WYDZIA&Y POLITECHNICZNE KRAKOW

CQ

3»

CS

Pr«

‘CD

525

.5

i'

's?.***

t

i

'>

V-

fr

SS Hi 032.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000297099

X

/

202b-

Schaltungsbuch

für

elektrische Anlagen.

<8>

y?

Don

Prof. w. Weiler.

Mit 323 Abbildungen.

der

<♦

öfieatiicken AlMtefl

Leipzig.

D erlagsbnchhandlung von Moritz Schäfer.

ty02.

<2 .oab

KRAKÖW

TW

Vl1

l<W\So

-:4 *^v

Vorrede.

Bei Besprechung von des Verfassers „praktischem Elektriker" hat Bert: ZV. H. Uhland, Herausgeber des „praktischen Maschinen-Konstrukteurs", die Aufnahme weiterer Schaltungen gewünscht, die in Lehrbüchern wenig behandelt werden und doch die Grundlagen für die Projektierung jeder elektrischen Anlage bilden. Dem Verleger des Buches hat hierauf Herr Zlhland seine „Normalschaltungen", die jedem Elektrotechniker bekannt sein müssen, und die ebenso wichtig sind, als die Kenntnis der Theorie von Dynamos, Meßinstrumenten und dergl., mitgeteilt und hinzugefügt, er würde es mit Freuden begrüßen, wenn die neueren Werke der elektrotechnischen Litteratur, vielleicht auf einigen Tafeln, die Zusammenstellung solcher Grundschaltungen darstellen würden.

Der Verfasser hatte dasselbe Bedürfnis gefühlt, konnte aber diese Schaltungen nicht in seinen „praktischen Elektriker" einfügen, da hierdurch der Lharakter des Buches zu sehr verändert worden wäre. Er hat sich daher entschlossen, dieje Schaltungen auszuführen und zu erweitern. Zvährend der Arbeit kamen ihm aber die im Maschinen-Konstrukteur gelösten Schaltungen zu; er konnte sie also wörtlich aufnehmen. Die weiter benützten Quellen des Verfassers find am Schluß tabellarisch aufgeführt.

Den Linleitungskaxiteln find, als den grundlegenden, speciellere Erläuterungen beigegeben. Diese wurden aber im Verlauf immer mehr gekürzt, weil der Studierende allmählich lernen wird, vieles an den Abbildungen abzulesen.

ZViewohl der Verfasser weiß, daß manches Schaltunggebiet in diesein Büchlein nicht berücksichtigt ist, so glaubt er doch hoffen zu dürfen, es werde den Praktikern vielfach gute Dienste leisten.

Der Verfasser.

Eßlingen a. N

Inhaltsverzeichnis.

V Schaltung: Begriff..............

2.    Arten der Schaltungen............

3.    Ohmsches Gesetz..............

4.    Schaltung der galvanischen Elemente:.......

a)    Reihenschaltung.............

b)    Parallelschaltung............

c)    Gemischte Schaltungen mit Zahlenbeispielen . .

d)    und e) Höchste Stromstärke........

f) Gegenschaltung.............

5.    Schaltung der Thermoelemente .........

6.    Schaltung der Bäder.....    .......

a)    Reihenschaltung............

b)    Parallelschaltung............

c)    Gemischte Schaltung...........

d)    Galvanoplastische Anlage.........

e)    Galvanoxlastische Anlage mit Anschluß an eine Lentrale 5

7.    Regeln Kirchhoffs..........

a)    Erste Regel........• .

b)    Zweite Regel.........

8.    Schaltung der widerstände......

a)    In Reihen ..........

b)    Auf Menge..........

c)    Zwei widerstände parallel mit Ausgabe

d)    Galvanometer-Nebenschluß.....

e)    wheatstonesche Brücke ......

f)    Meterbrücke..........

g)    Methode von Mutthiesen u. Hockin. .

h)    Thomsonsche Brücke.......

i)    Thomsonsche Doppelbrücke.....

k)    Universalbrücke von Kohlrausch . .    .

l)    Berechnung des Widerstandes eines komplexen Stromkreises ......

9.    Schaltung der Kondensatoren

a)    Auf Menge ....

b)    Auf Spannung...............\2

c)    Vergleichung der Kondensatoren nach Sauty u. Thomson \5

<k

\0

. XX

. \2

\2

\2

to. Schaltungen der Llektromagnetsxulen ....

\<k

a)    In Reiben...........

\<k

b)    Parallel............

\<k

U- Schaltung der Rheostatenspulen, Lampenbatterien \2. Differentialgalvanometer........

a)    parallel............

b)    In Reihen...........

c)    Nebenschluß...........

\6

\5. Ersatz- oder Substitutionsmelhode.....

a)    Galvanometer mit den 'widerständen in Reihe . . . H6

\6

b)    Parallel ...........

18

c)    Isolationsprüfer von Siemens & Halste Isolationsmessung von Hausanlagen . . .

*8

a)    Am ^weileitersystem.......

18

b)    Am Dreileitersystem.......

\S

\5. Isolationsmessung während des Betriebes

\8

a)    Im Jweileitersystem.......

l9

19

b)    Im Dreileitersystem.......

H6. widerstand von Batterien . .

l9

a)    Nach Mance........

19

b)    Mit Gegenschaltung......

. *9

c) : Mit Universalbrücke von Kohlrausch

19

d)    Näherungsverfahren von Discher .    .

20

e)    Mit der Tangentenbussole.....

20

f)    Ausgleichmethode........

20

\7. Lrdwid erstände bei Blitzableiteranlagen . .

a)    Telephonbrücke.........

20

22

b)    Nach wiechert........

22

\8. Elektromotorische Kräfte der Batterien. . .

22

a)    Nach Llark..........

b)    Nach Du Bois Reymond.....

22

Rompensations-Axxarat der physikalisch - Technischen Reichsanstalt zur Messung von widerständen, elektromotorischen Kräften, Stromstärken.........

24

25

20. Schaltung der Strommesser, Lrsatzwiderstand 2V Schaltung der Sxannungsmesser, Kontrolvoltmeter, Kontrollampe ...............\ . .

. 25

22.    Der Erdschlußxrüfer.............

25

23.    Schaltung der Llektricitätszähler.......

a)    Loulombzähler, Aron..........

b)    volteoulomb- oder Wattstundenzