 5‘453    6-816    ! 8-18

704

Dicke in mm

in mm

60

65

70 ; 75

80 ! 85    90

95

100

110

Gewicht per laufendes m in kg

lO '-О G- (Ю О

3-1161 3-428

3- 895 4-285

4- 674 5*141

10

11

! 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

35

40

45

23-37    I 25-32    27-27    ! 29*21 | 31*16    33*11    i 35-06    ¹    37*0    38-95    42-85 !

Dicke in mm

CO

705

_Breite in mm_

140 ! 150    160 I 170    180

_I_i_j_•

Gewicht per laufendes m in kg_

190 j 200

4    II 3-739 4-05

5    i 4-674 5-06^

6    I 5-609 6*07<

7    6-544 7'08!

8    7-478 8-105

9    8-413 9-11*

10    9-348 10-13

j 11 10-28 I 11-14

12    I 11-22 I 12-15

13    ¹ 12-15 ¹ 13-17

14    ■ 13-09 14-18

15    ! 14-02 :15-19

16    : 14-96 j 16-2

17    I 15-89 ; 17-22

18    I 16-83 ; 18-23 I 19 I 17-76 i 19-24 ! 20 18-7 120-25

21    J9-63 121-27

22    20-57 I 22-28 I 23 j 21-5 I 23-29

24    j 22-44 j 24-3

25    23-37 ; 25-32

26    24-3 j 26-33

27    25-24 I 27-34

28    j 26-17 j 28-36

29    j 27-11 29-37

30    ! 28-04 30-38 35 ; 32-72 I 35-44 40 37-39 I 40-51 45 42-07 i 45-57 50 146-74 ! 50*64

706

Gewichtstabelle für Quadrat- und Rundeisen.

Stärke, respect. Durchmesser in mm

Quadrat

eisen

Rund

eisen

Gewicht per lauf, ra in kg

Stärke, respect. Durchmesser in mm

Qnadrat-

eisen

Rund

eisen

t5

Gewicht per lauf, m in kg

Durchmesser in mm

Quadrat-

eisen

liund-

eisen

m in kg

Stärke, respect.

Durchmesser in mm

Quadrat

eisen

Rund

eisen

Gewicht per lauf, m in kg

Ю tD t>* CO 05

0-195

0-28

0-153

0-22

24

0-381 0-299 0-498 0-391 0-63    0-495

0-778 ! 0-611 0-931 0-739

25

26

27

28

29

1-12

0-88

30

1-315 1-033 1-525 1-198 1-751 1-375

1- 992 ; 1-564

2- 248 1-766 2-521 1-98

2- 809 ' 2-206

3- 112 I 2-444 3-422 2-695

3- 726 2-957

4- 116 ; 3-232

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

^^tbibcbi>i>i-i>6oi)0500Hr4(MĆo^

ннннннч

3-52    43

3- 819 44

4- 131! 45

46

47

5-139 18 5-499 49 5-8721 50 j 6-257 55 ¹ 6-654 60 : i 7-064 65 7-485 70 ^ 7-919 75

-nochob

80

85

90

95

10-27 100 10-78 105

17- 19 13-5    130131-5 103-3

17- 93 14-08 135 141-8 111*4

18- 68 14-67 140152-5 119-8

19- 45 15-28 145163*6 128*5

23-28 18-48 150175*1 137‘5 28-01 224)    155 186-9 146-8

32-87 25-82 160199-2 156-4 38-12 ! 29-94 165 209-6 166*4 43-76 34-37 170 224-8 176*6 49-79 39-11 175238-3 187-1 56-21 44-15 180252-1 198*0 63-02 49-49 185 266-3 -209*1 70-21 55-15 190280-9 220-6 77-8    61-1    195 295-9 232‘3

85-55 67-37 200 311-2 244*3

Gewichtstabelle für Winkeleisen.

Breite

der Dicke Schenkel in mm in mm

Gewicht per lauf, m in kg

Breite

der

Schenkel in mm

Dicke in mm

Gewicht per lauf, m in kg

Breite

der

Schenkel in mm

Dicke in mm

Gewicht per lauf, m in kg

59 14-7 65    6*5

65

9-8

65 13-1 65 16-3

72

9-8

72 13*1

78

9-8

78 13-1

92

92

105

13-1

16-3

13-1

10-5 157

13- 5 157

11-3

39

t— (N оэ оо со

CCOCOCOiOiOiOiOiO^t-CO т—J i-Ч гЧ тЧ тЧ гЧ тЧ    тЧ

CpTHCp^>rHÇp<r><pip\pCpçO cb go {о (Ь й i) âi ^ cb ô (b i

ННННННН    тЧ

—il

707

Tabelle über Querschnitte und Gewichte gleich-schenkeliger Winkeleisen.

In dieser Tabelle bezeichnet: b Die äussere Schenkelbreite in mm ;

(1 die mittlere Schenkeldicke in mm; den vollen Querschnitt in qcm;

q den Netto-Quersclmitt (nach Abzug eines Nietloches, dessen Durchmesser gleich der doppelten Stärke der Schenkel ist) in qcm;

G das Gewicht per laufendes m in kg.

,1

G b (J q G b Q qG

d = 6-54

d = 9-81

d = 13-08

32-69 3-83 3-01 I 3-0    65-39 11-83 9*92 9‘21 91*54 22*23 18*81; Г7-3

d = 9-81

d = 13-08

71-93

17-1

13-68 13-3

137-3

143-8

; 52*31 9-3 ¹ 7-39 7*22 | 78*46 18-81 15*39 14*6 150-4 58-85 10-6 8-69 8-22 85*0 20*5217*1 16*0 158*9

34- 2 30-78 26-6

35- 4132-49 27-9 37-62 34-2 29-2 j 39-33 35-41 30-5

Gewichtstabelle für Schrauben und Nieten.

Man berechne das Gewicht der Bolzenlänge zwischen Kopf ;und Mutter, respect, zwischen beiden Nietköpfen nach der Tabelle für Quadrat- und Bund eisen und addire noch hiezu:

. . 7 Bolzendurchmesser . . 8

für 6eckige Köpfe und Muttern . . „ 4eckige dto.

„ 2 Nietköpfe .

dto.

dto.

dto.

708

Gewichtstabelle für Metall-Bleche.

jlÄSchmie- ! Guss-'in „„„    eise”

1 qm Blech aus

Guss

stahl

Kupfer Messing Zink Blei

wiegt kg

8-55

6-9    11*4

62-1.

69-0

102-6 114-0 125-4 82-8    136-8

89-7    148-2

96-6    159-6

171-0 182-4 193-8 205-2 216-6 228-0

Lehren für Draht, Blech und Bandeisen.

Englische

Lehre für

Draht. Blech

und

eisen

Französische

Drahtlehre

Dillinger

Dicke in mm

Nr. der gang-

Lehre für

Draht. Blech

iiösia

Französische

Drahtlehre

ü

я S Q3

Dicke in mm

I 7-62

0-6

7-21

6-58

0-7

1-65

6-05

0-8

1-47

1-24

2-7

3-0

6-59

0-9

1-0

1-07

3-4

5-15

4-57

1-1

0-88

3-9

4-19

1-2

0-81

ъ о тч гм so io

# r-ł тН т~Н тН тН тН

3-76

1*3

0-71

4-4    :

4-9

3-4

3-05

2-76

2-41

2-1

1-83

1-4

1-5

1-6

1-8

2-0 •

2-2

2-4

0-63

0-56

0-51

0-46

0-41

0-36

0-33

0-3

5-4

5-9    :

6-4

7*0

7-6

8-2

8*8

9-4

10-0

1-41 1-27 1-13 0-99 I 0-85 0-72' !

0-56

0-42

0-28 :

709

Tabelle

über gewalzte eiserne Traversen in 1 Form, deren Bezngsorte, Typen, Dimensionen, Gewichte, statische Berechnung und Tragfähigkeit hei 10 und 12 kg Inanspruchnahme per qmm Querschnittt.

Name des erzeugenden

Ul

Ф

й-

rrägerbezeichnung

Dimensionen

des

Trägerproflles in mm

II

Gewicht per laufendes

Meter in kg

lrägheitsmoment

berechnet n. d. Formel

BH³-[ß-b]h³

in mm

Querschnittsmodulus

CC^

1 II

Tragfähigkeit des I gleichförmig belasteten [Trägers bei 1 m freier Länge (= lichter Spannweite) in kg bei 10 kg ln-j bei 12 kg In-I anspruch- [j anspruch-; nähme pro J[ nähme pro

* In 4“ und <l,nm und

' freier Tester freier | fester Jj Auf- ! Ein- j Auf- . Einil läge spann. i.l läge Ispann.

II

in mm

'=

à!

"от Д

<V QJ

О -+3 со iS

is

400 352    156:16 1 102-3 jj 387801088!

35    II    350!    308    141    14    79'8    194556231

32    320;    282    132;    13    j    67 7    ;    1380591341

30. M 3001 264 126112    60-i || '108702432j

28a )§80|~246 150 11    6(19    101959658

28    I    280!    246    120    11    I    52-9    81296998'

26    260    229    114    10-5!    46'3    63394470

24a    240!    211    135j    9‘5    46.2    572751391

24    240    211    108    9'5    40 1    47307183

22    220    194    102    9    34'3    33922274

20    200    176    961    8 jj    29-0    240203091

18    jj    180    158    90    7    24 1    16458509

16    ||    160!    141    84'    6-5    19-6    10567861

13    130    113    72    5-5    14-4    !    5185946

100 !    86    !    60    4-5    9-6    ;    2058241

80    68    52    4    7-0    960939

40

10

1    320:281-6! 132

2    300'264 j 126

3    jf 280 246-4[ 120

4    jj 260,228-8! 114

5    il 240'211-2j 108!

6    220 193-6 102|

. 9 §1

ISS

si

-M +-1 :S3

s-s

m

O <X> ¹ co h>-

I <x> ^

ЕЙ

84

00    (У1 -i* cp cp О ^ 40 «p

ôqiM’-'ôôiâDÔot-'ilibrji -- H H H

67-6 601 53-0 46-3 40 0 34-3 29-0 24-0 19-6

c.tccc -'ICDU.i

138631953 108702432 83885628 63565802 47186515 34150629 24020309 16317022 10621533 5057898 9-6 i 2043007 7-0    960939

•3 ! 387801088 .194556231 ! 138059134 i 108702432 101959658 )    84296998

63394470 57275139 47307483 33922274 24020309 16458509 10567864 5185946 2058241 7-0 :    960939

1615838

1111750

862870

724683

728283

602121

487650

477293

394229

308384

240Й03

182872

132Ö9S

79784

41165

24023

”866150

724683

599183

488968

393054

310460

240203

181300

122769

77814

40860

24023

1615838

1111750

862870

724683

723283

602121

487650

477293

394229

308384

240203

182872

132098

79784

41165

24023

„ 88910

II

133410 1106728 j 69030 103544I 82835 57975: 869621 69570 58263 87394j I 48170 72255'

I 39012 58518!

38183: 57275'

31538, 47307,

! 246711 37006 19216 28824 I 14630! 21945 I 10568I 15852 I    6383,    9574

3293:    4940    39521    5928

Г    ■ 1922!    28831    2306j    3459

69316 103974 831791124769 57975 86962 69570 104354 47935 71902 57522; 86282 39117 5S676 46941 70411 81444 47167 37733 566D0 24837 37255 29804 44706 19216 28824; 23059 34589 14504 21756 17405 26107 I 10622 159321 12746 19119 I    6225    9338!    7470:    11205

I    3269    4903    3923    5884

1922    2883!    2306    3459

160092 124253 104354 69915 104873 57804 86705 46814 70222 45820 68730 37846 56769 29605 44407 23059 34589 17556 26334 12631 19022 7659 11489

155120 2326S1 106728! 160092 82835 124253 69570 104354 69915 104873 57S04 86705 46814 70222

129267;193901 88940 1334101 690301103544}

57975! 869621 ' 58263} 873941 48170} 72255}

39012; 58518|

38183! 57275. 45820 6S730 31538j 47307 37846 56769 24671 37006 29605 44407-19216! 28S24 23059 34589 14630 21945 17556 26334 10568 15852 12631 19022 6383:    9574,    7659    111891

3293    4940! 3952    59281

1922    2883    2306    3459;

Es bedeutet: H totale Trägerhöhe

h innere Höhe zwischen den Köpfen

B Kopfbreite b Stegdicke

710

Name des erzengenden Eisenwerkes

Trägerbezeichnung

Dimensionen

des

Trägerprofiles in mm

Gewicht per laufendes Meter in kg

Trägheitsmoment

berechnet n. a. Formel

S3

Hi

in mm

Querschnittsmodums berechnet n. d. Formel

in mm

Tragfähigkeit des gleichförmig belasteten Trägers bei 1 m fi eiei Länge (= lichter Spannweite) inkg bei 10kg ln- bei 12kg Iri-anspruch-    anspruch-

nahme pro rahme pro qmm nnd    qmm und

freier j fester freier fester Auf- I Ein- Auf- j Einlage (spann.)] läge 'spann.

Zöptauer u. Stefanauer Bergban- u. Eisen-hütten-Gewerkschaft in Zöptau

lisslIllSlssäslsssss

)аимиИЬФ({)Ь&К>№к£ЮЬ905&505С15С15

oo§oo'io*cSS^oaow5S^oo

н и И >-* И К) Гч bObCbObObOtSbOtObCCO СЛС^СО^-ОЭОЗСЛСЮ«-**-*©*-»-*

g S si8g g SSs s§sg gg g S g s

HrlrlrlrlHrtH T—I

15

13

Vs]

6'5

55

4-5

213595570!

109519056

126590745

134215339:

152603484

73833569

68101136

40485968

35191671

45806197

34003042

29928417]

29429345;

20019381

12794581

6549086

5381423

2397056

915112

304708

1220546 730127 798680 849464 968911 561472 523855 340218 293264 388188 286945 254710 280279 216426 159932 84504 82791 45658 22878 1C 157

97644'146466 117172jl75759 70092!105138 63894] 95842h 76673]115010 67957 101936!] 81549]l22323 77513]116269 93015139523 44918: 67377 53901 80852! 41908 62863 50290 75435 27217! 40826! 32661 ! 48991 23461 35192 28153 42230 ! 31055 46583; 37266 55899 22956 34433 27547 41320 : 20377 30565 24452 36678! 22422 33634 26907! 40360! 17314 25971 20777! 31165] 12795 19192! 15353 23030 j 6760] 10141! 8112 12169] 6623 ;    9935!    7948    11922!

58410 87615

■° so so » ИИ

Prager Eisenindustrie-Gesellschaft

p о-s: ot! О-s O-? o-o a®

mm mi i pi mi guni g sSssSgsSSgggSicggSgggs sssssisësssis s gsIIIIIS

t—*■ >—» 1—t H1    l>— k“*—H

OCOÔCCOCOO.COOC

CO b- to

91-0 ü 162976974 74-0 jj 139576960 73-0 !! 119522193 64‘2 ! 1008225C0 80321465 79-0 ! 123907865 64425354, 31160725; 50132159! 40396345] 38-56    43164214;

32490448! 31716843 26194748 28335926 23807957 ; 22597605! 18227229] 29-56    14934363

11780611! 6040608 2540322]

58-0

47-6

34-3

45-8

37-0

29-2

35-7

28-6

36-0

29-0

33-3

26-2

22-6

17-04

12-0

1025012 872356 802162 672150 610810 901148 486229 262960 424849 342342 364255 274181 302065 248291 286221 238080 246968 • 197051 189043 147258    11781

91524 48387

82001 69788 64173 53772 I 48865 72092 38898 21037 : 33988 27387 29140 21934 24165 19863 22898 19046 19757 15764 15123

7322

3871

«osssssssssssssssisssss

iltlUJJJ ! 1S ß ils I s II 11

98401 147602 83746 125619 77008]115511 64526 96790 58638 87957 86510 129765 46678] 70017 25244! 37866 40785; 61178 32865; 49297 34968 52453 26321! 39482 28998 43497 23836 35754 27477 41216 22856¹ 34283 23709 35563 18917 28375 18148: 27222 14137 21205 8786 13180 4645    6968

s!

, XI

ill!

IX* 250

VI

c i= V*

Ills «Il Ï¹

.11

VII 235

300j264    125)12    i    56 0    107985744

260 229    115 11    !    45-5    ¹    64358762

⁶³ 10    45-5    54119083

208    10010    j    34-5    ]|    40657119

95 9    !    28-9    24262272

⁵³ 8    28-0    21005628

180 157 'l 85] 8 160 138 I 85! 7 130]lll    70 6

100] 82 I 55] 5

200

185

176

125

110

26-7    16478187

23-2 ! 11930865 16-6    5521801

10-9    2285967

719905

495067

406531

346018

242623

204616

183091

149136

84951

45719

: 57592 86389! 69111 ! 103666 : 39605 59408] 47526 71290

32522 48784 39027 58540

27681 41522 33218 49827 19410 29115] 23292: 34938

16369 24554 19643 29465

14647 21971 17577 26365; 11931 17896 14317 21476] 6796! 10194; 8155 3658    5486    4389

12233

6584;

¹

Nur in Bezug auf die horizontale Schwerachse als neutrale Achse sind die Widerstandsmomente gleich.

Bei gusseisernen Trägern, wo die Länge bj sehr gross wird und die Resultirende des Druckes nahe an das Ende des Schenkels b fällt, ist dieser als Balken, an einem Endefest eingespannt, zu berechnen.

711

Um die Tragfähigkeit eines solchen Trägers für verschiedene Längen zu linden, ist es nur nöthig, die gegebene Belastung des ganzen Trägers mit dessen freier Länge (Stützweite) zu multipli-ciren, wodurch man die Last für 1 m Länge erhält, wonach man leicht durch Aufsuchen einer correspondirenden Zähl in dieser Tabelle den tragkräftigen Träger aufsuchen kann. Z. B. Eine Traverse von 6'5 Stützweite wird mit 10700 kg gleichmässig belastet; die Inanspruchnahme soll 12 kg per qmm betragen. — Man multiplicirt also die Länge des freien Trägers mit der ganzen Last = 6‘5X10700 und erhält 69550 kg als Resultat, welche Ziffer genau der Belastung für 1 m Trägerlänge (wie sie obige Tabelle angibt) entspricht, und bringt dieses Profil in Anwendung.

Tabelle

über gewalzte eiserne Traversen in |_ Form nach den Typen des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines.

Trägerhezeichnung

Dimensionen in mm

Höhe

Breite

äussere

innere

äussere

innere

Gewicht Jj per m in kg

'g g

Widerstands-

Moment

in cm

Tragfähigkeit des

freiaufliegenden Trägers für gleich-! massig yertheilte Beil lastung hei 8 kg In-! anspruchnahme pro qmm

per m Spannweite in kg

||

30

300

28

280

26

260

24

240

22

220

20

200

18

180

16

160

14

140

12

120

10

100

80

88*5

84

79-5

75

70-5

66

61-5

57

52-5

48

43-5,

39

23-9

20-7

17-2

14-4

11-5

9'2

1493

1024

CO

224

115

575

488

402

334

267

215

166

128

93

67

45

29

45920

38984

32120

26657

21353

17191

13252

10218

7448

5370

3573

2282

Um auch für diese Träger die Tragfähigkeit für verschiedene Längen zu tinden, gilt dasselbe was bei der vorhergehenden Tabelle der jTräger gesagt wurde.

Sowohl die T Träger als auch die |_Träger tragen die hier

berechnete Last bei ganz gleichmässiger Vertheilung derselben; wird ein solcher Träger aber nur in der Mitte belastet, so trägt er nur l/2, ist er nur an einem Ende eingemauert und die Last gleich-massig vertheilt, so trägt er nur ¹U₁ und ist er nur an einem Ende eingemauert und am. anderen Ende belastet, so besitzt er nur Ve der in obigen Tabellen gegebenen Tragfähigkeit.

712

Tabelle

über gusseiserne runde Säulen hei lOfacher Sicherheit.

Aeusserer

Durchmess

er.

Wandstärke

Trägheitsmoment in cm

Querschnitt in qcm

Höhe der Säulen in m

2-00 ! 2-20 ! 2-40    2‘60    2’80    3’00    3‘20

Tragfähigkeit I jeder einzelnen Säule

Gewicht _j in kg___________________

10    137    22-00

3425

50

2831; 2378

54

57

80 12

153

25-64J

3825

56

3161    2656

60

64

2027'    1747

61 j 64

2263    1952

68

72

77

81

15

170    30-63

4250

64

3512' 2951 68 !    73

2515! 2168

78

83

1889    1660

88    93

12 • 327

33-18

100    15

373

20    427

40-0б{

50-271

71

82

76 !    82

87 I 92

vs

10675! 8822

98

106 J 114

101 \ 108 7413 6317! 5446    4744¹ 4170

130 ;    138

122

146

CM Ю О тН rH (M

10434 8891 i 7666    6678 5869

102    108 \ 114    121 I 128

12083 10296 ! 8878    7733    6797

118    126 ! 134 I 142    150

14184, 12086 10421    9078;    7979

142

152 ■

162

172

182

140    20

25

142

173

202

151

161

185

216

231

15    j    1815    68-33|

160 I    20    2199    87*96*    .

25    2498    106-03*    .

I 31510 26849

172 !    182

38177 32530

193

CO

20167 17725;

204 j 215 j

24433! 21475

224 1    238 i 252

43368 36953 31862 27756 24395!

243    260 !    277

210

294

266

311

15    2668

77-76j

46319 39467 34031 29644 26055,

217    ;    230    242    254

205

180    20    3267 100-53

56719 48328

248

264

41671 36309 31904

280

296

312

25    3751 121-7

65121 55488

2S9

308

47844 41678 36631

328

347

366

713

Höhe der Säulen in m

3-40    3-60 ;    3-80 i    4-00 !    4-20 i    440 i    4*60

I___I_I I I_I

Tragfähigkeit | jeder ве-wicht    I in kg

4-80 ; 5-00 s 5-20 i 540

einzelnen Säule

75

78

89

85

89

93

97

101

1471    1312

1177    1063    964

98

102

107

112

117

CO

2829    2523!

108

из

3227 i 2878

127 \    133

GO_____Cn_

2044

124

2331

146

3694    3295

154

162

2669

178

Is

rH ^ rH ’-4 CN

5199

134

6021

158

_____cg__________ГО

3756

154

4350

182

174

180 \    187

214

222

5106

222

4632    4220    3861    3546    3268

232

242

252

262

272

■.45

255

15701 14005 12569 11344 10289! 9375 8579

226 ;    236 I 247 I 258    269 ! 280    290

7878    7260¹ 6713    6224

301 ! 312 i 323    334

19022 16968 1525

280    294    308

Cg

13744 12466 11358 10392    9544:

8132.

322

336

350

364

302

21609 19275! 17299 15613 14161 12903 11805 10842! 9992|

328    344 I 361    378    395    412    428 ; 445    462 |

406

7541

420

9238

479

8567

496

23080 205861 18476 16675 1512ö| 13781

304 !    316

28261¹ 25208 22625; 20419 18520: 16875

376 I 392 \ 408 32448 28943 25976¹ 23444 21264 19375

386 I 405 \ 425 \ 444 j 463 j 483

267■    279

328

344

292

329

12609

341

11580 10672

354

366

9867    9150

378

391

360

15439

424

17727

14180 13068

440

456

12082 11204

472

488

16280 15004 13872 12864

522    541    !    560    580

714

Aeusserer S ! Durchmesser

Wandstärke

Trägheitsmoment in cm

Querschnitt in qcm

Höhe der Säulen in m

2-40    2-60 ; 2-80

3-00 : 3-20    3-40 I 3-60

3-80

Tragfähigkeit j .jeder einzelnen Säule I in kg

, Gewicht

15

200 20

:25

3754 87-18{ 4637 113-10j 5369 137-45!

52307j 52307 47883| 41711¹ 36660! 32474¹ 28966 25997

302 !    816 i 330

678581 67858 591451 51522 45283 40112 35779 32112

808    326    844 j 362    380    398    416    434

82466 79423 68482! 59656 52432 46445 41427 37181

260    274

288

344

:::a

356

378    400

444 i 466

48s

•/"

20    6346

125-66

220; 25 7399 153*löJ '

43947

415

885

I'l.

■/v

505

440

464

is s

512

536

561

51240

585

'30    8282 179-07

107443 107443

466

494

105638! 92022 80879

523

551

579

71644

608

63904

57355

686

665

20    8432 138-23!

82938 82344, 72941

491

513

535

65062 58393

557

579

j240i25 9889 168*8(i{

30 11133 197-921    .

101316 96572 85545 76304 68483

648 I 670

123700108720 963061 85903 77098

563

590 ;    617

632

663

695

726

758

tö

12885 184-57

;260|30 14578 216-77J;    .

35 16035 247-40Î    .

110141 110141 110141: 9942l| 89231

670 I 699 '

130062 130062 126107 112485:1009561 719    758 ¹    788    822 j 857 j

11484401148440 138711 123727 111046

909 i 948

'.II

729

758

791

830

869

25 16435

200-27

280j30 18673

235-62

35 20625 269'39j    .

1120166 120166 120166 120166413816

_______со

Ю    О    Ю

cg_со    со

129590 129500 129590'129590 129590

715

Höhe der Säulen in m

4-00 ; 4-20 i 4-40    4'60    4'80 | 5*00    5'20 j 5’40 , 5‘60 ! 5‘80 I 6*00

Tragfähigkeit J jede

Gewicht    .    | in kg

r einzelnen Säule

23463 21281

872

386

28981 26287 452 i 470

19390 17741 16293 15016 13883 12874¹

400    414    428 ;    442    456    470

17149 15902

33556 30437

582

554

23951 21914 20126 18548

488 j 506 !    524

27732 25373 23303 21476 620 \    642

542

560

578

19856 18412

576

51'S

664

686

39662, 35975: 32779 29991 27544| 25384! 23469, 21763

525 j 545 I 565    "" ¹    — ¹    '    —

46244 41944 38218 609    688 ! 657

51763 46950: 42779 698 i 721 I

..

585

605

625

750

34967 32114

682    706

39140 35946

;,'.s

645 j 665 i

29596! 27363! 25374;

778 ;

33128 30629: 28402

885    863 !    891 i

780 j 754

80531: 73044 66555 60893 55924! 51540 47652 44187: 41087: 38303 35792

787 j 816    845    875 | 904    938    962    991    1021    1050 \ 1079

91113 82642 75300 68894 63373 58312 53913

891 j 925    960 \    994 j 1029 \ 106S    1097

1999    46486:

1182 i 1166    1201

40494

1285

100219; 90901 82825! 75780 69596; 64140 59301 54990 51132:

987    ' 1026    1065 i 1105    1144    1188    1222    1261    1801 j

4766    44542

1840 ! 1879

sun

128663 116701 106333 97287 89349 82344 76132 70597 65644

984 j 1018

146700133061 121240|ll0926 101875 93888 86805 80494 74847

1229 j 1270 \ 1310

1626311147511 1344061122973i112938! 1040841 96232 89235 82975

1816 i 1368 : 1409 ! 1455 i 1501 \ 1547

1052

1089 ! 1121

61195 57183

1155

1189

1228

1258

1292

1326

1108

1148

1189

1850

1891

1431

1224

1270

1594

69774 65200 1472    1512 I

77351 72281

1640 \ 1686    ;

716 —

Tabelle über Querschnitt und Gewicht von [-Eisen.

Kopf-

Dicke

Breite; am

am

Steg I Ende

in mm

Trägerhöhe

Stegdicke

5* Gewicht per lauf, m

bß

Kopf-

Dicke

am

am

Steg Ende

in mm

Trägerhöhe

Stegdicke

5" Gewicht per lauf, m

i.'.

30

35

40

45

50

о го Go

56

75

74

75

74

58

136

63

11-5

153

72

12-5

78

13

10

78

15

10

151

176

00 -3 00 о

10-0

10-5

16-5

15

11-5

10-5

144

174

О CM H HHH

19-0

24-25

26- 75 (

27- 75

70 13 82 : 18 75 ! 15 85 i 16

90    i 17 78 ¹ 19

91    15 82 ! 21 96 ( 16 i 98 I 18-5

104 ! 20

11

13

12

Ю <M CO

M rH

10

11

12

16

10

17-5

10

12

13

OS cn 09

260

300

298

13

10*5

10

10-5

13

13

14

29-25

31- 25

32- 25 34-25

37-0

37-5

41-5

41-5

14    45-5

12    48-5 (

13

53-0

Gewichtstabelle für gusseiserne Röhren.

3 Lichter Durchmesser

Normal-Wandstärke für 6 bis 7 Atmosphären

Flangenrohre

В Flangen-i Durchmesser В FJangen-3 Dicke В Schraub.-Loch-8 kreisdurchra.

Anzahl I

II

in mm

Durchrn. digit Schrauben-|в löcher

g Banlänge Gewicht eines ,?* Rohres (abgerundet) Gewicht einer !# Flange nebst Anschi, (abg.) Gewicht V. Im ((g-Rohr exclusive ( Flange Schenkellänge g d. Krümmungs-Bund Y-Stücke L = D + 100

Dichtgs.-leiste,falls beliebt

Höhe

40

150

iO

: 60 70

8-5

160

80

8-5

175

185

90

200

100

215

125

150

10

230

175

10

260

200

10-5

290

320

225

11

11-5

: 250

12

350

370;

275

400:

12-5 ( 425

300

13

325

350

13-5

14

450 : .190

520!

550 Î

i 375    14

400    14-5 ( 575

425    14-5 6OO:

; 450    15

630

475 ! 15-5    655

500 : 16    ; 680

550 ! 16-5 I 7401 600 I 17 650 I 18 700 I 19 750 : 20    ! 950:

I 800 ; 21    1020

900    22-5 ( 1120

(1000 24

ääSSägSgggSSISSggKKSggggBSggSSSS

115

125

135

145

160

170

180

210

240

270

300

320

350

375

21

400

•j 435 10! 465:10' 495! 10

520,10

545 12 ! 570(12

60012!

I 625:12 ! 675 141 725 16 840;    !    775 18

900    :    830 j 18

"И    (    880:20:

910:20 i1040122 ( 1220    1140 24

680:

790;

13

15-5

15-5

15-5

15-5

15-5

19

19

19

¹⁹

19

19

19

19

19

22-5

22-5

22-5

22-5 i 22-5 ; 22-5

22-5

22-5

26

26

26

26

26

29'5

29-5

295

üt tu dl cil cû

17- 2 102-87

18- 9 i 112-75 ¹

21- 5 ¹124-04 j

22- 6 136-851

24-5 145-16 26-5 Ü62-0 ! 28-6 178-84 30-7 Î187-68 ! 39    214 117

42    ! 243-28

43    1276-6

50    311*27

53    (347-96:

„i 387 1 74    (472-81 j

96    (560-0 !

140

150

160

170

со со со со со CO CO CO CO CO CO

180

190

200

225

250

275

300

325

350

375

400

CO CO

3 343 3i 376 3( 415 3j 456 З: 484 З; 539 3| 582 3 624 3 723 3i 813 3, 916 3(1034 3 1148

3(1297    68

311567 3(1872

425

450

475

500

525

550

575

600

717

li

ii г о и г e

Schieber, Hähne und Ventile

fill’ll J,I¹

I *    £ g;

Я a

mm mm mm

mm

I Tiefe der Muffe

<jï

CD

iS НЗ

II

CD &

excl. Muffe

Gewicht der

Muffe

Gewicht

perlaufendes m

•S

CD

bß &

SS

P-H

Dasselbe ab

gerundet

kg

kir

Kg

ksr

з Baulänge

»»и

lillpllll

mm

bis Flange ü+50

mm

275 12-5 378 317 300 13    406j 343;

325! 13-5 433 368; 35014    460; 394

74    8-75

77. 10-58 80 ! 13-26 82, 15-195 83 18-25 86 20-3 88' 22-32 91 28-94 94: 38-45 97 44-38 99 52-91

100    61-96

101    71-61

2-0    9-75 ' 10

3-7

4-321

О GO

ю ю

82-3

93-0

105 102-87

108    112-75 107 124-04

109    136-85

110    145-16

111    162-0 112 174-84 114187-68 ; 116 214-97 119 243-28 122 J 276*6 I 125 j 311*27 127347*96 129 387-1 134472-81 140560-0

24-91 111-17 111 27-9 I 122-06 122 30-0 ■ 134-04 134 34-09; 147-21 148 37-27 157-58 158 40-45¹ 175-53 176 44-09 189-54 190 47-74 204-13 |204 55-33; 233-43 ;234 63-52 264-46 265 73-47 301-08 301 84-83: 339-45 340 94-4 ; 379-44 380

104-64; 421-98 422 135-941 518-15 518 168-47: 616-21 616

сяиюо5«1с»1аозо5свозо5сйо:свозо5о:свозозшо5 05йз05м№свюю

240

180

90

250

200

100

280

220

110

270

280

290

300

325

350

375

400

425

450

475

500

525

550

575

600

625

650

675

700

750

ii 800

850

900 I 950 1000 1100 : 1200

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

120

130

140

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

475

500

525

1100    550

718

Gewichtstabelle für schmiedeeiserne Röhren.

Lichter Rohrdurchm. , in mm

to

Wandstärke in mm

9    10

Gewicht per lauf, m in kg

10

15

0*59

20

0*83

25

1*07

30

1*32

40

1*56

50

2*05

60

2*53

70

3*02

80

3*5

4*0

^СПЬЙ-COCOtOtOl—4-^0

ÔCÔC^CÔb^V^ÔcfaCÔcD era CO cd -d ł-Ł СД СО to O'

1*37

1*85

2*34

1*82 2*44 !

2*83

3*05

3*31

3*65

4*26

4*29

5*26.

6*23

5*48

6*7

7*92

гс op cr. cji со cc to

2*9    3*5

3*75 I 4*48

4*87

4*6

5*45

6*09

5*45 i 6*43

6*3

8*01

9*72

7*4

7*3

7*2

8*18

9*13

10*35

11*1

12*57

11*42

13*12

14*83

9*35

11*3

13*25

15*2

17*14

10*73

12*93

15*12

17*31

19*5

8*52 9*74 12*18 14*61 i 17*05 19*48 21*92

Gewichtstabelle für Kupfer röhren.

Lichter Rohrdurchm. in mm

to

so

Wandstärke in mm

Gewicht per lauf, m in

Ll

10

10

15

0*4    0*68

0*68 1*11

20

0*96

25

1*25

1*53

30

1*53

1*95

40

1*81

2*38

50

2*38

2*8

60

2*94

3*65

70

3-5

4*5

4*07

5*35

6*19

со^дср^срсоьоьом-м-

citÔb^cDdbtÔ~3>-^C7*Ô

^L^|_iCOCnCOtOCrtcr>tO

1*42    1*87

2*12    2*72

2*83

3*54

4*24

4*95

6-36

7*78

9*19

10*6

3*57

4*41

5*26

6*11

7*81

2*38

3*37

4*36

5*35

6*34

7-33

9*31

9*5    11*28

11*19 13*26 12*89 15*24

4q4tiiotbr-öo©cbibt-

7"H rH i-H rH

to И M M

0-^CntOCDCO*<lcri^CD Ь^СД0й^0СЪСОЬ^С0СД СП tO СО СЛ OO M-

vO t>- 00 Ô5 r

14*14

16*96

19*79

22*62

Gewichtstabelle für Messingröhren.

J Lichter jßohrdurchm. in mm

to

СО

Wandstärke in mm

10

Gewicht per lauf, m in kg

©СОЮОЮООООО

woptoto^^©©©

соь-со(М(М(мн ста со ocp^ooc^^^ęciąab-

H H i—< rH (N CO *^H ^ lO

аЬ-5-асзач©сл©с0н^ (-ЧГ.    со

©CC^OiH^OJOStOtOl-¹

СО©Ор-рЮДгй-^ОрОрГО © tfL 00 tô -5 <X> t-h CO © O* ►й-©~а©|-^М100г^Н^

«з со 4н ib ib ô ôo ô 4ч 4н

Г-Н тН t-H

ИИИМ

^•Н^СССОСрСДСГ'К^

cd aa op сд

10*56

13*2,

16*39

18*77

15*84

18*48

21*11

719

Gewichtstabelle für Bleiröhren.

Lichter Bohrdurchmesser in mm

CO

Wandstärke in mm

10

Gewicht per lauf, m in kg

10

13

0-86

15

1-07

1-39

20

1-21

171

2-0

i' 25

1-57

1-93

2-43

2-68

30

1-93

2-46

2-71

3-21

4-25

5-14

40

2-28

3-0

з-о

3-53

3-43

4-14

3-57

4-46

O lO

50

60

3-71

4-6

4-85

5-35

6-74

70

4-42

5-14

5-67

6-28

6-24

7-98

6-74

7-71

8-03

9-24

7-81

9-13

9-81

10-56

11-59

13-37

16-26

11*73

14*23

16-73

19-22

6-0 6-57 ; 8-0 9-42 10-85 13-7 16-55 19-41

! 22-26 I

6-1

7-06

7-71

9-31

10-91

12-52

15-73

18-94

22-15

25-36

Gewichtstabelle für gusseiserne Kugeln.

Durchmesser in mm

Gewicht in kg

Durchmesser in mm

Gewicht in kg

Durchmesser in mm

СО T-H t— 00 GO

10-7

12-48

14-26

17-83

21-39

24-96

28-52

Gewicht in kg

lOOlOOlOOlOO

oopooooo

i—¹ GO —4    Ö7) Ci

65

70’

75

80

85

90

100

110

1-04

1-3

125

1-6 •

1-94

2-32

2-76

3-79

5-04

150

175

200

225

250

275

300

t*NOOCOO)®(M

HNSO^HiOt-O

H

Gewichtstabelle für bisenbahnschienen.

Schienenhöhe

in cm

Querschnitts- Gewicht per lauf, m in

Trägheitsmoment bezogen auf die

fläche in qcm

kg

horizontale

Schwerachse

Widerstands-

_____ moment

verticale (horizontale Schwerachse)

13-08

11-8

42-75

10-46

39-0

34-2

32-66

29-8

26-1

919-0

69159

470-26

149-73

140-38

121-66

140-4

117-5

90-0

720

fVfünztabellen.

Verhältnis der verschiedenen Münzwährungen zur österreichischen Währung.

45 österr. Gulden = 500 Gramm feines Silber.

Amerika (Nord-) . . .

Brasilien.....

'Deutschland . . . j England......

Frankreich . . . .

I Belgien......

Italien .......

jSchweiz......

Dänemark.....

Norwegen .....

Schweden .....

i Griechenland . . .

! Holland......

Portugal.....

Russland.....

Spanien ......

1 Dollar = 100 Cents . . . . 1 Milreïs = 1000 Reis .... I 1 Reichsmark = 100 Pfennige 1 Livre Sterling == 20 Shillings à 12 Pence........

1 Franc = 100 Centimes. . .

jOest. W. 'Silber fl.

2-10

1*15

0'50

10-21

0-40.5

i Türkei

1 Krone = 100 Oere ....    0-56.₂₅

1 Drachme = 100 Leptas . .    0-36

1 Gulden holl. = 100 Cents . 0-85 1 Milreïs = 1000 Reis . .

1 Rubel = 100 Kopeken . . . I 1*62 1 Duros = 20 Reales à 10

Decimen.........

1 Piäster = 40 Para à 2 Asper

2-27

2-10

0-09

Werth der wichtigsten Goldmünzen in österreichischer Währung Silber.

Amerika (Nord-) . . . Brasilien ......

Dänemark......

j Eagles (Adler) à 10 Dollars . : 10 Milreïs = 28-31 Frcs. .

Pistolen.........

(20 Reichsmark......

Deutschland . . . . ¹ jFriedrichd’or.......

(haierische Carolin ....

Sovereign ........

Napoleond’or = 20 Frcs. . .

10-21

{England.......

Frankreich, Belgien

Griechenland . . . .■ I 20.Drachmenstück^

/holländische Ducaten    II 4'79 |

: Kronen à 10 Milreïs    .    ...    Il 22*67

J /Halb-Imperial =

j \Imperial-Ducaten......j| 5*02 j

Doblons d’Isabel = 5 Piaster || 10*53 | Goldlira oder Medschidié . • I! 9*22 |

Niederlande . .

Portugal . . I Russland . .

Spanien . . . Türkei. . . .

5 Rubel. .

8-10

7-25

8-37-

721

Masstabellen.

Vergleich der metrischen Masse und der alten Wiener Masse.

Nach dem Gesetze vom 23. Juli 1871 ist das metrische Mass in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern seit 1. Jänner 1876 ausschliesslich anzuwenden und der Gebrauch der alten Wiener Masse (mit Ausnahme der Seemeile) untersagt.

a. Alte Wiener Masse.

Längenmasse

Flächenmasse

Kubikmasse

1 rjKlafter =    1 Kuh.-Klafter =

= 36 DFuss    = 216 Kub.-Fuss

*= 3-596652 □ Meter ¹= 6.820992 Kub.-M. 1 OFuss =    1 Kuh.-Fass =

= 144 QZoll    = 1728 Kub.-Zoll

*= 0-099907 □ Meter ¹= 0-03157867 Kub.-M. = nahe 0¹1 QMeter I = nahe х/зг Kub.-M. = 9-9907 DDecimet. ! = 31-57867 Liter == nahelOQDecimet. j 1 Kuh.-Zoll .=

= 9994)7 □ Centimet. | = 1728 Kub.-Lin. =nahelOOOrjCentim. = 18¹275 Kub.-Cent.

! 1 Kub.-Linie ==

■ I = 10-57 Kub.-Millim. = 0¹01057 Kub.-Cent. 1 Schachtruthe =

— 100 Kub.-Fuss = 3-157867 Kub.-Met. 1 Wien. Metzen =

= 16 Massl = 1-947 Kub.-Fuss

1 □Zoil =

= 144 DLinie = 0-06938 П1)есЬпеС = 6¹938 □Centimet.

= nahe 7 □Centimet.

= 693-8 □Millimet.

1 CLinie

= 0-04815 nCentim.

= nahe^oOCentim.

= 4-815 □Millimet. I ¹= 0-6148682 Hectol. = nahe 5 □Millimet. ! ¹= 61¹48682 Liter 1 n.-ö. doch ==

= 1600 □ Klafter *= 57-54642 Ares *= 0-5754642 Hectares 1 österr. QMeile =

== 16000000 □ Klafter = 10000 n.-ö. Joch = 57-54642 □ Kilom.

*=0"5754642DMyriam.

1 geogr. □Meile =

= 0-953 ö. rjMeile = 54¹86 □Kilomet.

1 Wien. Klafter =

= 6 W. Fuss = 72 W. Zoll *= 1‘896484 Meter 1 Wien. Fuss =

= 12 W. Zoll = 144 W. Unie *= 0-316081 Meter = 31¹6081 Centime!. = 3164)81 Millimet.

1 Wien. Zoll =

= 12 W. Linie =

== 2-63401 Centimet. = 26-3401 Millimet.

1 Wien. Linie =

= 12 Punkte =

== 2-195 Millimet.

1 Wien. Elle =

= 2-46 Fuss = 29 Zoll 6¹/₄ Linien *— 0-777558 Meter 1 Faust (Pferdem.) = = 4W. Zoll *= 10¹53602 Centimet. 1 öst. Post-Meile = = 4000 W. Klafter = 7585-936 Meter *= 7-585936 Kilomet. *— 0-7585936 Myriam. 1 öst. See-Meile == =l/eoAequatO!'ialgrad = xu geogr. Meile = 976-4 W. Klafter = 1¹8517 Kilometer 1 Massl =

i = 3-842926 Liter 1 Eiiner =

¹ = 40 Mass = 1-792 Kub.-Fuss *= 0-56589 Hectoliter == 56¹589 Liter 1 Mass ==

= 4 Seidel *= 1-414724 Liter 1 Seidel =

= 0-353681 Liter

722

b. Metrische Masse.

Nur die in dieser Tabelle aufgezählten (fett gedruckten) metri-schen Masse sind gesetzliche.__

Längenmasse

Flächenmasse

Kubikmasse

1 Meter =

= 10 Decimeter = 100 Centimeter = 1000 Millimeter = 0-001 Kilometer

= 0*0001 Myriameter ! 1 □Decimeter =

*= 0-5272916W r.Klftr. = 0*01 DMeter *= 3' 1" 11-58'"

= 3-16375 Ж. Fuss = 37-965 Ж. Zoll *= 1-286077 Ж. Ellen 1 Decimeter =

= 0*1 Meter = 10 Centimeter = 100 Millimeter 1 Centime 1er =

= 0-01 Meter = 0T Decimeter = 10 Millimeter = 0-37965 Ж. Zoll = 4-5558 Ж. Lin.

*= 0-094912 Faust 1 Millimeter =

= 0-001 Meter = 0*01 Decimeter = 0"1 Centimeter = 0-45558 Ж. Lin.

1 Kilometer =

= 1000 Meter = 0-1 Myriameter *= 0-131823 ö. Meilen = 527-2916 W. Klftr.

= 3163-75 W. Fuss 1 Myriameter =

= 10000 Meter = 10 Kilometer *= 1-318229 5. Meilen *= 1-737727 n.-ö. Joch

1 Kub.-Meter =

1 □Meter- —

= 100 □Decimeter j = 1000 Liter I = 10000 □Centimet. j = 10 Hectoliter *= 0-278036 □Klafter *= 0-146606 Kub.Klftr. :;:= 10-00931 LjFuss

*= 31-66695 Kub.-Fuss

1 Liter —

= 1 Kub.-Decimeter = 0-001 Kub.-Meter = 0*01 Hectoliter = 10 Deciliter = 100 Centiliter = 1000 Kub.-Centim. = 0-031667 Kub.-Fuss = nahe */32 Kub.-Fuss = 54-7206 Kub.-Zoll = 0-7068515 W. Mass = 2-8274 Ж. Seidel

= 100 □ Centimeter = 0-1000931 rjFuss = 14-4134 OZoll 1 nCeiitimeter =

= 0-01 □Decimeter = 100 □Millimeter = 0-144134 DZoll = nahe ¹li OZoll = 20-7553 CLin.

3 □Millimeter =

= 0-01 □ Centimeter *= 04)1626365 W. Mtz. = 0-207553 □Lin.

= nahe ¹lr> □Lin.

1 □ Kilometer =

= 0-01 □Myriameter I = 0*001 Liter = 100 Hectares = 173-7727 n.-ö. Joch = 94*577 Kub.-Lin. j □Myriameter =

= 100 □Kilometer = 10000 Hectares *= 1-737727 ö. DMeil.

1 Are =

— 100 QMeter = 0*01 Hectares *= 27-80364 □Klafter = 1000-931 □Fuss 1 Hectare = j = 100 Are = 0-01 □Kilometer

= 0-2602184 Massl

1 Kub.-Centi meter — = 1000 Kub.-Millim.

= 0-0547206 Kb.-Zoll.

3 Kub.-Millimet. =

= 04)1 Kub.-Centim. = 0-094577 Kub.-Lin. = nahe 0T Kub.-Lin. 1 Hectoliter =

= 100 Liter = 0-1 Kub.-Meter *= 1-767129 W. Eimer *= 1-626365 W.Metzen 1 Deciliter =

= 0-1 Liter 1 Centiliter =

= 0-01 Liter

Als Urmass gilt derjenige Glasstab, welcher sich im Besitze der k. k. Regierung befindet und in der Achse seiner sphärischen Enden gemessen, bei der Temperatur des schmelzenden Eises gleich 999-99764 Millimeter des im französischen Staatsarchive zu Paris deponirten Metre prototype befunden worden ist.

Zur Aichung und Stempelung -werden nur die folgenden Masse zugelassen: Längenmasse 20, 10, 5, 4, 2,1 Meter; 5, 2 Decimeter; Ho hl masse 100, 50. 20, 10, 5, 2, 1 Liter; 5, 2, 1 Deciliter 5. 2, 1 Centiliter, ferner das Yiertelhectoliter und. die fortgesetzten Halbirungen des Liter und Vielfache des Hectoliters.

723

Reductions-Tabellen verschiedener Masse.

Längenmasse.

iOesterreieh

Preussen

Dänemark

Saelisen Hannover Bayern

Baden

Schweiz

England

Russland

Frankreich

Fuss

Fuss I Meter

05 О О О О О о

t—СО СО СО CD ОО «: м СП Oï to to СО СО 05 СО СО ьй- Ol 05

WOOOOO М

г— см т-ч о го н го о о со со ю г- со

Г116 1-108

1-031

1-031

1-059

1-076

3-531

(N *^H О СЪ Г— СО ^ СО L— t— аэ <N (N OOOiH

гЧ тН О О тЧ гЧ СО

1-083

1-075

0970

1-001

1-028

1-044

3-428

Flächenmasse.

1-054

1-046

0-944

0-974

0-973

1-016

з-ззз

0-984 : 0-300 0-305

3-281

Oesterreich

Quadr.-F.

Preussen I Dänemark

Quadr.-F. 1 Quadr.-F. Quadr.-F. Quadr.-F.

Sachsen Hannover Bayern

Baden England Schweiz Russland

^uadr.-F. Quadr.-F.

Frankreich

qm

6666666

со (М тЧ о со GO О Ю Ю О СО С гчосососоа^а^о

10-152    12-469

тЧ ю О 1>- Ю ^

^ч т-Н öS гЧ

тН гЧ Ô О тЧ тЧ -гЧ гЧ

СО vO СЪ СЪ Ю СО СМ 0500t-

11-740    11-111    10-764

СО

о со со оо со в> т-1 о о о о о 6ÔÔ6666

О 00 о ю ю о

К ö r p e r m a s s e.

Preussen Dänemark

! Kub.-F. Kub.-F.

iOesterreieh

Baden England Schweiz Russland

Kub.-F. Kub.-F. Î Knb.-F. ! Eub.-F. Kub.-F.

Sachsen Hannover Bayern

Frankreich

bbm

0-979 0-719 i 0-789 0-787 0-855 0-896 ; 31-660

0-916    1-247    1-133    I 1-139

32-346    44-032    40*126    40-224

1-049

37-037    35-316

0-0316

0-0309

0-0227

0-0249

0-0249

0-0270 :

0-0283 ¹

724

Gewichtstabellen.

•X² -X- # ² X² X²

"Vergleich der metrischen Gewichte mit den alten Wiener- und Zollgewiehten.

a) Metrische Gewichte.

1 Tonne =

*    = 1000 Kilogramm

*    = 1785²523 Wr. Pfund = 17²85523 Wr. Zentner = 20 Zollzentner

1 metrischer Zentner ='

*    = 100 Kilogramm

= 178²552 Wiener Pfund = 2 Zollzentner 1 Kilogramm =

== 100 Dekagramm = 1000 Gramm 1 Kilogramm ==

= 0²001 Tonnen = 1²785523 Wr. Pfund = 1 Pfund 25²137 Loth = 2 Zoll-Pfund = 3²562928 Wr. Mark-Silberg. = 2²380697 Apotheker-Pfd.

1 Dekagramm =

*    == 0²01 Kilogramm = 10 Gramm

= 0-01785523 Wr. Pfund = 0²2 Zoll-Pfund

*    = 0-571367 Wr. Loth = 0²6 Post-Loth

= 2²28547 Quentchen 1 Gramm =

*    = .0²001 Kilogramm = 0²1 Dekagramm = 10 Decigramm

—    100 Centigramm

—    1000 Milligramm = 0²228547 Quentchen

*    == 0²06 Post-Loth

*    = 0²286459 Ducaten Gold-G.

*    = 4²855099 Wiener Karat 1 Decigramm =

= 0²1 Gramm

*    == 0²0001 Kilogramm 1 Centigramm =

= 0²01 Gramm

*    == 0²00001 Kilogramm 1 Milligramm =

= 0²001 Gramm

*    = 0²000001 Kilogramm

b) Alte Wiener Gewichte.

\ 1 Wiener Zentner = 100 Wr. Pfund = 112-012 Zollpfunde = 1²12012 Zollzentner

*    = 56²006 Kilogramm

= 0²056006 Tonnen (metr.)

1 Wiener Pfund =

= 32 Wiener Loth = 33²6 Post-Loth

*    = 0²56006 Kilogramm = 56²008 Dekagramm = 560²06 Gramm

1 Wien er Loth =

= 4 Quentchen = 1²0501122 Post-Loth

*    = 1²750187 Dekagramm = 17-50187 Gramm

1 Wiener Quentchen =

= 4²37547 Gramm 1 Wiener Karat =

*    = 0²205969 Gramm

1 Wr. MarkSilbergewicht =

*    = 0²280668 Kilogramm

1 Ducaten Goldgewicht =

*    = 3²490896 Gramm

1 Apotheker-Pfund —

*    = 0²420045 Kilogramm

1 österr. Schiffstonne =

= 20 Zentner

c) Zollgewichte.

1 Zollzentner =

*    ==-50 Kilogramm = ²/20 Tonne

= 100 Zollpfund = 0²89276 Wiener Zentner -    89²276 Wiener Pfund

1 Zollpfund =

* = 0²5 Kilogramm •= 30 Post-Loth

1 Post-Loth (Zoll-Loth) = = 0²9523 Wiener Loth * = 16²666667 Gramm = l²/s Dekagramm

725

Nach dem Gesetze vom 23. Juli 1871 (R.-G.-Bl. Nr. 16 ex 1872) ist der Gebrauch der metrischen Gewichte schon seit 1. Jänner 1873 gestattet gewesen ; seit 1. Jänner 1876 sind dieselben jedoch ganz ausschliesslich anzuwenden und ist der Gebrauch der bis dahin gesetzlich gütigen Gewichte (mit Ausnahme der durch das Gesetz vom 15. März 1871, R.-G.-Bl. Nr. 43 eingeführten „Schilfstonne“ im Schifffahrtsverkehre) untersagt.

Die Einheit des Gewichtes ist das Kilogramm, gleich dem Gewicht eines Kubik-Decimeters destillirten Wassers im luftleeren Raume bei der Temperatur von -j- 4 Grad des hundertthei-ligen Thermometers.

Als Urgewicht gilt das im Besitze der k. k. Regierung befindliche Kilogramm aus Bergkrystall, welches im luftleeren Raume gleich 999997-8 Milligramm des in dem französischen Staatsarchive zu Paris aufbewahrten „Kilogramme prototype“ befunden worden ist.

Zur Aichung und Stempelung werden nur die folgenden Gewichte zugelassen: 50, 20, 10, 5, 2, 1 Kilogramm; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Dekagramm; 5, 2, 1 Gramm.

Für Decimalwagen ist das geringste Gewichtsstück 1 Gramm, für Centimalwagen 1 Dekagramm.

Vergleichungstabelle für ältere Gewichte.

Oesterreich Preussen Sachsen Pfd. j Pfd. Pfd.

Hannover

Pfd.

Bayern

Pfd.

Baden

Pfd.

England i Frankreich Pfd.

Pfd.

СО СО СО О СО О ^ Ci Ci rH rH OO CO GO О CO CO

ÖÖÖHÖÖH

1-120

1-000

1-000

1-120

oo

1-000

0-907

2-000

1-120

1-000

1-000

1-120

1-000

0-907

2-000

1-120

1-000

1-000

1-120

1-000

0-907

2-000

o co co so co o o

O O O CTS O 1-1 00 O CO CO CO HOOOON HÖOÖ ÔÔH

ЮО h-¹ M' t—¹ I—¹ M

'ŚŚŚŹ

о

ООО

O l-l■ H-Ł

o to O -I o

S

Od rH rH rH Od rH tH rH rH rH rH rH Od

LO l-a

0-560

0-500

0-500

0-500

0-560

0-500

0-453

Vergleichung- von Fusspt'unden (Kilogramm-Meter).

Oesterreich. Fusspfund (Wiener Gewicht) . .

„ Kilogramm-Meter . ..

England. Fusspfund

Vergleichung der verschiedenen Pferdestärken.

Oesterreich Preussen Hessen Hannover Fusspfd. i Fusspfd. Fusspfd. FHsspfd.

W ürttem-berg Fusspfd.

Baden

Fusspfd.

England I Frankreich Fusspfd. I Kg.-Met.

130

45-55    480

425-52 42;-76 42450 42371 429\8

485-06 ¹ 537-58    521*19    531-39    507*46    i 550-57

531-97    515-75    525’85    50217    544*82

580    513-84    523-89    500-30    542*80

526-10    502-41    545-08

525    501-36    543-95

523-58    500    542-47

530-84    506-94    550

478- 22

480-23    532-23

479- 23    531-12    514-92

477-93    529-68    513*53

484-56    537-03    520*65

516

76-119

75-325

75-045

75-361

75-204

75

76-041

726

Mit Ausnahme von England ist in allen in vorseitiger Tabelle genannten Ländern jetzt die Pferdestärke in Kg-Meter massgebend. Die Fusspfunde beziehen sich auf das frühere Mass und Gewdcht des betreffenden Landes und sollen hier nur zur Vergleichung dienen.

V erg 1 eichungstab eilen von Gewichten, a. .per Längeneinheit.

Oesterreich. W. Pfund per lauf. W. Fuss Zollpfund ,,    „    „

„ Kilogramm per lauf. Meter England-Pfund per lauf. Fuss.....

О О i>- <Х) rH гЧ L— тН гН H Н

0-893

1-582

0-565

0-633

1-063 0-672

0-840.7

0-941:1

1-488

h. per Flächeneinheit.

1    0-893

Oesterreich. W. Pfund per Quadr.-Zoll .

„ Zollpfund „    „    „    .    1"120    1

„ Kilogramm per Qu.-Centim. ; 0*081 0*072 England. Pfund per Quadr.-Zoll ....    1*148 1-025

12- 397

13- 878

14-223    1

c. Reductionstabelle hiezu.

Per Längeneinheit

Per Flächeneinheit

Wien. Pfd. per Puss auf kg per Meter

Zollpfund per Fuss auf kg per Meter

kg per Meter auf Wien. Pfd. per Fuss

Wien. Pfd. Zollpfund per Q.-Zoll per Q.-Zoll auf kg per qcm ; per qcm

auf kg

kg per qcm auf Wien. Pfd. per Q.-Zoll I

w-( (M CO ^ lO OD !>• CO 05

1*7717

3-5434

5-3151

7- 0868

8- 8585

1-5819

3- 1638

4- 7456

6- 3275

7- 9094

0-56443

1-12886

1- 69329

2- 25772 2-82215

0-0807    0-0721

0-1614    0-1441

0-2421    0-2162

0-3228 ! 0-2883 0-4036    0-3603

12-39

24-78

37-17

49-56

61-95

10-6302

12-4019

14- 1736

15- 9453

9-4913

11- 0731

12- 6550 14-2369

3-38668

3- 95101

4- 51544

5- 07987

0-4843

0-5650

0-6457

0-7264

0-4324

0-5045

0-5765

0-6486

74-34

86-72

99-11

111-50

727

Kartographische Signaturen.

Da es besondere Aufgabe jedes leitenden Ingenieurs und Bauunternehmers ist, sich über die geologische Beschaffenheit des Baurayons zu orientiren und verschiedene geographische und Communications-Y erhältnisse zu studiren, wozu die praktische Handhabung von guten Karten, Mappen oder Katasterplänen unerlässlich ist, so führen wir hier, zum leichteren Verständnisse der in solchen Behelfen enthaltenen Zeichen, die in den officiellen Kartenwerken der österr.-ung. Monarchie gebrauchten Signaturen für Generalstabskarten und Katastermappen in jener Weise an, wie sie für neuere Aufnahmen im militär-geografischen Institute Anwendung linden.

Signaturen für Karten

im Massstabe = 1 : 12500, 1 : 25000, 1 : 75000.

1    Punkte des Präcisions-Nivellements, — in col. PL roth *).

2    Trigonometrisch bestimmte Höhepunkte, in col. PL roth.

3    Bei der Detailaufnahme gemessene Punkte, — in col. PL roth.

4j Kirche mit einem Thurm als trigonometrisch bestimmter Punkt,

4₂ nur in der Specialkarte gebräuchlich.

5, Kirche mit 2 Thürmen als trigonometrisch bestimmter Punkt, in col. PL roth, 5₂ nur in der Specialkarte gebräuchlich.

Sind den Signaturen 1—5 Zahlen beigesetzt, so zeigen sie die absolute Höhe in Metern an, die bei 1, 2, 4, 5 durch stehende,, bei 3 durch liegende arabische Ziffern zum Ausdrucke gelangen. Die Höhencoten beziehen sich bei Punkten des Präcisions-Nivelle-ments auf die am betreffenden Objecte befindliche Eisenplatte, bei Brücken auf die Brückendecke, bei Eisenbahnen auf die Schienenköpfe, in den Flächen stehender Gewässer auf den Normalwasserstand, bei allen anderen Objecten auf den natürlichen Boden. Höhencoten, den Ortsnamen beigesetzt, beziehen sich auf die Ortskirche, bei mehreren Kirchen auf die durch Fig. 4 oder 5 bezeichn ete.

6    Mit einem „B“ in der Mitte bedeutet Bezirksbehörde \

„    „    .,K“ ..    „    „    „ Komitats- „

7    Poststation mit Personenbeförderung, in Plänen    j g

„    „    in Specialkarten I =0

9    „ ohne    „    in PL und Sp. K. f S

10    Postpferdewechsel, in Plänen

11    .    „    in Specialkarten

12    Telegraphen-Station

13    Zeichen für wasserarme Ortschaften

14    Alleinstehende Heilbäder,

Gesundbrunnen,

Cistern en,

15

16

I wenn sie in Orten Vorkommen

'S

'S

1Î

7 Feldbrunnen.

ts

*) In colorirten Plänen (col. PI.) sind Terrain-Gegenstände von Holz, einige Com-minicationen, Cultur- und politische Grenzen nebst einigen conventionellen Zeichen schwarz, --Wohngebäude, sowie Objecte aus Stein, dann die Strassen roth; die Gewässer blau: dit Hutweiden, Wiesen und Gärten grün; die Weingärten gelhroth ; das Gestrüppe gelb-grä; die Waldungen grau; wichtige Fahrwege, Saumwege, Fusssteige Chromgelb ; Felsen mitSepia romana; Gletscher mit blaugrau; die Schichtenlinien mit rothbraun (Drachen-Ыш oder in Fels- und Gletscherpartien orangengelb (Menig) ersichtlich gemacht.

728

18    Beständige Süsswasserquelle, in col. PL mit saftig blauer Farbe ausgezogen, blassblau angelegt.

19    Steinbruch.

20    Bergwerk.

21    Hochofen, in col. PI. roth, Bauchwolke schwarz.

I    in col. PL das Ringchen roth.

24    Denkmal, — in col. PL roth.

25    Alpenhütten mit Alpenwirthschaft, — in col. PL. wenn von Stein, roth.

26    Kreuz,

27    Bildstock,

28    Bildbaum.

29    Kapelle, in col. PL, wenn von Stein, roth.

80 Kirche ohne oder mit 1 Thurm,! •    , -p,

31    „ mit 2 Thürmen.    } L L '

32    Wohngebäude, in col. PL roth.

33    Wirthschaftsgebäude, in col. PL, wenn sie von Holz, schwarz, wenn von Stein, schwarz mit rother Einfassung.

34    Häuserinseln, — in col. PL roth.

Einzeln stehende Fabrik, — in col. PL roth, die Rauchwolke schwarz.*)

J in col. PL, ‘wenn von Stein, roth.

35

36    Ä

37    g ч I Schloss,

33 -a-o ---

39    Sl

40    'S« ö 2

41

<x>

hC

Kloster,

in col. PL roth.

Schloss in einigen Specialkartenblättern.

Meierhof, — in col. PL die Darstellung von Nr. 33. Einzeln stehendes Wirthshaus, — in col. PL roth, das Fähnchen schwarz.

Einzeln stehendes Jägerhaus, — in col. PL roth, das Geweih schwarz.

Ruine, — in col. PL roth.

43    1-5 J Ruine in einigen Specialkartenblättern.

44    g|l Friedhöfe.

45    4° I Lehmgruben.

46    ,-s § Schottergruben.

47    ! Ziegelschlag.

48    Dampfmahlmühle, — in col. PL Kamin roth, Rauchwolke schwarz

49    Wassermahlmühle.

50    Windmahlmühle, — in col. PL, wenn von Stein roth.

51    Tretmahlmühle.

52    Schiffmühle.

53    Sägemühle.

54    Pulvermühle.

55    Leuchtthurm, in col. PL roth.

56    Hauptkriegshafen.

57    Kriegshafen.

58    Handelshafen.

59    Ankerplatz.

60    Schiffswerfte für Kriegsschiffe.

61    „ Handelsschiffe.

gg

42 :s

*) Einzeln stehende Fabriken, Mühlen. Bergwerke und Steinbrüche sind nach ihrei Zwecke oder nach dem gewonnenen Materiale benannt, z. B. Papierfabrik, Kohlenbergwerk Oraoitbruch.

729

62    Dampfschifffahrtsstation.

63    Landungsplatz für Segelschiffe.

„ Ruderschiffe.

65    Grenzzeichen von Holz oder von Stein in der Specialkarte. Grenzzeichen von Holz in Plänen.

66    Grenzstein in Plänen, — in col. PL roth.

67    Grenzhügel, Hottarhaufen.

68    Grenzhäume.

69    Auffallende zur Orientirung geeignete Bäume.

70    Gewöhnliches Baumzeichen.

71    Monarchie-

72    Landes-

73    Bezirkshauptmannschafts- oder Komitats- ®

74    Gemeinde-

75    Eisenhahnwasserstation in Plänen.

76    Eisenbahnwasserstation, dann Station ohne Wasserspeisung in Specialkarten.

77    Eisenhahn-Haltstellen in Plänen und Specialkarten.

78    Eisenhahnwachhaus in Plänen.

79    Eisenbahnwachhaus in Specialkarten.

80    Dieses Zeichen steht immer heim Aufnahmsgebäude einer Eisenhahnstation.

81    Eisenbahn mit zwei Geleisen in Plänen.

82    Eisenbahn mit einem Geleise, aber Unterbau mit zwei Geleisen in Plänen.

83    Eisenbahn mit einem Geleise in Plänen.

84    Pferdeeisenbahn in Plänen.

85    Im    Bau befindliche Eisenbahn für 2 Geleise.

89    Durchlass, \ •

90    Viadukt, /

91    Gallerien von Stein, — in col. PI. roth.

92    Tunnel.

93    Eisenbahnbrücke mit geschlossener Brückendecke,\ -n j pj гор₁

94    „    „ durchbrochener

95    Duchlass mit geschlossener Decke, 1 • „_i -ni

ł    durchbrochener „    / m C01, r1, 1U

97    Strasse I. Klasse I    mit festem Unterbau od.    f    mindest 5 m    I    РЛгМш-

qo    TT    {    auf natürlich lestera Во-    I    9.R г.* r ^    1    breite

U?    ”    i-ii'    ”    (    den, in jeder Jahreszeit    )    “ , A V¹    (    in co1

99    „    III.    „    J fahrbar, mit    |    Wenig, als 2’0111    j    roth.

In der Specialkarte um fis schmäler gezeichnet als in Plänen. Fahrbahnbreite ist nur jener feste Theil der Strassenober-fläche, welcher zwischen den Geländern, Randsteinen, Radab-weisern oder Schotterhaufen liegt und thatsächlich vom Militärfuhrwerk befahren werden kann.

100    Im Bau befindliche Strassen.

101    Erhaltene Landwege, mindestens 2/5 m br.

102    Fahrwege I. Klasse, „    2‘5 „ „

103    Fahrweg II. Klasse, weniger als 2'5 „ „

104    Saumwege.

105    Fusssteige.

64

96

In der Specialkarte ist die Bezeichnung um V» schmäler als in Plänen

•i    « 7    „

1

V    W    П

Pferdeeisenbahnen.

Unterbau für 2.

in col. PI. roth.

In col. PI. sind sie dann Chromgelb dargestellt, wenn sie Hauptverbin-dnngswege, d. i. wenn sie die gangbarste Verbindung zwischen Ortschaften, Thäleru, etc. sind.

730

106    Ausweichplatz (Strassenerweiterung) unter 500 Schritte Länge, — in col. PL roth.

107    Strassenverengung unter 500 Schritte Länge, — in col. PL roth.

in col. PL roth.

108    Strasse mit Schutzmauer, /

109    „    „ Futtermauer, \

110    Wegsteilen. Diese Bezeichnung findet da statt, wo Armeefuhrwerke mit regelmässiger Bespannung unbedingt nicht fortgebracht werden können.

111    Hohlwege.

112    Aufgedämmte Commm icationen.

113    Erd- oder Faschinendamm.

114    Damm auf einer Seite gemauert, — in col. PL die gemauerte Seite roth.

115    Damm auf beiden Seiten gemauert, — in col. PL roth.

116    Trockene Gräben (Ravins).

118

117    Wassergräben mit natürlichen Ufern, ( in col. PL die Wasser-

linie blau

.. _    „ aufgedämmten „    \ '

Bei Dämmen, Rideaux, Gräben bedeuten die beigesetzten Ziffern die relativen Höhen (+) oder Tiefen (—) in Metern.

119    Zäune (lebende oder aus Flechtwerk).

120    Planken (Staketen), — in col. PL Steinpfeiler roth.

121    Mauern mit und ohne Ffeiler, — in col. PL roth.

122    Steinriegel, — in col. PL roth.

123    Durchwatbarer Bach, — in col. PL blau.

124    Giess- und AV il (Ibach, Torrente, — in col. PL die Wasserlinie blau, wasserfreier Bachgrund punktirt.

125    Nichtdurchwatbarer Bach, — in col. PL Uferlinien dunkelblau ausgezogen, die Wasserfläche lichtblau ausgefüllt.

in col. PL blau.

126    Durchwatbare Wassergräben,    ,

127    Nicht durchwatbare Wassergräben, |

128    Wasserleitung von Holz, — in col. PL die mittlere Linie, Wasserlinie, blau.

129    Wasserleitung auf einer Seite gangbar, — in col. PL die mittlere Linie, Wasserlinie, blau.

130    Unterirdische Wasserleitung, — in col. PL die mittlere Linie, Wasserlinie, blau.

131    Wasserleitung von Stein, — in col. PL die mittlere Linie, Wasserlinie blau, die Randlinien roth.

1) Reservoir, — in col. PL roth.

132    Kanäle gemauert, — in col. PL die Wasserfläche lichtblau, Begrenzung roth.

133    Kanäle mit Holz verkleidet, in col. PL die Wasserfläche lichtblau, Begrenzung schwarz.

134    Kanäle nicht verkleidet (in Erde), — in col. PL Wasserfläche, lichtblau, Begrenzung dunkelblau.

135    Aquädukt, — in col. PL roth.

136    Wasserfall, — in cok PL blau.

137    Holzrechen.

138    Wehr von Holz.

139    Wehr von Stein in Plänen, — in col. PL die Linie roth.

140    Wehr von Stein in der Specialkarte.

141    Schleusse, — in col. PL, wenn von Stein, roth.

142    Furt für Wägen.

731

143    Furt für Pferde.

144    „    „ Menschen.

145    Schiffbrücke, Flossbrücke, überhaupt Brücken auf schwimmenden Unterlagen.

146    Brücke von Holz ohne oder mit stehenden Unterlagen von Holz.

147    Brücke von Holz mit Steinpfeilern, — in col. PI. die Punkte. Pfeiler roth.

148    Brücke von Stein oder Eisen, — in col PI. roth.

149    Flossbarkeitszeichen.

150    Schiffbarkeit für Ruderschiffe stromabwärts.

stromauf- und abwärts.

151

152 Ueberfuhr für Wägen.

„ Pferde.

„ Menschen, mittelst Dampfschiffen. Dampffähren.

153

154

155

156

157    Fliegende Brücke.

158    Regelmässige Dampfschifffahrt.

159    Stromstrich.

160    Sporen, Buhnen von Holz.

161

—    „    „    „ Stein, — in col. PI. roth.

162 Uferverkleidung von Holz.

163

164

165    Gehsteg.

166    Reitsteg.

„ Stein in Plänen, — in col. PL roth. „    „    „ der Specialkarte.

167 Brücken für 1 Wagencolonne, _ „ „ 2 169 Durchlass für 1    „

2

168

170

für 1 Wagencolonne sind 2-5 m Ials nothwendige Fahrbahn angenommen. Fahrbahnbreiten unter 2#5 m sind nicht bezeichnet. Diese sogenannten Passirbarkeits-zeich en sind auch vor Ortseingängen angebracht.

171    Felsen, in col. PI. durch Sepialavirung ersichtlich.

172    Gletscher, in col. PL durch Tuschlav. u. bl. Lasur dargestellt.

173    Gerolle, Moi’änen, — in col. PL braun.

174    Sandflächen.

175    Sümpfe, Moorboden, — in col. PL sind die Wasserstriche blau.

176    Rohrwuchs.

177    Nasser Boden, —- in col. PL sind die Wasserstriche blau.

178    Torfstiche.

179    Lacken, Tümpel, Teiche, Seen, — in col. PL sind diese Gewässer durch lichtblaue Flächen, die durch dunkelblaue Linien begrenzt sind, ersichtlich gemacht.

180    Wiesen und Hutweiden, — in col. PL entfällt die schwarze Bezeichnung, hiefür sind die durch feine schwarze Linien eingefassten Flächen lichtblaugrün, ausserdem werden grössere Wiesenflächen durch ein an passendem Orte angebrachtes W, Hutweidenflächen durch ein II näher bezeichnet.

181    Ackerland, in Plänen die Contur eine volle schwarze Linie.

182    Reisfelder, — in col. PL die Striche blau, die Grenzen volle feine schwarze Linien.

732

183    Weingärten, — in col. PL ist die Weingartenfläche anstatt punk-tirt mit der Weingartenfarbe (gelbroth) angelegt. Weingärten mit F eidbau sind durch gelbrothe Streifen dargestellt. Die Grenze ist eine rolle feine schwarze Linie.

184    Hopfengärten, — in PL durch eine volle feine schwarze Linie begrenzt.

185 Gemüsegärten,

in col. PL die Flächen anstatt der Schraffirung mit Gartenfarbe (dunkelblaugrün) ausgefüllt, mit vollen feinen schwarzen Linien begrenzt.

186 Obstgärten. — in col. PL wie Nr. 185, überdies mit Baumzeichen signirt.

187    Gestrüppe, — in col. PL die Fläche'anstatt der schwarzen Signaturen mit gelbgrauer Farbe angelegt. Die Grenze bildet eine breite graue Linie.

188    Wald (mit Durchschlägen), — in col. PL die Fläche anstatt der schwarzen Zeichen mit der Waldfarbe (grau) ausgefüllt.

Die Flächen sind durch breite graue Linien conturirt.

189    Bemisen, — in col. PL wie Waldflächen s. Fig. 188.

190    Ort.

Die Bodenplastik ist durch die Schraffirung und äquidistante Horizontal-Schichtenlinien ersichtlich gemacht.

191    Hauptschichtenlinien in PL

192    Zwischenschichtenlinien in PL

193    Hilfsschichtenlinien in PL

in col. PL sind sie in der Schraffirung durch eine braunrothe Farbe [Drachenblut], in Felsen- u. Gletscherpartien durch eine orang-rothe Farbe [Minium] zum Ausdrucke gebracht.

Massstab

Hauptschichten jZwischenschich- ! Hilfsschichten-Linien : ten Linien

Linien

Verticale Abstände in Meter

1 : 12500

50

10

1 : 25000

100

20

10

194 Schichtenlinien für 100 Meter verticaler Abstand in Sp. K. 150

W    r    «    V    V V V

733

33 i£il

49 "t}t

65 Ó

34 ffi*

50

>

66

19

20

ssÿ

35

jf*

51

67    ®

21

36 I»ïKls. 52    ^

37    €1Ж.    53    «х/

22 о Z.O. 38 &Sdll. 54    -*£•

68

69

70

О. a.

7 a©ÿ>

23 о/СЛ 39 U ЖЕ. 55

24

40 -л 70!.    56

72 wwwHWw

25    6“

41 WШ. 57

Vk

73

10

26

42    %

58

Vе

vbt

74

t'i

.-1

F*

«J*

OS

rOö

*2

gtj F

bn

tO

O

co

⁷⁵

76

13

29 U

77

14 Ö-

3« U

78

-Ш/.

15

3i

47    /F&$    63

и'

■& .

7S

16 «

32 ДЦ

48

80

81

96

82

97

S3

98

84

99

85

100

86

10 t

87

102

88

103

89

104

90

ÎOS

91

106

107

93

108

94

109

Э5

110

734

111

112

ИЗ

11А

.......Ł........II-

lr®тг

S*

US

Ц6

ua

419

+3

S3

Vx/x^c

120

122

123

12 4

125

»ЙЙЯЙ/ЯЙ

в/'

шш§жг

326

AAAAA^/\--WW

141

127

ЛЛАЛ,ЛЛЛЛЛ,\^

142

128

чЛ/ЧЛ/WWWVA/V

143

129

^VW^v»SA.VVV/

14 4

130

"vWVV'^WV'VVW

1^5

131

146

132

147

13 3

-т^тнт-

148

134

149

13 5

150

136

ши

151

13 7

152

130

153

ii

154:

14o

15 5

li ш l!|!

635

156

3*

ЙЙ

1ST

158

** I

159

hi

16»

161

162

if

163

164

II

11

..

165

166

167

168

lb У

170

"    ' V s ':V-    '

736

171

v'

ЩЖ

179

■'

m

187

172

(■

180

P7

?

188

•ai

г«?;

173

Я

181

i

i

.

189

г

174

182

sei

190

■ Ш1 i i

175

ШжМШ

l-£^k

Штл

183

191

176

ЗЮИ

184

is

192

193

177

185

I шшш

194

J.

178

~1

pa? I

18 G

ш?жя

I qssa

195

787

Signaturen für Katasterpläne im Massstabe == 1: 1440, 1 : 2500, 1 : 2880, 1 : 5760.

1    Grafische Punkte.    17 Kreuz von Holz.

2    Geometrische Punkte.    18 Kreuz von Stein, — roth.

3    Trigonometrische Punkte. 19 Ankerplatz.

4    Brunnen von Holz, — hlau j 20 Ruine, roth angelegt, ausgefüllt.

5    Brunnen von Stein, — rothe Einfassung, blau ausgefüllt.

6    Feldbrunnen.

7    Wegweiser von Holz.

21    Windmühle von Holz, gelb.

22    Windmühle von Stein, roth.

23    Wohngebäude,

24    Wohngebäude,

25    Posthaus,

26    Wirthshaus,

27    Jägerhaus,

28    Heilbad, roth.

29    Mühle, roth.

30    Kirche,

31    Bethaus,

32    Synagoge,,

33    Häuserinsel, roth oder gelb.

34    Christlicher Friedhof.

35    Israelitischer Friedhof.

36    Planke, schwarz.

37    Planke mit steinernen Pfeilern, die Quadrate (Steinpfeiler) roth

ausgefüllt.

38    Lebendiger Zaun.

39    In Mörtel aufgeführte Mauer, der Raum zwischen den Linien roth.

40    Eisenbahn mit doppeltem Geleise,

41    Eisenbahn einspurig,

42    Pferdebahn,    ,

43    Chausseen, der Raum zwischen den Linien lichtroth.

4Б Strassen “hJÆ&bSij der Raum zwisohen Li”ien Hchtroth.

46    Gewöhnliche Wege, (Landwege, Fahrwege 1. und 2. Klasse), der

Raum zwischen den Linien lichtbraun.

47    Saumweg, gelb.

48    Fusssteig.

49    Prügelweg, braun angelegt.

50    Holzriese, schwarz.

51    Bäche, blau.

52    Stromstrich.

53    Hölzerne Uferversicherung, gelb angelegt.

54    Faschinen Uferversicherung, braun angelegt.

55    Steinerne Uferversicherung, roth angelegt.

56    Erddamm, Faschinendamm, braun angelegt.

57    Steindamm, die Böschung roth.

58    Wasserleitungen, Kanäle, in Holz gelb, in Stein roth, Wasser

fläche blau.

59    Holzreihen, Plakade.

60    Wehr von Holz, gelb angelegt.

61    „    „ Stein, roth „

62    Kettenbrücke, roth.

8    „    „ Stein, — roth.

9    Ortstafel, Meilenzeiger vonHolz,

—    das Viereck gelb ausgefüllt.

10    Ortstafel,Meilenzeiger ausStein,

—    roth.

11    Hochgericht.

12    Hochgericht.

13    Denkmal, 1

14    Bildstock, J

15    Grenzstein, )

16    Grenzhaufen.

roth.

aus Stein roth, aus Holz gelb.

von Stein roth. von Holz gelb.

violett oder braun angelegt.

738

63 Brücke von Stein oder Eisen, roth.

64

„    „ Holz mit steinernen Pfeilern, Brückendecke braun

angelegt, Pfeiler rotn.

65    Hölzerne Brücke mit Jochen, Brückendecke braun angelegt.

66    Schiff-Ponton-Brücke, gelb.

67    Kettenbrücke, Kettensteg, gelb, Pfeiler roth.

68    Reit- oder Gehsteg, gelb angelegt,

69    Fliegende Brücke, „    „

70    Ueberfulir für Menschen, Pferde, Wägen, gelb.

I Die Grenzlinien sind я durch doppelfärbige - Streifen illustrirt.

71    Monarchie-

72    Landes-

73    Kreis-, Koinitats-

74    Bezirks-, Bezirkshauptmannschafts-

75    Gemeinde-

76    Acker, Wiesen, Hutweiden, Alpen in älteren Plänen braun.

Mit einem T in der Fläche. „Trischacker“.

Mit einem E in der Fläche „Egarten“.

Mit einem В in der Fläche „ Brände'¹.

Mit einem KG. „kahles Gestein“.

Mit einem Oed „Oed“.

Mit einem Rf. „Reisfelder“.

Ist die Fläche gelbgrün angelegt und mit „Ws“ bezeichnet, bedeutet es „Wiese“; mit „W“ bezeichnet, „Hutweide“; mit „A“ beschrieben, „Alpe“.

77    Safranfelder.

78    Krappfelder.

79    Tabakfelder.

80    Gemüsegärten, Fläche mit Grünspan angelegt.

81    Obstgärten, Fläche mit Grünspan angelegt.

82    Weingärten, Fläche lieh troth ausgefüllt.

83    Hopfengärten.

84    Anlagen und Ziergärten.

85    Gebüsch, Krummholz, in der Fläche ein „G“ Gebüsch, oder „KH“

Krummholz angebracht,

86    Waldungen, schwarz angelegt mit Baumzeichen versehen.

NW. in der Fläche bedeutet „Niederwald“, HW. bedeutet „Hochwald“.

87    Nasse Wiesen, gelbgrün angelegt, die Wasserstriche in der Regel

schwarz und mit blau lavirt.

88    Sümpfe gelbgrün, Wasserstriche schwarz, blau lavirt.

89    Rohrwuchs „    , die. Signaturen für den Rohrwuchs schwarz.

90    Torfstich.

91    Sandflächen.

92    Felsen.

93    Eis- und Schneefelder.

94    Wasser, lichtblau.

95    Sumpfiger Teich, lichtblau, die Schraffirung dunkelblau.

96    Salinen, lichtblau.

97    Baumzeichen.

739

1 a.

17

33

49

18

34

50

4>

3 ЖЖ

19

kL*    35

v«ia<î**

51

4 [3 O

36

5 ©Ö

Я1 D>Lc:j 37

53

"Л.

22

dQ

<3    ³⁸

Фзорлвнэаааэ

54

23

J 39

55

СО

r?

24 [

40

56

UUUUUliüi птгтттттгтпттгг

<уэ

rü

25

57

26 CUvJ 42

58

-Л_л_П—Л_П_П_

27

43

59

л_л__/и

Ö’

W

СО

Г71

60

61

&    С*.

*nd d

Ш <JD [g]

62

€3

64

V—ТГ'

AAA

МП

Л7—С7 '

740

65

/Ł'.    /^\    l'2\

66

80

::."i

Âi4isiê

80

67

Д

V

68

81

90

69

70

82.

<£___

91

71    ---►£«

7a

83

73

L

A. Ł

эа

f

K.G.

—i

s

OU

-drf

Й

m

Ш-

tej

to

to

0

S

CD

! Г

P

O' ,

(

je

en

V.y"

77

86

95    ^

78

t t

87

Jpg

§3

⁹⁶ feÂÜ

79

f €

88

8fl@ ⁹⁷

fO

-%,

H*SP>

r^-

IV. ÄBTHEILUNG.

Assekuranz-Wesen.

• V

V

■' i

V;.*

i :

,

■ Г

'

. ■    :

;

.

V

745

¹

Die mit einem ¹ bezeichnten Bednctionszahlen der Tabelle a und b sind, ife Gesetze ausdrücklich angeführt.

²

Die so ² bezeichneten Reductionsziffern sind im Gesetze ausdrücklich angeführt, die fettgedruckten metrischen Gewichte sind die gesetzlichen.

Das Versicherungswesen im Allgemeinen.

Dem Verfasser ist es hauptsächlich darum zu thun, das Thema der Assekuranz-Schätzungen für Feuerversicherungen ausführlich zu behandeln.

Es dürfte aber bei der eminenten Wichtigkeit, welche das Assekuranzwesen im Staate auf volkswirthschaftlichem Gebiete einnimmt, angezeigt erscheinen, auch der anderen Versicherungszweige zu erwähnen, um das Wesen der Versicherung kurz zu beleuchten.

Die Institution des Versicherungswesens war vor etwa 60 Jahren in Oesterreich-Ungarn noch wenig bekannt, und beschränkte sich damals nur auf die Hafenplätze, von wo aus sie sich (für eine gedeihliche Entwickelung von Handel und Gewerbe und für die Verbesserung socialer Zustände beitragend) zu einem Factor grösster Bedeutung emporgeschwungen hat.

Die Versicherung bildet ein wahres Bedürfniss für den Staatsbürger, indem sie der schützende Genius geworden ist, der die mannigfachen Unglücksfälle, denen Besitz und Leben nach den unwandelbaren Naturgesetzen unterworfen sind, zu paralysiren sucht.

Die Folgen solcher Unglücksfälle so viel als möglich zu beseitigen und für das einzelne Individuum zu lindern, dem menschlichen Fleisse und der Sparsamkeit eine Zufluchtsstätte zu gewähren und den Sparsinn zu unterstützen, das ist die Aufgabe, welche sich das Versicherungswesen stellt, wodurch es direkt auf die Erhaltung und Vermehrung des Volkswohlstandes einwirkt.

Die Versicherung in ihrer einfachsten Form vertheilt die Last eines eingetretenen Schadens oder Unglückes auf eine grosse Anzahl von Personen, welche von einem ähnlichen Schaden betroffen werden können, indem sie von letzteren die zum Schadenersätze nöthigen Beiträge (Prämien) einhebt.

Durch den industriellen, auf Gewinn abzielenden Betrieb des Versicherungsgeschäftes, hat sich für jeden Zweig desselben bereits ein bestimmter Factor berechnen lassen, wodurch eine fixe Prämie normirt wird.

Die Kapitalien, welche die Versicherungs-Industrie dem Geschäfte zubrachte, ferner die genaue Abschätzung der Gefahr, machen es möglich, dass der Preis für die Versicherungsleistung (die Prämie) fixirt werden kann.

Nur dem industriellen Betriebe allein verdankt das Versicherungswesen seine mächtigsten Impulse, seine Vielgestaltigkeit, Stabilität, Sicherheit und weltumfassende Verbreitung, so wie seine ausgebreitete Technik.

Gegenüber den in der Luft schwirrenden Projecten, einzelne Hauptzweige der Privat-Industrie auf dem Gebiete des Versicherungswesens zu verstaatlichen, dürfte es nicht unangemessen sein, den Blick auf die gewaltige Ausdehnung hinzulenken, welche das Privat-Versicherungswe sen zurZeit in Europa erlangt hat, eine Ausdehnung, die mit aller Sicherheit darauf schliessen lässt, dass dieser Zweig der Privat-Industrie in dem Haushalte der Völker Europa’s unter den unentbehrlichen Institutionen der Volkswirth-746

schaft bereits eine der hervorragendsten und bedeutungsvollsten Stellen einnimmt.

Bis zum Jahre 1800 existirten im gesammten Euroqa nur 26 Privat-Versicherungs-Gesellschaften, von denen allein auf England (das Mutterland des Versicherungswesens) 13 Anstalten kamen.

Ende des Jahres 1880 dagegen besass Europa nicht weniger als 1152 Privat-Versicherungs-Gesellschaften, welche sich auf die einzelnen Staaten folgendermassen vertheilten:

2f'8 auf Deutschland, 249 England, 226 Frankreich, 119 Niederlande, 63 Oesterreich-Ungarn, 57 Italien, 38 Schweden-Norwegen, 26 Belgien, 25 Dänemark, 23 Spanien, 22 Schweiz, 20 Russland, 12 Portugal, 9 Griechenland, 3 Türkei, 2 Rumänien.

Von diesen 1152 Privat-Versicherungs-Gesellschaften beschäftigten sich 260 nur mit der Feuerversicherung, 192 mit der Lebensversicherung, 79 mit der Hagelversicherung, 280 mit der Transportversicherung, 42 mit der Unfallversicherung, 299 mit anderen oder mehreren der genannten Zweige.

Das österreich-ungarische Versicherungswesen umfasst heute bereits folgende Versicherungszweige:

1.    Die Versicherung gegen Feuer- und Blitzschäden, dann gegen Explosionsschäden durch Dampf oder Gas. welche an Gebäuden, Maschinen, Einrichtungen, Waren und allen sonstigen Fahrnissen entstehen können;

2.    die Versicherung gegen Hagelschäden an Feldfrüchten;

3.    die Versicherung gegen Transportschäden, d. h. Schäden, welche durch den Transport an Waren und sonstigen Gütern entstehen können;

4.    die Versicherung auf das Leben derMensehen, auf Kapitalien, Renten, Pensionen und Heirathsausstat-t u n g e n ;

5.    die Versicherung gegen körperliche Unfälle der Menschen;

6.    die Versicherung gegen den Glasbruch;

7.    die Versicherung auf Valoren, d. i. Verlustschäden bei Sendungen von Bargeld. Werthpapieren, etc,; und

8.    die Vieh versieh e rung.

Die in Oesterreich-Ungarn auf industrieller Basis gegründeten und alle Geschäftszweige direct cultivirenden Versicherungsanstalten sind die

1831 errichtete A s s i c u r a z i o n i Generali, Hauptsitz Triest,

Triest,

„ Budapest, „ Wien

Budapest, , Wien,

, Budapest, Wien, Wien,

1838

1858

1880

1864

1867

1879

1881

1882

RiunioneAdriaticadiSicurtà,, I. ungar. allg. Assec.-Ges. Vers.-Ges., „österr. Phönix“, „Fonçière“, fr. Pest Vers.-Ges. ., österr. Vers.-Ges. „Donau“ Ung.-franz. Versieh.-Ges. Wiener Versicherungs-Ges. ., „ A z i e n d a“ östr. franz. E. u. U.-V.-G. „

ferner an direct operirenden ausländischen Anstalten, die 1809 gegr. Nord British and Mercantile, Hauptsitz London,

„ Leipziger Feuer-Vers.-Anst.

1819

Leipzig.

747

Ausser den hier genannten grossen Versicherungs-Gesellschaften bestehen in Oesterreich-Ungarn noch eine bedeutende Anzahl wechselseitiger Versicherungsanstalten und Vereine, welche sich jedoch meistens nur mit der einen oder anderen Branche des Versicherungswesens befassen, und einen mehr lokalen Charakter tragen.

Wo bei den „wechselseitigen Anstalten“ der internationale Charakter im Geschäftsbetriebe vorherrscht, dort ist auch das System des industriellen Versicherungswesens (mit fixen Prämien) eingeführt.

Von den direct arbeitenden „wechselseitigen Anstalten“ nennen wir, die

1811 errichtete Landes-B randschad en-Vers. - Anst. in Linz, 1825 1825 1827 1829 1829 1860

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

1861

dto.

1865

dto.

1866

dto.

1866

dto.

1866

dto.

1867

dto.

1867

dto.

1868

dto.

1868

dto.

1872

dto.

1875

dto.

1875

dto.

Brandschaden-Versich.-Anstalt in Wien, Tirol-Vorarlberg. Vers.-Anst. in Innsbruck, Brand- und Hagelversich.-Anst. in Prag, Brand- u. Glass chad en vers.-Anstalt in Graz, Brand- und Hagel versieh.-Anst. in Brünn,

F e u e r-. H a g e 1- u. L e b e n s v e r s.-A n s t. in Krakau, A s s e к. -V e r e i n d. Z u с к e r f a b r i к a n t e n in P r a g, städtische Feuerassekuranz in Prag, Brandschaden-Versieh.-Anst. in Salzburg, Versieh.-V. f. Montanwerke, Maschinen und Metallfabriken in Wien,

Brandsch.-Vers.-V. „St. Florian“ in Eger. Versicherungs-Bank „S la via“ in Prag, Versieh.-Anst. „Concordia“ in Reichenberg, V e r s. - B a n к „Т r a n s у 1 v a n i a“ in H e r m a n n s t a d t, Landwirthschaftl. w. V.-Anst. in Prag,

D a m p f к e s s e 1-U n t er su c h.- u.Ve r s.-G e s. inW i e n, Vers.-Verband für Papierindustrie in Wien. T i г о 1 - V о r a r 1 b e r g i s c h. M o b i 1 i e n - V e r s. - A n s t. in Innsbruck.

Die Lebensversicherungsbranche betreiben folgende Anstalten :

a)    der „Anker“, Lebens- und Renten-V.-G. in Wien,

b)    die „Austria“, allg. w. Cap.- u. Rent.-V.-G. in Wien,

c)    die „Azienda“, öst.-frz. Leb.- u. Rent.-V.-G. in Wien.

d)    der „Beam ten verein“ der öst.-ung. Monarchie in Wien.

e)    die „I. öst. allg. Unfallvers.-G.“ in Wien.

f)    die „Entreprise“, Lebensvers.-Abtheilung in Wien,

g)    der „Janus“, wechs. Leb.-V.-A. in Wien,

h)    die „Patria“, g. Lebens-Vers.-Bank in Wien,

i)    die „Praha“, g. V.-Л⁷, v. Cap. u. Rent, in Prag.

k)    der „Verein von Industriellen“ z.Vers. g.K.-Unfälle inWien,

l)    die „Wiener Lebens- u. Rent.-V.-G.“ in Wien.

748

Folgende Gesellschaften betreiben lediglich die Rückver

sicherung :

„Allianz“, Aktien - Gesellschaft in Wien, gegründet 1871, „I. Böhmische allg. Rückv.-G.“ in Prag, gegründet 1872, „Pannonia“, ung. Rückv.-G. in Budapest, gegründet 1861, „Securitas“ Rückvers.-Gesellsch. in Wien, gegründet 1865, „Wiener Rückvers.-Gesellsch.“ in Wien, gegründet 1869.

Bei den hier aufgeführten Versicherungs-Instituten waren anno 1884 folgende Beträge in Versicherung:

.    10059    Mill. Guld.

a)    gegen Feuerschaden' circa.......

b)    „ Hagelschaden circa.......

c)    „ Transportschaden circa.....

d)    auf das Leben der Menschen circa . .

e)    auf Pensionen und Renten circa ....

f)    auf die Unfallversicherung circa ....

g)    auf die übrigen Zweige entfielen circa . . . .__69

zusammen also die colossale Summe

Oe. W. fl. 11831 Millionen.

von circa

Inhalt und Werth der Versicherungs-Polizze.

Jede Versicherung wird auf Grundlage eines von dem Versicherungssuchenden selbst ausgestellten, und der Versicherungsanstalt einzubringenden Antrages effectuirt.

Hie auf Grundlage dieses Antrages ausgefertigte Urkunde heisst allgemein „Polizze“, bildet aber eigentlich den Vertrag, welchen die Assekuranzanstalt mit dem Versicherungsnehmer ab-schliesst.

Damit nun in diesem Vertrage (Polizze) alle ausschlag- und massgebenden Momente enthalten sind, welche eine klare Interpretation desselben zulassen, ist es vor allem nothwendig, dass das Ursprungsinstrument, nämlich der Versicherungsantrag, in kurzer Fassung eine klare, präcise und sachlich correcte Declaration erhält.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass in Schadenfällen die Tex-tirung des Polizzeninhaltes sowohl, als auch die Höhe der Versicherungssumme oftmals zu Differenzen führen, welche erst nach langwierigen, beiden Theilen zum Missvergnügen werdenden Verhandlungen (und sogar Prozessen) ihr Ende erreichen.

Der Versicherte glaubt nahezu in allen Fällen, durch die eingezahlte Prämie ein Recht erworben zu haben, entweder für einen bloss allgemein benannten Gegenstand sammt Zugedachtem von der Anstalt auf Entschädigung rechnen zu können, oder aber deü in der Polizze als Versicherungswert!! ausgedrückten Betrag als Schadenersatz ansprechen zu können, — während keiner der beiden u. A. hervorgehobenen Fälle de facto eintritt, weil eben durch die oftmals leichthin genommene Ausfertigung des Versicherungsantrages nicht die wirkliche Absicht des Versicherungssuchenden zum vollen Ausdrucke kommt.

749

In die Versicherung erscheinen nämlich nur alle jene Gegenstände aufgenommen, welche im geschriebenen Texte der Polizze klar und deutlich angeführt sind; Alles was nicht besonders benannt ist, oder was nicht einen integrirenden untrennbaren Bestandteil eines unter einem Sammelnamen bezeich-neten Gegenstandes bildet, wird als nicht versichert angesehen.

Der in der Polizze angesetzte Versicherungsbetrag ist nicht in allen Fällen auch der Entschädigungsbetrag im Schadenfalle, sondern er bildet blos die Basis zur Bestimmung der Prämie und zeigt jene Höhe an, bis zu welcher im Schadenfalle die Maximalentschädigungssumme ansteigt.

Aus diesen beiden Thatsachen ersieht man, dass es unumgänglich nothwendig ist, der Ausfertigung des Versieherungs-antrages mindestens nach zwei Richtungen hin die grösste Aufmerksamkeit zu schenken, da Alles, was im Antragsbogen steht, in der Polizze Aufnahme findet und in allen Fällen der Inhalt der Polizze allein massgebend ist.

Zunächst beachte man, dass eine kurz gefasste, möglichst deutliche, formgerechte und sachkundig gehaltene Besch reib un g des zu versichernden Gegenstandes platzgreife; man hüte sich allgemeine Ausdrücke, wie: „u. dgl.“, „u. s. f.“, „etc.“, „ähnliche Sachen“, u. A. m. zu gebrauchen, sondern bezeichne jedes der Versicherung zu unterziehende Object mit speciellem Namen, —-auch wird es sich empfehlen, ausgedehntere Objecte oder Sachen nach Räumlichkeiten zu trennen.

Nachher lege man den ebenso grossen Werth auf die Richtigkeit bei Bestimmung der Versicherungssumme.

Die weiter unten folgenden Versicherungsbedingungen geben darüber Aufschluss, dass für keinen der Abnützung oder Entwerthung unterworfenen Gegenstand die Herstellungs- oder An-schaffungskosten vergütet werden, wenn nicht züfällige Umstände diese Kosten aufrecht erhalten. Man hat also darauf besonders zu achten, dass jeder Gegenstand nur mit seinem wahren (gemeinen) Werthe (auch Zeitwerth, Jetztwerth, Versicherungswerth genannt) in Versicherung gelangt, und verhüte thunlichst, eine Ueber- oder Unterwerthung eintreten zu lassen, wobei man sich über den Begriff des „Zugehöres“ eines Objectes die §§. 293, 294 und 297 des „Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches für Oesterreich“ vor Augen halte.

Es empfiehlt sich daher, alle der Versicherung zu unterziehenden Objecte einer genauen Schätzung zu unterziehen, welche von einem speciell im Assekuranz wesen versirten Sachverständigen verfasst sein soll, und worin sowohl auf den Neuwerth, als auch auf die durch Abschreibung der Alters- und Gebrauchsabnützung und sonstiger die Werthbemessung eines Objectes tangirenden Verhältnisse, gebührende Rücksicht genommeu wird.

Anmerkung. Die von den Versicherungsanstalten an die Agenten hinausgegebenen Antragsformulare enthalten alle Fragen, welche der Anstalt zur Benrtheilung einer Versicherung wichtig erscheinen, und geben dem Versicherungssuchenden genaue Auskunft, wie die Declaration zu halten ist.

750

Oie Versicherungsbedingungen.

Nach dem bisher Gesagten ist es wohl mehr als selbstverständlich, dass man sich auch mit den von den Assekuranzinstituten verfassten und behördlich genehmigten Y e r s i c h e r u n g s b e d i n-g ungen vertraut machen muss.

Die Mehrzahl der Versicherungssuchenden findet es kaum der Mühe werth, die oft im Auszuge auf den Antrags-Formularen, sonst aber allgemein auf der „Polizze“ abgedruckten Versicherungsbedingungen einer Durchlesung und Kenntnissnahme zu würdigen, obzwar in denselben nahezu alle Momente bezeichnet oder vorgesehen sind, welche einem Versicherungsabschlusse und dessen Consequenzen zu Grunde liegen, oder welche im Augenblicke der Gefahr und des Schadens eintreten können.

Wir lassen deshalb hier einen Auszug der „V er sic her un gs-bedingungen der Oesterreich-Ungarischen Assekuranzinstitute“ insoweit sie auf die Tendenz dieses Buches von Belang sind, folgen, und zwar :

Allgemeine Feuerversicherungs-Bedingungen.

Gmudlagen der Versicherung.

§. 1. Die Versicherungsbedingungen haben bezüglich aller zwischen der Assekuranzanstalt und dem Versicherten vorkommenden Fragen bindende Vertragskraft.

§. 2. Die Assekuranzanstalt versichert die in der Polizze be-zeichneten Gegenstände gegen den Schaden, welcher durch Brand oder Blitzschlag, sowie das dadurch veranlasste Löschen, Nieder-reissen oder erwiesen nothwendige Ausräumen zugefügt wird und in der Beschädigung oder Vernichtung versicherter Gegenstände besteht.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden durch Kriegsereignisse und solche Schäden, welche die Folge eines Ueber-falles durch bewaffnete Mache oder unrechtmässige Gewalt, bürgerlicher Unruhen, eines Aufruhrs, behördlicher zu anderen Zwecken als zur Einschränkung des Brandes getroffenen Anordnungen, eines Erdbebens oder einer groben Verschuldung des Versicherten sind, oder durch den Versicherten selbst absichtlich oder mit seinem Vorwissen herbeigeführt wurden. Bei Explosionen gehört nur ein daraus entstehender Feuerschaden zur Versicherung, wenn nicht die Gefahr der Zerstörung durch Explosion ausdrücklich übernommen wird. Schäden durch Explosion des in ein Gebäude eingeleiteten Leuchtgases werden jedoch wie Brandschäden behandelt.

Wenn ein zu irgend einem Zwecke des Haushaltes oder Gewerbebetriebes der Einwirkung der Wärme oder des Feuers ausgesetzter Gegenstand dadurch in Brand gerathen oder beschädigt ist, so wird nur der an den übrigen versicherten Gegenständen hierbei entstandene Schaden ersetzt.

Geld, Werthpapiere, Urkunden und Schriften aller Art, sowie Geschäftsbücher sind von der Versicherung ausgeschlossen.

Goldene und silberne Sachen, Edelsteine, Perlen, Uhren, Spitzen, Kaschemirs, Gemälde, Kupferstiche, Bildhauerarbeiten und

751

sonstige Kunstsaclien, sowie alle Gegenstände, die einen Kunstoder Liebhabereiwerth haben, sind nur dann versichert, wenn sie in der Versicherungs-Urkunde besonders benannt sind.

§. 3. Bei Gebäuden kann sieli die Versicherung erstrecken: «•») auf den Werth des ganzen Gebäudes, (fälschlich Bauwerth

genannt),

b) auf einzelne Theile desselben, als: das Dach (Dachwerk), alle Theile des Unterbaues ohne Mauern, oder die Mauern allein.

Unter der Versicherung eines ganzen Gebäudes (oder des Bauwerthes eines Gebäudes) werden alle Theile desselben mit Ausnahme der Grund- und Kellermauern verstanden.

Die Versicherung des Daches (Dachwerkes) begreift in sich: den Dachstuhl sammt der Eindeckung, sowie überhaupt alle Ge-bäudetheile oberhalb des Dachfussbodens, mit Ausnahme der gemauerten Rauchfänge und der Feuer- und Giebelmauern.

Unter der Versicherung aller Theile des Unterbaues ohne Mauern wird die Versicherung aller Theile des Gebäudes vom Dach-f'ussboden abwärts, welche einen integrirenden baulichen Bestand-theil des Gebäudes bilden, mit Ausschluss jedoch der Mauern und der steinernen Stiegen, verstanden.

Deckenconstructionen werden, wenn dieselben vermittelst der Bundträme hergestellt sind, sowie diese noch zum Dachwerk gerechnet.

Die Versicherung der Mauern allein umfasst alle Mauern des Gebäudes mit Ausschluss der Grund- und Kellermauern.

§ 4. Die Verpflichtung der Assekuranzanstalt gegen den Versicherten bestimmt sich lediglich nach dem Inhalte der Polizze, resp. des Erneuerungsscheines und der etwa hierzu von ihr ertheilten Veränderungs-Genehmigungen und Nachträge.

Durch die von Seite des Versicherten erfolgte Annahme der Polizze, resp. des Erneuerungsscheines, sowie der etwa dazu ertheilten Veränderungs- Genehmigungen und Nachträge, wird sein Einverständnis mit dem Inhalte derselben, mit den darin enthaltenen Bestimmungen, mit der darin bestimmten Prämie, Gebühr und Dauer der Versicherung constatirt.

Der Versicherte ist verpflichtet, die Prämie sammt Gebühr ohne Aufforderung an Denjenigen, welcher die Ausfolgung der Versicherungs-Urkunde oder des fälligen Prämienscheines bewirkt, vollständig bar zu bezahlen. Die Assekuranzanstalt ist nicht gehalten, die Prämie und Gebühr einzufordern.

Die Versicherung tritt nur nach der gehörig geleisteten Zahlung der Prämie sammt Gebühr in Kraft. Eine erst während des Brandes oder nach dem Brande erfolgte Zahlung gibt kein Recht auf Entschädigung.

Wenn die jährlich oder in anderen Raten zahlbare Prämie sammt Gebühr einer laufenden mehrjährigen Versicherung nicht bis spätestens Mittags 12 Uhr des Fälligkeitstages der Prämie bezahlt ist, tritt die Verpflichtung der Assekuranzanstalt ausser Kraft; dieselbe ist aber befugt, die Prämie sammt Gebühr gerichtlich einzutreiben oder durch Verweigerung der Annahme verspäteter Zahlung den Versicheiungs-Vertrag aufzuheben. Geschieht Letzteres nicht, so tritt 12 Uhr Mittags des auf den Tag der Empfangnahme der Prämie sammt Gebühr folgenden Tages die Verpflichtung der Asse-752 kuranzanstalt aus der Versicherung wieder in Kraft; ein vor erfolgter Zahlung der Prämie eingetretener Schaden ist nicht zu ersetzen.

§. 5. Wer versichern lässt, ist verpflichtet, im Versicherungs-Anträge nach Anleitung seines gedruckten Inhaltes, und in den sonstigen, ausser dem Anträge etwa der Assekuranzanstalt eingereichten Schriftstücke sowohl die zu versichernden Gegenstände, deren Eigenthumsverhältniss und sein rechtliches Interesse an der Versicherung, als auch die Räume, wo die Gegenstände als versichert gelten sollen und. jede anderweit schon auf den Versiche-rungs - Gegenstand geschlossene Versicherung richtig anzugeben, ferner jeden auf die Feuergefährlichkeit einwirkenden Umstand gewissenhaft anzuzeigen.

§. 6. Wenn im Laufe der Versicherung die Feuergefährlichkeit sich vermehrt, oder versicherte Gegenstände noch anderswo versichert werden, so erlischt die Entschädigungs-Verpflichtung bezüglich aller versicherten Gegenstände. Wenn versicherte Gegenstände in andere Räume als die hierfür in der Versicherungs-Urkunde be-zeichneten gebracht werden, oder, ausser in Erbschaftsfällen, den Eigenthümer wechseln, oder das rechtliche Interesse des Versicherten an der Versicherung sich ändert oder aufhört, so erlischt die Entschädigungs-Verpflichtung bezüglich der betreffenden Gegenstände. Die Entschädigungs-Verpflichtung tritt jedoch in obigen Fällen wieder in Kraft, wenn die Assekuranzanstalt nach Kenntnissnahme des betreffenden Umstandes zur Fortsetzung der Versicherung schriftlich sich bereit erklärt und der Versicherte den etwa geforderten Prämienzuschlag gezahlt hat; ein vor Abgabe dieser Erklärung und vor Zahlung des Prämienzuschlages eingetretener Schaden ist nicht zu ersetzen. Zur Rückerstattung der für das laufende Versicherungsjahr gezahlten Prämie ist die Assekuranzanstalt nicht verbunden.

Brand. Blitzschlag. Explosion.

§. 7. Im Falle eines Brandes, eines Blitzschlages oder einer Explosion ist der Versicherte verpflichtet:

a)    Die versicherten Gegenstände möglichst zu retten und während des Rettens, sowie nach demselben nach Kräften für ihre Sicherung und Erhaltung zu sorgen; jedoch darf das Ausräumen beweglicher Gegenstände weder gegen das etwaige Geheiss des Agenten oder eines Beamten der Assekuranzanstalt, noch gegen eine etwaige besondere Versicherungs-Bedingung stattfinden.

Zweckmässige Auslagen bei Erfüllung dieser Pflicht werden dem Versicherten bis zum Werthe der dadurch geretteten versicherten Gegenstände und im Verhältnisse zu den etwa geretteten, von der Assekuranzanstalt nicht versicherten Gegenständen, ersetzt.

b)    Der Assekuranzanstalt durch den nächsten Agenten binnen 24 Stunden nach jedem Brande (Blitzschlag oder Explosion) schriftliche Anzeige davon zu machen, auch wenn kein Entschädigungsanspruch erhoben wird.

c)    Binnen drei Tagen nach einem Schadenfalle, wofür Entschädigung beansprucht wird, bei seiner Ortspolizeibehörde sofern die gesetzlichen Bestimmungen es zulassen, seine Vernehmung über alle den Unfall betreffenden Umstände, insbesondere den Zeitpunkt,

753

die Ursache und den Umfang des Unfalles, sowie über die abgeschlossene Versicherung, bei beweglichen Gegenständen auch über die Art und ungefähre Höhe des Schadens zu beantragen, eine beglaubigte Abschrift des darüber etwa aufgenommenen Protokolles nachzusuchen, sowie vor Auszahlung der Entschädigungssumme ein Zeugniss dieser Behörde darüber beizubringen, ob eine strafgerichtliche Untersuchung aus Anlass des Unfalles beantragt oder eingeleitet worden ist. und beide Schriftstücke nach Empfang unverzüglich dem Agenten eizusenden.

Die genannten Fristen unterbricht nur eine erwiesene physische Unmöglichkeit sie inne zu halten und es beginnen dieselben wieder da. wo letztere aufhört.

Schäden.

Im Allgemeinen.

§. 8. Die Versicherung soll im Schadenfalle nicht zu einem Gewinne für den Versicherten führen; ihr alleiniger Zweck ist der Ersatz des Schadens, welcher nach dem wahren (gemeinen) Werth der versicherten Gegenstände zur Zeit des Schadenfalles, ohne Hinzurechnung des etwa entgangenen Gewinnes, festzustellen ist. Bei der Ermittelung des Schadens ist also auf die durch Alter, Gebrauch, Mode, Systemveränderung, Betriebsstillstand oder durch andere Ursachen herbeigeführte Verminderung des Werthes der versicherten Gegenstände Rücksicht zu nehmen.

Haben die versicherten Gegenstände einen geringeren Werth als die darauf versicherte Summe, so wird der Ersatzberechnung der geringere Werth zu Grunde gelegt.

Wenn der Werth der versicherten Gegenstände die darauf versicherte Summe übersteigt, so wird der Schaden pro rata, d. i. nach dem Verhältnisse des Werthes der versicherten Gegenstände zur Versicherungssumme vergütet; wenn ferner aus einer besonderen Versicherungs-Bestimmung hervorgeht, dass nur ein im voraus be-zeichneter Theil des Werthes versichert wurde, so ist auch nur der dieser Bestimmung entsprechende verhältnissmässige Antheil des Schadens zu vergüten, während in beiden Fällen der Versicherte den Rest des Schadens selbst zu tragen hat.

IV"

Wenn die versicherten Gegenstände, sei es im Einzelnen oder Ganzen, mit dem Einverständnisse der Assekuranzanstalt noch andersversichert sind, so ist die Entschädigung im Verhältnisse aller auf diese Gegenstände versicherten Beträge zu berechnen.

§. 9. Die Assekuranzanstalt ist berechtigt, eine jede auf den Schaden und dessen Ursache bezügliche Untersuchung, Vernehmung oder Abschätzung eintreten zu lassen und über die Angaben des Versicherten nicht nur von ihm Belege und sonstige Beweise aller Art, die er liefern kann, sondern auch der bei jenen Angaben mitwirkenden oder zugezogenen Personen eidliche oder eidesstattliche Erhärtung jener Angaben zu fordern.

Ist fremdes Eigenthum versichert, so muss der Versicherte entweder sein Interesse oder den Auftrag zur Versicherung nachweisen.

Der Versicherte ist verpflichtet, dem Beauftragten der Assekuranzanstalt alle Aufschlüsse über den Schaden und dessen Ursachen gewissenhaft zu ertheilen und alle verfügbaren darauf bezüglichen Beweismittel vorzulegen.

754

Die Versicherung selbst begründet weder einen Beweis noch eine Vermuthung für das Vorhandensein und den Werth der versicherten Gegenstände zur Zeit des Schadens. Die in der Versicherungs-Urkunde für die versicherten Gegenstände angesetzten beziehentlich versicherten Beträge dienen zur Berechnung des zu zahlenden Prämienbetrages und bezeichnen die Grenze der Haftbarkeit der Assekuranzanstalt im Sinne des §. 8.

Bei Gebäuden und Maschinen.

§. 10. Der nach den Grundsätzen des §. 8 zu ermittelnde Betrag des Schadens wird in Ermangelung einer gütlichen Einigung über den Schadenbetrag, durch specielle Abschätzung von zwei Sachverständigen und eventuell einem Obmanne mit verbindlicher Kraft für beide Parteien auf gemeinschaftliche Kosten festgestellt.

Jede Partei ernennt zu diesem Behufe einen Sachverständigen.

Ist die Ernennung nicht von beiden Parteien zu Protokoll oder sonst schriftlich erklärt, so hat jede von ihnen das Recht, eine schriftliche Anzeige von der ihrerseits getroffenen Wahl eines Sachverständigen mit der Aufforderung zur Wahl des zweiten Sachverständigen an die andere Partei zu erlassen. Zeigt letztere nicht binnen acht Tagen nach Empfang dieser Aufforderung die von ihr getroffene Wahl schriftlich an, so geht das Recht, den zweiten Sachverständigen zu wählen, auf die auffordernde Partei über und kann von dem säumigen Theile nicht mehr ausgeübt werden.

Die Abschätzung muss den baulichen Werth, den das Versicherungsobject zur Zeit des Schadenfalles hatte, den Betrag des entstandenen Schadens und den Werth der übrig gebliebenen Theile und Materialien angeben.

Für den Fall, dass die Sachverständigen sich nicht einigen, entscheidet innerhalb der Grenzen ihrer Abschätzungen über die streitig gebliebenen Punkte ein von ihnen erwählter Obmann. Können sie sich über dessen Wahl nicht einigen, so wird er auf Antrag der Parteien, oder einer von ihnen, von dem Vorsitzenden des ordentlichen Gerichtes, in dessen Sprengel der Schadenort gehört, ernannt. Jede der Parteien kann jedoch verlangen, dass der Obmann nicht aus dem Wohnorte des Versicherten genommen werde.

Der Versicherte ist bei Verlust seines Entschädigungsanspruches verpflichtet, die beschädigten Versicherungsobjecte bis zur beendigten Abschätzung in ihrem Zustande zu belassen.

Bei Versicherungsobjecten mit H у p о th e к s c h u 1 d e n.

§. 11. Wenn auf dem Versicherungsobjecte Hypothekschulden vor dem Unfälle eingetragen und der Assekuranzanstalt gegen schriftliche Bestätigung angezeigt worden sind, so wird die Entschädigung nur behufs der Wiederherstellung und. nachdem letztere gesichert worden, bezahlt, die sämmtlichen Hypothekgläubiger müssten denn in die unbedingte Auszahlung willigen oder selbst zur Empfangnahme berechtigt sein. Geht der Entschädigungsanspruch durch Verschulden des Versicherten verloren, so verwendet die Assekuranzanstalt, vorausgesetzt, dass die Prämie pünktlich gezahlt worden ist, die Entschädigung, soweit nöthig, zur Befriedigung der mit vorerwähnter Bestätigung sich ausweisenden Gläubiger unter der Bedingung. dass dieselben ihre Rechte der Assekuranzanstalt cediren.

755

Bei beweglichen Gegenständen.

§. 12. Der Versicherte ist verpflichtet, eine specielle Nachweisung der im Augenblicke des Schadenfalles in denjenigen Räumen, für welche die Versicherung gilt, vorhanden gewesenen, der verbrannten und der beschädigt, sowie der unbeschädigt geretteten versicherten Gegenstände gewissenhaft anzufertigen und innerhalb vierzehn Tagen, vom Tage des Schadenfalles gerechnet, der Assekuranzanstalt einzureichen ; später erhobene Ansprüche zu berücksichtigen ist die Assekuranzanstalt nicht verpflichtet. Die Nachweisung muss mit speciellen Werthangaben nach dem Grundsätze des §. 8 versehen und von dem Versicherten unterzeichnet sein, und es darf darin weder ■ein nicht vorhanden gewesener oder abhanden gekommener Gegenstand als verbrannt angegeben, noch das Vorhandensein eines geretteten Gegenstandes verschwiegen sein.

Falls die Gesellschaft auf Grund des §. 9 eine gemeinschaftliche Abschätzung eintreten lässt, gelten über die Wahl der Sachverständigen und des Obmannes, sowie über die rechtlichen Folgen der Abschätzung die Bestimmungen des §. 10.

Schadenersatz.

§ 1У. Es steht der Assekuranzanstalt frei, dem Versicherten die ihm zu gewährende Entschädigungssumme bar zu zahlen, oder die Versicherungs-Gegenstände wieder herzustellen, beziehungsweise dieselben in natura zu ersetzen. Die Assekuranzanstalt ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, beschädigte bewegliche Gegenstände ganz •oder theilweise zu dem von dem Versicherten angegebenen oder von den Sachverständigen festgestellten Werthe zu übernehmen; wenn sie von diesem Rechte keinen Gebrauch macht, ist der Schaden an jenen Gegenständen im Verhältnisse zur bestehenden Versicherung zu vergüten.

Präj udizfälle.

§ 14. Alle nicht innerhalb sechs Monaten nach dem Schadenfalle entweder von der Assekuranzanstalt anerkannten oder vermittelst Klage auf Entschädigung vor das zuständige Gericht gebrachten Ansprüche auf Entschädigung sind durch den blossen Ablauf dieser Frist erloschen.

Wenn im Anträge unrichtige oder falsche Angaben gemacht wurden, wenn unterlassen worden ist. Umstände anzugeben, welche von Einfluss auf die Beurtheilung der Versicherung sein konnten, wenn der Versicherte eine der ihm nach § 7 a, b und c obliegenden Pflichten nicht vollständig erfüllt oder die Beibringung der Belege und sonstigen Beweise, welche die Assekuranzanstalt oder deren Beauftragte nach § 9 gefordert haben, unterlässt, wenn er die Assekuranzanstalt oder den Beauftragten derselben durch unwahre Angaben über den Schaden und dessen Ursachen zu täuschen versucht hat, oder wenn er sich einer nach § 12 unerlaubten Angabe oder Verschweigung schuldig macht, oder endlich eine als besondere Bedingung in der Versicherungs-Urkunde vorgeschriebene Vorsichts-massregel nicht durchgeführt hat, so verliert er jedes Recht auf Entschädigung, und zwar für alle an dem betreffenden Schadenfalle betheiligten Versicherungen.

756

Streitigkeiten.

§ 15. Die Assekuranzanstalt nimmt Recht vor dem ordentlichen Gerichte am Hauptsitze der Anstalt.

Auch im Falle eines Prozesses ist der Schadenbetrag, mit Ausschluss des Schätzungseides, nach Anordnung der §§ 10 und 12 durch Sachverständige festzustellen.

Der Versicherte darf, bei Verlust seines Rechtes auf Entschädigung, weder seine Entschädigungsansprüche aus der von der Assekuranzanstalt geleisteten Versicherung gegen einen zur Ausstellung von Polizzen nicht ermächtigten Agenten der Gesellschaft einklagen, noch vor anerkannter oder rechtskräftig entschiedener Richtigkeit seiner Entschädigungsansprüche einen Schritt (Vormerkung, Beschlagnahme u. dgl.) gegen das Vermögen der Assekuranzanstalt vornehmen

Zahlung.

§ 16. Die Entschädigungssumme (§ 13) ist binnen Monatsfrist, nachdem ihr gesammter Betrag und die Verbindlichkeit der Assekuranzanstalt zur Zahlung derselben durch Anerkenntniss beider Theile, Vergleich oder rechtskräftiges Urtheil fcstgestellt ist, dem Versicherten haar zu bezahlen, und zwar an dem Orte, wto die Polizze, beziehentlich der Erneuerungsschein ausgestellt ist. Es steht der Assekuranzanstalt frei, die in der Polizze für die ganze Dauer der Versicherung berechneten noch nicht fälligen Prämienraten gegen Rückstellung der etwa in ihren Händen befindlichen Prämienscheine hei der Entschädigung an Zahlungsstatt einzurechnen, wenn dieselbe den vierten Theil der Versicherungssumme übersteigt und die Versicherung überhaupt in Kraft bleibt.

Wenn eine gerichtliche Untersuchung über die Entstehung des Brandes eingeleitet ist, so ist die Assekuranzanstalt nicht verpflichtet, die Entschädigung früher zu bezahlen, als bis der Versicherte ein Zeugniss der zuständigen Behörde beigebracht hat, dass die Untersuchung eingestellt ist, oder dass sie die, Schuldlosigkeit des Versicherten ergeben habe.

Bevor in einem Schadenfülle das Recht auf Entschädigung und der Betrag derselben durch Anerkenntniss beider Theile, Vergleich oder rechtskräftiges Urtheil festgesetzt ist, bleibt der Assekuranzanstalt gegenüber eine Cession der Entschädigungsansprüche wirkungslos. Die Assekuranzanstalt ist nicht verbunden, sich auf Verhandlungen über die Entschädigung und deren Betrag mit anderen Personen als dem Versicherten oder beziehentlich dessen Erben einzulassen.

Wenn durch Verbotlegungen, Interventionen, Oppositionen oder Legitimationsmängel auf Seiten des Versicherten oder seiner Erben und Rechtsnachfolger die Auszahlung der Entschädigung verhindert wird, so ist die Assekuranzanstalt vor Aufhebung des Hindernisses weder zur Deposition noch zur Zahlung verpflichtet, auch nicht zur Vertretung der Folgen des Zahlungsaufschubes oder zu irgend einer Zinsenvergütung verbunden.

757

Fortdauer der Versicherung nach dem Schadenfalle.

§ 17. Nach einem Schadenfalle bleibt die Versicherung der beschädigten Gegenstände nur für denjenigen Betrag in Kraft, welcher nach Abzug der festgestellten Entschädigung von den versicherten Beträgen sich ergibt. Uebersteigt letztere die Hälfte der Versicherungssumme, über welche die Versicherungsurkunde ausgestellt ist, so ist die Versicherung ganz erloschen, ohne dass die Assekuranzanstalt zur Rückerstattung irgend eines Theiles der Prämie verpflichtet wäre.

Nach einem jeden Brande oder Blitzschläge oder nach einer Explosion in dem Gebäude oder Raume, wo die Versicherung läuft, nach einem laut § 2 versicherten Schaden, einem Entschädigungsanspruch oder Schadenersatz steht es der Assekuranzanstalt frei, mittelst einer einfachen schriftlichen Anzeige jede von ihr dem Versicherten geleistete Versicherung aufzuheben.

Dieses Befugniss erlischt jedoch, wenn sie nicht spätestens bei der Auszahlung der Entschädigung, oder, wenn der Unfall keine Entschädigung zur Folge hat, nicht binnen Monatsfrist, nachdem die Assekuranzanstalt Kenntniss von dem Unfälle erhalten hat, ausgeübt wird.

Erfolgt hiernach die Aufhebung der Versicherung, so wird in dem Falle, dass keine Entschädigung geleistet worden ist, von der gezahlten Prämie der für die noch nicht abgelaufene Versicherungszeit verhältnissmässig zu berechnende Antheil, jedoch mit Ausnahme der Gebühr, dem Versicherten zurückgezahlt, in dem Falle dagegen, dass Seitens der Assekuranzanstalt eine Entschädigung geleistet worden ist, nur der etwa über das laufende Versicherungsjahr hinaus vorausbezahlte Prämienbetrag mit Wegfall etwaiger Freijahre und des Diseontos, sowie der Gebühr dem Versicherten vergütet.

Regress.

§ 18. Alle Rechte und Ansprüche des Versicherten an dritte Personen auf Schadenersatz für die versicherten Gegenstände gehen kraft des Versicherungsvertrages und der geleisteten Entschädigungen, ohne dass es einer Cession bedarf, auf die Assekuranzanstalt über.

Besondere Versicherungs-Bedingungen für Fabriken und gewerbliche Anlagen.

§ 19. In Betreff der Beleuchtung im Allgemeinen:

a)    Die Räume, in welchen Schaf-, Baum- oder Kunst-Wolle, Flachs, Hanf, Werg, Jute, Lumpen, Stroh, Mehl, Spiritus, Oel, Fett und andere leicht brennbare oder leicht entzündliche Stoffe lagern, oder auf trockenem Wege verarbeitet werden, dürfen — insofern nicht von der Assekuranzanstalt besondere Bestimmungen über die Beleuchtung derselben getroffen worden sind — nur mit gut verschlossenen Laternen, niemals mit offenem Lichte betreten werden.

b)    Die Lampen oder die Gasflammen in Räumen, welche Holzdecken haben, müssen mindestens 65 Centimeter von der Decke entfernt sein, und es müssen, wenn die Entfernung der Lampen von der Decke nicht mindestens D/a Meter beträgt, über den Lampen oder den Gasflammen freihängende Schirme von starkem Bleche

758

angebracht sein. Das Aufhängen der Lampen mittelst Schnüren und anderen leicht brennbaren Befestigungsmitteln ist nicht gestattet. In der nächsten Nähe der Lampen oder der Gasflammen dürfen sich keine brennbaren Stoffe befinden.

§ 20. Bei Beleuchtung mit Petroleum und ähnlichen

Stoffen:

a)    Bei Fabriken, welche mit gut raffinirtem Petroleum, mit Photogen oder Solaröl beleuchtet werden, darf die Lagerung dieser Beleuchtungsstoffe nur entweder in einem massiv gewölbten, von allen anderen Fabriksräumen völlig getrennten Locale, oder in einem Locale, welches durch einen freien Zwischenraum von den Fabriksgehäuden getrennt ist, stattfinden.

Der Yorrath darf 250 Kilogramm nicht übersteigen; der Lagerort darf nie mit Licht betreten werden und muss zum Dämpfen eines etwa entstehenden Brandes mit einer hinlänglichen Menge von Sand oder Erde versehen sein.

Dieses Aufbewahrungs - Local sowohl, als auch der darin befindliche Yorrath sind von der Versicherung stets ausgeschlossen.

b)    In die Fabriks-Localitäten darf nur der für einen Tag bestimmte Yorrath des Beleuchtungsstoffes und zwar nur kurz vor der Lampenfüllung gebracht werden; derselbe muss sich jedenfalls in einem kühlen, von jeder Feuerung entfernten Locale lind in einem gut verwahrten blechernen Gefässe befinden.

c)    Das Putzen und Füllen der Lampen darf nur bei Tage stattfinden, eine Nachfüllung brennender Lampen oder zur Nachtzeit ist nicht gestattet; auch sollen nur die in den Fabriks-Localitäten befestigten Lampen an Ort und Stelle, alle übrigen aber nur in dem ad a) bezeichneten Yorraths-Locale oder mindestens doch in einer Lampen-Kammer gefüllt werden.

d)    Das Anzünden der Lampen soll nur von den hierzu bestimmten Persönlichkeiten und nicht mittelst Streichhölzer oder Kerzen, sondern mittelst einer ungefährlichen Anzündungs-Vorrichtung erfolgen, ähnlich wie beim Anzünden der öffentlichen Gaslaternen.

e)    Das Umhertragen brennender Lampen in den Fabriks-Localitäten darf nicht gestattet werden.

f)    Ebenso ist die Beleuchtung mit Mineralölen in allen denjenigen Bäumen, in welchen zum Zwecke der Trocknung mittelst Heizung eine höhere Temperatur als 18° Reaumur erreicht wird, nicht gestattet.

g)    Fabriken, welche mit rohem Petroleum, Gasäther, Naphta, Camphin, Pinolin. Terpentinöl, Petroleum-Naphta, Petroleum-Aether, Ligroine und dergleichen beleuchtet werden, gelten nur dann für versichert, wenn die Assekuranzanstalt ausdrücklich ihre Zustimmung zu dieser Art der Beleuchtung erklärt hat; in diesem Falle sind auch für diese Beleuchtungsarten die vorstehend unter a) bis f) gegebenen Vorschriften zu beobachten.

§ 21. Bei Beleuchtung mit atmosphärischem Gase muss der Carburator, d. i. das Behältniss, mit dem flüssigen Mineralöl, in einem getrennten, nur für denselben bestimmten Raum aufgestellt sein, in welchem sich keine Heizung befindet, und auch keine anderweitige Manipulation vorgenommen werden darf. Wenn bei dem

759

Carburator Erwärmung⁻ angewendet wird, so muss derselbe in einem Wasserbade stehen, welches aus einem anderen Locale durch eine Rohrleitung mit warmem Wasser gespeist wird. Der Carburator darf nur hei Tag gefüllt werden.

Für die Vorräthe zur Erzeugung des athmosphärischen Grases gelten die Bestimmungen des § 20 a).

§ 22. Da wo eigene Anstalten zur Bereitung des Glases aus Steinkohle, bestehen, darf

a)    hei dem Füllen des Theeres auf Fässer nie offenes Licht angewendet werden;

b)    der Grasreinigungsraum nur vollständig verschlossene Beleuchtungs-Vorrichtungen enthalten, welche vom Innern desselben aus nicht zu öffnen, sondern nur von Aussen zugänglich sind;

c)    müssen die frisch gezogenen Coaks stets sofort gelöscht und in feuersicherer Weise gelagert werden.

§. 23. In Betreff der Heizung:

Die Heizung der Fabriks- und Lager-Räume durch Oefen oder durch erwärmte Luft, darf nur unter folgenden Bedingungen geschehen :

a)    die Oefen müssen auf Platten von Stein oder Eisen ruhen und sind mit einem Schutzblech, welches an der Seite des Feuerloches mindestens 65 Centimeter, an den übrigen Seiten des Ofens mindestens 16 Centimeter vorsteht und einen mindestens 5 Centimeter hohen Rand hat, zu versehen;

b)    von Holztheilen oder anderen leicht entzündlichen Gegenständen müssen die Oefen, Rohrleitungen und Ausströmungen erwärmter Luft mindestens 65 Centimeter entfernt bleiben.

c)    Nach Schluss der Arbeit sind die Feuer in den Oefen und sonstigen Feuerungsanlagen gänzlich abzulöschen.

§. 24. In Betreff der Trocknung:

a)    Trockeneinrichtungen aller Art (Trockenleinen), Hängewerke, Trockenrahmen, Horden, Regale und dergleichen, dürfen nicht unmittelbar oberhalb der Heizungskanäle, der Oefen und deren Rohrleitungen angebracht sein, sondern es müssen dieselben, sowie die zum Trocknen aufgehängten oder gelagerten Gegenstände überall mindestens 65 Centimeter von den Heizungs-Kanälen, Oefen, Rohrleitungen oder Ausströmungen erwärmter Luft entfernt bleiben ; ausserdem muss in entsprechender Entfernung über den Heizungs-Kanälen, von den Oefen, den Rohrleitungen und den Ausströmungen erwärmter Luft ein feinmaschiges Drahtnetz oder ein Blechmantel angebracht sein.

b)    Die Räume über oder neben den Dampfkesseln dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der Assekuranzanstalt zum Trocknen oder zur Lagerung irgend welcher Gegenstände nicht benützt werden.

c)    Bei der Anwendung von Boy’schen Trocken maschinell oder ähnlichen Apparaten muss bei Einstellung des Betriebes für die Nachtzeit vollständig aufgearbeitet werden, so dass während der Nacht keine mit den zu trocknenden Gegenständen angefüllte Rahmen im Apparate verbleiben. Der Apparat muss auch während der Nacht geöffnet bleiben.

Mindestens 5 Minuten vor Beginn der Ruhezeiten bei Tage ist der Verbindungs-Kanal des Apparates mit dem Kessel durch einen Schieber abzusperren und der Ventilator nach Oeffnung sämmt-760 lichei' Klappen und Thüren des Apparates mindesteus während dieser 5 Minuten noch im Gange zu lassen. Der Kanal zwischen Kessel und Apparat ist allabendlich zu reinigen.

§. 25. Bezüglich der Maschinen-Reinigung und der Entfernung entzündbarer Abfälle:

a)    Die Maschinen müssen regelmässig gereinigt werden. Die zum Putzen und Reinigen der Maschinen, Utensilien und dergleichen verwendeten Lappen (Watte, Werg u. dgl.) müssen in feuersicheren mit eisernen Deckeln dicht verschlossenen Behältnissen (von Stein. Eisenblech u. dgl.) an ungefährlichen Orten auf he wahrt werden. Nach Abnützung des Putzmaterials ist dasselbe sofort aus den Fabrikations-Räumen zu entfernen und in einem massiv gewölbten Raume oder in sichernder Entfernung ausserhalb der Fabriksgebäude unterzubringen.

b)    Die bei der Fabrikation entstehenden, entweder der Selbstentzündung fähigen (z. B. Ausputz, fettige Eisenfeilspähne), oder leicht brennbaren Abfälle (z. B. Holzabfälle, Ilobelspäne) müssen täglich mit Schluss der Arbeit aus den Arbeitsräumen entfernt und in einem besonderen massiv gewölbten Raume, welcher nie mit Licht betreten werden darf, oder in sichernder Entfernung ausserhalb der Fabriksgebäude unfergebracht werden.

§. 26. Das Tabakrauchen darf den Arbeitern nur für solche Räume, in welchen leicht brennbare Gegenstände weder lagern noch zur Verarbeitung gelangen, gestattet werden; dies ist als Vorschrift in die Fabriksordnung aufzunehmen und es sind darin die Räume, in welchen das Tabakrauchen zulässig ist, bestimmt zu bezeichnen.

Die darauf bezüglichen Bekanntmachungen sind an allen geeigneten Orten, insbesondere an den Ein- und Ausgängen, in die Augen fallend anzuheften.

§. 27. Steinkohlen-Vorräthe dürfen niemals höher als 2¹/₂ Meter aufgestapelt sein.

§. 28. Die durch Explosion der Dampfkessel entstehenden Schäden werden nur dann, wenn entweder die Dampfkessel selbst im vollen Werthe gegen Feuerschaden versichert worden sind, oder wenn für die Versicherung derselben gegen diese Schäden eine besondere Zuschlagsprämie entrichtet worden ist, den Feuerschäden gleich behandelt.

Die Verpflichtung zur Entschädigung gilt nur unter der Bedingung, dass die zur Sicherung gegen Explosion bestehenden gesetzlichen und polizeilichen Bestimmungen befolgt werden.

§. 29. Ueber die versicherten Modelle muss ein specielles Verzeichniss mit Angabe der Anfertigungszeit, der Herstellungskosten oder des Anschaffungspreises und der Bestimmung jedes Modelles, sowie des Abganges geführt und im Schadenfalle vorgelegt werden. Die Versicherung der Modelle wird nur für drei Viertel ihres Werthes geleistet, so dass ein Viertel desselben unversichert bleiben muss, und wird dementsprechend der Schadenersatz für Modelle immer nur im Verhältnisse von drei Vierteln des Werthes zur Zeit des Schadenfalles und überhaupt nur für solche Modelle geleistet, deren Wiederherstellung wirklich erfolgt. Für diejenigen Modelle, welche nicht wieder hergestellt werden, kann der Versicherte nur den Ersatz des Materialwerthes beanspruchen.

761

§. 30. Diejenigen Bücher, welche zum Nachweise des jewei-liden Bestandes der versicherten Gegenstände, Waren und sonstigen Vorräthe ordnungsmässig zu führen sind, müssen, insbesondere über Nacht, an einem sicheren, gegen Brand und Diebstahl geschützten Orte aufbewahrt werden.

Die Gefahrenermittelung geht in der Regel von acht Punkten aus, nämlich: 1. der Bauart, 2. der Benutzungsart, 3. der Nachbarschaft, 4. der ferneren Nachbarschaft oder der Brandgruppe, 5. dem Branddistricte, welcher die Tendenz der Bevölkerung zu Brandlegungen, die Vorsicht derselben etc. berücksichtigt, 6. der Gefahr des Blitzschlages, 7. dem Zustande der Feuerungsanlagen,

8. der Einrichtung des Feuerlöschwesens, von denen die beiden ersten den Grundtarif der Prämien, alle andern Zuschläge zu diesem bedingen.

Ueber Schätzungsbeträge, Versicherungswerthe, Entwerthungscoefficienten, Amortisation und Erhaltungskosten.

Die Schätzung von Realitäten behufs Hypothekargeschäften, Grundbuchsbehandlungen und Käufen wird gewöhnlich auf die Weise vorgenommen, dass aus dem Betrage der erhobenen Herstellungskosten abzüglich einer Amortisirungsquote, und jenem, welchen eine Capitalisirung des Zinsenerträgnisses abzüglich der Steuern, Abgaben und Erhaltungskosten ergibt, der Mittelwerth gezogen wird, und letzterer den Schätzungswerth der Realität re-präsentirt.

Bei Schätzungen für Assekuranzzwecke kommt jedoch nur der erste Theil von obgenanntem Modus, nämlich die Schätzung der momentanen Herstellungskosten des Gegenstandes mit einer entsprechenden Abschreibung für Alters- und Gebrauchs-Abnützung in Anwendung, weil der assekuratorische Werth eines Gegenstandes dahin aufgefasst wird, dass die Assekuranzanstalt das Object in seinem momentanen Zustande vor dem Brande zu ersetzen habe.

Eine Assekuranzschätzung muss daher mit der grössten Fach-kenntniss, Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit verfasst sein, falls sie ihrem angesprochenen Zwecke entsprechen soll, weil es sich hiebei um Geldbeträge handelt, welche Einerseits mit Recht angesprochen, Andererseits bar bezahlt werden.

Der Schatzmeister hat sich also stets vor Augen zu halten, dass er bei Feststellung aller den Werth des Schätzungsgegenstandes beeinflussenden Factoren die Pflicht hat, äusserst unparteiisch. und unter Aufsuchung und Handhabung aller massgebenden Momente, vorzugehen, und dass er im Interesse der Moral und Gerechtigkeit sich weder durch Freundschaft, Feindschaft, Mitleiden, Geschenke, Versprechungen, Hoffnungen oder durch irgend welche Vortheile bestimmen lässt, anders als nach seiner Pflicht, welche in der genauen Beurtheilung des zeitlichen Werthes besteht, zu handeln.

762

Die A s s е к u r a n z s c h ä t z u n g zerfällt in 3 Unterabtheilungen, nämlich: 1. in die thunlichst genaue Eruirung der Massen des Versicherungsgegenstandes, eventuell nach Anfertigung von Skizzen, — 2. in die Berechnung des Neuwerthes, welche unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse nach den gangbaren Herstellungskosten zu geschehen hat, — und 8. in die Bestimmung des Entwerthungsbetrages, — wonach man den Versicherungswerth berechnen kann.

Die Massen sowohl, als auch die Berechnung des Neuwerthes lassen sich nach dem Vorhergesagten von jedem tüchtigen Fachmanne feststellen.

Wir geben zwar in der nachfolgenden Tabelle den Neuwerth ausgeführter Objecte an, bemerken jedoch, dass derselbe nur durchschnittliche Ziffern, auf heutige Verhältnisse basirt, darstellt, und nur einen allgemeinen Anhaltspunkt für approximative Beurtheilung, keineswegs aber eine fixe Darnachhaltung bilden kann.

Die Dauer, das Alter, den Werth neuer und alter Baulichkeiten in Beziehung zu einander, lassen sich auf Basis der von competenten technischen Capacitäten gemachten Erfahrungen in nachstehenden Formeln ausdrücken:

Wenn D die ganze Dauer A das zeitige Alter d die künftige Dauer W der Neuwerth

E die Entwerthung oder Abnützung und w der zeitige Werth

abnehmen :

bedeutet, dann ist unter der gewöhnlich platzgreifenden Voraussetzung, dass die Bauwerthe jm einfachen Verhältnisse derZeitdauer

d =

Wd

WA

D ’

Da alle Gegenstände der Welt, also auch die Bauobjecte, zufolge verschiedener Einflüsse des Naturlebens, dann durch die Benützung und zufällige mechanische Beschädigungen im Laufe der Zeit gewissen Veränderungen unterliegen, wodurch sie nach und nach in gänzliche Zerstörung übergehen, — so ergibt sich, dass man bei Beurtheilung des Werthes eines Gegenstandes auf dieses Factum Rücksicht nehmen muss, und man bezeichnet mit den Worten: Entwerthung oder Abnützung“ den Werth der vorbesagten „eingetretenen Veränderungen.“

Bei Bauobjecten, wenn, wie vorausgesetzt werden muss, eine stets gleichmässig gute Erhaltung durch Nachbesserungen platzgreift, ist der Grad der Abnützung nicht im proportionalen Verhältnisse der Zeitdauer zur Bestanddauer, man nehme daher aus dem Resultate der letztgegebenen 4 Formeln für E:

9/

763

%, wenn die Zeitdauer 81 bis 90°/o der Bestanddauer beträgt

2/    Ql ino

/1) П    Я    Я    ' ^    )! rUU „    „    „    „

zu

Diese Coefficienten lassen sich auch auf die „Entwerthungs-ziffern“ nachfolgender Normaltabelle anwenden, wobei aber ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Conservirung stets gut vorausgesetzt wird, und dass in Fällen, wo diese Annahme nicht zutrelfen sollte, eine Erhöhung bis auf das Doppelte der hier berechneten Sätze eintreten muss. Es ist daher jeweilig dem rechtlichen Ermessen und der Fachkenntniss des Experten anheimgegeben den den Verhältnissen anpassenden Abnützungssatz bestimmen.

Die jährlichen „Erhaltungskosten“ eines Bauobjectes sind in Durchschnitszahlen vom Neuwerthe berechnet in der folgenden „Normaltabelle“ angesetzt, sie vertheilen sich jedoch nicht ganz gleichmässig auf die ganze Bestanddauer, sondern man rechnet hievon

Der Amortisationsbetrag ist die jährlich zurückzulegende unverzinsliche Summe Geldes, wTelche nach Ablauf der ganzen Bestandperiode das Anlagekapital deckt; der jährliche Amortisations-coefficent wolle aus der Bubrik: Entwerthung und Abnützung“ der folgenden Normaltabelle unverändert entnommen werden, wo er in Procenten pro anno vom Neuwerthe ausgedrückt erscheint.

Normaltabelle mittlerer Erfahrungssätze über Neuwerthe, Dauer, Entwerthung oder Abnützung (Amortisation) und Erhaltungskosten ausgeführter Bauobjecte und Maschinen.

Alle in dieser Tabelle angesetzen Beträge sind Mittel-w er the, und für den Bereich der ganzen Monarchie im Durchschnitte berechnet.

Wenn durch Zeitablauf der Neuwerth eines Gegenstandes mit der in der Rubrik „ Abnützung“ enthaltenen Amortisationsquote bis zu % erschöpft wird, muss der Gegenstand einer Reconstruction und gründlicher Erhaltungsarbeiten unterzogen werden, wodurch er eventuell wieder nahezu den Neuwerth erreichen kann.

Es ist daher bei der Taxation dieser Moment gebührend in Rücksicht zu nehmen.

Eine für Assekuranzzwecke verfasste Schätzung hat gewöhnlich für die Dauer Eines Jahres unverändert Giltigkeit; bei mehrjährigen Versicherungen darf die Giltigkeitsdauer der Schätzung im Ganzen sowohl, als auch der etwa anticipando bestimmten Entwerthungs-coefficienten niemals den Zeitraum von 5 Jahren überschreiten.

764

Entwer-j] Erhal-thung tnngs-Bestand- Onder Ab-| kosten ,

dauei m (Amorti- in Pro-Jahren sation)in centen Procen-ten pro

pro

anno

anno

||ю III l^op^ol'

ÔÔÔ Ó6Ó Ô О Ar A-l A-l 03 <?0 -

-*,of oil lo^luoo

óoó обо они A-i A-i óq 4h

(ganze

Dauer)

i>

§88    8888 88oü

GM CM ri (MHri    —J J

Neuwerth in Gulden ö. W. per qm verhaute Grundfläche

für jedes höhere Geschoss

.гг GO    GO CM GO CM O

CO (M т“Н (M r—<ł tH t-H rH r-i

со со гг

eben

erdig

888 888 8888 Su!'"*

Bauart

Dachwerk

weich

bedeutet die Eindeckung mit Holzschindeln. Brettern, Stroh oder Rohr; hart

dagegen alle anderen feuersicheren Deck-! materialien |

hart

99

weich

hart

weich

hart

weich

(&

hart

weich

Unterban

massiv bedeutet Stein-und Ziegelbau-

gemischt bedeutet, dass theils Holz in Anwendung steht

massiv

n

gemischt massiv gemischt ganz aus Holz

Benennung

A. Wohnhäuser.

Wohnhaus besserer Gattung in geschlossenen Städten . . am flachen Lande .... in Gebirgsgegenden . . .

Wohnhaus mittlerer Gattung in geschlossenen Städten . . am flachen Lande . . . . in Gebirgsgegenden . . .

WohnhausgewöhnlicherGattung in geschlossenen Städten am flachen Lande .... in Gebirgsgegenden . . .

”    n    ...

Kasernen für Arbeiter-Massenlogis

19

99

99

99

765

срою

О тН Т-Н

ср^о

' rH СМ

8£§

CD

^J+O тН т—¹

CD

hart

weich

massiv gemischt ganz von Holz

Bauernhäuser mit angebauten Stallungen, Kammer oder auch Scheuern

dto.

dto.

B. Landwirthschaftsgebäude.

) -^г die praktische Anwendung dieser beiden Rubriken ist die Erläuterung im Vortexte nachzulesen.

ю оз f? te ю ĆĆHÓlŃ

0-45

0-45

0-58

0-75

0-65

1-25

0-75

0-97

Н iß IO t- CO iO> О

©    ©    © 6ôè L

te cc iO    to co ot    rico ю co

jgS^S&eigSSoSWSS.oSolS

06h0hhh06hhhóhń6hh

■jh

rH

999-0

1-176

rH tH rH rH    r—t rH tH    rH    rH tH

§ да § o «

tH    rH

O CC CD

. CC t—

.cc c— . .cc

CC . .CD

OiOOX^iOH^)(Mał^iONHOCDH*4D Cl tH rH r—' rH rH rH rH rH rH rH rH rH CM lO tH tH

?!.?!?!?!?!?!?. «

Jß ^ Л ^ßß £ßß £ßß £ ßß £ßß

massiv

gemischt

von Holz

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

■-

h

аз

bJD

Ställe für Pferde und Rindvieh

«S

ев

Г

CC

Schweine

-S

? î: ? ? ? Г î:

Schlachthäuser in Städten

am Lande

ci Й

'S * Ф

•рн С/2

weich

ganz von Holz

(M CC ЮО'Ф тн    rH

hart

weich

r=5

weich

massiv

gemischt

ganz von Holz

massiv

von Holz

Я N

“go

<£)

P,

Д§0

~    со

03    г*

Ч3>    2 ®

д в *ЙЬ1

5н

*S«fi

Д яз .,_ ® я ^ ^ я

я a œ “ н .S.rt œ ^ я " ы «3 ⁰ я ®

*—■¹ ^ ÎCÔ О Д

-Я ф,Я м а о^ЯЯ о ®

3*3

о (й ^ о

^Spqpqœ

аз

,Я

Ф

<Пн

Он

ßß

со

». » ^ ®

- ~siSO

СО

dto.

РЙ

со

bß

3?

05

Erhaltungskosten in Pro-centen

pro

anno

0-5

8*0

0*1

1-8

9-0

1-25

2-5

0*1

2-0

2-0

0-5

Entwertung oder Ab-| i nützung (Amortisationen Procen-ten pro anno

0-715

999*1

lll-l

2-5

1-0

1-666

3-333

1-333

2-5

2-0

0-5

1-25    1-0

6'666    3-0

1-666 ! 1-2 2-5    2-0

1*83

5-0    3*0

0-8

0*1

1*43    1-0

Bestan-dauer in Jahren (ganze Dauer)

<1

' 140

06

09

40

100

09

30

75

40

50

200

80

15

09

40

50

20

100

70

Neuwerth in Gulden ö. W. per qm verbaute Grundfläche

i'ör jedes hö-ere Geschoss

eben-j . erdig h

lO 05

O t- CM 05 CM СО

1—f    i—!    T—C

OiOt-rHiOINOOiOvOt-MiOM

NHHHHH "tft т-t HH

оосмо-^смю

7—ł 7—( CM T—ł CM 7-H

Bauart

Dachwerk

Unterbau

massiv

bedeutet Stein- und Ziegelbau ;

gemischt bedeutet, dass theils,,

Holz in Anwendung (dagegen alle anderen steht    j feuersicheren Deck-

materialien

weich

bedeutet die Eindeckung mit Holzschindeln, Brettern, Stroh oder Bohr; hart

hart

weich

Glas und hart | „    „ weich

hart weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

massiv gemischt massiv gemischt massiv gemischt ganz von Holz massiv hölzerne

gemauerte

eiserne

hölzerne

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

Benennung

Magazine für Getreide und Mehl . . Gewächshäuser, Glashäuser, in Gärt. Abtritte, freistehende . . . !’ . Г .

Brücken, befahrbare

,, für Fussgänger . . . . Einfriedungen, per Längenmeter

C. Industriegeb’äude. Appreturanstalt für Wollstoff

„ Leinen .

В apdfabriken

767

йрряосриюянФюр^ ОНОООНСбЯОС мюор^оям © ohctimoohohoot-iimo ôôôôwôhhn ôhhctôhôô ф

31р1о1==11=8ю|з plpppsol,» spolsfipp 1

HHl^CMibHÔJHHOHHCQH гНСОС^1тНгНт-НСЧ|гНСЧ| H^GS]COHHHH Я

cg

T—ł    CO H    t-H    rH    hh

CO CC

• -Я • -ДД

05 05

о ю . o o5

О Ю rH

co

!>•

ac

^Of-(Mt-SOOO^HI>OiO^ HHHH H H (N H CO H G<l rH rH

p-H

hart

weich

hart

weich

яз

weich

hart

weich

■g

*Я

rM

weich

hart

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

z;

•2

"C

.2

massiv

gemischt

massiv

gemischt

von Holz

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

'S

гвд

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

«s

Г2

JD

<3

со

ф

•g

J*P

КЗ

*©

r2

© S я я 2©

g

. /

t«

<D

• «rH

ft

S3

■—

Blechwarenfabriken .

<D

CD

Sh

CO

dto.

.P

CD

?ч

Kühlhaus

<D

• r**

<D

$н

rÄ

я~

I Bleichen

*н

4-9

*ч

CD

rö

гЯ

SH

Chemische Fabriken

о-s d

sas

'Sèl

я «

• р-н ft "Oft

■s 2

Ofi

CD

S3

?н

Druckfabriken

. of • • • m

Й -rçj

. ® . © .Я

g -*    2

?H

schneidwerke . . .

ПЕ

. <3

Sh

£ .-B

<D O 'ТЗ * CD

<D

Gasglocken

Г&4

..    ^ ф ’-Д

© ®P Й

л

Z:ZS    О ^!Ц_|

гЯ    *2^ «

д    д &с®

ф    ф <гЧ ft

и от Я

Н ИНр Рч ЕчРР

• • я • Д я, Д фя£ .2

«D со Ф

*4

ос

со

ф Ф +5 Я От Ф к я Ф Я гЯ    я

Я    Я Я от

:Я    О яЯ Я

Sh

5Г

768

Erhal-tungs-kostcn in Pro-centen

pro

anno

! *P

*OipiOt-ip-f Sço^oodScoio о ÖHHOÖHÖ 6hnôh6666

мим

Ç? роро^оя pioip^Êo^Nçoop

i тН тН (М СО Т-Н тН СМ тН г-Н тН (М тН тН тН тН СМ тН

Besfcand-

Jahren

(ganze

Dauer)

[с

оо SoSS^oSg Ss^S'SSSSc

T—<    1-Н

Neuwerth

in Gulden ö.¹

СГ¹-

Р/£

Grundfläche

■•35 g

lljs

r-j t-iO SNj CS . iO оаоноо .    ,05N

Й.й>

CD

*4

CD D

t- 00 CM СО О Ю О GO    îDCiOGO^(MiOH(M

H тН CM i—' r—(    rH T—I rH H rH тН tH rH 7—1

Bauart

Dachwerk

rd

о

ф

bedeutet die Ein-

о o> Ь о о

Mll Iя

-w 1ч ^ -M сз c

1*85*§ a nd й ce 2

Ii i

'в u> пЗ

materiahen

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

und

Unterbau

>3

Ф

За

сЗ ^

g ®

Н Д Ф

Ziegelbau ;

gemischt

il

со ф

s g

го Д

1.S

stent

Ф N

'S о

massiv

V

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

£Ж

Benennung

Gelb- und Glockengiessereien Geschirrbrennereien, Porzellan- u.

Thonfabriken...........

I Glasfabriken...........

Gummi- und Kautschukfabriken

Holzstofffabriken . . ’......

Holzmöbelfabriken........

! Instrumentfabriken, physikalische, musikalische und chirurgische . . . Kalkbrennereien, Cementfabriken . Kerzen- und Seifenfabriken . . Kunstwollfabriken........

Lackfabriken...........

Lackirereien . . •........

Lampenfabriken.........

Mahlmühleu, Rollgerstefabriken . .

7G9

g*

Hp    =    ю ççççç |

CvOHHOHOHOnOOHOHOrtHHiOHHHHOrHHrlHHHrl

e.

|p^plp3p©lppp&Spllppplpllo§£p|p3 1

’H T-'    ^ H H 'iq i) (>1 CM H H H H (fl ^ lb Î<1 ^ H H 6 H H CM H Cvj H

X

CD

1—i    rH    tH rH    g

(M005    .    .0-^0 .O    ,H^C

HH    H(M(M HHH HHH

bp

CT, c    h    со (M    Œî h    02 ^ H CO vO O ^ Hi (M СЮ СГ' ^ (M CC 05 uO СО Ю t- GO    Oi t- ^ QO

T—<    rH rH -rH rH rH rH tH t—¹ tH G⁴! tH (7<I rH rH rH n H iC Ó tH tH tH tH rH GN H

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

11

weich

hart

«•

11

weich

hart

gemischt massiv gemischt massiv gemischt massiv gemischt massiv . gemischt massiv

11

gemischt von Holz massiv

11

gemischt

massiv

»

gemischt

massiv

ii gemischt massiv

Mahlmühlen. Rollgerstefabriken . . Maschinenfabriken •......

Oelfabriken, Oelraffinerien ....•

Papierfabriken.......

Parquettenfabriken

Parafii n-, Petroleum- u. Photogenfbr. Pottasche- u. Salpetersied'ereien Sägewerke (Brettsägen) ......

j Seidenzeugfabriken ; Shedanlagen....

Spiegelfabriken .

Spinnereien . . .

Spiritusfabriken .

! Spodiumfabriken .

Stärkefabriken . .

j Teppichfabriken........

I Theatergebäudes, fixer Ausstattung : j

Theer-, Ceresin- mAsfaltfabriken ||

Tischlereien ...........

Tuch- und Wo 11 zeugfabriken . . | lull-Anglais- und Bobbinetfabriken ¹

Wachsleinwandfabriken.....

W ebereien.............

Zuckerfabriken ..........

Zwirnfabriken..........

*) ï ür die praktische Anwendung dieser beiden

05

770

Erhaltungskosten in Pro-centen

pro

anno

ifsg'issiiöfsg illgg

! Entwer-j Il thnng I

Bestand- oder Ab-j ,    . nützung

dauer ln| (Amorti-, Jahren sation)m (ganze I Procen-n , {ten pro Dauer) ! anno

0^-ęlySipor(lS§Oipip.p CO ip ,, Ç. О

66ÓHŃ

О О О О Ó О О О io о о о о ооооо

OOïCOiOtD^tMOOCOiOO-^O (МОЮСО'# тН    т—I    СМ тН тН СМ см

Neuwerth in Gulden ö.W. per qm verbaute Grundfläche

für jedes hö-

erfis :ь2Лг

10 05 о СО см см

eben-

ЮНОЮ^'чН^Ь^СООНО ооооо

lO чН СО СМ СМ тЧ СО GM гЧтЧ О О Ю О О О О 1>1>(М^О СО СМ тЧ со со

Bauart

Dackwerk

schindeln, Brettern, Stroh oder Bohr; hart

dagegen alle andern feuersicheren Deckmaterialien

Unterbau

weich

, , Гк^сД¹-⁷ л! bedeutet die Ein-d Ziegefhau“" deckuDS mit Holz-

gemischt bedeutet, dass theils Holz in Anwendung steht

hart

massiv

weich

hart

hart

hart

Eisen

massiv

gemischt

massiv gemischt von Holz massiv von Holz gemischt

massiv

•П

gemischt

Benennung

D. Eisenbahnlioehbauten.

Aufnahmsgebäude in Hauptstationen in Zwischenstationen in Haltestellen . . .

Verandas ...    .....

Passagier-Aborte, freistehende Arbeiteraborte    „

Kehrichtgruben .......

Güter-Magazine.......

Verladerampen, per m Länge . .

Kohlenschupfen..........

Brückenwagen, per Stück . . . . Wasserreservoirgebäude, per

Res ervoir........ . . .

Wasserkrane, per Stück.....

Entleerungsgruben, per Stück Locomotivremisen, per Stand

7 11 —

■pi р р р р р

ppppppppppp    pppppppppppp    g

T-IOOOr-lr-(!MrHOOr4    ■^^ЭТЯ^'ФНЮЭТгЗЮЮ    от

pppppp

OH(NHHH

g £

PPPPPPPPPPP iO(MiH(MOOCM-=HCM

s ï§

Ol

co

ОЮН

CM (M

pppppppppppp -g ОСОЮ^ЮЮ(М^^^ОО oô H см Д

•AO cD-^    CD

CMGOiOt>CDO rH    rH

ООООС^ОЮО

Ю ЮСО OiOt-OO^^iOOiC T2 t- H«(MNH(Nil5HH(NNH    53

* * .§

:*

чшшцэищэ nz saqong;

s8S9ip Sunjmqjqy q аэр sm? puis эдцэд\ osmq

hart

weich

massiv gemischt von Holz massiv

ganz von Holz von Eisen und Holz ganz aus Eisen

W agenremisen

Werkstättengebäude.......

Depot-Magazine.........

Drehscheiben, per lm Durchmesser

E. Maschinen.

Wasserräder

Ф ^

От « ®

^

Я <п ” о

Ф^ g о R *Я'««н л

•наа

'S s a 8

3 й й о

Iransmissionen

Gurten

*) Für die praktische Anwendung dieser beiden Rubriken ist die

von Eisen .

CD

• • •

•FH co

g-ö ■ • • • 2 S’3 -s • • _ • £N ®

Я ' ' bE? ф Я о . cö

3^12 '-S

Йтз ® я ш^|    ^ нй

l!³i|» :ü:

iit.ssisg-6 5 s

KRAKÓW’ ,,

e c h n i с *

⁶⁴ я *2

Я--! о гЯ

SI

S s

•гН ОТ Ф +г

г-Н " г*

S4 Ф

Holzbearbeitung

РЧ

772

Sachregister.

A.

Seite

Abbiegmaschine . .

Abbildungen, u. zw.:

Aborteinrichtung Anlage einer Wasserleitung ...... 299

Automatische Hydromotoren . Badezimmer-Einrichtung .... 295—296

Behälter für Chemikalien.....175

Beleuchtungsgegenstände

Bleiverglasung.....

Brunnen-Objecte und Ständer . 297—298

Calorifère.............

Cavalier-Kamine..........

Chemikalien-Behälter . ......

Closet ...............

Consols..............

Conventionelle Bezeichnung f. Karten und Katasterpläne . 733 736, 739, 740 108—135, 644—647

Seite i Abbildungen, u. zw.:

383 ; Pflasterplatten von Kunststein . . . 165

Pulsometer.......... 384—3.45

Bauchfang-Kopf-Aufsätze.....170

Beactionsturbine........

Eiemscheiben.........

Saurastein für Gartengitter . . .

Schöpfbrunnen....... .

Schwimmer am Abortspülapparat . . 293 . . 727—740

293

340

. . 347

350—351

170

297

276

Signaturen für Karten . . .

Steinzeugröhren......

Steilringe .........

Spülapparat für Aborte . . Stiegenanhaltstangen .... Strassenkanalproflle .... Stukatur-Thonknöpfe ....

Telegrafenanlage......

Thierköpfe .......

Thonhähne .......

Thonknöpfe für Stukaturung .... 624

Thurmdächer . ........132—134

Turbinen......

Versenkbrunnen . . .

Wandpissoir.....

Waschtischeinrichtung . Wasserheizanlage . .

„ laufständer . .

„ leitungsanlage.......

n leitungs- u. Brunnen-Objecte 297 „ Verschluss hei Muscheln . . . 293

„ rüder .....

Widderanlage .... Zimmertelegrafenanlage Zweitheilige Kiemenscheiben .... 351 Abbinden von Holzconstructionen, u. zw.:

mit Verband............

ohne Verband ... ........

228 Abbrechen :

von Stein-, Ziegel-, Lehm-, Pisèe-, Trocken- und Moos-Mauerwerk 59, 472 von Quadersteinmauerwerk ... 60, 474

von Biegelwänden....... 60,    474

von Zimmermannsarbeiten . . . 101, 532 Holzconstructionen . . 108—135, 644- 647 ! Aberdeen’s Breitsäemaschiuen Kachel-Oefen u. Cavalier-Kamine 241—146 Abfälle, Versicherungsbedingungen über . 760 . . 170 j Abfallrohre vou Blech , . .

491—495 ! Abfasen von Tramholz . . .

Kartographische Signaturen . . . 727—740    Abflussrohren von Blei . . .

Kesseianiage............ 343    Abgekürzte Schreibweise des Metermasses 4

Klinkerplatten......... 173—174    Abkratzen v.Fugen,Weissigungu.Tapeten 61, 62

Kunststein-Pflasterpiatten.....165    Abladegebühr für Erachten.....39, 56

Kunststeinwaren........ 165—176    Abladen von Erde und Schotter ... 9, 459

Kuppelungen........... 349    Ablasshahn aus Thon.....

Lichtmaschine........... 286    Ablauftöpfe von Gusseisen . . .

Mauerdeckplatte..........170    Ablöschen von Kalk......

Mauerverkleidungsplatte......172    Abnützung fertiger Objecte . .

Muldenrinne............171    Abnützungsbetrag für Bölzungsgehölze . 457

. . 417    Abnützungscoefficient fertiger Objecte 764-^771

Abort-Abbildungen -    .........293

„ -Apparate............

171    „ -Bestandteile, eiserne, versetzen 84, 526

293 I „ -Einrichtungen........ 292—294

Dachstühie

228

250

246

175

293

177

Dampfmotor......

Decken-Constructionen .

Deckplatten......

Dynamomaschine ....

Edisons Lichtmaschine .

Elektrisches Licht . . .

Englisches Oioset . • .

Fäcal-Einsatz.....

Falzziegel.......

Fass aus Steinzeug . . .

Figuren zu Formeln . 644—645, 687—692

Filterplatte.....

Frictionskuppelung . .

Friedrichs Dampfmotor Futterbarren.....

345

126—131 . . 170

287

. . 286 283—287 . . 293 . . 293 152—153

176

174

350

345

Gartengitter-Saumstein

Gasanlagen.....

Glasätzerei.....•

Glasmalerei .....

Grammes Dynamomaschine Grammes Lichtmaschine . Hausbanalprofile.....

175

170

417

229

287

286 494

Heizanlagen . . . 241—246, 250, 253, 254 Hofkanalprofile

495

Kamin-Deckplatte Kanalprofile . .

Oelgasaniage . Ofeneinsatz . Parquetten . Pissoir . . . Pissoirmuschel

173

207—209

170

349

293

. . 211 491—493

624

302

262

176

340

297

171

293

253—254

297

298

334—337 . . 347

302

108

125

431

161-164

569

. . 363, 364

176

258

. 15, 470

. 761—763

294

773

Abort abbrechen „ • liefern .

Seite

63, 478

294

versetzen . .

-Einsätzo, gusseiserne . . , . 292—294

englische, versetzen.....

-Gainzen, gusseiserne ....

я von Holz.....

-Kasten von Holz versetzen -Röhren aus Steinzeug ....

. . . 84, 292, 294, 526

83, 523

257

139, 600 83, 523

169

Abbildung . 170

-Schalen von Stein

-Schläuche, gusseiserne.....

hölzerne anfertigen 139, 600 ausbrechen . . 63, 478, 479 „    von Eisen versetzen 84, 526

zeug

171

257

81, 519

Seite

Abtragung von Ziegeleindeckng. 149, G14, 615 „    „ Zimmermannsarbeiten

101, 102, 532, 533 449

Abwäglatten .

Abwaschschaff Abweiser- für Räder von Stein ... S2, 521 Abtritt-Einrichtungon ,, -Apparate . .

abbrechen

liefern

hersteilen . . versetzen . .

442

Abprotzspritze Abräumen von Erde und Schutt ... 9, 460

Abreibschaffel.......

Abschälen von Holzröhren .

Abscheeren alter Blechdächer Abscheiden v. Fundamenten m. Asfalt 194, 622 Abscherungsfestigkeit .

Abschlagen von Verputz Abschneiden von Grunpfählen oder Pilo- ¹

322

139

164

61, 476

321

292—294

294

63, 478

„ versetzen . 84, 292, 294, 526 -Einsätze, gusseiserne :

„    -Abbildung

„    -Preis . .

„    mit Wasserspülung    .    .    .    294

-Gainze, gusseiserne ,    von Holz . .

-Röhren von Steinzeug „    -Abbildung .

-Schiauchdeckplatten versetzen 81, 519 »Sehlauchstöckl von Holz . . 143, 607 -Sitzbrett anfbrechen .... 62, 478 „    hersteilen

„    versetzen .

292, 294

257

139, 600

169

170

257

143, 607 83, 523

323

Aehsengestellbesehläge.........

144, 609 J Acroterien...............

Aetzen von Glas............

Agiozuschlag bei Eisenbahnfrachten . .    39

Ahlen, Maschinen-Reib- . .

Aichung, zulässige Gewichte gg I „ zulässige Masse .

■agungsaroeiten ö9— 63, 101, 102, 149, I Ajlarm-Signal-Apparate . .

150, 154, 472—479, 532, 533, 614, 615, 618 ! A1^D^chungen^611 =

Gewölbe und Widerlagsstärken . . . 642 Holzconstructionen Mauerstärken . .

ten

180

686

Absolute Festigkeit . . .

Absperr- und Ausputzthürl Abstauber für Wände . .

Abtheilungswände von Holz .... 210, 211 Abtheilungswandplatten für Pissoire . . Abtragungsarbeiten 59—63, 101, 102, 149

63, 479

US

Abtragung von Abort-Einrichtungen 63, 478 „    „ Bleeheindeekungen . . . 156

я    „    Dacheindeckungen

149, 150, 614, 615 Deckenconstructionen 102, 533 Einlattungen .... 102, 533 Eisenbestandtheiien . 68, 479 Flechtwandklätschnng 61, 476

Eussböden.....101,    532

Gewölbungen ...    60,    474

62, 478

holz. Dachconstruct. 102, 533 Hohlziegeldeckgn. 149,150,615 Lattenzäunen . . . 102, 533 Lehmestrich ....    61,    476

Mauerwerk . 59, 60, 472—474 Oefen

Pfostenschalung. 101, 532, 533 Riegelwänden . . .    60,    474

Schiefereindeckungen 154, 618 Schindeldeckgn. 101, 102, 533 Schrottwänden . . . 102, 533 Staketirung Verladungen Verschalungen . . . 101, 532

Heuraufen

63, 479

102

102

227

. 435

725

722

306, 331

645

641

,,    Springhämmer

265

741—742

435

380

761

Amortisation fertiger Objecte Amortisationscoefflcienten .

Analysen .........

Anarbeiten von Hölzern . .

Anbindstricke.......

Angaben, allgemeine, über Dachungen . 645 Angemauerte Sockelstücke und Pfeiler .

Anhängfenster .............

Anhaltstangen für Stiegen, eiserne . . . 222 hölzerne . . 211 .... 84, 526

764—771 453—625 107, 553

201

Ankereisen, versetzen . .

,, liefern . . .

Ankerplatten, gusseiserne Anlagekosten der Central-Luftheizung 250, 251 ,,    ,, Dampfheizung .... 255

358

774

Seite    Seite

Anreisscr für Dreher......... 437 Asfaltmastix, -Minerallack, -Pech ... 193

Ansätze, gusseiserne, für Retiraden. .    .    257    Asfaltübcrzug . . . • •

Anschlagwinkel, eiserne........ 437    Assekuranz-Anstalten .

Anschüttungen herstellen ... 9, 460, 461    ” -Schatzungen

Ansichtsllächen in Bruchstein. . 78, 79, 512 j ” -Wesen . . .

Ansichtshruchsteine zurichten..... 78    .    , -Ąweige .

Anstreicher-Arbeiten........ 230—232    Assekuratorischer Werth

-Berechnungen    .    638    I    Atlanten-Postament aus Terracotta    .    .    .    182

-Taglohn Ь •    *    5    !    Attikaufsatz von Zinkblech......

ё ..... ; Attikverzierungen von Zinkblech . . .

Attik- oder Baluster-Sockel.....

Aufbrechen von : Aborteinrichtungen 63, 478 ,,    ,, div. Pflasterungen . 60—61

Aufladegebühr für Frachten . . .39, 56, 57 Aufladen von Erde und Schotter ... 9, 459 Aufnahme einer Gebäudeinventarisation . 667 Aufnalimschirm mit Stock Aufreissen bestehender Strassenkörper 10, 461

Anstrichmasse für Asfalt........193 I ,, von Pflasterungen.....61, 475

Ansuchen, Baubehördliche-..... 668—670 : Aufsatzkamin von Thon

Antrag, Versicherungs-........ 748 | Aufsätze für Kamine, von Blech .... 164

,, Inhalt u. wesentliche Erforder- !    „    ,,    ,, von Steinzeug . 170

nissc des........ 748, 752 Aufsaugstange für Blitzableiter . . 4—225

,, Bezeichnung der Versicherungs- i Aufschriften und Aufschriftstafeln .    . 271

objecte im.......

,,    Begriff von Dachwerk u. Unter

bau im . .

Apparat, Allarm-Signal-,,    Fernsprech- .

,,    Futterdämpf- .

,,    Morse, Relief-Schreib-    .... 312 | Aufzugseile

,, pneumatischer für Thüren . . 316 J Ausarbeitung v. Falzen u. Spundung 139, 601 Appretur-, Bleicherei-, Färberei- und j Ausbohrung von Kieferholzröhren . . 139, 602

Druckerei-Maschinen..... 400—402 | Ausbrechen :

Approximativ-Angaben der Frachtkosten

beim Eisenbahntransporte . . . 34—39

,, Pferdetransport......16—34

,, Schiffstransport......40—58

Arbeiten bei Bauten berechnen . . . 632—638 Arbeits- und Lieferungsbedingnisse . . 676 Arbeits-Ausführung von Wärterhäusern . 673 Arbeitskraft, mittlere . . .

Arbeitsleistung bei Nachtzeit Arbeitslöhne : Fuhrwerke .

Anstrich, flammsicherer .

,,    von    Abfallrohren

„    ,,    alten Eindeckungen . . . 149

„    ,,    Dachsaumrinnen

,,    ,,    Façaden ....

,,    ,,    Glas.....

,,    ,,    Hängrinnen . .

„    „    Holz.....

,,    ,,    Mauern ....

„    „    Metall.....

,,    ,,    Steinen ....

,,    mit    Theer.....

„    „    Wasserglas . .

164

164

232

231

164

230, 231

230

230, 231

230

138, 598

232

. 194 , 622

746

761

743

746

761

163

. 162

451

. 249

748, 752 I Aufsichtskosten bei Regiearbeiten . . . Aufstellen von: Gerüsten .

751, 764—771    „    ,, Oefen . .

305, 306 Aufwaschen der Fussböden 313, 314 Aufziehen von Tapeten und Bordüren . 234 . . 433 Aufzugrollen

88

. . .86,    87

88, 528-529

439

325

von Abortapparaten und Schläuchen , Eisenconstruc-tionstheilen.Fenstergittern 63, 478 von Thor-, Thür- u. Fensterstöcken, Fensterbrettern, Eut-terbarren u. Heuraufen . 62, 477 von kleinen Maureröffnungen u. schadhaften Verkleidungsziegeln . . .

. . . 60, 473

455 i    ,, ' von Quaderstücken . . .60, 474

5 ! Ausführung von Bauanlagen, qualitative . 639 Regie des Maurers . . 87, 530 j    ,,    ,,    ,, quantitative. 663

Arbeitsmaschinen für Industrie..... 366 ! Ausheben v.

Arbeitspläne, Honorirnng . .

Arbeifspreise, summarische . .

,, von Steinzeug . . 171 Erd- u. Steinmassen 6—8,456—458 von Mantelbäumen , Röspen,

1—451 j    Säulen, Sturzträmen .... 62, 478

Arbeitsreiherfolge beim Wohnhausbau . 664 J Aushebepflug für Kartoffeln......429

Arbeitszeit.............. 5, 455 : Aus-u- Einladegebühr bei Wasserfrachten 56

Arbeitszoll bei Zimmermannsarbeiten 535, 565 Auslasshahn v. Messing f. Gaseinrichtung 289 Architravgesimse .

Architravstücke . ,

Asfaltanst rieh masse Asfaltdachdeckung ,

683

426

Asfaltfilzdacheindeck

75, 5(5 Auslesemaschine für Raden.....

. 182 Auslösen : von Balkon-, Deck-, Gesims-,

Ruheplatz- u. Sockel-Platten 61,,475 von Eisen- und Steinsäulen 62, 478 ,, Fenster-, Thor- und Thürstöcken, Steingewänden, Stiegenstufen u. Zargenstücken 62, 477

193

159

Berechnungsnorm . . 637

„......149, 814 ' ■

Berechnungsnorm 637 i

ung

775

Seite . . 233

Ausmalen yon Zimmern . .

Ausmauerung von Biegel wänden , . . 77, 507 ,,    Berechnungsnorm 633

Ausnahme- und Specialtarife bei Wasserfrachten

Auspichen von Dachrinnen..... 139, 601

Ausputzen von : Ofen

,,    „ Zahnschnitten .... 76, 507

Ausputzthürl, herausbrechen .... 63, 479 liefern versetzen

223

83, 524 . 447 15, 470

Ausreibbürsten

Ausrodung von Wald ....

Ausschalter.........

Ausschussgerüst ......

Ausspannstangen zu Jalousien

Ausspeiseschaff......

Ausspitzen in Bruchsteinmauerwerk . 60, 473 Aussteckstab Ausstemmen v. Quadersteinmauerwerk 60, 474 Automatische Hydromotoren .... 346—347

305

86

236

321

451

IS.

Backer’s Getreideputzmühlen Backsteinpflaster, aufheben . Badebatterie ........

Badewannen von Holz . . .

426

61, 475 . 294

321

von Mauerwerk mit Thonplattenverkleidung .....

von Steinzeugfliesen .... 171 von Zinkblech

296

294

Badezimmer-Einrichtungen Bänder für Thore u. l’hüren hersteilen 213—214 repariren . . 217

294, 296

Bänder, Butten- und Trag-Bänke, Dreh- und Hobel-

Baggerung ....... .

Bahngesetze, Eisen- . . .

Bahnschienen von Stahl .

Balancewagen......

Baliinciermaschinen, Woolf’sche .... 344 Balkonconsolen aus Terracotta

Balkongitter........

Balkon-Platten, auslösen . . .

,,    ,, liefern ....

,,    ,, versetzen . . .

,, -Steine ans Terracotta .

,, -Stücke von Kunstbeton ,, -Träger-Modell für Zinkguss ... 183

326

371—373

12-13, 463—464

629

257

440

178

Barren, Futter-, v. Pfosten hersteilen 139, 600

,,    ,,    aushrechen.....

,,    ,,    von Steinzeug,    Preis

,,    ,,    vei'setzen......

Barrierstock anstreichen......

Bartwische............

Baryt-Wasserglas . .    ......

Basalt, Gewicht und Verführung ....

Basaltsteine, künstliche........

Basen, Säulen-, von Stein.......

Bassinseiher von Blech.........

Batterien, elektrische Bauanlagen, Ausführung, Qualität und

Grössenverhältnisse...... 639—666

Bauarbeiten, berechnen .... 636—638, 683

Bauaufseher-Taglohn.........5, 87

Bauaufsicht, Honorirung........633

Bauausführung, praktische eines Wohnhauses in Wien........ 663—666

Baubedingnisse, Formulare..... 671—682

Baubehördliche Formulare..... 668—670

Baubeschreibungs-Formulare .... 671—676

Baubestandtheile von Gusseisen .... 259

Bauführung, Honorirung Baugesetze ......

Baugesuch-Formulare .

Bauholz, Bearbeitungskosten .... 107, 534

,, Preise.....

Bauleitung, Honorirung .

Baulibellen.......

Baumaterialien:

Festigkeitscoefficienten zulässige Belastung .

Frachtkosten m. Eisenbahntransport 34—39 ,,    Pferdetransport . . 16—34

.,    Wassertransport . 50—57

Baumeister, Honorirung........683

Baumkränze..............163

Baumwägen, Beschlagarbeiten ,,    Wagnerarbeiten

Baumwolltreibriemen ....

Baumwoll-Spinn.- u. Web.-Maschinen 388—396 Bauordnungen . .

Bauornamente aus :

Cement .

Gips . .

Terracotta

62, 478 . 175 84, 526

231

448

232

22

165

91

164

309—311

683

628—631

668—669

103—108 . . 683

150

684

684

323

322

361

629—631

182—183

183

. 177—182

261

183

61, 475 95—96 81, 518

Zinkguss ......

Baupolier-Taglohn . . .

Bauprojecte, Honorirung........

Bausand : durchwerfen . . . . 9, 12, 460, 463 11, 462, 463

5, 87

,,    erzeugen

,,    liefern . .

,,    sieben . .

,,    verführen

Bauschreiber-Taglohn Bausteine, verführen Bauträger, eiserne :

Bezugsorte, Gewicht, Typen, statische Berechnung und Tragfähigkeit 709, 710

Preis..........'.....257

versetzen .... i Bauvertrags-Formulare

257, 264 I Bauvicepolier-Taglohn ........

. . 708 { Bauvorschrieften und Beschreibung für

die Ausführung von Wärterhäusern . 673 . . 446 I Bauwerk, Faschinen . .

. . 368 I Bearbeitung des Bodens 375, 376 ¹ Bearbeitung, reine, von Bruchsteinen 78, 79 512 . .    99 i    von Bauhölzern . • . . 107, 534

178

167

Ballon-Elemente von Meidinger 309, 310, 311 Baluster von    Cement . .

,,    ,,    Kunstbeton

„    ,.    Stein . . .

,,    ,,    Terracotta

183

167

99

181

Baluster-Deckstein -Sockel .

99

. . .    12, 463

. . 25, 38, 43 . . . . 5. 87 22—25, 35, 43

Banddraht Bandeisen

Bandgesi Bandhacken . . . Bandsägen .... Bankbohrmaschinen Bankfusssteine . .

-Lehren mse . .

99

266

75, 505

84, 526

679

5, 87

13, 464—466

776

Seite

Bearbeitungsmaschinen für Holz . . 366—371 „    für Metall 371—387, 434

Bedingungen für Feuerversicherung 750—761 Bedingnisse für Arbeiten u. Lieferungen zum Neubaue eines Wohnhauses in Wien

676—682

671—676

Bedingnisse, Bau-.....

Behauen von Rundholz, Preis Tagsehichtenerforderniss Behälter für Chemikalien

Beisszangen........

Bekrönungen von Thüren aus Holz . . . 200 Belastung, zufällige :

für Deckenconstructionen 126, 127,130, 642

für Dächer......

Belastung, zulässige, von :

Baumaterialien ....

Dachgehölse .....

Drahtseilen......

Dübelböden.....

Eisensäuien.....

Hanfseilen .....

Holzdecken

Mauern.......

Wellblechdecken . . . gewalzten Traversen . . .    581, 709, 710

686—692 282—287

„ Berechnungsformeln

107

534

175

438

646

. . . 684, 685 . . . 646, 685

Beton-Pflaster, aufheben . . .

,,    „ hersteilen

Bétonstein-Dachdeckung . . Bétonirung, Anatysen ....

Biegmaschinen.......

Biegungsfestigkeit......

Bierbrauerei-Maschinen . . .

Bildhauerarbeiten......

Bilderrahmen, vergolden . . .

Binder-Arbeiten.......

„ -Taglolm.......

Bindermesser........

Bindespagat........

Blätterstab . ........

Blasbäige *.........

Blasinstrumente für Orchester Blechabfallrohre und Rinnen . . . Blecharbeiten, Diverse......

Seite . . . 6t, 475 . . 166, 194 . . 156, 167 . . 193—195 . . 382. 383

687

408—414

177—183

238

321—322

445

326

197

383

423

161—164

164

359

163

532

712-715

325

643

642

224

Beleuchtung, elektrische......

Beleuchtung, Ventilationserforderniss

,,    wegen........

,,    Versicherungsbeding, über 757

Beleuchtungsartikel, Abbildungen 276, 283, 286 Preis .... 275, 277—281, 284, 285, 287 Beleuclitungswescn Berechnung einfacher Holzverbindungen

und Dachcoustructioneu .... 644—645 Berechnung der Frachtkosten:

mit Eisenbahnen......

mit Pferdefuhrwerk ....

mit Schiffen.......

Berechnungsnormen, allgemeine :

für Bauarbeiten......

für Honorirung technischer Arbeiten 683 Berechnungsnormen, specielle :

für Gesimse......

für Hohlkehlen ....

Bergmännische Instrumente Bergsand, erzeugen ....

Besamung von Böschungen .

Besandung von Strassen . .

Beschlagen von Wägen . . .

,, von Werkzeugen u. Requisiten 324 Beschläge für Fenster, Jalousien und Spa-letlädeu

653

272—237

34—39

16—34

40—57

632-638

72—73

74—75

450

11, 462 14, 466 10, 461 322—323

mit Eisenblech.....

„ Schwarzblech ....

„ Träger-Wellblech 157, ---„ Weissblech . . . 161, 162 „ Zinkblech . . . 162, 163 ........... 163, 260

162

224

Blechattika

,, aufsätze (Syfons) . .

,, biegmaschinen . . .

,, blattornamente . . .

,, dach, altes abscheereri ,, dacheindeckung, Berechnungsnorm 637 ,, eindeckung, anstreichen Blecheindeckung mit :

Eisenblech, verzinkten .

Kupferblech......

Schwarzblech......

Wellblech.......

Weissblech . . . ...

Zinkblech.......

Zinkblechtaschen . . .

Blechfenster für Dächer . .

Keller . .

164

382

163

164

164

157

158

Blech fensterläden ,, ürmatafeln .

,, gesimse . ,

,, gitter . .

,, hängrinnen . • . . .

,, kessel für Abfallrohre .. lehren.......

156—157 157, 224 , 157, 161 157, 160 . . 15S 161—164 222—223

224

271

260

261

161

164

708

înesser

nägel

nieten

437

161

237

,, preise 156, 157, 158, 160, 224, 257, 265

,, scheeren .......

,, scheiben......•

,, sima.........

Blechrinnen ; anstreichen . .

„ herstellen . .

Blechrinnleisten zu Gesimsen Blechthüren ........

ßlechträger genietete . . .

Blechverschlüsse, Rollbalken Blei gewalzt, für Spengler.

Blei für Gläser ......

Bleibleche, Gewicht ....

Bleiröhren........

Bestimmung der Frachtkosten..... 16 Bleiverglasnngen......

Beton-Arbeiten 165—167, 193—195, 621—622 j Bleicherei-, Appretur-, Färberei- und

Druck-Maschinen ........

218—222

,, für Thore und Thüren . . 213—218 Beschotterung von Strassen

Besen..........

Besenstiele.......

Bessemer-Krampen ....

Bessemer-Stahl.....

Bestandteile : der Glocken . . . .318—319 „    von Thüren uj Thoren 199—200

„    eiserne für Kochherde . 239

9—10, 460—461 , . . . 446-447

447

446

257

379

164

163

164

160—163

163

223

257

224

164

226

708

363, 364, 719

227

,, -Fundirung „ -Kanäle . . ,, -Kunststeine ,, -Mauerwerk

41)0

. . 639 ’

. . 167 I Blindboden legen 165—167 Blindrahme gehobelte, hersteilen .... 204

82, 522

70, 165, 499 I Blindrahmen versetzen

207

777

Seite

Blitzableiter ...    .....

Blitzschiagschäden, Vergütung

Blitzschutzplatten......

Biockstufen.........

Biumengitter........

Blumenguirlande aus Terracotta .... 179 Blnmenornamente aus Stuck .... 180—181 Bobbinette-Maschinen . .

-Spitzenvorhänge

Bobinoir

Bockdachstühle . .

Bocklager, Gewicht

„ Preis............348

Bockpfettendach . . . 108, 110, 537, 542, 543 Böcke, Schneide- und Weinböcke . . . 322 Bodenrinnen, hölzerne, herstellen . . 139, 60i ausfüttern . . . 162

112, 114, 546, 552

Bodenthüren eiserne Bodentreppen . . .

Bögen v. Holz für Gewölbe u.

Bolzung..........

Bördel- und Sickenmaschine . .

Seite j

224, 225 ; Brettschindeldacheindeekung .... 148, 613 752 ;    „    Berechnungsnorm 637

. . 313 I Bretterverschalung, abtragen .... 101, 532 138, 598 !    *    herstell. 136-137, 590—594

. . 261 I Breymann’s forstl. Universal-Instrument -150 Briquette- oder Leclanche-Elemente . . . 309

Briquettpech............

396 Bronce, Mischungsverhältniss ....

235    Broneeguss,    verarbeitet.......

396    Bruehstoin,    erzeugen........

„    liefern..........

„    Gewicht und    Verführung    .    .    25

„    Zurichten bei    Ausichtsflächen

78—79, 512

Bruchsteingewöibe, abtragen .... 60, 474 „    hersteilen .... 65, 484

Bruchsteinmauerwerk, abtragen 59, 472—473 „ durchbrechen . . 59, 472—473 я    hersteilen . .63—64, 480—483

„    Schmatzen einbreehen 60, 473

Bi'uchsteinpflaster, aufbrechen ... 61, 475 „    herstellen

Brücken von Holz, abtragen .... 102, 533

Brückenbauarbeiten ..........145

Brunnen-Abbildungen „ -Ausflussrohr

„ -Ausgraben nnd Ausmauern . . 300

v -Bestandtheile .........

„ -Bohrer aus Gussstahl.....

„ -Deckplatten von Stein : liefern

versetzen 81, 519

193

317

. 318 10, 461

87

357

223

. . .    139, 601

Gurten 140, 602 8, 457—458 .... 384 . . 14. 466 . . 282—284 . . 284—285

191

Böschungen besamen .... Bogenlauiponbeleuehtung . . .

Bogenlieht Anlagekosten . . .

Bogenpressen........

Bogensägen .........

Bohlenrostgründungen ....

Bohren von Faschinenpfloeklöehern . 13, 465 „ Steiniöcheru

297

379

437

610

. 84—85 437, 445 . . 438

Bohrer

Bohrkugeln . .

Bohrmaschinen für Eisen..... 375 — 378

„    „ Holz

36Э, 370

436

Bohrratschen Bohrtische .

Bolzen . .

Bordüren zu Mosaikplattenpflaster . . . 174 ,    „ Parquetten

„    „ Tapeten .

„    „ Terrazzo .

367

84, 526

209

. 234

198

448

143, 607

296

445

94

-Fundir

-Grabungen . .

-Grand von stein

-Kranz.......... 142,    606

-Mauerwerk, aus Bruchstein    63,    480

„ aus Ziegel . . 69, 496 -Perpentikelstange -Kohr von Gusseisen .

„    „ Holz ..... . 140, 602

Buchdruckerei-Maschinen..... 404—405

Buchenholz, Gewicht.........19, 20

„ Verführung . . 19, 20, 34, 40 55

Buchenscheiter, Preis.....

Buchstaben: aus Messinggusi .

„    „ Stahl .....

„    n Zinkguss . . .

Bücher bei Feuerschäden Bühneneinrichtung bei Theatern . . 411—414

ung

641

. .    8, 458—459

92

321

296

Borsten-Handfeger......

Bottiche von Holz......

Bottle-Jaek, Flaschenzugwinde Boussolen für geodätische Arbeiten . 450, 451 „    „ Telegrafie

Boussolen-Instrumente .

Bramen der Mauerfngen Brandmauerthüre, eiserne Brandschäden, Vergütung Brauereimaschinen . .

Braukessel. Be wicht und Anlage .... 650 Brechungsfuge bei Gewölben

Brechstangen.......

Brennersäge............•- • 281 | Butzenscheiben . .

Brennholz.......

Brennholzsägen ....

Brettel-Jalousien ....

Bretter-Abtheil ungswände

„ -Menge zu einer Wagenladung

„ Preis.....

„ verführen . . .

Bretterdacheindeckung

321

440

311

450

79, 513

223

753

146

408—414

271

436

642

445

431

140

367, 428

235

210—211

C.

. .    271

761

368

446 -447

321

. . 227

Bretterhobelmaschinen

33 j Callaud-Elemente..........

..... 103, 106 ] Calculationen, Honorirung......

19—21, 34, 40, 55 j Calorifère, Abbildung........

147, 611 I Caloriscbe Maschinen........

Berechnungsnorm 637 i Cameron’s patentirte Dampfpumpen . . ....... 367 I Camin-Anlage............

309

683

250

341

650

778

Camine : für Gasheizung . .

von Porzellan . . von Thon .... für Fabriken, Anlage Preis

Seite I

256 i Centralluftheizung, Abbildung

Seite

250

Camine

246

248

Grössenverhältniss . 651 Kosten d. Anlage 219—251

. .    649    !    Centrirmaschine

. .    767    I    Centrumbohrer .

164, 170 Chambraras . . ■.......... 75, 505

Cilindrische Kessel

93 Circularsägen und Circularsägespindeln . 367

81 Civil-Techniker, Honorirung......

98 Classifikation der Bausteine......

des Erdreiches......

der Güter auf Eisenbahnen 34 „    „ beim Schiffstransp. 40

Collaudirung, Honorirung .

Colofonium........

Coaksofen .........

Compositionsbleiröhren . . .

Confections - Maschinen für Papier- und Holzstofffabrikation Consolen aus : Cement .

»    „    Gips . .

„    „    Stein . .

Terracotta

Caminaufsätze . Camindeckplatten von Stein

Caminstürz

Caminthüren eiserne, anstreichen .... 231 ,,    ,, ausbrechen . . 63, 479

.. liefern

198

223

Canäle, Norraalprofile .

Canäle aus Béton . . .

Canaldeckplatten von Cement, liefern . . 169 ,,    von Stein, liefern ...

„    ,,    ,, versetzen . .

Canaleinfassutigsstock von Stein, liefern

.,    „ versetzen 82. 520

. .' 258

Canalgitter von Gusseisen . . .

Canalheizung.........

Canalmauenrerk : von Bruchstein 64, 481—482 ,,    von Ziegel . .68, 490—495

,,    Berechnungsnormen . 616

Canalüberlegplatten : von Cement . . . 169 ,,    von Stein . .

Candelaber für Beleuchtung . .    . 275, 276

Candelaberkreuz......

Caneilirte Säule von Stuck Canellirung ritzen ...

Zinkguss . . . 261 . . . . . . . 84, 526

051

167

99

92

281

197

99

91

382

445

232

310

383

342—343

89

683

161

240

363—364

402-404

182

183

92

177—178

81

Capitale, versetzen . .

Carbol säure.....•

Carillon (Signal-Apparat) Carnissen von Holz . . Caryathiden : von Stuck Terracotta

193

305

235

197

„ versetzen . .

Consollager, Gewicht „ Preis . .

Constructionsangaben :

für Banlagen im Allgemeinen . 639—654

für Industriebauten.......657

für landwirtschaftliche Gebäude 659—663 für Wohngebäude . .

Construetions-Eisen . . .

Consultationen, Honorirung

Controll-Apparate ....

„ -Indicateure . . .

„ -Signalapparatc .

. -Uhren, electrische

357

348

655—657 84, 526

6S3

306

307

306

181. 182

331

Cassen, eiserne Cassetten herstellen in : Putz .... 78, 510 i ,, Stein..... 96

260

Cathedralglas . . .

Cavalier-Camine . .

Cemente, inländische . Cement-Bildhauerwaren

,, -Dacheindeckung, Häusler’sche . 159 -Friese .

246, 249 . 88, 100 182—183

., -Fussböden.........

,, -Platten..........

,, -Portland-, Preis......

Cementkalk, Gewicht, Preis ....

,, Verführung.....

Cementkalkmörtel, Erforderniss . .

,,    Preis......

Cementmasse, Holz- und Cementpapier . 193 Cementplattenpflaster, aufreissen . . 61, 475 ,,    herstellen . 192, 620

Cementstein-Gegenstände ..... 167—169 Centimalwagen............441 |

362

Creosot ........

Cultivator oder Grubber Cultivator, amerikanischer Expansions- . 430 Cyclopenmauerwerk

D.

429

65, 485—486

193

Dachanstrichmasse, Asfalt

. . 168 Dacharheiten aus Blech......161—163

. . 193 Dachbleche.......... 157, 160, 265

167—168 i Dachhodenrinnen von Holz, anfertigen . 139 .,    ,,    ., ausfüttern . 162

. .    88 ! Dachbodentreppen von Holz .... 137, 601

. 34, 40 Dachconstructionen, abtragen .... 102, 533 . . 530    ..    Belastung

Berechnungsnormen 637 Eigengewicht . . . 646 herstellen . . . 108—Î25, 132—135, 536—565 statische Berechnung.

644—645

s-

--

645

779

Seite

Dachdeckerarbeiten . . . 147—159, 611—618 Berechnungsnormen . . . Dachdeokplatten aus Béton Dacheindeckung abtragen, von :

Schiefer.........

Schindeln........

Schwarzblech......

verzinktem Schwurzblech

Weissblech.......

Ziegeltaschen ......

Zinkblech........

Dacheindeekung, neue, mit :

Astalt......

Asfaltfilz ....

Bretter.....

Dranitzen ....

Falzziegeln . . .

Glas und Gusseisen Gussstein .....

Steinpappe . . .

Stroh .....

Weissblech . .

Wellblech . . .

Ziegel.....

Zinkblech . . .

Zinkblechtaschen Dacheindeckung ropariren, von :

Schiefer..........

Steinpappe........

Ziegel..........

DacheiuJattung, abtragen . . .

hersteilen . .

637

167

. . 154, 618 101, 102, 533

156

156

157, 162 149, 150

157

159

.....149, 614

..... 147, 611

.....148, 613

152—154. 617—618

158

Seite

Dachwasserrinnen, von Blech .... 161—163 „    von Holz . . .    139, 601

Dachung oder Dachwerk, Inbegriff und Eintheiiung bei Feuerversicherungen ........... 751, 764—771

Dachziegel, eindecken . . 150—151, 614-617 ,, erzeugen .

,, Gewicht ,,    verführen .

Dämpfapparat für Futter Dampfdurchgangsventile und Hähne . . 290

Dampfhämmer.........• ...

Dampfheizung, Anlage und Grössenver-häitnisse „    Preis . .

Dampfkamine, Anlage .

„ Preis Dampfkessel

15, 470

27

27, 34, 40

380

652

255

649

767

159

156

158

159

148—149, 614 . . 147. 611 . . 157, 161

157

150—151, 614—617 .....157, 161

156

149

151

102, 533 137, 596

342—343

Einmanerung .... 69, 497 , Explosionsschäden 752—753. 760 Dampfkunstmühlen-Einrichtung , . 405—407 leitungsröhren von Schmiedeeisen 364

maschinen.......... 344—346

mühlen, Maschinen für . . . 405—407 motor

345

384—386

pumpen

schifftarife für Bangegenstände .

schiffschropper .........

Schornsteine, Grössenverhältnisse 649 Preis

40

417

767

Darren, Malz-

Dauer fertiger Objecte.....

Decimalwagen.........

Deckenconstructionen von Holz : abtragen .... hersteilen ....

Tragfähigkeit . .

Berechnungsnormen Deckenconstructionen v. Trägerwellblech 224 Deckengesimse (Stückarbeit) . Deckenscheiben für Gasleitung Deckenverputz, abschlagen . .

herstellen . .

Berechnungsnorm . . . 637

411

761—771

440-441

..... 102, 533

126-131, 568—584 . . 582. 643-614

637

197

280

Dacherker

Dachfenster von : Eisenblech ,,    ,, Gusseisen

,,    Weissblech . . . 161—162

,,    ,, Zinkblech......162

,, für Falzziegeleindeck. 153, 154, 618 Dachgehöize, anarheiten .... 108, 535—536

,,    vortheiihafteste Stärke . . 6l7    ,, versetzen . .

Dachgesimse von Holz . . • . 140, 602—603    ,, von Steinzeug

Dachrinnenkessel von Blech .... 162, 164 Deckraseniegnng . . .

Dachsanmhaken............161 Deckzargen von Stein .

Dachsaumrinnen von : verzinkt. Eisenblech 163 Demolirungsarheiten dos:

,,    ,, Weissblech . . . 161 Maurers......

anstreichen......164    Zimmermanns ....    101—102,    532—533

Dachschiefer, Gewicht......... 22 Demonstrations-Lichtmaschine

,,    Verführung..... 22, 34, 40 Densrnägel........

,,    eindecken .... 154—156, 618 [ Detail von Glühlichtlampen, Abbildg. . . 286

Dachstühle, abtragen....... 102, 533 j Detailpläne, Honorirung

,, Belastung....... 645—646

142

163

158

61. 476 . . 196

Decknägel Deckplatten von Cementstein

liefern

268

169

Stein auslösen ... 61, 475 93—95 81, 518

170

14. 466 . 97—98

59—63, 472—479

287

268

683

429

I Dingonaleggen .......

Berechnungsnormen .... 637 j    Dibbelmaschine, Rüben-

Eigengewicht..... 645—646    Differential-Ketten-Flaschenzüge    .    .    438—439

hersteilen . . 108—125, 536—565    Dillinger Blechlehre ...

,, statische Berechnungen . . 643 Dinamomaschine, Abbildung

Dachstuhlschrauben.......... 323    ,,    Preis . . .

Dachwasserabfallrohre von :    Diopter

verzinktem Eisenblech.......163    Donau-Dampfschifffahrfs-Gesellschaft    .    40—58

Weissblech............161    Donau-Rieselschotter und Sand

Zinkblech.............162    Doppelgewind-Gussstahlbohrer

Dachwasserabfallrohre anstreichen . . . 164 I    Doppelhafte für Glaser

430

708

287

284. 285

449

185

445

780

Doppelmühlen........

Doppelthüren, Tischlerarbeit .

,,    Schlosserarbeit

Doppelthüren-Bestandtlieile : vom Tischler ......

vom Schlosser......

Doppelthüren repariren :

vom Tischler......

vom Schlosser......

Seite

427 Eichene Bottiche und    Fässer

. . 200 Eierstab von Stuck ....

212—215 I Einbrechen ven Schmatzen . . . 59—60, 478 Eindeckung von Dächern abtragen aus:

Schiefer........

Schindel . .......

Schwarzblech.....

verziuktem Schwarzblech

Weissblech ......

Ziegeltaschen.....

257, 266 j __ Zinkblech.............

. . 309 I Eindeckung von Dächern neuherstellen mit :

. 352 i . . 359 I 266—267 148, 613

200

321

322, 441

216

199

211

197

202

21G—218

Drähte für elektrische Beleuchtung . . 287 »    „ Haustelegrafen . .

Luftleitungen . .

Drahtlehren Drahtpreise Drnhtschliessen zu Telegrafen Drahtseilscheiben......

307-308 . . 308

708

Drahtseiltransmissionen . .

Drahtstiften........

Dranitzeneindeckung ....

Drapperien........

Drehbänke für Drucker, Gürtler und Gelb-

giesser .........

„    „ Holzbearbeitung    371

„    . Metallbearbeitung .... 372

Drehhank-Bestandtbeile . .    ...... 373

Drehe г herze........

Drehungsfestigkeit.....

Dreiecksformeln......

Dreschflegel........

Dreschgarnituren .....

Dreschmaschinen : . . . .

Drillmaschinen......

Druck in Gasröhren .... Druckerei-Maschinen ....

Druckfes'igkeit......

Druckturbinen...... .

Dübelbaumschrauben .... Dübelbodendecken, abtragen .... 102. 533 .    herstellen 131, 582—584

Tragfähigkeit

. . 154, 618 101, 102, 533

156

156

157, 162 149, 150

157

159

Asfalt . .

Asfaltlilz .

Bretter .

Dranitzen Falzziegel Glas . .

Gusseisen Gussstein

Häusler’scher Cementmasse .... 159 Kunstschotterbétonstein

Kupferblech.....

Rasen ........

Rohr ..............147,    611

Schiefer ..... 154—156, 618

Schindel.........148, 612—613

Schwarzblech.........156,    162

verzinktes Schwarzblech .    156—157, 163

Steinpappe . . .

Stroh.....

Weissblech . . .

Wellblech .    .

Ziegel . . . , .

Zinkblech . . .

Zinkblechtaschen

582 i Eindeckung von Dächern repariren bei:

Schiefer . ............

Steinpappe...........

Ziegeltaschen..........

2..1

387

436

691

693

446

425

324

430—431

273

400—402 i . . 686 i 338—340

323

..... 149, 614

..... 147, 611

..... 148, 613

152—154. 617 -618

158

158

159

156

158

159

148—149, 614 , . . 147, 611 . . . 157, 161

157

150—151, 614—617 .....157, 161

158

Düngergabein

Düngergrubeorahmen von Gusseisen . . 258 Düngerstreuer

Dünger- und Rühendrillmaschinen .430 — 431 I Eindeckung von Feuermauern mit:

Dunstschläuche, hölzerne ..... 139, 601 j

Dunstschlauchaufsätze: von Blech . . . 164 j    Weissblech .

„    „ Steinzeug . 170 j    Zinkblech............

Durchbrechen von Mauerwerk ...    59, 472 j Eindeckung von Gesimsen mit :

Durchgangshahn von Steinzeug.....176' j verzinktem Eisenblech......

Durchlaufhähne, Ventile und Wechsel 288, 290 j Weissblech........ . . .

Durchspitzen kleiner Maueröffnungen 60, 473 | Zinkblech............

Durcbwerfen von Aushubmateriaie . 9, 460 ] Einfährtsplatten von : Cementstein . .

■    _ Sand...... 12, 463 ;    ,,    ,, Kunstbasalt . .

Kunstbeton . . Naturstein . . .

446

430

verzinktem Eisenblech

156

159

151

163

161

162

163

162

162

167

165

166

i:.

92

703—719 j

C-Eisen, Gewichtstabellen Edisors Lichtmaschine, Abbildung . . . 286 Egalisirdrehbank . .

Egge.......

Eichenholz, Gewicht ,, Preis .

Einfahrtsthore, ordinär Grössenverhältnis

Preis.....

gestemmte, vom Tischler . . . 200—203 212—218

Beschläge

647—648

141

372

429 Einfassungssteine für Schachte 18 i Einflügelige Thören vom Tischler •. 199—203 Beschläge...........212—218

166

103 ¹

,,    specifisches Gewicht .... 635 j Einführungs-Isolirrollen .

,,    Verführung . : . 18, 28, 34—40 j Eingeschliffene Thonhähne

Eichenhoizborduren zu Parquetten . . . 209 i Eingangsthore und Thüren,

Eichenholzhausthüre.......... 202 !

Eichenholzfussböden (Parquetten) . . 207 — 209 !

Eichenholzpiloten......... 143—144 Einheitspreise, allgemeine

Eichenholzscheiter, Brennholzpreis . . . 146 I Einlassen eines Brunnenrohrstiefels 142, 607

Tischlerarbeit

Schlosserarbeit

309

176

199-203 212—218 . 1—451

781

Ein'attmig von Dächern:

abtragen......

hersteilen.....

Seite :

Eiserne

Seite-. . . . 258 . . 292—294

Ablauftöpfe . . .

Aborteinsätze . .

Abortschläuche Ansehlagwinkel .

Fensterflügel, -Läden tt. -Rahmen 223

Futtermnscheln........259

Glocken ......

Jauehenrinnon .... Kanalverschlüsse . . .

Kassen.....

Kellerlochgitter .

Klammern . . . ,

Monumente . .

Nieten . ... .

Oefen......

Pilotenschuhe . .

Schliessen ....

Schneerechen . ,

Schrauben ....

Stiegen.....

Winkel......

Bau bestand theile, ausbrechen ....

versetzen .....

Eiserne Träger : genietete ,,    ,,    gewalzte . .

„    ,,    Preis ....

zu Tramdecken . .

.    .    .    102,    533

.    .    .137,    5915

Einlegen von : Faschinenbauwerk . . 13—14 ,,    ,, höiz. Wasserlgsröhren . .

Einrammen von Piloten . . .    144—145, 009 j

Einrichtung von Telegrafenanlagen 302—316 Einsehläger

Einsätze für Aborte von: Gusseisen 292—291 „    „    „    „ Steinzeug . . 171

Einsätze von Chamotte für Oefen .... 173 Einsetzen von    :    Brunnenröhren

,,    ,, Rastschliessen ...    84, 525

Eiten, Gewichtstabellen ...... 703—719

,, Preis en gros . . .

,, en detail.....

,, specifisches Gewicht

Eisenarbeiter, Taglohn......... 5

Eisenbahnfrachtsätze f. Bangegenstände    34—40

Eisenbahngesetze........

Eisenbahnschienen für Bauzwerke :

Gewicht...........

Preis, unverarbeitet.....

verarbeitet.........

Eisenbahnschlagkrampen . . ...... 446 |    ,,    ,,

Eisenbauconstructionstheile,    I Elasticitätsmodule.....

ausbrechen.......... 63, 479 Electrische Beleuchtung . .

83—84, 523—526    ,, Telegraphie . .

......    708    Electroiden    für    Bogenlampen

....    160,    265    Elemente    für    Haustelegraphie . . . 302—312

Elypsenformeln......

Englische Aborte :

Abbildung.......

aufbrechen .......

247—248    liefern . •...... .

Eisenbunddachstühle, hersteilen 120—121, 563 versetzen.......

„    statische Berechn. . 645 Englische Bohrratschen . .

Eisendraht, Preise en gros....... 257    ,,    Gummitreibriemen

„    в - detail...... 266    ,,    Lehre für Draht, Blech und

Eisenfenster, ausbrećhen...... 63, 479    Bandeisen.......

я    liefern........ 223, 258 |    ,,    Lochmaschinen    . . . . . .

„    versetzen....... 83, 524 i    ,,    Münzen.........

Eisengeländer, liefern......... 222    !    ,,    Nnthstossmaschinen . . .

„    versetzen...... 84, 526 i ,, Schraubenschneidmaschinen

Eisengitter, ansbrechen...... 63, 479 i ,, Shapiugmaschinen ....

„    iiefern.......... 223 i Englischer Gussstahl...... . .

„    versetzen . 83, 84, 523—524, 526 | Enthülsungsmaschine für Klee . , .

'Eisengitter für Luftheizung......251 j Entrée-Thürtaster ....... • . .

Elsenmonteure, Taglohn........ 5 1 Entwässorungspumpen.......

Eisennägel.............. 268 j Entwerthung fertiger Objecte . . . 763—771

Eisenstifte............... 267 { Entwerthungscoefficient...... 761—763

63. 479 Î Erdanschüttnngsarbeiten . . 9—10, 460 -461 aufstellen od, umsetzen 85, 527—528 j Erdarbeiter-Taglolin

,, liefern..... 239—240, 247 —248 ! Erdarbeiten

Eisenpfähle zu Gründungen...... 640 j

Eisenrechen ..........

Eisenröhren, Anwendung bei Gründungen 640 ,,    Gewicht

,,    Preis . .

Eisensänlen, auslösen ,,    liefern

,,    Tragfähigk. u. Gewicht    712—715

.    .    84.    526

.    .    63,    479

versetzen .......

Eisenblech, Gewichtstabelle

B Preis.....

Eisenblech-Dacheindeckung,

abtragen .....

hersteilen . -    .

Eiscnb lech-Kochherde Eisen blech-Reguliröfen

Eisenöfen, abtragen

257

437

140

259

306

258

140

257

263-266

698

629

719

257

323

..... 156, 162

. . . 156, 162—163

247

716—718 364—365 62, 678

Eiserne

1111

259

271

239—210 . . 323 . . 323

164

268—270

259-260

4 37

62—63, 478—479 83—84, 523—526

A.7

. . 709—710 • 257 . 581

684

282-287

302

283

(196

293

63, 478

294

84, 526

436

. 360

708

379

720

374

. 380 . . 373 . . 265

426

304

441

,, versetzen . . . . Eisenthüren, ausbrechen . . .

liefern.....

versetzen . . . .

Eisenwaren

6    15, 456-472

,, Berechnungsnorm ...... 632

416 i Erdaushebung, bei Brunnen . . . .8—9. 459

7, 456

,,    in Fundamenten . 8, 456—457

Erde, auf- oder abladen, planiren . . 9, 460

Erdfarben......

258 Erdreichklassificirung

in Maasen

624

6, 456

639

16

223

34

. . 83, 524 . . 257—271 I

40

782

Seite

405

Seite

Erd wuchs-Fahr ikations mascki ne Erhaltungskosten fertiger Objecte . . . 761 Erker von Holz ....

Eschenholz, Gewicht und Verführung 19—20

Estrich abtragen........

,, hersteilen.......

Etrurische Verzierungen .... Excelsior-Schrottmühlen ....

Exhaustoren..........

Expansions-Cultivator.....

Expertisen, Honorar......

Explosion bei Dampfkesseln, . .

14z

272

15, 471

61, 476 196, 623

198

433

387

430

. ... 683 ■ . 752-760

Feilkloben

Feld- und Schiessstättenglocken .... 312 Feldmess-Instrumente Feldschmieden . . .

Felsenklassificirung . . . . Felsonsprengung, in Massen

436

383

6, 456-457

in Fundamenten . .

223

Fenster, eiserne, -Flügel

,,    ,, Dachboden- 158, 161—163, 258

,    ,,    Koller-......

,,    ,,    für Stallräume    . .

Fenster, hölzerne, vom Tischler . . 203—201 ,,    ,,    Beschläge

,,    ,,    Grössenverhältniss . 647—648

,,    ,,    Lichtmaas . . .

,,    „    reinigen . . .

,,    ,,    verglasen . . .

Fensterbalken, vom Tischler .

,,    Beschlagtheile .

,,    ganzes Beschläge .... 221

Fensterbestandtheile, Tischlerarbeit 203—206 Schlosserarbeit 218—219

223

253

85

226—227

206

219

Fensterbloi Fensterbretter, ausbrechen ,,    hersteilen

226

F.

62, 478 204 —205

,.    versetzen...... 83, 523

Fensterflügel und deren Theile, hölzerne 205 ..    eiserne . 223

Fabriks-Eisenarbeiter, Taglohn ,, -Schornsteine, Anlage .

Preis .

Fensterfriese, aus Cemont . .

aus Terracotta .

183

649

767

,, -Uhren

,, -Fenster, eiserne...........

Fabrikonversichcrung, Bedingung .... 757 Façaden, anstreichen ,,    Verputz .

,,    Weissigung

Berechnungsnormen . 631—635, 638

328

223

. 230—212, 233 70-78, 500—511 . . 80, 516—517

Fensterglas Fenstergitter, ausbrechen ,,    herstellen

,,    versetzen

Fensterläden, gehobelte ,,    verstemmte

beschlagen

. . 179

226

63, 479

223

83, 523 141, 606

221

Fachnägcl

Façonguss.......

Fällen von Holz ....

Färbelung.......

Färberei-Maschinen . . Fahrbare Kastenspritze . Falz ausarbeiton, in Holz

268

259

. .    15, 470

80, 516—517 . . 400—402

412

139, 601

,,    ,,    in Thürstöcken .... 141

Falzbürsten, einrammen . 114—145, 609—610 ,,    spunden . . .

Falzbürstenschuhe.....

,, maschinell für Spengler

,, Verkleidungen.....

,, ziegeleindeckung 152—154, 158, 617—618 Faschinen

139, 601

22 •

382

199

erzeugen........13, 464

bauwerk einlegen . . .13, 465—466 ,, pflöcke bohren und erzeugen 13, 465 Fasettenziegoleindeckung .

Fässer von Holz.....

,, von Steinzeug . .

,, Kubatarsbereehnung

Fassnieoen........

Fasspipen........

Fassreifeisen......

Fassschaufeln......

Fatschen ziehen.....

Federdraht und Stahl . .

Federhämmer.....

Federzirkel.......

Fehlbodenlegnng.....

Feilen..........

Fensterp lachen Fensterrahmen, eiserne, liefern .... 223 ,,    ,, versetzen . 83, 524

Fenster-Reparaturen vom Tischler . 205—206 ,,    „ Schlosser . . . 222

Glaser .... 226

236

Fensterscheiben von Glas

,,    von Weissblech ....

Fenstersteine (Gewände), ausbrechen 62, 477 ,,    liefern .

„    verputzen

,,    versetzen

Fensterstöcke von Holz,

226

164

98

84, 525 81, 520

ansbrechen . . . 62, 477—478 liefern ....    140, 603—604

versetzen . .

Fensterstöeke sammt Flügeln, vom Tischler .

82, 522

203—204 vom Schlosser . . . .220-221

159 ! Fensterstocktheile herstellen 321 Fonsterparapete aus Cement 175—176 i    aus Terracotta

697 Fensterverdachuegstragsteine

270

289

. . 75,

126,

tpa O! £*• ОЭ bC O' Di

I^CiWaCiO-Ü' *7 -4 I- Ci Üi c;

204

182

179

aus Cement . . 182 aus Terracotta . 178 ans Zinkguss . 183

......313—314

..... 686—692

...... 684—685

Fernsprechapparate . . Festigkeits-Berechnungen Coefficienten Fottkalk, Erzeugung und Preis ...    15, 471

Gewicht ............f~"

Fettkalkmörtel, Erforderniss .... 530—531 Preis

87—88

783

Seite

. . 231 Formeln zur Berechnung von:

Holzdeokenconstructionen . . . 643—644 Kesselanlagen

Körpern nach Fläche n. Kuh.-Inh. 696—697 Kreisen und deren Theilen . . . 695 -696 Mauerstärken . . .

Pferdefuhrwerk . .

Piloteneinrammang

Polygonen.....

Schindelerforderniss

Sehnenvierecken und Trapezen . . . 695

Tagfuhren......

Wagenfrachtladungen hydraulischen Widdern

748, 752 Formulare, Baubehördliche .... 668—670 Baubeschreihung .... 671—673 Bauvertrag Bedingnisse

,,    Gesuch um Baubewillig. 668—669

,,    Gesuch um Benützungsbewil-

20—21    lignng eines Neubaues . . . 670

,,    Verführung    . . . 20—21,    34, 40    Forstliche Messinstrumente    ......

,,    Preis...........103    Fortdauer der Versicherung    nach Scha-

Figurale Glasarbeiten, Abbildung . . 228, 229    denfällen............

Preis...... 227 j Fortläuter, elektrische.........

pneumatische........

Feuereimer, anstreichen . .

Feuerkitt.........

Feuerlöschspritzen.....

Feuormauerschliessen . . . Feuermauereindeckung mit

verzinntem Eisenblech . 163 :

. . 161 I . . 162 I

Weissblech Zinkblech Feuerschäden, Erhebung .

,,    Ersatz . .

Feuersicherer Anstrich . .

100

442

323

650

641—642

17

144

753

755 i

695

232

613

260

Feuersichere Kassen

Feuerungsanlagen......... 648—650

Feuerversicherungs-Anstalten .... 746, 747 -Antrag

-Bedingungen . . 750—761 -Polizze . .

,,    -Vorschätzung .... 749

Feuerwehrsignalapparate . .

Feuerwehrstation, elektrische Fichtenholz, Gewicht . . .

. . 748

312

17

28

347

679

676

450

757

303

Figuren, in Stuck...........198 j ,, p

,, von Zinkguss....... 261—263 j Fournirsägen

Figurenschlichten bei Sand und Schotter 9 Frachtbriefstempelgebuhr . ,

Figurensteine............. 89 Frachtgespann, Ausrüstung . .

Filterplatten.....•........174    ,,    Taglohn . . ,

Filzdacheindeekung..... 148, 149, 614 Frachtkosten, im Allgemeinen

Firmatafeln..............271    ,,    mit Dampfschiffen . . . 40—58

Firstpfettendach..........109, 510    ,,    mit Eisenbahnen .... 34—39

Firststeine von Kunstbeton.......167    ..    mit Pferdefuhrwerk . . 16—34

Flacheisen, Gewicht . . .

,, Preis..............

Flachs-Spinnerei- u. Weberei-Masch. 398—399

Flachstahl .....

Flachswerg ....

Flachzangen ....

Flächeninhaltsformeln Flächenmasse : Wiener und metrische Vergleich

,,    verschiedener Staaten . . 723

Flammsicherer Anstrich Flammenanzahl ....

Flangenhähne .....

Flangenrohre .....

Flaschenzüge .....

Flasehenzugwinden...........440

Flechtwandverklätschung, abtragen . 61, 476 heisteilen 196, 623 Flüssigkeitsmasse von Blech und Zinn . 441 F lussb e t träumun g Flusssand, Preis

Flussschottermateriale verführen . .    13, 464

Föhrenholzpreis

Form des Volta’sehen Lichtbogens . . . 283 Form von Mauerverkleidungsplatten Formeln zur Berechnung von:

Bauwerthen .........

Dachconstruetionen...... 644—615

Dreiecken........... 693—694    ,,    verbrämen.......79,    513—514

Dübelböden-Tragfähigkeit..... 582    ;    ,,    vergiessen mit    Asfalt....    194, 622

Eisenträgern, gewalzten .... 709—710    ,, verkitten..........80, 518

Elypsen.............. 696    ,,    verstreichen......79,    513—514

Festigkeit........... 686—692 Fugleisten anfertigen....... 137—595

Gasrohrleitungen.......... 273 Fundament-Abscheidung mit Asfalt . 194, 622

Gesimsen und Hohlkehlen .... 73, 75 !    ., -Aushebung..... 8, 458—457

Gewölbconstructionen..... 642—643 I ., -Bruchsteinmauerwerk . . 64, 481

703—705

266

326

438

693—697

721—722

232

272—274 !

176

716

438—440

12, 13, 463, 464

88

. 172

762

315

367

57

445

16

381

Fraismaschinen......

,,    Windschaufeln

Franzosenschlüssel.....

Freistehende Bohrmaschinen Frictionskuppeiung, amerikanische . . . 350 Frictionsschmiere ....

Friedrichs Dampfmotor . .

Friese für Fussböden aus :

Cement ....

,,    .,    Eichenholz . .

,,    ,,    Kunstbeton . .

,,    ,.    Marmorcement.......168

Friesstücke in Thüren neu einsetzen 202, 203 Friesverzierungen aus Cement

708

360

435

446

436

377

362

315—346

168

209

166

168

aus Terracotta .... 179

Fronteingerüstung Frühstückofen . .

Füllmaterial für elektrische Batterien . 311 Füllmauerwerk, trockenes Füllöfen und Sparherde Füllung der elektrischen Elemente . . . 309 Füllungen und Cassetten in Putz . . 78, 510 Füllungen in Thüren neu einsetzen . 202, 203 Fugen, auskratzen Dimension

86

210

63, 480 247—248

61, 476

632

784

Seite

Fundament-Mauorwerk für Maschinen . .

,, -Pfeiler bei Gründungen . . . 640 -Ziegelmauerwerk ....    67, 489

Fundamentgruben, Bolzen ...    8, 457—458

Wasserschöpfen . . 8, 458 224, 225 414—416

69

Seite

Gaserzeugung aus Rückständen . . . 414—417 ,,    aus Steinkohlen . . . 275, 417

Gasflammenerforderniss in Räumen . . . 272 Gasgirandolen .

Gasheizung . .

278

. . . 255—256 Gasinstallation, Bestandtheile . . . 275—281 ..    Preis per Flamme . 275, 417

Funkenfän

Fuselölgaserzeugung.......

Fuss in Meter, Masstabelle.......721 ; Gaskraftmaschinen

,,    ,, Reductionstabelle .... 723 ; Gasleitung, constructive Angaben . . . 274

Fussböden, gedielte, abtragen . . . 101, 532 Gaspreise, ans Oelrückständen ,, herstelien gewöhnliche 135, 586—590    .. aus Steinkohlen.

,, bessere, für Wohnräume .206—210 Gasröhren von Eisen, Gewicht 365, 716—718

,, repariren......

Fussböden, gepflasterte, aufheben

ger

416

275

„    „    ,. Preis .... 264—265

j Gasrohrschneidkluppen.........435

60—61, 474—475 , Gasständer (Werkstattleuchter) Gebäude-Inventarisation . . .

193, 621—622 '• Gobirgsschotter .......

. . 194, 622 I Gofässwände, Festigkeit . . .

. . 192, 619 ! Gehwege herstelien.....

.... 190 j Gehwerke für Uhren.....

. . 192, 619 i Geländer von Eisen, liefern .

192, 619 I Geländer aus Terracotta .

192, 619 j Geländerplatten von Stein 198, 624 ! Gelbgiesserarbeiten . . .

192, 61Э i Gelbkupfer .......

. . 207 ! Geldschränke, feuersichere . . 207 I Gemauerte Sparherde . .

207—z09 I Gemischtes Mauerwerk . .

. . 207 i Genietete Blechträger . .

•. 209—210

278

667

Fussböden, gepflasterte, herstelien aus :

Л sfalt .....

Béton......

Cementplatten . .

Holzstöckeln . .

Kehlheimerplatten Kunstbeton . . .

Natursteinplatten Steinzeugplatten .

Terrazzo ....

Ziegeln.....

Fussböden, Brettel- .

,,    Kapuziner-

,,    Parquetten-

„ Tafel- . .

,,    Polsterhölzer    für    ....    136,    590    j    Geodätische Instrumente ....

81,    525    i    Geometer, Honorar .......

. .    86    j    Geradscheeren für Spengler . .

repariren........ 209—210 J Gerüstherstellungen......

,,    Berechnungsnorm    ......    637    ]    Gesenke............

Fusspfnnde, Vergleichungstabelle .... 725 | Geschmiedete Nägel......

Fussstein für Bänke.......... 99 Gesetzliche Bestimmungen f. Bauten 629—631

Fussstreifeisen und Rost....... 224 j ,, Masse u. Gewichte in Oesterreich 721—724

Fusstaster............... 304 Gesimse, Berechnungsnorm . . . 72—75, 634

Fusstritte bei Thüren, herstelien ....    199    „    gemauerte ....    70—76,    500—506

repariren ....    202    „    von Cement .

„    „    Holz . .

„    „ Stein ... 90, 91, 96, 98. 99

„    „    Terracotta........

„    „    Zinkguss

„    „    Zinkblech

. vergolden...........—

Gesimseindeckung mit: verz. Eisenblech . 163 „    „ Weissblech . . . 162

„ Zinkblech.... 162

verputzen reiben .

Fusstritt-Bandsägen

,, -Bohrmaschinen . . ,, -Drehbänke .... Futter bei Thüren, repariren

185. 194

692

186—187

328

222

166

36S

377

371, 372, 387 .... 202 ,,    ,,    .. zu einem Steinstock 204

Futterbarren von Holz, ausbrechen .    62, 478

liefern . . . 139, 600 versetzen . .    84, 525

,.    aus Stei

Futterdämpfapparat Futtermauerstävkeu . . Futtermusckeln, liefern

versetzen

nzeug

175

433

642

259

82, 521

versetzen ...    84, 526

Gesimshängplatten von Stein anslösen........

181

96

317—320

317—318

260

239

70

257

448

683

. . 383 . 86-87

433

268

. . . . 182. 133 .    140, 602, 603

]>o

260—261

162—163

233

61, 475

G.

446

liefern..... .....

versetzen ..........

Gesims- und Schrupphobel . . . .

Gesimsstirnbleche........

Gesimstragsteine von Cement . . „    „ Gips    . . .

„    „ Stein . . .

96

8i, 518

445

162

. . 182

183

Gabeln für Heu und Dünger

Gabelschliessen......

Gärkeller-Einrichtung bei Brauereien .    410

Gainzen, ausbrechen . . .

eiserne, liefern , hölzerne, liefern versetzen ...

323

63, 478

257

.    92

„ Terracotta . . 177—178

Gaisfüsse Ganzgut-Trottoirpflaster Gardner’s Rübenschneider Gasbeleuchtung.....

139, 600 84, 526

446

188

Gesimsziegel Gespann für Frachten Gespundete Schrottwand . . .    145, 146, 610

Gespunst.......

Gestättensand.....

Gestein zum Kalkbrennen Gestemmte Thüren . . .

Holzwände .

37

5, 455

. 326 . 185

471

. . 432 ¹ Gestellschrauben 272—281 I Getreidemäher

. 200-202 . 210—211

270

785

Seite

425—426

Getreideputzmühlen Getreidescheuern Getreidesiebe . . .

Getreidesortircilinder Getreide, Ertrag und Gewicht .... 662—663 j Gesuch um Baubewilligung

я „ Benützungsbewilligung . . . 670 Gewächshäuser, Grösse und Anlage . . . 659 Gewände von Stein aushrechen . . .    62, 477

liefern

verputzen . . .    84, 525

versetzen . . 81—82, 520

662

446

426

668—669

92,    98

Gewalzte T

Anwendung bei Holzdecken 129—130, 581 Bezugsorte, Dimensionen, Gewicht, Tragfähigkeit, Typen .... 709—710

Preis...............257

Gewerbliche Anlagen, Versicherungsbe-dingungeu für .

Gewichte, Vergleichung Gewichte (Wag-) . .

,, speciflsche .

Gewichtseinheit . . .

Gewicht von : Ankerplatten, gusseiserne 358 .    . Basalt

raversen :

757

724—725

441

698—702

725

Gewicht von: landw. Maschinen . .424—433

Pappelholz Porphyr Pulsometer Quarz . .

Quarzsand

Regulirfüllöfen . . . 247—243 Riemenscheiben 350, 351—352 Sand ....

Sandstein . .

Schotter . .

Stein, gemetzt Stiegengitter Tannenholz .

Thonstein . .

Tiegel . . .

Trägerwellblech . . • . . 224 Waschkesseln...... ~~

26

21

23

385

23

25

24

25, 26 25, 26

20, 21

222

•j;

27

650

22

18

650

Braukesseln .

Bruchstein .

Buchenholz Calorifères .

Calorischen Maschinen . . 341 Cementkalk Dachconstruction .... 646 Dachziegel Dachschiefer

Dampfkessel.......—

Dampfmotor, Friedrich’s . 346 Drahtseilscheiben . . . . 352 Drahtseiltransmissionen . 359 Eichenholz .

Eisenfenster Eisenthüren .

Erdreich . .

Eschenholz Fenstergitter Fichtenholz Frictionskuppelung . . . 350 Füllsparherde Gaserzougungsmaschinen 416 Gaskraftmaschinen . . . 341 Girardturbinen . . . 338—339 Gittereisen . .

Glocken .... Glimmerschiefer Gneis . . . - .

Granit ....

Grünstein . . , gusseisernen Muffenrohren 365 Riemscheiben 350 Säulen . 712—715

25

19. 20

251

22

342

18

223

223

26

19, 20

222

20, 21

247

227

320

22

23

22

22

Hanfseilen Holzdecken Holzbearb.-Maschinen 366—371 Kalkstein . . .

Kalktuff . . .

Kassen, eiserne Kiefernholz . .

Kochkesseln . .

Lärchenholz . .

Lehm ....

Lindenholz . .

325

127

23

24

260

20, 21

650

19

26, 27

20 I

„    „    Wasser ....

„    „ Ziegeln .........

Gewichtstabelle über: Bleiröhren 363, 364, 719

„    „ C-Eisen.....711, 716

„ Eisenbahnschienen. . 719 „ Placheisen . . . 703—705 , Flangenrohre .... 716 „ Frictions-Kuppelung . 350 „ Gusseisenröhren . . . 716 „ Gusseiserne Kugeln . 719 „    , Lager .... 357

„ Lagerböcke 357, 358 „    „ Säulen . . 712—715

„    Kupferröhren .... 718

„    Blech, Bandeisen und

„    Winkeleisen . . . 706, 707

„    я Winkelräder . . 352—357

Gewölbe, verputzen........78, 510

„ mit Asfalt überziehen . . 194, 622 Gewölbmauerwerk,    abtragen ....    60, 474

я    herstellen aus Bruch

steinen . 64—65, 483—484 B    hersteilen ans Quader

steinen . 66—67, 487—489 я    herstellen aus Ziegeln

69—70, 497—499 B    Berechnungsnorm. 633—634

.    Stärke.......642

. . 19, 20

ЛЗО

.16

709—710

786

Seite

Gewölbschalbogen von Holz .... 140, 602 Gewölbschliessea Gewöibstücke aus Cement für Canäle . . 169 Giessblei .....

Gips und Gipsmörtel „ -Verputz . . .

Girandolen für Gas Girardturbinen . . .

Gitter топ Eisen, ausbrechen ... 63, 479 „    „    „    liefern

-    .    „    versetzen .... 84, 526

323

161

88

196

278

338

222, 223

Grössenverhältnisse im Allgemeinen für: Feueru ngsanl agen

Gewölbe.....

Gründungen . . .

Heizanlagen . . .

Industriebauten .

Mauern.....

648—650 642—643 639—611 650—652 657—658 641—642

Neben- und landwirth. Bauten . 659—663 647—648 652—654

Thüren

Gitter    von Holz . .    .    .

,,    für Kanäle .    .    .

,,    ,,    Luftheizungen

,,    aus Zinkguss

Gittereisen, ungarisches Glasätzerei, Abbildung .

Preis . . .

211

258

251

261

. 264

229

Glasanstrich

Glasarbeiten

227

231

Ventilation.......

Wasserbedarf......

Wohngebäude......

Grubber oder Cultivator . . . Grubenhobelmaschine ....

Gruben-Instrumente.....

Grubenkalk, Gewicht ....

,, Preis......

Grubenkalkmörtel, Erforderniss Preis . . .

654

655-657

429

371

450

530

87

530

88

226

„ Berechnungsnormen .... 638 Glasdacheindeck Glaserhammer .

Glaserkitt . . .

Glasertaglohn .

Glashalter zum Manometer . .

Glashäuser .........

Glasfirmatafeln.......

Glasirte Steinzeugröhren . . .

Glasmalerei und Bleiverglasung Glasschalen zu Gaslustern . .

Glasthüren.........

Glaswände ...    .....

Gliederungen in Mörtel...... 76, 506

Glimmerschiefer, Verführung u. Gewicht 22 Globen für Planscheiben Glocken aus Gusseisen u.Gussstahl,Gewicht 320 Preis . 259

ung

159

445

226

291

659, 766

271

169

227

281

200, 201

211

,,    ,, Legirungen . . .

,,    für Uhren . . . . . .

Glockengiesserarbeiten ....

Glockengöpel........

Glockenseile.........

Glockenzüge, gewöhnliche . .

„ feinere .....

Glühlichtanlage, Kosten der . Glycerinfabrikationsmaschinen Gneis, Gewicht und Verführung . . .

Göpel................

Göpelbetriebs-Wasserleitungen . . . .

Göpel-Dreschgarnitur........

Gramme’s Lichtmaschine.......

Granit, Gewicht und Verführung . . . Granitpflastersteine.........

318

330

317—320

424

325

316

234, 307

405

23

424

299

425

286

22

184

Granitpflasterungen, ordinär

190

bei Strassen . . . 187 bei Trottoirs . . . 188

Granit-Randsteine Granitsteinmetzarbeiten Grat- oder Firsteiudeckung m. Falzziegel 154 „ Hohlziegel 151

184

100

1)    П    1)

Grasmähmaschinen ....

Greifzirkel........

Grenzsteine.......

Griechische Schriftzeichen ■Grössenverhältnisse im Allgemeinen für: Dachconstructionen Deckenconstructionen Fenster......

437

99

742

644—647 643—644

Grubenlatten Grubentheodolith Gründungen . .

Grünstein, Gewicht und Verführung . .

Grundbau bei Strassen.........

Grundlage bei Strassen hersteilen . . . Grundlagen der Feuerversicherung . . . 750 Grundpfähle, abschneiden u. einrammen

144—145, 609

,,    herrichten . 143—144, 607—609

Grundrinnen von Kunstbasalt Gummilösung als Adhäsionsmittel . . . 362 Gummitreibriemen .....

Gurten für Maschinen . . .

,,    ,, Traggefässe . .

Gusseisen-Bleche, Gewicht . Gusseisen-Bautheile,

ausbrechen ......

versetzen.......

Gusseisen-Dacheindeckung . Gusseisengegenstände liefern u. zw. :

Ablauftöpfe 1.........

Aborteinsätze.........

Abortschläuche........

Bautheile, kleinere.......

Brunnenrohre ....

Fenster...... .

Futtermuscheln . . .

Geländer.......

Glocken.......

Jauchenrinnen ....

Kanalverschlüsse . . .

Kochherde......

Küchenausgüsse . . .

Oefen........

Pissoirmuscheln . . .

Rohre........

Säulen.......

Seiher ........

Transmissionen . . .

Ventile.......

Wasserlaufmuscheln .

Wendeltreppen . . .

Gusseisenglocken, Gewicht ,,    Preis .

Gusseisenkugeln, Gewicht Gusseisenrohre, Gewicht . . . 365, 716, 717

,,    Preis.........

Gusseisensäulen, Dimension, Gewicht und

Tragfähigkeit . . . 712—715 Preis.........Г“

450

450

639 -641

22

184

165

360

360—362

326

708

62—63, 478—479 83-85, 526—528

158

258

292, 294

257

. . 259

296

223, 258

259

222

259

258

258

239—248

292

239—248

292

365

258

291

348—358

290—292

292

259

320

259

719

365

787

Seite

Seite

Gusseisentransmissionen,Gewichtstab. 348—358 j Hanf-Garn........

,, -Gurten.......

,, -Riemen .....

„ -Schläuche ....

„ -Seile ......

,, -Werg......

, . 264 Ilm {'-Spinnerei-Maschinen , . 320 Hanf-Weberei-Maschinen , . 259 Hanselbank ......

, . 159 Haube bei Glocken . . .

, . 683 Hauptbühnen-Einrichtung bei Theatern . 422 Hauptpolier, Taglohu . .

Hauptgesimse in Zinkguss Hauptgesims-Consolen aus Cement . . . 182 ,,    ,,    ,, Terracotta 177, 178

65, 485 Hausaingangsthüren, Tischlerarbeit ... 201 Schlosserarbeit . . 215 ....... 494-495

Gussglas-Dacheindeckung ,, -Verglasung . . Gusssachen, modellirte Flussstahl, Preis ...

,,    „ Preis . .

■Gusssteindacheindeckung . . . Gutachten, technische, Honorar

II.

Hackelsteinmauerwerk

Hacken.......

Häckselschneider . . Haferquetschm üblen .

326

158

226

253

265

708 !

446

432 Hauskanäle, Wiener 432 Hausnummer anstreichen . . . Hähne, für gusseiserne Rohre, Dimension 717 Haussignalapparat, elektrischer

,,    ,,    Bleiröhren........ 289    Hausteinmauerwerk

,,    ,,    Manometer.........

„    ,,    Springbrunnen.......

,,    ,,    Spritzen..........

,, säurefeste von Thon......

Halbsolintafelverglasung........

Haley’s Schraubenwinden.......

Hämmer, Dampf-...........

,, Feder-............

,, Glaser- ...........

,, Hand-............

,, Maurer-...........

,, Sattler-...........

,, Spring-...........

,, Tischler-...........

„ Vorschlag..........

Hängarme für elektrische Beleuchtung .

,, Gasbeleuchtung.....

,, Ligroinbeleuchtung . . . 279

Hänggerüst ......

Hängeisen für Bauzwecke ,, bei Glocken Hänglager, Gewicht . .

Preis . . . .

362

362

326

325

326

398

399

322

318

260

231

315

65, 485

292 Hausthore, neue, Tischlerarbeiten . . . 201 291    ,,    „ Schlosserarbeiten . . . '215

291 Hausthor-Beschlägtheile . . .

,, -Glocke.......

,, -Reparaturen, Tischler

212

176

226

316

410

202

Schlosser .... 216

,    ,, -Taster . .

381 I Hobellochmaschine .

445 ! Hobelscheere ............ .

438 j Heisswasserheizung (Perkins Heizung) :

445 !    Aulagekosten . .

Grössenverhältniss 380 I Heizanlagen (Oefen) .

445 I Heizöfen, Abbildungen abtragen .

aufstellen u. umsetzen 85, 527—529

„    liefern......... 239-256

Heizungsanlagen, Grössenverhältniss 650—652

Helm bei Glocken........... "1"

Herausheben alter Brunnenröhren . 140, 602 Herde, Kosh-, aufstellen u. auspatzen 85, 527 . 239—240, 247

305

378

378

253—255

445

652

239

438

286

278

-i:

323

318

. . 357    ,,    ,, liefern . . .

. . 348 j Herdverkleidungsplatten . . 276—286 I Herzbohrer für Eisen . . .

241—246 . 63, 479

319

Hängluster

Hängplatten von    Stein,    anslösen    .    .    61,    475 J Heugabeln.....

,.    ..    ..    liefern..... 96    :    Heupressen ....

,,    ,,    ,,    versetzen    .    .    81,    518 j Heuraufen abtragen

Hängrinnen, anstreichen........164 |    ,, b.erstellen

,, von Blech hersteilen . 161—164 j Heurechen

Hängstuhlgerüst............ 86 Heuschopfen, Anlage und Grösse . . .

Hängwerks-Daehstühle 113, 115, 116, 118, 119 j Heuwender .............

89 I Hobel........

429 i Hobelbank......

159 I Hobeleisen .....

5 I Hobelmaschinen, Hoiz-

173

437

416

431

62, 478 139, 600

431

. 660

431

Härtescala der Mineralien .......

Handgriffe für Stiegen von Eisen . . . .

,, Eichenholz .

445

371

. 445

366

161

Metall- . . Radspeichen-

189

448 ; Hobeln von Holz, Kosten

371

370

107

Handhämmer...........

Handheupressen...........

Handlangertaglohn..........

Handlaternen ............

Handleuchter............

Handmistwagen, Wagnerarbeiten . . .

Handpumpe, Abbildung.......

Mandsupport-Drehbank........

Handtelephon ............

___;    ,,    ,,    ,, Tagsehichtenerforderniss 534

211 j Hochbautechnikers Honorartabelle . . . 683 438 Hochbauten, Construetionsangabe und Grössenverhältnisse 5 Hochdruckdampfmaschinen 277 Hock’sche Motoren ....

279 Hofkanäle, Wiener ....

322 Hofuhren . •......

297 Hohleisen........

372 Hohlkehlgesimse.....

314 I Hohlziegel erzeugen . . .

431

639—663

344

. 341

495

328—329

445

73-74, 503—504 .... 15, 470 .

788

Seite j

Hohlziegeleindeckung . . 149, 150, 615, 617 I Holzschneckenbohrer

,, schneidebank .

Seite

437

322

Holländer, messingene

Holz, anarbeiten, Tagschichtenerforderniss    534    j    ,,    schöpfen, Grössenverhältnisse .    . . 660

,, Preis.........107    ,,    schrauben........... 268—269

Brenn-..............146    j    ,,    stöckel herstellen ....    138,    597—598

Menge zu einer Wagenladung. . 28—34 | Holzstöckelpflaster aufreissen ... 61, 475 15, 470    „    hersteilen

. 18—21    „    imprägniren ....

103—106 Holzstoff- u. Papierfabrik.-Maschinen 402—404

Verführungskosten . 17—21, 34, 40, 55 Holzträme auslösen........ 62, 478

zersägen.............146    „ anfertigen . . 125—126, 565—566

83, 523

fällen . -Gewicht -Preise .

Hölzerne Abtrittschläuche „ Bodenrinnen . .

288—289

190

194

139, 6C0 139, 601

Hachbodentreppen .... 139, 601 140, 602—603 . . . 139, 601 . . . 139, 601

versetzen

Holztragen Holzwände gestemmte

322

Dachgesimse .... Dachwasserrinnen .

Dnnstschläuche . . .

Erker.......

Fensterläden ....

Futterbarren ....

Gainzen ......

Gitter .......

141, 606 139, 600 139, 600

211

210—211

wasserdichte . . .    145—146, 610

aux

Holz-Roule ,, -Zug-Jalousien Honorarberechnung f. technische Arbeit. 683 Hötel-Signalapparate

Hufnägel.....

Hydraulischer Kalk

236

235

315

268

88, 194

Kalk- (Cement-) Mörtel : Erforderniss .... 530—531

Preis . Hydraulische Pressen Hydraulischer Widder Hydromotoren . . . .

88

387

346—347

346—347

Holzanstrich mit Oelfarhen . „    „ Theer . .

„    „ Wasserglas

Holzbearbeitungsmaschinen ,, hohrmaschinen . . . .

230, 231 138, 598

I.

232

366

369

194

Holzcement-Dacheindeckung

159

Berechnungsnorm 637

Holzcementmasse Holzconstrnctionenabtragen 101—102, 532—533 n    herstellen mit Verband

108—125, 535—565 „    herstellen ohneVerband

125—146, 565—610 „    statische Berechn. 643—647

я    bei Theaterhühnen .    422

Holzdeckenconstructionen abtragen . 102, 533 „    herstellen 126—131, 567—584

„    zulässige Belasstnng u.

Eigengew. 127, 130, 582, 643 „ vortheilhafteste A nwend.

von Eisenträgern hiezu 581

193

Imprägniren von Holzstöckeln Indicateure, elektrische, Anlage .... 302

„    v Preis.....307

„    pneumatische

Industrie-Arbeitsmaschinen

Industriebauten.....

Ingenieur-Arbeiten-Honorar Inhalt u. Werth d. Versicherungs-Polizze 748 Inländischer Gussstahl ....

Innerberger Werkzeugstahl Installationskosten einer Gasflamme . . 417 Instandhaltung von Schieferdächern . . 156 Ziegeldächern ... 151 . . . 450—451 . . . 448—451

315

366—423

657-658

683

265

266

371

Holzdrehbänke

,, flächen vergoldet od. versilbert . . 238

,, gesimse.........

,, hacken.........

,, hohelmaschinen.....

,, klötzchen einmauern . . .

,, kohlen.........

,, kohlenroheisen.....

„ langlochbohrmaschinen . .

,, preise, Brenn- .....

,, rechen.........

Holzrinnen, anfertigen ....

aufheben ....

140, 602—603

446

336

83, 523

161

257

370

146

446

Instrumente, Feldm

„    geodätische    .    .

„    Nivellir- .    .    . ,

,    Musik- ....

Inventarisation von Gebäuden Isolatoren für Blitzableiter

von Porzellan . . . -Träger......

ess-

449

423

667

. 225

308

Isolirrollen ......

Isolirschichten aus Asfalt (Fundamentabscheidung) ..........

309

309

194

J.

Jalousie-Fensterbalken vom Tischler . . 206 Beschlagarbeiten 221 222 235—236

Holzsägen.....

Holzsäulen auslösen „    liefern .

-    versetzen

*«0’ ave Ja^0Ilsien' Holz-Zug- . .

62, 478 Jalousie-Walzenmaschine 367—368 Jauchenpumpen ....

62, 478 Jauchenrinnen.......

139, 600 I Joch in Ar, Vergleichstabelle 83, 523 I Jonval-Turhinen ......

441

258

721

789

Seite

Kabel für elektrische Beleuchtung . . . 287 Telegrafie

Kabelseil Kachel für Herdverkleidung ,,    „ Wandverkleidung

Kachel-Kochherde . . . Kachelöfen, Abbildungen

325

173

171

Seite

Kanonenmetall, Mischungsverhältnis . . 817

„    Preis.........Cit

„    speciflsehes Gewicht . . 699

Kanthölzer, anarbeiten . ...... 107—534

,, Ankaufspreis .....103—105

„ Menge zu einer Wagenladung

318

239, 247 241—246 Grössenverhältniss . . , . . 651

aufstellen..... 85, 528—529

ausputzen u. verschmier. 85, 529 liefern . . . umsetzen . .

241—246, 249 . . 85, 529

205

Kämpfer für Fenster . . ,

,,    ,, Thore . .

Kali-Wasserglasfarben . .

Kalk Ablöschkosten . . .

,, Gewicht......

„ Preis.......

,, speciflsehes Gewicht..........

Kalkdeckenverputz abschlagen ...    61, 476

,,    herstellen . . . 196, 623

,,    -Berechnungsnor. 634—635

Kalkstein, Gewicht und Verführung .

,, speciflsehes Gewicht . . . Kalktuff, Gewicht und Verführung . .

., speciflsehes Gewicht .... Kalorifère, Abbildung und Preis . . . Kamine, Anlage...........

203

232

15, 470

15, 471

699

699

24

699

251

649

256

für Gasheizung von Porzellan und Thon . 246—249 für Fabriken, Anlage ..    Preis ,

648

767

30—32 18—21, 34, 40

,, verführen ....

Kanzleilampen und Leuchter Kapitale von    Cement    ....

,,    ,,    Gips......

,,    ,, Stein......

,,    ,,    Stuck.....

,,    ,,    Terracotta . . .

,,    ,,    Zinkguss    ....

Kappen für Gasrohrgewinde .

Kapuzinerboden.......

Karbolsäure.........

Karnissen..........

Karren, beschlagen.....

,, Wagnerarbeit ....

., Kleesäe-.......

Karststeinarbeiten......

Kartatschnägel.......

Kartographische Signaturen .... 727—740 Kartoffel-Aushebpflüge Karyathiden von Stuck

279

183

183

91

197

180, 181

261

281

207

193

235

324

322

431

100

268

429

197

,, Terracotta .... 181, 182

Kaminaufsätze von Blech

,,    ,, Steinzeug

Kamindeckplatten von Stein

164

170

94

Kassen, eiserne . . .

Kastenspritze, fahrbare Katasterplansignaturen Kavalierkamine . . .

Kegel, für Thüren..........

Kegel, Oberfläche und Kubikinhalt . .

Kehlbalkendach...........

Kehlheimerplattenpflaster, aufreissen 67, 475 hersteilen 192, 620

260

442

727—740 246, 249 213-219 . 697

109

Kehlmaschinen

Kaminthüren eiserne, anstreichen    .    . .    230    I    Kehrbesen    ........

,,    ausbrechen    .    .    63,    479    I    Kellerfenster-Gewände,    liefern

,,    liefern...... 223    ¹

,,    versetzen    .    .    83,    524

,, Steinzeug .... 170

369

. 446

98

versetzen . 82, 520 ........223

Kaminthürstöcke von Stein, liefern ...    98

versetzen 82, 520 nen

Kammgarnspinnerei-Maschi Kanäle, Normalprofile Wiener

Kanäle aus Béton......

Kanaldeckplatten von Cement, liefern . 169 ; ,,    ,, Stein, liefern 93, 94

,,    ,,    ,, versetzen 81, 519

Kanaleinfassungsstoek v. Stein, liefern .    98

,, versetz. 82, 520 .... 223, 258

491

167

,,    -Gitter .

,,    -Thürchen........223

,,    -Reparaturen.......222

Kellermauerwerk von Bruchstein . . 64. 481 „ Ziegel .... 68, 490 Holz anfertigen . . 141, 605

Kanalgitter von Gusseisen

Kanalheizung......

Kanalmauerwerk, Berechnungsnorm. . . 636 „    von    Bruchstein 63—64, 480—481

„    „    Ziegel . .68—69,491-495

Kanalrinnen von    Cementstein . . . 168—169

,,    ,,    Kunstbeton

„    „    Stein . . .

651

167

99

Kellerthüren Kerzenleuchter Kessel für maschinelle Anlagen .... 342 Kesselbleche I Kesseleinmauerungen, Abbildungen . . . 343 Grösse

Preis .... 69, 497

von

279

265

Kesselheizung Kesselnieten Ketten, eiserne Ketteneggen . ,

Ketten-Flaschenzüge (Differential-) . 438—439

20—21

Kiefernholz, Gewicht ,, Preis .

256

270

323

429

103

169 !

Kanalröhren von Steinzeug .

,, sohlenstücke von Stein Kanalüberlegplatten von Cement .... 169 .,    ,, Stein ....

Kanalverschlüsse eiserne, liefern . . .

versetzen

92

93

Verführung . .    20—21, 34,    40

Zimmermannsarbeiten aus . 101

Kanalvorkopfstücke von Stein Kandelaber für Beleuchtung Kandelaberkreuz......

. 258 84, 526

92

275

Kilogramm

Kilogramm-Meter (Fusspfunden) .... 725

Kilometer...............

Kippkarren, Transport von Erde mit . .    7

Kirchen-Dächer ...    . 118—119, 561—562

,, -Kunstglasarbeiten

,, -Orgeln.....

.. -XJhren.....

724

722

227

327

790

„ Seite

Seifer-

Kieselfarten.............. 232    Kunstbéton-Mauerwerk n. Fussböden    165—166

Kisten, Pack-.............448    ,, Berecbnungsnorm .

Kitte für Glaser.......... . . 226 Kunstbetonsteindacheindeckung

„    „ Steinarbeiten........100    „    glasarbeiten, antike    .    .

Kitten von Steinfugen........80, 518    ,, marmor ........

Kittfalz freimacben...... 227    ,,    mühlen-Maschinen .    .    .

Kittfalzhobel............. 445    Kupferblechdacheindeckung .

Klafter, Yergleichsmasstabelle.....721    ¹    ,,    bleche, Gewicht ....

Klafterstab oder Doppelmeter.....451    I    ,,    drahte.......

Klammern schmiedeeiserne, liefern . . . 323    ,,    legirungen.....

,,    ,,    versetzen 84, 524 j ,, pole für Telegrafen .

Klassificirung gemetzter Steine..... 89 Kupferrohre, Gewicht . . .

„    der Erd- und Felsenarten    6    ,,    Preis . ....

,, der Baugegenstände beim    Kupferseile für Blitzableiter

Transport mittelst:    Kuppelungen .......

Dampfschiffen .... 40—43 Kurrentmasse, Vergleich . .

Eisenbahnen.....34—39

426

638

156

227

197—198

405—407

158

669

287

317

311

718

365

225

348—350

721—726

Klee-Enthülsungsmaschine

,, -Sackkarren.....

Klingeln......

Klinkerplatten . . .

Kloben, Feil- . . .

Klöpfel bei Glocken

Klötzchen von Holz versetzen .... 83, 523 Kniestücke zu Böhren .

Knöpfe bei Stiegengriffen

Knop’sche Turbinen..........341 Längenmasse,

Kochapparate für Gasheizung..... 256 Lärchenholz, Gewicht

Kochherde.......... 239—240, 247

Kochherdverkleidungsplatten .

Kochkessel, Grösse und Anlage

Kohlen für Spengler.....

Kohlenpole für Telegrafen . .

Kohlenstäbchen (Elektroide) .

Kohlensehaufeln.......

Kolophonium........

Kopfrasenlegung...... .

Köpfe aus Zinkguss.....

Kostenanschläge, Honorar . .

Konsolen liefern von Cement .

...... Gips • .

,,    ,,    ,,    Stein . .

,,    ,,    „    Terracotta    . .    177—178

,,    ,,    ,,    Zinkguss

431

316

Ti.

173 Lack, Asfaltmineral-

|J36 Laden bei Fenstern, Beschläge . . . 218, 219 vom Tischler . . . 206 Zimmermann 140, 602

193

318

864 Ladegebühr bei Eisenbahnen „ Dampfschiffen

211

39

56

721—723

,,    Preis

,, Verführung . 19—21, 34, 40, 55 ,, Zimmermannsarbeiten aus . 101

181 Läutewerk für Uhren.........329

811 ¹ Lager für Transmissionen, Gewicht. 357, 358 ,,    ,,    ,,    Preis . . 348, 358

173

103

650

283

Lagerböcke..............358

I Lagerkeller, maschinelle Einrichtung . . 410

261-2(13 : Lagerstreuschneider

ggg I Lagerzins bei Dampfschiffen ,oo ! Lampen, Bogen-, für elektr. Beleuchtung 284 Glühlicht-, f. ,,    ,, 285—286

,, für Ligroine und Petroleum . . 279 Landesbangesetze

Landwirtschaftliche Gebäude . . . 659—663 Maschinen . . 424—433 378

432

57

183

183

84, 526

629

,, versetzen Kopperei-Maschinen

Krahne......

Krampen, liefern .

,, schärfen ......

Kreisformeln........

Kreisrosetten aus Terracotta .

Kreppen, Stein-.......

Kreuzblume aus Terracotta . .

Kreuzerbruchbehandlung .

Kreuzlatte . .........

Kreosot................ 362 j Lattennägel

Kubikinhalt verschiedener Körper . 696—697 j    ,, hersteilen..... 137, 138, 597

Küchenausgüsse, gusseiserne...... 292 I Lattung für Dächer abtragen . 101, 102, 533

,,    von Steinzeug.....171    ,,    „    ,, hersteilen . .    137, 596

Kühlfässer von Steinzeug ..... 175—176    Laufstangen für    Stiegen

400 i Langlochbohrmaschinen

4gg_44Q J Lantenengerüst *. . .

440 j Lapis-lazuliartige Herstellung von Stuck 197 ¹ Lastwägen fertig vom Wagner Beschläge

86

494

695-696    ”

4g4 ¹ Laternen

Laternensheddach...........

j Latten, Menge zu einer Wagenladung . .

,, Preis.............

,, verführen .... 19—21, 34, 40, 55

440

182

450

323

276—279

124

33

106

268

211

321

311

360

234

102, 533

herstellen . . 109—110, 538—541

Legung von Asfalt

791

Seite    i

193, 621—622 Luftradel топ Blech....... . . .

.... 194 Luftverschlechterung, Art der.....

. . 126, 567 Luster für Beleuchtung . . .    275, 276,

Lustrowandbekleidung.........

Lyrahähne und Obertheile.......

,, Bétonfussboden ,, Fehlboden . .

,, gepflasterten Fussbd. 192, 619, 620 „ Holzdecken . 126—131, 567—584 ,, Holzfussböden . .    134, 206, 586

,, Holzstöckel

,, Kunstbetonfussböden .... 166 .    14, 466

. 140, 602

,, Strassenpflaster .... 185, 187 ,,    ,, Trottoirpflaster aus Granit . 188

Lehm, Gewicht...........26, 27

,, Preis.......

,, specifisches Gewicht

,, verführen.....

Lehmdeckenverputz . . .

Lehmestrich, aufreissen .

,,    herstellen .

Lehmmauerwerk . . .

,, stampfbau (Pisé)........

Lehren für Draht, Blech und Bandeisen

Leindein ..............

Leisten, Gold-............

Leitern anfertigen..........

Leitergerüst ....    ........

Leiterwagen, fertig vom Wagner .... 322

,,    Beschläge........323

Leitungsdrähte f. elektrische Beleuchtung 287 ,,    für Telegrafen . . . 307—308

,,    für pneumat. Telegrafen 315

Leitungsschnüre für Telegrafen .... 308 Lesenen-Canellirung ....

Lesenencapitäle von Cement ,,    ,,    Gips    .    ,

,,    ,,    Terracotta . ...    i    180

Leuchtapparate, elektrische .... 282—287 Leuchter, gewöhnliche

Leuchtgas, Constructionsangaben .... 273 ,,    Preis . ,

,,    Qualität

,, -Erzeugung aus Rückständen . 414

aus Steinkohlen 275, 417 i Maschinen für Appretur ....    437, 449, 450

282-287 .    .    638

,, Rasen . . ,, Staubläden

190

700

26, 27, 34 . 196, 623 .    61.    476

. 196, 623 . 69, 497 70, 499

708

325

238

322

86

9!'

183

183

279

275

272

Libellen

Lichtmaschinen, elektrische . . .

Lichtmass von Fenster und Thüren Lieferfrist beim Dampfschiff . . . Lieferzeit-Interesse-Declaration . .

Liegende Dachstühle, abtragen . . . 102, 533 j ,,    ,,    hersteilen 117, 559, 560 !

Liegendes Ziegelpflaster, aufbrechen 60, 474 hersteilen 192, 619 97Q

20, 34, 40

58

39

Ligroinbeleuchtung Lindenholz . . .

Lineale.....

Localbahngesetz .

Lochbeutel . . .

,, maschinen......

Locomobil- und Röhrenkessel

Locomobile . . ......

Locomotivwinden .....

Lohn für Tagarbeiten . . .

Löschen von Kalk.....

Löthzangen........

Löthzinn.........

Luftbedarf verschiedener Räume .... 653 Luftbleche, durchlochte Luftdruck-Telegrafen Luftheizung, constructive Angaben . . . 651 ,,    Preisangaben.......l__

437

629

445

378

342

345

440

15, 470

438

161

164

314

M.

Mähmaschinen........

Mälzerei, maschinelle Einrichtung . .

Mahlmühlen......

Maisdrillmaschinen . . .

,, rebler.......

Malerarbeiten.....

,, taglohn.....

Malzdarren......

,, dörrblech.....

,, quetschmühlen . . Halterschaffeln, liefern Manometerhähne .... Mansarddachstnhl . . .

Mantelbäume, abtragen .

liefern . .

„    versetzen

Mantelbaumschrauben ,, Öfen, eiserne . Marmor........

. 410 405, 427

430

426

233

411

265

432

. 322

292

122, 564 62, 478

83, 523 . . 323

248

22—24, 34, 40

„ -Stückarbeit ,, -Cementplatten und Friese . . . 168

Maschinen, Calorische........

,,    Dampf-

,,    Dynamo-

,,    -Fundamentgemäuer    .    .    .

,,    Gaskraft-........

,,    -Gurten.........

,,    Licht-, Abbildungen    .... 286

,,    Motor- ....

,,    -Reibahlen . .

,,    -Reinigung .

,,    -Riemen . . .

..    -Transmissionen

197

:u:

284—287

69

341

360

332

435

760

360

348

400

,, Baumwollspinn. u. Weberei 388 ,, Beleuchtung (elektr.) 282—287

,, Bierbrauerei......

,, Bleicherei.......

,, Buchdruckerei.....

,, Drechsler........

,, Drucker (Metall-) .... 387 ,,    Druckerei (textile)    .    .    .

,, Eisenarbeiter......

,, Erdwachsfabrikation . . .

,, Färberei........

,, Flachspinnerei.....

,, Flachs Weberei.....

,, Gaserzeugung......

,, Gelbgiesser.......

,,    Glycerinfabrikation    .    .    .

,, Gürtler.........

,, Hanfspinnerei......

,, Hanfweberei......

., Holzbearbeitung.....

,, Pfeifenarbeiter ....

•I¹ * -

400

404

371

409

371

405

400

398

399

414

387

405

387

398

399

366

402

405

402

792

Seite i

,,    ,, Spiritusbrennereien . , . 407 \    ,, Ziegel-.........

„    ,, Spodiumfabrikation . . . 405 | Manerwerk gewölbtes herstellen u. zw.:

Bruchstein-

Chamottematerial- .... 69, 497

gemischtes

Kanal- . .

Kessel- .

Maschinenfundament . .

Quaderstein-.....

, i ,, Ziegel- •......

422 I Mauerwerk, Berechnungsnormen .

334 ! Mauerwerk, Ausstemmen u. durchspitzeu kleiner Oeffnungen und Schmatzen einbrechen . 60,    473

,,    "Gewicht und zulässige Be

lastung

erforderliche Stärke ....    641

Ziegelerforderniss

Mauerziegel erzeugen . . . l4—15, 468—470

,,    Gewicht........

,,    normale Dimension . .

" - -    verführen

67, 489

Theater.........

Maschinerie, Theater-Maschinisten-Werk Maschiunägel . .

Masse und Gewichte .

Massgeschirre ....

Massstäbe, gewöhnliche

,,    zu    Messinstrumenten ....    451

Masstabellen, Yergleichungs- .... 721—726 Mass- und Gewichtstabellen für Bau- u.

Maschineneonstructionsfcheile . 703—719 Materiale zu Arbeiten des:

Anstriches mit Wasserglas.....

Asfaltirers.............

Glasers ..............

Maurers..............

Pflasterers.............

Spenglers.............

Steinmetzes............

Strohdeckers ............

Zimmermanns......

Materialverführung bei Erdaushebung . .

Maueranstrich.............

,, deckplatten von Steinzeug .... 170

Mauerfriese von Cement......168, 182

,,    ,, Holz.........

Mauern-Asfaltüberzug(Trockenlegung) 194, 622 t ,,

,, schliessen............ 323 | Messingdraht

Mauerschutt, abräumen und anschütten 9, 460

,,    Gewicht.....

,, liefern . '.....

,,    verführen.....

Mauerstürke, allgemeine Angaben Mauerverkleidungsplatten, . _ .

Mauerverputz abschlagen ....

zeuge

422

370

399

268

. . 441 322, 441

43s

232

64, 483

68, 491-495 . . . 69, 497

. 66, 486 . . 69, 497 . 632—634

497

27

67

27, 34, 40 59—88, 472—531

__    ,,    in Regie • . 87—88, 530—531

87 I Maurer-Hämmer und Kellen 184 j Maurermeister, Honorar täglich .... 683 160 S    ,,    ,, bei Regiearb. 88, 455

100 Maurergeselle- u. Polier-Taglohn ....

147    ,,    ,,    ,, in Regie ... 87

Mehlmagazine, Grösse und Anlage . . . 659 7 Meidinger-Ballon-Elemente

230 Messbänder.......

Messing, Mischungsverhältnisse .... 317 ,, Preis für verarbeitetes 207 i Messingbleche, Gewicht ....

Preis......

193 ! Maurerarbeiten

226

103—106, 146

451

318

. . 708

265

266

267

„„ ;    ,, drahtstiften......

25 ! Messingene Gasinstallationsartikel . 275—281 ,, Lager für Transmissionen . . . 348 25 !    ,, Wasserleitungsgegenstände 289—291

.    . .    641 j Messingröhren, Gewicht

.    171,    172 i    „    Preis . . .

.61, 476 Messinstrumente......

Messketten........

,, latten ........

,, tischapparate.....

Metall-Anstrich......

,, -Vergoldung.....

70, 499 I Metallarbeiter, Taglohn . .

Bruchstein- . . .63, 64, 480, 481 j Metallbearbeitungs-Maschinen

Chamottematerial- .... 69, 497 j    ,,    -Werkzeuge.....

Cyclopen-........ 65, 485 Metallbleche, Gewicht.......! .

Hackelstein-....... 65,    484 j Metalllager zu Transmissionen.....

Haustein-........ 65,    484 ; Metermass, abgekürzte Schreibweise . .

gemischtes......... 70    ,, amtliche Verordnungen über

Gesims- .... 70—76, 500—507 ;    Umrechnung alter Masse . . 629

Kessel-......... 69, 497 !    ,, Vergleich mit Wiener Mass .    722

Kunstbeton-........165 j Meterstäbe..............438

Kanal-....... 68, 491—495 Mezzanindachstühle 111, 113, 114, 118,

Lehm- . . . ....... 69, 497 !    545, 548, 553, 560

Lehmpatzen-....... 69, 496 j Mikrophone.............

Maschinenfundament- ....    69 I Mineral-Goudron

in Moos Pisé- .

„ herstellen . . 76—77, 507—5Ю ,,    ,, bei Gewölben 78, 510

,, Berechnungsnorm für . . Mauerwerk abbrechen .... 59, 60, 472, 474 Mauerwerk gerades herstellen u. zw. :

.. Béton-..........

634

63, 480 i Mineure, Taglohn 70, 499 I Miniumkitt . . .

718

365

448—451

451

449

450

230, 231

371

434

70S

348

314

193

793

Seite ;

Mischungsverhältniss von Legirungen . . 317 Modelle, Herstellungskosten .... 183, 263 ,, Versicherung der Modellirte Gusssachen . .

Mörtel, Materiale und Arbeit . . . 530—531 Gewicht und Verführung ...    26 |

liefern

Seite

760

257

Mörtelh

446

auen........

,, mach er lohn.....

,, schaffei.......

,, Schöpfer.......

Montage von Maschinen . .

,,    ,, Telegrafenanlagen .... 302

Monteure. Taglohn.....

Monumente aus Gusseisen .

Moos sammeln.......

,, Preis........

Moosmauerwerk abbrechen .

herstellen .

322

446

. . 332

Г;

259

15

470

Mosaikarbeiten Motormaschinen

Müllereimaschinen.....

Münztabellen.......

Muffenkuppelungen ....

Muffenrohre, Gewicht . . .

,,    Preis.....

Mundstücke für Sprachrohre Muscheln für Küchenausgüsse u. Pissoire von Gusseisen ... • . . . .

,, Steinzeug........

59, 472 63, 480

Г."

332

405—407, 427

720

. 348—349 . 365, 717

365

Norm für die Berechnung von:

Lichtmasse bei Thüren und Fenstern 638 Mauerwerk ....

Pflasterungen . . .

Steinmetzarbeiten .

Taglohnarbeiten . .

Verputzarbeiten . .

Versetzarbeiten . .

Zimmermannsarbeiten Honorar für technische Arbeiten . . 683 Normalarbeitszeit

klassen (Frachttarifklassen) . . 35, 40

massstab.........

profile für Kanäle .... regulator-Pendeluhr .... tabelle mittl. Erfahrungssätze 763—771 ,, typen gewalzter eisern. Traversen 709 Notizen über die Bauausführung .... 663 Nummer-Anzeiger für elektr. Telegrafen .307 ,, pneumat.

632

638

636

632

634

635

637

455

451

491-495 . . 330

315

Nuthliobel . .

,, schindeleindeckung ,, stossmaschinen . .

Nussschrauben für Gaseinrichtung , . . 281

415

148, 612

;ti

Musmaschine .... Muster von Parquetten Muttern zu Schrauben

1^ И    U)    CO

CO «<J    CD    ►—

tsC ^    b©    Ci

o.

207-209

Oberflächen-Berechnungsformeln .... 696 Oberlichten zu Thüren Oberschlächtiges Wasserrad, Abbildung . 337 Preis ... 333

. 201

270

N.

370 '

Nahenbohrmaschine Nachnahmeprovision bei Dampfschiffen .    57

Nachmauerung, Höhe derselben .... 643

Nachtarbeiten, Entlohnung.......

Nägel, Deck-, Denar-, Fach-, Heller-,

Huf-, Kartatsch-, Latten-, Balun-, Schindel-, Schloss-, Stukatur- . 268 für Spengler Drahtstifte . men ....

155

266-267

Nährie

Nähspagat ....

Nagelbohrer . . .

Nageleisen . . .

Naturasfalt . . .

Natron-Wasserglas Nebengebäude, Grössenverhältnisse . . . 659 Neusilber, Mischungsverhältniss    . . . 317

,, Preis für verarbeitetes . . . 318 ,, speciflsches Gewicht Neuwerth ganzer Objecte . . .

Nieten, Gewicht.......

,, Preis........

Nivellir-Instrumente.....

Norm für die Berechnung von: Anstreicherarbeiten . . .

Bauarbeiten.....

Dachdeckerarbeiten . Deckonverpntzarbeiten

Erdarbeiten.....

Gesimsen......

Glaserarbeiten ....

Kanalherstellungen . .

Kunstbetonmauer werk

362

326

415

257

193

232

700

764

Ochsenaugen von Terracotta Ochsengespann, Tagiohn . . Octaeder berechnen .... Ofenbestandtheile von Eisen „    „ Thon

Ofeneinsätze ans Chamotte . Ofenuntersatzsteine .... Oefen, Anlage und Dimension ,,    ab tragen......

180

697

239

173

173

96

650

: 63, 479

aufstellen u. umsetzen . . 85, 527—529 von Blech

,, Gusseisen . . . 239, 240, 247, 218 ,,    ,, Porzellan oder Thon . . . 240—249

,, für Centralluftheizung (Calorifère) 250 ,,    ,, Gasheizung

Oehre bei Glocken . .

Oclgasanlage ....

Oellaternen.....

Oelkitt.......

Oeikuchenbrecher . .

Oesterreichische Baugesetze .... 629—631

Opalkugeln für Gaseinrichtung.....281

Orchester-Instrumente für Theater . . . 423 Orgel

P.

247

256

318

414

279

100

432

327

. . 707 I 268, 270

449 j Paekfong, Mischungsverhältniss .... 317 Preis

318

265

-Bleche

,. -Draht . .

.......    637    I    Packkisten ....

.......    638    I    Panzerrollverschlüsse

....... 632 Papier- und Holzstoff-Maschinen .... 402

.    .    .    .    73,    75,    634    j    Papiertnpeten.....

.     ..... 638    I    Papelholz.......

.......    636    i    Parallelschraubstöcke    .

.......    638    I    Parallelepiped, berechnen

. . . 638 , . . . 632 I

266

448

224

19

435

Parapetfüllungen von Cement

794

Seite

182

,, Terracotta .... 179 ......... 207—210

Seite

Pfostenfutterbarren ausbrechen ... 62, 478

,,    liefern..... 139,    600

Pfostenfutterstöcke für Thürenn.Fenster:

ausbrechen ........ 62, 477—478

liefern......... 140, 603—604

versetzen......... 82, 521—522

Pfostenverschalungen ab tragen . . .101, 532 hersteilen . . 137, 594 bei Wasserbau 145, 610 ........ 138,    598

Parquetten

Patent-Лbprotzspritzen, Wiener . . 442—443 ,, -Ausreibbürsten (Schropper) . . . 447 ,,    -Besen (Piassava) .

,,    -Dampfpumpen . .

,, -Differential-Flasehenzüge . . 438—439

,, -Göpel.............

,, -Schaufeln...........

,, -Funkenfänger.........

,, -Füllsparherde.........

,, -Naoenbohrmaschinen .......

,, -Schindelmaschinen.......

,, -Schrauben...........

,, -Sicherheits-Laterne.......

Pech, Asfalt-, Präparirtes u. Briquett- . 193 Pendeluhren, elektrische

Pendenten.......

Perlstab aus Terracotta

Pfannenöfen.............. 240    ,,    von    Steinzeug

Pfähle von Eisen zu Gründungen ... 640 j Pissoirplatten von Stein . .

Pferdeeisenbahn-Gesetz........ 629 ;    „    „ Steinzeug

,, fuhrwerk . ._.........16—34    Pissoirpostamente

,,    gespann, Armirung....... 455    ,,    rinnen    aus    Stein . .

»*    ,, Taglohn........ 5    ,,    „    .,    Steinzeug

,,    stalle, Constructionsangabe    . . .    660    ,,    ,,    ,,    Zinkblech

,, Stärkenvergleichung....... 725    Plachen .

Pfeiler von Stein........... 89    Plackarbeit

Pflaster ritzen............. 99 Pläne anfertigen, Honorar

Pflastererarbeiten.........184, 619    „ zu Baugesuchen . .

BerechnuDgsnorm . . . 638 Plan-Schriften......

446

386

424

446

225

247

370

370

269

277

230—231

278

180

451

279

Pfostenstufen liefern Pfropfen für Gaseinrichtung .

Pfunde, Vergleichungstabellen Piassava-Besen und Bürsten ,

Piloten abschneiden........ 144, 609

.. eiurammen .... 144—145, 609—610 herrichten .... 143—144, 607—609

schuhe........

ngen.......

Pippenhähne .........

Pippen, messingene, Abbildung

,,    ,, Preis..........

,, von Thon, Abbildung und Preis 176

Pisémauerwerk abtragen...... 59, 472

herstellen ..... 70, 499

Pilotiru

Pflasterertaglchn

Pflasterplatten aus    Cement ....

,,    ,,    Granit ....

,,    ,,    Kunstbasalt .

,,    „    Kunstbeton . .

,,    ,, Stein........ .. ,,

„    ,,    Steinzeug......173    '    ,,

Pflasterungen anfreissen . . 60—61, 474—475 j ,, Pflasterungen neuherstellen von:

Asfalt.......

Béton.......

Cement......

Granitsteinen . . .

Holzstöckeln ....

Kehlheimerplatten .

Kunstbeton .....

Steinwurf oder Talus

Terazzo......

Werksteinplatten .

Ziegeln......

Pflöcke, Faschinen- . . für Rasenziegel

281

725

446

640

288

298

289

171

292

171

93

171

99

96

171

164

237

14, 466

683

668

741—742

,, -Signaturen und Massstäbe . . . 727—740 Plandrehbänke

Planirung von Anschüttungen .... 9, 460 Planscheiben-Hniversalkloben Platten, Festigkeit für . . . von Cement ....

,,    Kunstbasalt    .    .

,,    Kunstbeton    .    ,

,, Marmorcement .

,, Stein .....

,,    ,, Steinzeug . . .

Plattenpflaster aufheben . .

.,,    legen ....

,,    umpflastern .

Pneumatische Telegrafen.....314—315

.,    Thüröffnungsapparat . . . 316

Podestplatten auslösen.......61, 475

198, 624 !    ,,    liefern .

192, 620    ,,    versetzen

192, 619 Polier (Bau-), Taglohn

167

184

. . 165

166

92

193, 621

192, 620 188—190

190

192, 620

166

191

190

Poligone berechnen Pole von Kohle, Kupfer .

,,    ,, Zink......

Polizze, Inhalt und Werth Polonceaudächer.....

i::<;

692

167

165

166

168

.    92- 96, 184

. . . 170—174 . 61, 475—476 192, 619—620

188

95

81, 518

in Regie . . .

87

695

311

310

748

120, 121, 563, 664 . . 428 Polsterholz für Fussböden . 136, 206—207, 590 103—107 Porphyr

Pflüg

Pfosten, Ankaufspreis

,,    Menge zu einer Wagenladung 33—34 Portlandcement, Preis

,,    verführen .... 19—21, 34, 40, 55 i Portlandcementmörtel, Erforderniss . 530—531

Pfostenfussböden abtragen..... 101, 532 J    ,,

herstellen . 135, 586—588 I Postamentsteine

23, 700

88

Preis

8S

91, 99

795 —

Seite

Präjudizfälle bei Feuerschäden

Pratzenwinden........

Preise allgemeine......

Preisanalysen........

Preisen liefern........

Pressen, Heu-........

755

440

. 3—451 553-624

15

431

Seite

hydraulische Spindel- .

387

379

696

Prisma, berechnen........

Privattechniker, Honorirung . . .

Probirhähne.....

Prügelholz......

Pulsometer.....

Pultdächer ......

Pumpen.......

Putzmühlen, Getreide-PutzthürlD, aushrechen ,,    liefern . .•

,,    versetzen....... 83, 524

Puzzollanerde stossen und sieben . .    15, 470

Pyramide berechnen

. . 683 • . 292

146

..... 384-385

108, 109, 536, 537 . . 384—387, 441

425

63, 479

696

Räumung von Flussheeten . .

Raffinirte Zinkbleche . . .

Rahmeisen ........

Rahmen für Bilder vergolden Rahmlehreisen. ......

Rahmnägel........

Rahmstücke hei Fenster verzapfen . . . 205

Rajolpflüge...........

Ramm béton...........

Randsteine, aufbrechen......

,,    berechnen ......

,,    von Granit liefern . .

,,    ,,    ,, versetzen .... 189

,,    ,, Steinzeug liefern . . . 170

,,    ,, Kunstbeton ,,

12, 463

160

263-264

238

263

268

429

. 639 62, 477

184

. . 165

Rasendacheindeckung, hersteilen .... 159 Berechnungsnorm 637 .......14, 466

Rasenlegung . Raspeln . . . Rastschliessen

414

127

84, 525

Q.

Quaderförmige Bruchsteinflächen ... 79, 512 j Quadersteingewölbmauerwerk 66—67, 487—489 I ,, -Mauern, gerade, abtragen 60, 474 „    ,,    ,, hersteilen

,,    einziehen .....

Ratschen, Bohr-..........

Rauchfänge ............

Rauchfangaufsätze: von Blech . . .

,,    ,, Steinzeug .    ___

i Rauchfangdeckplatten, Abbildung .... 170 auslösen . . 61, 475 versetzen . . 81, 518 von Stein . .

,, Steinzeug . , 170

436

648—649

164

170

66, 486, 487

Quadersteine, erzeugen . . . .11, 461—462 ,,    Preis . .

..    versetzen

81, 519

Quaderstücko, einzeln ausbrechen .    60, 474

Quadrateisen, Gewicht......

,,    Preis.......

Quadratmasse, Vergleich der .... 721—723 „    verschiedener Staaten, Ver

gleichung . . .

Qoadratrosetten aus Terracotta Quadrirung, Putzarbeit ....

Qualität bei Bananiagen . . .

Quarzsand, Verführung und Gewicht . . Quarzstein, Verführung und Gewicht . .

Quasten................

Quetschcontacte............

Quetschmühlen............

Quintöfen...............

Rauchfangeinfassungen von Blech . . . 164 Rauchfangputzthürln anstreichen .... 231 ,,    aushrechen . . 63, 479

„    liefern

,,    versetzen ...    83,    521

223

706

263

723

181

. . 78, 510

639

25

23

235

304

432

240

648

Rauchrohren oder Schornsteine Rauhe Zurichtung von Bruchsteinen . 78, 512 Raumbedarf für Viehbestände . , . 660—662 Rautenziegel, Abbildung . .

,, -Eindeckung . Reactionsturbinen, Abbildung

152

154, 617

340

Nutzeffekt und Preis 338

Realtiätenschätzungen . . .

Rechen von Eisen oder Holz

,, . Heu-.......

,, Schnee-............

Rehschnüre..............

Reduction der Münzen, Masse, Gewichte,

761

446

431

164

326

720—726

II.

Regenerativgas-Erzeugung . • . . . 255—256 Regiearbeiten, Berechnungsnorm .... 455

,,    des Maurers..... 87, 530

,,    ,, Steinmetzes .... 100

,,    ,, Zimmermanns .... 146

Regulator-Pendeluhr, elektrische .... 330 . . 247—248

Radabweiser von Stein, liefern..... 92 Regulir-Füllöfen . .

,,    ,,    ,, versetzen . 82, 521 j Reibahlen......

Raden-Auslese-Maschine...... . 426 Reiben von Fussböden

Radialbohrmaschine.......... 378    j Reifbiegmaschinen . .

Radreifeisen.........• . . 263—264 I Reihensäemaschine . .

435

86

381

430

146

687

182

179

446

c.v.i

796

Seite

Reparaturen an    Beschlägen . . 216—218, 222    !    Röhren    von    Blei.....

„    Thürheschlägen .    .    216—218    ,,    ,,    Zink ....

Zinn ....

Seite

363

,, Fenstern

168

296, 365 139, 602

365

365

364

169

162

Requisiten und Werkzeuge .'

Rescher Sand.......

Respiration, Lufterneuerung wegen . . . 652 Eetirade, englische, Abbildung

434, 444

363

185

Metall, Gewichtstabellen 716—719

ausbrechen . . 63, 478 liefern .... 292, 294 83, 523

,,    ,, versetzen . . .

Retiradschläuche, gusseiserne, ausbrechen

63, 478

,,    ,,    liefern . . 257

,,    ,,    versetzen 84,526

,,    hölzerne, aufstellen 139, 600

,,    ,,    ausbrechen 63, 478

,,    ,,    verfertigen 139,600

„    von Steinzeug . . 169, 170

Retiradschlauchaufstandplatte, liefern .    96

,,    versetzen

Röhrengnss..............

Röhrenkessel......„......

Röhrenreiniger ............

Rolettenschnüre............

Rollbahn, Verführung von Erde mit . .

Rolfbalken.......

Rollenflaschenzüge .

Rolleaux.......

Rollensteinpappedeckung

Romancement.....

Rondschriftvorlagen . .

Rosetten von Stückarbeit Terracotta

259

342

437

326

224

439

237

. 149, 614

SS

741-742

197

181

81, 519

Retiradsitzbrett, aufbrechen .... 62, 478 ,,    h erstellen

. 143, 607 .    83,    523

. 108, 535 .    60,    474

. 76, 507

,,    versetzen ....

Riegelwandgehölze anarbeiten . .

Riegelwände abtragen......

,, ausmauern.....

Riemen für Glocken.......

,,    „ Maschinen......

Riemenscheiben.......

Riemenschrauben und Spanner Riemenschraubenschlüssel . .

Rieselschotter........

Rindviehställe........

Ringelwalze.........

Rinnen für Dachwasser von Blech . 161—164 „    „    „    ,, Holz . . 139, 601

,, von Kunstbasaltstein.....165

,, Kunstbetonstein . . .

,, Stein........

,, Steinzeug......

360—362

348—352

362

362

185

661

429

167

96, 99

171

160

Rinnenbleche • .

Rinnenhaken . . .

Rinnenmuschelstein von Kunstbetonstein 166 Ritzen von Lesenen u. Säulencanellirung 99 ...    99

78, 79, 512

,,    ,, Pflaster......

Rohbauansichtsflächen herstellen

Roheisen...........

Rohr in Stangen gewinnen . . .

Rohrbleche ...........

Rohrboden-Verschalung...... 126, 567

,, -Verputz abschlagen ... 61, 476 ,,    ,, hersteilen . 196, 623—624

Rohrdacheindeckung hersteilen

257

Rosshaarkfhrbe Rosshaarhandfeger . . .

Rost für Brunnen . . .

,,    ,, Feuerungen . .

,,    ,, Fundamente .

Rothziegelmauerwerk . .

Rückwirkende Festigkeit Rüben-, Diebel- und Drillmaschinen . . 430 Rüben-, Mus- und Schneidmaschinen . . 432 Ruheplatzplatten auslösen ... 61, 475—476 ..    liefern

sen

447

448

142. 606 342, 648 . . 640 69, 497

686

95, 166 81, 518

,,    versetzen .

Rundeisen, Gewichtstabelle

,. Preis für steirisches .... 263 ungarisches .... 264

Rundholz anarbeiten

706

107

Menge zu einer Wagenladung 28—29 Tagschichten zum Anarbeiten . 534 Preis

Preis..........103, 104

verführen .... 18—21, 34, 40, 55

185

Rundschotter Rundscheeren und Rundmaschiuen . . . 382 Rundstäbe vergolden Rustiken anavbeiten ,, -Verputz .

238

90

78, 511

s.

428

Saatpflüge......

Säekarren......

Säemaschinen . . . .

Sägegatter......

. . 363 Sägen von Bauhölzern

. 292 Sägespäne ......

. . 196 Sägespindeln . . . .

. . 167 Sämereiquetschmühlen 161—164 I Sattlerhammer ....

15, 470

265

431

430—431

368

368

. 147, 611 Berechnungsnorm . 637

Rohrlegerlohn Rohrlegungsarbeiten für Wasserleitungen 288 Kohrleitungsarbeiten Rohrleitungen . .

Kohrmanometer . .

Rohrtheken ....

Röhren von Béton .

,,    ,, Blech .

365

365

437

367, 428

367

367

368

139, 1302

146

367

432

797

Seite

Seite

62, 478 Schellen von Gusseisen und Gussstahl . 259 Scheuern, Anlage und Grösse Scheuerthore, Grösse . . .

,,    liefern . . .

Schichtenmauerwerk .... Schichtenschreiber, Taglohn

62, 478 ! Schieberventile ......

.    91 Schieber zu gusseisernen Röhren .... 717

„ versetzen ....    81, 519 Schiebkarren

Stückarbeit

Säulen von Eisen auslösen

liefern . . . 258, 712—715 . .    84,    526

. .    62,    478

liefern . 125, 139, 565, 600 . . 83, 523

,, versetzen . . Holz auslösen . . .

,, versetzen . . Stein auslösen . . . liefern . . . .

-Beschläge

662

647

141

65. 485

291

322

324

Säulenbankbohrmaschine . Säulencanellirung in Stein Säulenkapitäle versetzen .

375

99

84, 526 . 183 . 183

liefern aus    Cement .

,,    ,,    Gips . .

,,    Stein . .

,,    ,,    Stückarbeit    .    197

„    „    Terracotta

,,    ,,    Zinkguss

91

.    180

.    261

240

Säulenöfen von Eisen.......

,,    ,, Thon.......

Säulenschaftsmantel aus Zinkblech .

Sagebienrad ........... ,

Salzmagazine, Construction und Grösse . 659 Sammeln von Waldmoos .

Sand durchwerfen ....

,, erzeugen......

, in Figuren schlichten

,, Gewicht......

,, liefern.......

,, sieben.......

verführen.....

249

. . 261 333, 335

Schiebtruhen

,, -Beschläge........

Schiefer, Gewicht und Verführung . . . Schieferdächer abtragen . .

,,    instandhalten

,,    neueindecken    .... 154—156

,,    umdecken .......

,,    Rerechmmgsnormen f. Ein-

deekung ........

.,,    Gewicht und    constructive

Angaben........

322

324

22

154, 618

156

156

637

646

Schieferdeckertaglohn

Schitfspcch.....

Schiffstransport, Frachtkosten beim . . 40—58 Schienen, (Eisenbahn-) für Bauzwecke, Gewicht

193

. . . . 15, 470

11, 12, 462, 463 Schiessstätten-¹¹oder Feldglocken, el’ektr!’ ^ ’ I Schilder (Firmatafeln) von Blech, Glas, Holz, Messing, Roth- oder Zink-

719

312

185

, . 12, 463 25, 36,    40

271

Sandeln alter Steinpappedächer .... 149 Sandsiebe und Wurfgitter . .

Sandschüttung bei Gründungen Sandstein, brechen......

446

639

10, 11, 461 Gewicht und Verführung . .    24

Saugkörbe

Säugventile in Brunnen einsetzen . 142, 607 Saumrinnen anstreichen

,, aus verzinktem Eisenblech . 163 aus Weissblech

291

164

161

Schaardächer...........114, 522

Schachtdeckplatten von Stein ... 93,    94

Schachteinfassungssteine von Kunstbeton 166 Schäden, Versicherungsbedingung, üb. 753—761 Schäl- und Saatpflüge Schätzungen fertiger Objecte .... 761—768 ,, Honorar für . . .

Schaffel, hölzerne......

Schafställe, Anlage und Grösse Schafwollspinnerei- und Weberei-Maschinen ......

Schalbogen bei Gewölben Schalenkuppelungen . .

guss............

,, Wappen-, von Zinkguss . . . Schindeleindeckung bei Dächern:

abtragen......

herstellen......

Berechnungsnormen .

Schindelbedarf ....

Schindelmaschinen ....

Schindel nägel......

Schlägelschotter, erzeugen

,,    liefern...........

Schläuche für Aborte, ausbrechen 63, 478—479 versetzen . . 84, 526 gusseiserne liefern 257 hölzerne . . . 139, 600

. 261

101-102. 533 148, 612, 613

637

613

370

268

11, 462

185

aus Hanf

326

307

683

321—322

661

396—397 140, 602 348, 349

Schauben- od. Scheibelndachdeckung 147, 611 Schaufelräder . . .

Schaufeln.....

Scheeren für Metalle Scheiben, Deeken- und Wand-, zur Gasinstallation .........

,, für Fenster, von Blech .... 164 „ Glas . . 226—227

Schlagglocken.....

Schlagkrampen ....

Schlagleisten bei Fenster Schlagleisten für Thüren Schlagring bei Glocken Schlagscbliessen ausbrechen ....    63,    479

,,    liefern . . .

,,    versetzen . .

446

. . 205 202. 203 . . 318

323

. .    84, 526

333, 336

446

378—379

280

Schlagwerke, elektrische Schlammsauger von Blech Schlauch, Abort-, von Holz anfertigen 139, 600 ,,    ,,    „•    ,, ausbrechen 63, 478

Schlauchaufstandplatten liefern

306, 311

164

Scheibendraht .... Scheibenkuppelungen Scheidemauern, Stärke Scheinhaken zu Fenstern Scheinhakenstifte . . . Scheiterholz......

266

348, 349 642, 655

218

,,    versetzen . 81, 519

Schlauchhähne für Gasleitung Schleifung von Schornsteinen, zulässige . 649

Schleiftröge..............383

Schlichthobel Schlichten von Sand und Schotter . . 9, 460 Schliessen, ausbrechen liefern . .

281

445

63, 479

323

267 I ,, versetzen ....... 84, 526

146 1 Schlitz- und Zapfenschneidmaschine . . 369

798

Seite

Schlösser für Thüren und Thore :

hersteilen . ........

repariren.........

Schlossbleche.........

Schlosserarbeiten.......

Schlosserhohrmaschine.....

Schlossertaglohn........

Schlossnägel, verzinnte ....

Schlitzmaschinen .......

Schlussbrief-Formulare.....

Schlusssteine aus Cement . . .

,,    ,, Gips ....

,,    ,, Terracotta .......

Schmatzen einbrechen in Mauerwerk 59—60, 473 Schmieden, Feld-Schmiedearbeiten Schmiedeeisen unverarbeitet . . 257, 263, 264 Schmiedeeisenbleche, Gewicht

212-213

216—217

265

212-225

375

268

369

679

182

183

178

383

323—324

70S

Seite

Schornsteineinfassungen von Blech . . . 164 Schotter anschütten, auf- oder ahladen,

durchwerfen, aufschlichten . 9, 460

,,    erzeugen.....

,, liefern......

„    verführen.....

Gewicht.....

Schotterbetondachei ndeckung Schottermörtelsteine ....

Schotterstrassen......

Schottische Pferdehacken von Eisen . . -30 Schragengerüst Schrauben, Dachstuhl- u. Dübelbaum- . 323 ,,    Gestell-    .

... 11, 462 ... 88, 185 13, 25, 38. 464

156

165

185

270

269

270

362

707

Preis . . 257, 261-265

Schmiedeeisennägel Schmiedeeisenrohre, Gewicht

,.    Preis.......—-

Schmiedeeiserne Bautheile auslösen . 63, 479 ,,    ,, versetzen 84, 526

,,    Diagonal-Eggen .... 429

,,    Fenster

,,    Gitter.

,,    Klammern,    Schliessen etc. 323

,,    Thüren    .

„    Wellen    .

Schmiedegesellentaglohn .

Schmiedepech......

Schmiedezangen.....

Schmidt’scher Wassermotor

Schmierbüchsen.....

Schmiere, Frictions-.............

Schnabelhähne und Pippen von Messing 289 „ Thon . . 176

268

718

222, 223

348

193

438

341

,348

362

•1    99    99

Schneedruek auf Dächer Schneerechen, eiserne .

Schneckenbohrer ....

Schneckenstiegen von Eisen ,

Schneidbänke........

Schneidkluppen.......... 434—435

Schneidmaschinen, landwirthschaftl. . . 432 ,,    engl. . . .

für Papier

646

.164

437

260

322

403

81, 526

,, versetzen .... Schraubenschlüssel für Riemen ,,    Franzosen-

Schraubenschneidmasehinen . Schraubenwinden (Halley’s) .

Schraubenzieher .......

Schraubstöcke........

Schreibapparat (Relief-), elektrischer . . 312

Schriftenvorlagen......... 741—742

Schropper für Bäder u. Fabriksanlagen . 447 Scbropphobeleisen . .

Schrottmeissei ....

Schrottmühlen ....

Schrottwände abtragen ,,    hersteilen

,, bei Wasserbau .... 145, 610 Schubfenster, Tischlerarbeit ,,    Beschläge . .

Stockbestandtheile .... 205

362

436

380

440

445

435

445

438

427, 433 102, 533 134, 585

204

221

Schubfestigkeit............

Schuhe für Piloten und Falzbirsten . . Schubkarren, Verführung von Erde mit .

Schublehren.....

Schubriegel für Fenster

687

323

437

. 219

„    ., Thore und Thüren ... 214

., Reparaturen......218, 222

Schüttböden, Anlage und Grösse .... 662

.    322

Schutt abräumen, anschütten, tragen . .    25

,,    werfen .....

,,    verführen . . .

,,    Gewicht ....

Sch warten-Verschal ungen Schwarzblech-Preise . .

,, -Arbeiten des Spenglers 162, 163 Schwarzblechdacheindeckung abtragen 156, 162 „ herstellen, 156, 162, 163 Schwedische Oefen liefern

Schussleiter

Schneidwerkzeuge Schnittmateriale, Preis

Schnitzbank.....

Schnür- und Räderbodeneinrichtung bei

Theatern.............

Schnüre, Fascikel-, Rolletten- u. Reb- 325—326 Schnüre zu Vorhängen . .

Schnürlglasdacheindeckung Schöpfer, Mörtel- ....

Schöpfen für Heu u. Holz, Grösse . . . 660

Schopfenthore, gewöhnliche......141

„    verstemmte

,,    Grösse.........—

Schornsteine, constructive Angabe . . . 648 ,,    für Fabriken, Anlage . . . 649

,,    ,,    ,,    Preis . . . 767

Schornsteinaufsätze, Abbildung ,,    von Blech

,,    ,, Steinzeug . . . 170

Schornsteindeckplatten auslösen . . 61, 475 versetzen . . 81, 518

on Stein liefern 94    ,,    ,,    Messing . .

,, Steinzeug . . 170 | Seile und Seilerarbeiten

434

103, 106

423

235

158

446

170

154

. ... 9, 460 7, 25, 26, 456

25

. . 136, 590 160, 257, 265

218

,,    ,, aufstellen und um-

setzen ... 85, 528—529

Schweifung bei Glocken........318

Schweinställe, Anlage und Grösse . . . 662 Schweizerdachstühle . 118, 121, 560, 563, 564 Schwellenrostgründungen Schwingungsverhältnisse d. Glockentöne 319

Sechtelschaffel......

Sehnenvierecke, berechnen Seifenfabrikationsmaschinen Seiher von Blech ....

,,    ,, Gusseisen . .

640

321

. 695 . 405 . 164 . 291

164

799

Seite

359

Seile von Draht............

Seilertaglohn.............

Seiltransmissionen...........

Selbstversicherung gegen Feuer-, Blitzschlag- und Explosionsschäden ... 753 Seller’sche Kuppelungen, Abbildung . . 349 Gewicht u. Preis 348

259

Specialmaschinen für: Flachsweberei . . Gaserzeugung . . Gelbgiesser . . . Glycerinfabrikation Gürtler.....

Senkel

Senkgrubenfutter von Holz Sesselleisten von Holz . .

Setzlibellen...... .

Shaping-Maschinen . . . .

Sheddächer .......

Sicherheits-Laternen . . . ,,    -Taster ....

,,    -Ventile . . .

,,    -Weckuhr . . .

438

Ф 05    |>. Ю t- CO

C5 h CO O CO C3 Ф СО т* CO CO CO

143, 607

207

449

. .    373, 374

123, 124, 565

277

303

291

331

Sicken- und Bördelmaschine

Siebe ...........

Sieben von Sand......

382

446

12, 463

,,    „ Puzzolanerde, Trass u. Ziegelmehl ..........

Signalapparate für elektrische Telegrafie :

Einrichtung.......

Preis.........

,,    für Luftdrucktelegrafen . 315

Signaturen für Karten ....... 727—736

,,    ,, Katasterpläne .... 737—740

Simaverkleidung von Blech Simshobelmaschine ....

Sitzbadschaff......

Sockelmauerwerk ans Bruchsteinen 64, 481—482 ,, Ziegeln ....    68, 490

Sockelplatten von Stein auslösen . .    61, 375

„ liefern

,, versetzen .    80, 518

15, 470

302

305

163

367

Hanfspinnerei . .

Hanfweberei . . .

Holzbearbeitung .

Holzstofffabrikation...... 402—404

Kammgarnspinnerei...... 397—398

Landwirthschaftliche Zwecke . . 424—433 Metallbearbeitung

Müllerei.....

Papierfabrikation u. -confection . 402 — 404

Pfeifenbeschläger.........371

Pfeifenschneider Schafwollspinnerei und Weberei 39G—397 Schindelerzeugung Seifenfabrikation Spengler ....

Spinnfabriken . .

Spiritusbrennereien Spodiumfabrikation

Theater.....

Teppichfabrikation Tischler ....

Wagner .....

Webereien ....

Wergspinnerei Wergweberei . .

Zuckerfabrikation Speciflsche Gewichte .

Spengler-Arbeiten . .

,, -Maschinen .

-taglohn . .

399

366

371

405

371

370

405

382

388, 396, 398

407

405

422

397

. 369

370

388, 396, 399

. 399

418

698—702

160—164

382

89

Sockelsteine ....

Sohlbänke von Stein Sohlbanktragsteine aus Terracotta ... 178 Solintafelverglasung . . .

Sortircilinder für Getreide Spagate.........

226—227 . . 426

326

326

,, -Gurten...........

Spalettläden- und Kästen herstellen . . 206 beschlagen . . 221

Spalierthüren, Tischlerarbeit .

,,    versetzen ... 84, 526

Sperrh

Sperrige Güter.......

Sperrketten.........

Sperrvorrichtungen bei Wägen

Spiegelstufen........

Spiegelquader profilirte, hersteilen . 78, 511 Spindeln für Circularsägen

Spindelpressen......

Spindelstoek ......

Spinnereimaschinen, Baumwoll- . . 388—396 ,,    Han f-, Flachs-, Werg- 397—400

Schafwoll- . . 396—397

435

40, 54

• i-M

324

166

367

379

373

Spiralschläuche Spirimsbrennereimaschinen

Spitzenvorhänge.....

.Spitzhähne für Gasleitung

Spitzzirkel .......

Spodiumfabrikationsmaschinen . . . 405, 421 Sprachrohre

Sprengwerksdachstühle . . 115, 116, 118, 119 Springbrunnenhähne . . .

400 Springhämmer......

Baumwollspinnerei und Weberei 388—396 Spritzfässer.......

Beleuchtung, elektrische .... 282—287 Spritzen, Fahrbare Kasten-

Bierbrauerei .......... 408—414 Spritzenhähne......

400    Spritzwurf herstellen    . . . 77—78, 508—511

371    Stachel walze.....

405    Stadtbeleuchtungskosten 400 Stahl 398 I „

Specialmaschinen für: Appretur . . . .

Bierbrauerei . . . .

Bleicherei.....

Buchdruckerei . . .

Drechsler.....

Drucker (Metall-) . Druckerei (textile) . Eisenarbeiter . . . Erdwachsfabrikation

Färberei......

Flachsspinnerei . .

210

316

407

85, 529 . 182

235

280

92

437

315

291

380

321

442

291

259

139, 601

257

429

275

-Bahnschienen

257, 265

257

800

Stahl - Blech

Seite J

Seite

265

100

Standventile ..............291    ,,    ,, -Leitungen, con-

sruct. Angaben 264 ,, F abri к san) age 275, 417 ,, -Installation . . 417 .............240

gewelltes

,    -Draht

Stakettirung abtragen . . .

„ hersteilen . . Ställe, Anlage und Grösse . Stall-Fenster von Gusseisen

,. -Laternen..... .

,, -Steine von Kunstbasalt Stammholz fällen.....

224

266

451

224

437 I

102, 533 I '    .

138 597 Steingewände ausbrechen liefern

660—662

258

• 15, 470

Stangenrohr gewinnen

,, liefern .......... 623

Stationen der Donau, Frachtsätze nach 44—53 Stationstelefone .....

Statische Berechnung von:

Dächern.......

Dübelböden.....

Gewölben ......

Holzconstructionen . .

Mauern .......

Traversen ......

Stative zu geodät. Instrumenten . . 448—451

Staubbesen ........

Staubladen ........

Stechen von Torf......

Stegreifeisen.......

Stehende Dachstühle abtragen . . . 102, 533 hersteilen 109, Ш, 113 115, 117, 122, 538, 544 548, 553, 558, 564

15, 470

314

10—11, 461—462

. . 61, 475

93

; Steinkohlenofen .

Steinkreppen . .

; Steinlöcher bohren [ Steinmassenaushub

440

.    84, 85. 527

6—8, 456—460 g42 ! Steinmauerwerk abbrechen ... 59, 472—473 herstellen . 63—65, 480—485

641 i    ,,    berechnen.......632

Steinmetzarbeiten herstellen . . 89—100, 532 ,,    verführen . 22—24, 38, 43

.    Berechnungsnormen . 636

Steinmetzgesellentaglohn

645

.'•-2

643

709, 710

140, 602 15, 471

in Regie ... 100

Steinpfeiler liefern .

„ mauern .

Steinquader liefern .

Steinplattensockelverkleidung ... 80, 518 I Steinrustiken . . .

99 1 Steinsäulen auslösen liefern .

261

Stehlager, Gewicht ,,    Preis .

Stehrohre von verzinktem Eisenblech . . 163 ,,    ,, Weissblech

„    ,, Zinkblech .

..    anstreichen . .

357

348

161

162

164

Steigleitern .

Stein-Anstrich -Baluster

-Flächen vergolden oder versilbern 238 -Fugen verkitten ...

-Gesimse.......

-Härtescala ......

-Klassificirung ....

-Kreppen .......

-Löcher bohren ....

-Mehl........

-Oel.........

-Pflasterplatten ....

-Postamente.....

-Postamente für Pissoire

-Rinnen........

-Säulen ........

-Sockel.........

-Sockelplatten.....

-Sohlbänke.......

-Sprengung ... 7, 8, 10, 456, 457, 461 -Stürze Trag-

139, 600

230

80, 518

90, 96,    98 I steinstufen ausbrechen

liefern . .

89

440

90

66, 486

92

62, 478

91

81, 519 62, 477 97, WO

versetzen..... 82. 520—52 t

. 363

i Steinzeugröhren...........

,ns I Steinzeugwaren, Abbildungen . . . 170—176 19d '    Preis.........—“

¹⁹⁹ I Steirisches Eisen ⁹f Stellringe . . . ⁹* Stemmeisen . . ⁹⁹ Stemmmaschine

99

91

89

93

92

Steine zu Steinmetzarb. erzeugen 11, 461, 462 Steine ,, Taluspflasterungen

Steine verführen......

Steinwurf........

184

169

257

348—349 . . 445 369—370

Stempelgebühr bei Frachtbriefen ....    57

f. Baugesuche u. Pläne 668, 671

Stiegen aus Eisen .........

„    „ Holz......... 138, 599

„    „ Stein....... 62, 82, 97

Stiegenanhaltstangen von Eichenholz . . 211 ,,    Eisenschiene und

Stützen hiezu . . 222„ Stiegengitter und Geländer .... 222, 223

Stiegengriffe von Eisen........224

Holz

259

22-24, 38, 43

63, 191, 480 I Stiegengriffstützen

211

Stiegenruheplätze von Stein

Stiegenstufen

von

801

Seite I

95 Sturzbodenlegung......... 126, 567

Stein, ausbrechen .    62, 477 Sudhauseinrichtung in Brauereien . 408—410

,, liefern

637

97 j Support-Drehbänke ,,    ,,    ,, versetz. 82, 520—521 j Supporte ....

,,    ,, Kunstbéton

Stiegenwange von Holz . .

Stiele für Besen......

Stifte von Eisen und Messing Stiften-Dresehgarnitur . . .

Stockwinden........

Stöcke zu Schrauben ....

Stoffmessband.......

Stopfbüchsen für Gas . . .

Stossen von Ziegelmehl, Trass u. Puzzo-

lanerde .....

Stossheber oder Widder Stränge.......

Strassen beschottern ....    9, 10, 460—461

., besanden ,,    aufreissen

,,    herstellen ...........185    ;

Strassengrundlage von Bruchstein . . 9, 460 Strassenkanäle, gemauerte, Wiener . 491—495 1 Strassenkanäle aus Béton

Strasseniaternen für Gas u. Petroleum 275—276

,,    .,    Ligroine......279

Strassenpilastersteine von Granit .... 187 Kunstbasalt    .    165

.....185—191

373

166 ; Syphons für Aborte eiserne .... 84, 526 Kanäle von Stein von Stein

. . 138, 599    „    ,, -------

447 i Syphonzungenplatte 267

425

440

435

T.

92

96

451

281 ¹ Tabakrauchen-Verbot in Fabriken . . . 760 Tabakscheuern, Anlage und Grösse . . . 662 15, 470 I Tabellen über :

abgekürzte Schreibweise d. m-masses 4 Abnützung und Amortisation . . 763—768 Ankerplatten Bandeisen .

Bauarbeiten, Reihenfolgen. Dauer 664—666

Bauholzpreise.........“    ::

Baumaterialientransport mittelst : Pferdefuhrwerk . . .

Eisenbahnen .....

Dampfschiffen ....

Bearbeitung von Hölzern :

Tagschichtenerforderniss .... 534 Preis . .

Bleibleche . .

Bleiröhren . .

Braukessel .

Bruchbelastung

Buchstaben für Aufschriften .... 271 Bundsägegatter . .

Calorifère.....

Calorische Maschinen

Central-Luftheizungsanlagen .... 221

Dampfhämmer.......

Dampfkessel •.......

Dampfmaschinen......

Dampfpumpen.......

Dampfschifffrachtkosten . .

Dauer ganzer Objecte . . .

Drahtseile.........

Drahtseilscheiben.....

Drahtstiften........

Drahtseiltransmissionen . . Druck-(Girard-) Turbinen .

E-Eisen..........

Eisenbahnfrachtkosten . . .

Eisenbahnschienen.....

Eisenbleche........

Eisensäulen.......... 712—716

Entwerthung ganzer Objecte . . 763 —768 Erdaushebungs-u. Verführungskosten 7, 8 Erhaltungskosten ganzer Objecte 763—768

Exhaustoren......

Federhämmer .....

Feilen ........

Felsensprengungsarbeiten Festigkeitscoefficienten .

Feuerspritzen.....

Flacheisen.......

Flammen anzahl für Gas

346—347

325

35«

10, 461 10, 461 !

264

103—106

167

. 16—34 . 34-38 . 40—58

Strassenpflasterungen .

Streifkugeln von Stein .

Streitigkeiten in Scbadenfällen .

Streuschneider.........

Stroh für Dachdeckerarbeiten .

,, dacheindeckung .....

,, perpetualpressen.....

„ schüttler ........

,, windendeckenverputz . . . Stromgeschwindigkeits Strommesser für Telegrafen Stromwechsler für elektr. Beleuchtung . 285 ,,    ,, Telegrafen

Stuck- u, Stuckmarmorarbeiten . 197, 198, 624

Stuckflächen vergolden.........238

Stuckmarmorirertaglohn Stukatur-Verputzarbeiten

messer

92

756

432

. . 147, 611 . . 147, 611

431

425

196

450

311

305

196, 623

-arbeitertaglohn . . .

Stukatur-Draht ,, -Nägel ,, -Rohr ,, -Stifte

,, Stein ausbrechen .... 62, 578 ,,    ,,    liefern

,,    ,,    versetzen    .    .    .    82,    520—521

aus Kunstbéton „ Karststein

266

268

623

267

624

196, 623

138

97, 100

166

100 I

107

708

363—364, 719

687

. 368

251

341

>0

342

344 - 346 . . 386 . 40—58 763—768 . . 359

352

266-267

359

338

711, 7l6 . 34—39 . , 719

708

387

381

444

7-8

681—685

443

703—705

272

802

Tabellen über:

Flangenröhren.....

Flaschenzüge.....

Frachtgut-Lieferfristen .

Füllsparherde.....

Fusspfunde, Vergleichung Gasfabriksanlagen ... Gaskraftmaschinen ....

Gasleitungen .....

Gewicht und Mass verschied. Bau- u.

Maschinen-Constructionstheile 703—719 Gewichte, verschiedene, Vergleich . 725 Gewichte per Länge und Fläche . . 726 Glaserarbeiten per einzelne Tafel . . 226 Glocken ...

Gusseisenbleche Gusseisenrohre Hanfriemen . .

Hanfseile . . .

Holzmengen zu einer Wagenladung: Rundholz

Kantholz im metr. Masse . . . 30—31 Kantholz im Wiener Masse . . Pfosten, Bretter, Latten . . . 33, 34 Holzstärken zu Tramdecken . . . . 644 Holzstärken zu Dächern Honorirung technischer Arbeiten . . 683

Kassen........

Knop’sche Turbinen . .

Kochkessel, kupferne .

Krahne........

Kugeln, gusseiserne . .

Kupferbleche . - . . .

,, röhren .....

Kuppelungen.....

Lager zu Transmissionen Lagerböcke ......

716

438—439

58

247

725

416

341

274

320

708

365, 716, 717

362

325

28—29

32

647

260

Tabellen über :

Schrauben, Gewicht

„ Preis..............

Schwingungsverhältniss der Töne . . 319 Specifisclie Gewichte .

Stahlbleche, Gewicht Stellringe, Gewicht Tagfuhrenerforderniss Traversen (gewalzte Träger) . . 709, 710 ,, zu Holzdecken .

Trägheitsmomente.....

Trägerwellblech......

Turbinen........

Verführungskosten mittelst : Pferdefuhrwerk ....

Eisenbahnen......

Dampfschiffen ....

Versenkbruniien.....

Wandträger für Transmissionen . . 358 Waschkessel, kupferne W ellblechdockanlagen Wellen, eiserne . . .

Widder, hydraulischer Widerstandsmomente ...... 688—690

Wiener Masse auf Metermass . . . 721 Winden . .

Windräder .

Winkeleisen

707

698 -702

708

348

16—34

581

688—690

224

338—341

16—34

34—39

40—58

301

650

224

348

347

i 10

346

341

,, räder.....

Zerknickungsfestigkeit Zinkbleche, Gewicht .

,,    raffinirte.....

Zugfestigkeit.......; .

718 Tableaux für elektrische Telegrafen :

Abbildung...........

Einrichtung........-. .

Preis.............

Lehren für Draht, Blech- u. Bandeisen 708 für Luftdrucktelegrafen ....

411 j Tafelfussböden abtragen......

248 J ,,    herstellen.....

repariren......

650

439

719

708

357

358

Malzdarren Mantelöfen

Maschinen-Riemen u. Gurten . . 360—362 ,    ,,

Mass und Gewicht verschied. Bau-    j Tafelglas, Preis

u. Maschinenconstructionstheile 703—719!    ,', messing.......

Masse, Vergleich verschiedener . 721—723 : Tafeln, Aufschrift- und Firma-

Masse, Reductionstabellen ..... 723    j    Tagfuhren .........

Messingbleche, Gewicht    .-..... 708    !    Taglöhne    und Taglohnarbeiten

,, röhren, Gewicht......718    j    ,,    Angaben über    .    .    .

Metallbleche, Gewicht....... 708    i    ,,    berechnen der    .    .    .

Metermass auf Wiener Mass .... 722 j Taluspflastersteine......

Münzen, Vergleich . ,

Muffenrohre, Gewicht ,,    Preis . .

Neuwerthe ganzer Objecte . . . 763—768

Nieten........

Patentschrauben, eiserne Pferdefuhrwerksfrachtkosten . . . 16—34 ,. stärken, Vergleich Polygone, regelmässige .

Pulsometer.....

Quadrateisen .....

Reactions-Turbinen Regulirfüllöfen ....

Relative Festigkeit . .

Riemenscheiben ....

Rollenflaschenzüge . . .

Rundeisen.......

Schiffsfrachtkosten . . .

.Schmiedeeisenbleche . .

.. rohre . .

,, pflasterungen . 717 j Tangentialräder . . 365 J Tannenholz, Gewicht Preis .

720

706, 707 352—357

687

708

160

686

. 302

302

307

315

101, 532

207

209

226

265

271

16-27

. . 455 . , 632

184

191

341

Preis

. 20-21 103—106

,, Verführung 20, 21, 28—34, 37, 41, 55

Tapeten abkratzen......... 62, 476

,, liefern und aufziehen.....234

725 Tapezierer-Arbeiten . . .

,, -Taglohn . . . Taschen-Nivellir-Instrument . . 706 I Taster für Telegrafen . . 302—305, 314—315

. . 338 ; Tasterzirkel..............137

247, 248 Technische Arbeiten, Honorar für .... 683 . . 687 Teichgräberschaufeln ....

,, taglohn.....

. 439 Telegrafen-Einrichtnng . . .

. 706 Telefone..........

40—58 Tendernieten.......

. 708 Teppichfabrikationsmaschinen

. 718 Terazzo ..........

. 364 I Terracottawaren......

707

269

695

385

. .350—352

234

449

445

302

. 313—314

270

. . 397 198, 624 177—182

697

422—423 138, 598

193

148, 614

448

262

183

182

Preis . . . 196 . . . 170—176 . . . 169—176 ...    63, 479

24

99

213

217

200

215

216

212

Grössenverhältnisse

202

216

. 214

218

212

216

„    ,,    liefern .

,,    ,,    mit Falz versehen 141

,, Stein, ausbreclien .    62, 477

81, 82, 520

-Taster, elektrische

84

223

316

215

264

199

199

202

,    ., repariren . . . .

, Verkleidungen herstellen

202

214

Tischherd

279

199—211

445

371

369

. 278, 279

368

371

317, 318 15, 471 . . 691

224

582

325

612

i,

. 712-715

i'i

182

183

92

. . 177—178 . . 101, 532

,, hersteilen . . 126—131, 568—580

,, verführen 20, 21, 28—34, 37, 41, 55

Transmissionen..........348—359

Transparentzifferblätter für Uhren . . . 330 Transpiration, Lufterneuerung wegen . .

Transportgebühren...... • • a

Transportkosten für Baugegenstände : mit Pferdefuhrwerk ......

,, Eisenbahnen........

,, Dampfschiffen.......

Transportversicherungsgebühren :

bei Eisenbahnen ........

,, Dampfschiffen .......

Transportable Kochherde......

Taster........

56

304, 315

695

15, 470 63, 479

257

84, 526 709—710

92

360—361 139, 601

322

132—134

,,    mit Weissblech eindeeken . 161    „ ^    —

Thurmgesimse von Rundholz .... 104, 603 Trieurs à alvéoles

uhren.............. 329 Tripolith, Gewicht und Preis......

Tief kulturpflüge............ 429    „    Verwendung für Maurer, Stu-

Tiegel, Gewicht und Verführung ....    27 I    katurer und Modelleure ... 625

323

426

Tetraeder berechnen . . . Theater-Maschinerie . . .

Theeranstrich......

,, asfalt und -Oel . . .

,, steinpappeeindeckung Theodolithe . . . ... .

Thierköpfe, Abbildungen .

„ -Modellpreis .

,, топ Terracotta

,, von Zinkguss.....161,    163

Thonknöpfe zur Stukaturung, Abbildung 624

Thonwaren, Abbildung . .

,,    Preis ....

Thonöfen abtragen ....

,, umsetzen, aufstellen oder ausputzen .......... 84, 529

„ liefern.......... 241—249

Thonstein, Verführung und Gewicht . .

Thorlaufsteine..........• • •

Thüren und Thore:

,, anfertigen vom Zimmermann 141,604—605 anfertigen vom Tischler .... 199—202

anfertigen von Eisen..... 223

-Bänder liefern......

,, repariren.....

-Bekrönungen hersteilen . .

-Beschläge hersteilen . . .

,,    repariren ....

-Beschlagtheile

-Bestandtheile aus Eichenholz . 199—200 -Flügel, ordinäre ....    141, 604, 605

bessere..........199

. 647

Lichtmass-Berechnung . .    633, 635, 638

repariren, vom Tischler .

,,    .,    Schlosser

-Riegel hersteilen .

., repariren .

-Schlösser herstellen

,, repariren........—

-Stöcke von Holz, ausbrechen . . 62, 477 ,,    ,,    ,,    versetzen 82, 521, .522

140, 199, 603

versetzen liefern .... 92, 98 verputzen . .    84, 525

...... 302—305

Thüren reinigen.....

Thürchen für Kellerfenster Thür- oder Sicherheits-Contactleitung . 307 ,, -Oeffnungsapparat, pneumatischer

Thüraussichtsthürl..........

,, bandeisen............

,, fusstritte . ......'.....

,, futter.............. 199

repariren verputzen ....    84, 525

, zug

Thurmdächer herstellen

240 ,, lampen für Ligroine .

Tischler-Arbeiten .....

,,    -Hammer .....

,,    -Hobelbank ...

,, -Maschine, Universal -

-Taglohn.....

Tischleuchter.......

Tischplatte zu Holzsägen . .

,, platten-Hobelmaschine

Tomback......, . • •

Torfstechen und Torfziegel .

Torsionsfestigkeit.....

Trägerwellblecharbeiten . .

Trägheitsmomente......... 688—690

Tragen von Erde, Schotter und Schutt 9, 460

Tragfähigkeit von Aufzugrollen.....439

,, Dachconstructionen . . 644 ,,    ,, Drahtseilen

,,    . ,. Dübelböden

, Hanfseilen

, Holzconstructionen . . 643 , Mauerwerk , Säulen . .

, Traversendecken . . . 581 , gewalzte Traversen 709—710 ,, Trägerwellblech . . . 224 Tragfähigkeits- (Festigkeits-) Berechnungen ........... 686—692

Tragsteine von    Cement ....

„    „    Gips .....

,,    ,,    Stein ....

,,    ,,    Terracotta . .

Tramdecken abtragen

653 39, 56 16—34

34—39

40—58 39 247

Trapezformeln Trass stossen und sieben Traversen auslösen . . .

Preis ....

versetzen

,, gewalzte . . - -Traversendecken, Preis . . 129—131, 576—580 ,, vortheilhafteste Trägerproflle 581 Traversenunterlagsteine . .

Treibriemen.......

Treppen, Bundtram- . . . .

Treppenwägen, Wagnerarbeit Beschläge .

87

804

Seite

Tripolith-Mörtelverputz an Decken . . . 196 an Mauern 77, 509—510

V.

Seite

Tripot-Jack

Trockenlegung mit Asfalt Trockenmauerwerk ahhreehen ... 59, 472 ,,    hersteilen .... 63, 480

Trockenanlagen in Fabriken .

Trommeln hei Transmissionen Trottoirpiasterplatten liefern :

von Cement.......

,, Granit........

,, Kunstbasalt.....

., Kunstbeton.....

140

194, 622

348

167

184

.. . 165 165, 166

Trottoirpiaster aufheben .

„    hersteilen

,,    repariren .

,,    umpiastern.......

Tuff (Kalk-), Gewicht und Verführung . Turbinen.............

60, 475 188—189

189

188

24

338—341

Vasen von Stuckmarmor....... .

Vegetabilische Erde, Verführung und

Gewicht........

Ventil für Brunnenrohre . . ,

Ventilationsanlagen.....

Ventilationsklappen, Preis . •

198

26

142, 607

652

251

.,    versetzen ... 84, 525

Ventilationsröhren aus Steinzeug .... 169 Ventilatoren . . .

Ventile......

V erarbeitungseisen Verband, Holzconstructionen mit . . 108, 535 Verbleiungen bei Kunstglasarbeiten ... 227 Verbrämung von Fugen Verdachungs-Console von Cement .... 182 Terracotta 177, 178

:;s:;

200, 291, 292, 717

79, 514, 515

u.

Verdichten des Erdreich Verführungskosten, im Allgemeinen . .    16

,,    mit Dampfschiffen . 40—58

,,    ,, Eisenbahnen . 34—40

,,    bei Erdaushebungen

,,    von Flussschotter . .    13

,.    mit Pferdefuhrwerk 16—34

7, 16-58

es

639

Ueberlegboden . . .

Ueberlegeisen . . .

Uebersetzungskralme Uebersteigen von Schieferdächern . . . 156 „ von Ziegeldächern .... 151 |

Ueberzug von Asfalt........ 194, 622 |

Uhren, für Höfe, Fabriken und Thürme . 328

Uhrenzeigerwerke.....

Uhrgloeken oder Schellen .

Uhrmacherarbeiten.....

Uhrzifferblätter......

Umdecken von Schieferdächern

134, 586

323

439

331

Verführungstabellen.....

Verglasung, Berechnungsnorm'

■ „ Preis......... 226—227

Vergleich verschiedener Fusspfunde . . 725 Gewichte . . 724, 725 Gewichte per Länge u. Fläche 726 Masse . . . 721—722 Münzen .... 720 Pferdestärken . 725 ........238

’ 328—331 ' Vergolderarbeiten : : : : 329-330 I Vergoldertaglohn .

Verkittung von Steinfugen

„ von Ziegeldächern......151 j Verkleidung von Sockeln .

Umfassungsmauern, statische Berechnung 641 j ,r ,,r    ,

Umlegen von Asfaltpflaster......! 193 ! Verkleidungsplatten fur Mauern . . 171-173

Umpflasterungen........ 188, 189, 190 Verk eidungsrahme fur Fenster . . . . . 204

Umrechnung, vom alten Mass und Ge-    Verkleidungsziegel ausbrechen ... 60, 473

wicht ins metrische System, ] Verladekosten bei Dampfschiffen ... .    56

amtliche Verordnung ... 629    ” Eisenbahnen .

„ alter Masse ins metrische 721, 722 j Vermessungsarbeiten Honorar . verschiedener Landesmasse 723 Verputz an Mauern abschlagen . alter Gewichte ins metrische 724 Münzen in österr. Währung 720

156

80, 518 80, 518

199

605

. 61, 62, 476

,,    „ ,, herstellen76—78,507—510

,, ,, Decken abschlagen ... 61, 476 ,, ,, „ herstellen .... 196, 623

Umsetzen von Oefen...... 85,528,529    neugelegter Fussböden . . . 84,525

Ungarisches Eisen ........ 257, 264 j .. der Thürverkleidungen . . . 84, 525

Universal-Bohrmaschinen........ 375 , Verputzarbeiten, Berechnungsnorm . . . 634

„    -Globen ...........    436    j    Verputzflächen    weissigen    .... 80,    516—517

„    -Instrument, forstliches ....    450    !    Verschalungen    abtragen

„    -Nivellir-Instrumente.....449

„ -Pumpe.....

-Tischlermaschine

441

369

Umrahmende Gesimse herstellen . . 75, 505 Unraths- und Strassenkanäle aus Béton . 167 ,,    ,,    ,, gemauerte 68, 491

Unterbau, Begriff desselben bei der Feuerversicherung ....

Unterbühnen bei Theatern .

Untergrundpflüge.....

Unterlagscheiben......

Unterlagsteine für Oefen . .

,,    ,, Traversen

751, 764—771

422

429

270

101, 532 Berechnungsnorm .... 637 hersteilen von Brettern

136—137, 590—594 ,,    von Latten 137—138,

596—597

„    „ Pfosten 137, 145,

594—595, 610 л.    .. Schwarten 136,

,, für Stukaturverputz

590

126, 567

Unterzündspäne Urgewicht . . Urmass . . . .

96 i Versenkbohrmaschinen.......

92 I Versenkbrunnen Abbildung.....

146 j    ,,    Herstellung . . 300—301, 641

725 ! Versetzarbeiten, Berechnungsnorm . . . 635 Preis ...... 81, 518

722 I

....

297

805

Seite

Versetzstücke für Gaseinrichtung .... 281 Versicherung von Fabriken Versicherungs-Anstalten .... 746, 747, 758

,,    -Antrag.........

,,    -Bedingungen für Fabriken

und gewerbl. Anlagen . 757 ,,    -Bedingungen im Allgemein.    750

-Gebühr bei Dampfsehiff-

transport........

-Gebühr bei Eisenbahn-

757

748

56

39

transport -Grundlagen -Vertrag . .

-Werthe . .

-Wesen im Allgemeinen . 745 -Zweige

750

748

761

746

238

Versilberung Verstreichung von Fugen .... 79, 513, 514

V ertikalsägen..........

Verwendung des Tripoliths ....

Verzapfen der Bahmstücke bei Fenstern 205

Verzinkte Bleche...........257

Verzinnte Nägel . .......

Vestibul-Stufen von Karststein

,, -Taster.......

Vicebaupoiier-Taglohn ....

Viehöl (Steinöl).......

Viehstand, Kaumbedarf . . .

Vierscharige Schäl- und Saatpflüge . . . 428 Vogelzungen Vorköpfe und Köhren zu Ausgussgränden 164 Vorkopfstücke, Kanal-Volta’sche Lichtbogen Vorgelege (Kamine), Grösse und Anlage 649

Vorhängschlösser...........213

Vorlagen von Planschriften Vorlegstufen.......

. . 625

161, 268

100

305

. . 193 660—662

444

92

283

741, 742

97

448

Wandabstauber.......

Wandarme, Abbildungen . . .

„    für Gasbeleuchtung

,,    „ Ligroinbeleuchtung . . . 279

Wandbekleidung. Stücklustro-.....197

Wandbohrmaschine......

Wandkegel für Gaseinrichtung

Wandtaster .........

Wandterazzo........ .

Wandverkleidungskacheln . .

Wangenstiege........

Wannenpippen........

Wappenschilder.......

Warenklassifikation.....

Warmwasserheizung.....

Wasehbürsten........

Waschkessel, Grösse und Anlage .... 650 Waschtisch .

Wasserabfallrohre Wasserbauarbeiten des Zimmermanns 143—146

607—610

276, 286

278

369

280

303

198

171, 173 138, 599

289

261

. . .35—43 251—254, 652

447

293, 294

161—164

Wasserbedarf im Allgemeinen

Wasserbottiche .......

Wasserdichte Hanfschläuche . ,,    Holzwand . . .

,,    Taster.....

Wasserfässer von Holz . . . .

654

321

323

146, 610

Î03

321

. 175—176

w.

Wachsfabrikations-Maschinen, Erd- . . . 405 Wächter-Controle-Uhr, elektrische , . . 331 Wächterlohn ....

Wägen neue ....

Wände von Holz . .

Wagen und Gewichte Wagenbeschlag . .

Wagenfederstahl . .

Wagenheber ....

322

. 210—211 . 440—441

323

266

322

324

,, beschlagen Wagenladung, Holzmenge zu einer . . 28—34 Wagenremisen, Construction .... 659—660 Wagenschupfenthor Wagenspritzen . .

Waggebühr bei Dampfschifftransport . .    57

,,    ,, Eisenbahntransport ... 39

141

442—443

Waggonbleche . . .

Waggonfederstahl .

Wagnerarbeiten . .

Wagnerbank ....

Wagnermaschinen .

Wagnertaglohn . .

Waldausrodung . .

Waldmoossammeln . ,

Walze, Stachel- . . ,

Walzenhobelmaschine......... 366 :

Walzenmaschine, patentirte für Jalousien 235 I

265

266

322

371

370

15, 470 15, 470

429

,,    ,, Steinzeug . . .

Wasserglas-Anstrich und Kitt . .

Wasserheizung........ 251—255, 652

Wasserkessel Wasserkübel.

Wasserläufe,...... 68, 167, 491—495

Wasserlanfmuscheln, gusseiserne . . . Wasserleitung mit Göpelbetrieb . . Wasserleitungs-Gegenstände, Abbildung.

297, 298, 299

,,    ,,    Preis . . . 288

232

162

322

. 292 . . 299

341

Wassermotoren

Wasserrinnen . . 139, 161, 162, 163, 164, 601 Wassersand . . .

Wasserschaff . .

Wasserschöpfen .

Wasserstandshähne Wasserwagen (Libellen) . . 437, 449, 450, 451

Wasserwannen versetzen......

Weberei-Maschinen für Baumwolle . . . 388 ,, Hanf, Flachs und

Werg.....

,, Schafwolle . . . 396

. 332—337

. . . 12, 463

. S, 458 291, 292

84, 525

399

Wechsel, Abbildung

,, Preis...........

Wechselseitige Versicherungsanstalten . 747 Weckuhren, Sicherheits-Wegherstellung ....

Weidenholz......

Weinbock.......

Weissbleche......

Weissblechdacheindeckung, abnehmen . 157 ,,    hersteilen 157, 161

298

. 290

331

.......186

19, 20, 37, 41, 55

160, 265

806

Weissigung abkratzen....... 62, 476 j Zahnschnitte von Stuck

„ herstellen.......80, 516    ,,

Weisskalk-Erzéugung ....... 15, 471 | Zangen

,,    Gewicüt..... 530    Zangendachstühle . . . .

„    Preis............ 87    Zapfenschneid- und Schiit

„    -Mörtel,    Erforderniss ....    530    Zargenstücke, auslösen

liefern

,, Terracotta

197

180

438

Preis

-N

Weisskupfer . . .

W ellhlech-Arbeiten

,, -Dacheindeckung Wellen, Transmissions- .

Wellsand, Donau- ....

Wendeltreppen.....

Werfen von Erde, Schotter und Schutt 9, 460

Werg..........

Wergspinnerei-Maschinen , Wergweberei-Maschinen . .

Werkstücke von Stein * . Werksteinplattenpflaster .

Werkzeuge, Diverse . . .

für Maschinisten

Metallbearbeitung . . 434—438

317, 318

224

157

348

- . 185

398

399

96

192, 620 322, 444

434

.Werkzeugstahl Weston’s Flaschenzüge . .

Wetterschenkel für Fenster Werth, assekuratorischer .

Widder oder Stossheber, hydraulischer . 346 Widerlagsstärken .

Widerstandsmomente Wiener Masse u. Gewichte, Vergleich 721—724 ,, Patent-Abprotzspritzen . . . 442—443 Wienfluss-Kieselschotter und Sand . . . 185 Winddruck gegen Dächer

Winden........

Windmotoren.....

Windräder.......

Windschaufeln .....

Windstossbelastung bei Dächern .... 646 Winkel aus Eisen und Stahl Winkelhähne für Gaseinrichtung .... 280 Winkeleisen 257, Gewichtstabelle . . 706, 707

Winkel-Kader.........

,, -Kohr, -Spiegel, -Trommel .... Wirthschaftshöfe, Grössenverhältnisse . 663

Wippen erzeugen.........13, 464

Wohngebäude, Constructionsangaben 654 — 658

,,    Fundirung.......

Wohnhaus, praktische Bauausführung . . Wohnhausbau, Arbeitsreihenfolge und Zeiterforderniss Woltmaun’s Stromgeschwindigkeitsmesser 450 341, 344, 345

438

205

761

688—690

646

438—440

346

346

446

437

352—357

451

663

664—666

Woolf’sche Maschinen ....

Wurfgitter........

Wurfsteine für Wasserbauten

Würfel berechnen.....

Würfel von Holz (Holzstöekel) erzeugen 138, 597 Würfel- (Holzstöckel) Pflasterung , 190—191

Würfelpflaster aufheben......61, 475

Würfelpflasterungen mit Granit . . . 187—190 Würfelsteine aus Granit

446

184

69.:

184

111, 112, 545, 516 chine    . .    369

...    62,    477

....... ........ 97—98

Zeiterforderniss heim Wohnhaushau 663—666

Zellenrad.......

Zement-Bildhauerwaaren

,,    -Kalk,    Gewicht

„    ,,    Preis .

,,    ,,    "Verführung . . 36, 37, 39, 40

,, -Kalkmörtel, Erforderniss an Materiale u. Arbeit 530—531 Preis

zmas

333, 336

181

168, 182

194

88

88

N-

-Platten

-Plattenpflaster, aufreissen . 61, 475 hersteilen . 192, 620

167— 169

168— 169

167—168

,, -Steingegenstände ,, -Stein-Kanalrinnen Zentrirmaschine .....

Zentrumbohrer.....

Zerknickungsfestigkeit . .

Zersägen von Hölzern . .

Ziegel-Erforderniss beim Mauerwerk . . 497 ,, erzeugen ...... 14—15, 467—470

,, Gewicht .

,, verführen......... 27, 39, 43

Ziegeldacheindeckung, abtragen .... 149

„ instandhalten.......151

,, neuherstellen 150—154, 614—618 ,, um decken .

,, übersteigen.......

,, Berechnungsnorm für . . . 637 Ziegeldeckertaglohn

Ziegelfabrikation......... 467—470

Ziegelgewölbmauerwerk, abtragen .    60, 474

,,    herstellen 69—70, 497—499

,,    Berechnungsnormen . 633

Ziegelmauerwerk, gerades, abtragen .    59, 472

,, herstellen . . 67—68, 489—496 ,,    Schmatzen einbrechen 59, 473

,,    Berechnungsnormen für .

Ziegelmehl stossen und sieben ...    15, 470

Ziegelpflasterungen, aufheben ...    60, 474

herstellen . . . 192, 619

382

445

. . 687 139, 602

27

151

151

632

z.

Ziegelschlagertaglohn Ziehbänke für Späpgler

Ziergesimse.....

Zierverkleidungen . .

Zierverputz .....

Zifferblätter.....

Ziffern aus Stahl . .

Zilindergebläse . . .

Zimmerheizung, directe . . . 239—249, 650

Zimmerheizofen, abtragen..... 63, 479

,, liefern....... 239—248

umsetzen u. aufstellen 85, 527

383

76, 506

199

78, 510 329—330

436

383

Zahlung von Schäden Zahnkuppelungen . . Zahnschnitte ausputzen

Zimmermalerarbeiten

Zimmermannsarbeiten,Berechnungsnormen 637 „ ,, beim Landbau . . 102—143, 534—607 ,,    ,, Wasserbau . 143—146, 607—610

von Cement....... 183    „ Demolirungen . . 101—102, 532—533

,, Gips.........183 Zimmermannstaglohn. . ....... 5

,, Mörtelputz .... 76, 507 I Zinkeilinder für Callaud-Elemente . . . 310

756

348, 349

76

233

807

Zinkbleche, Gewicht Zinkbleche, raffinirte Zinkblechdacheindeckung abtragen . . . 157 hersteilen 157, 158, 162 Berechnungsnorm . 637

Seite . 325

Zinkblechwasserkessel Zinkguss, Modellkosten . . .

,, Waren......

Zinkoxyd-Wasserglas.....

Zinkpole..........

Zinn, Löth-.........

Zinngeschirre........

Zinnröhren.........

Zirkel............

Zirkularsägen........

Zoll in Centimeter, Seduction

Zubehör zu Glocken.....

Zuckerfabrikations-Maschinen . . . 418—421 Zufällige Belastung .

Zuflussrohren von Blei Zugfestigkeit ....

,, jalousien.....

„ rollen......

,, schaff......

Seite

708 Zugseile .

160    ,, taster

,, winden

,,    ,,    ,,    Holzconstruc-

tionen .... 644

305

440

162

183. 263 260—263

232

310

161

441

363

437

367

721

318

127, 643—646

„ Mauerwerk . . 652 ,, Trägerwellblech 224 ,, gewalzten Traversen . . 709—710 Formeln für die Be-

reehnung der 363 ; Zuppingerrad . . .

686—692

333, 334

î

у

*

^ Ц. - -•> : ■

l'

д-

■t

'

у -

о

v>

■*'-л

О

z-, C:Ą

ÿ - (’

ъ .л.

f

щ

g]

Ш.

i

Ш

ш

т

i

I

тт

т

к

JÙ

2

ш

1

И

>)

шж

Ù

я

о

I

1

а

S

i

1

У.

1

i

1

11),

f!

ш

I

i

'ф.

i

ШЁ

1

и

i

■i

№

S

г?

i

Ш

и

Е

ш

Ш

Ш

Ш

ШЁж

«

g

g

g

и

i

I

к

i

и

0

□

я

ü

23

и

и

1

IS

ш

ш

ш

ш

3

ш

i

I

ш

э

I

ш

шш

I

ш

3

ж

э!

I

ШШ

ш

ж

(<

у

Ж

3

а

г

31

ri

а

i

:

И

Этап

^1

vjj

[Г(

i

Hf

g

ш

Ир

ш

ш

а

у*

а

ш

fri

Шз

ж

а

п

а

шйш

в

ш

■S

ш

ш

а

шт

ш

ц

I

1

Щ

(Щ

S

Ь!

Ш

Р5

■,*5

[Г

Г;

ш

Г<

(1

тт

ui

i

и

Si

ш

V

ш

■Яг

А

■-<fq

* :ś

г * ■$

IШШЖ:

' Я

iwi

V-,?

■мК

ft

Г-Г

i?

Ki-i

г.

8»- ?-

-JM

fc'

иу

¥-Z.

iS

ft*    .Æ

•7 '•• - ■ t :-ч ;J - ■'V

^■-*.•7. Л «f

r. ■

Lj

лЯ

Lfi

,. - ?•*«£->с

ИЯЙТОЙ

■ Г***-:* » '

V *<Йк

-, V-

fcV;

ы.

■*

’М>

ПА.-

% - ^ »Т42£/'^

v А ^    T'Ąj^r^'■****■-ь

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

л»-

100000299271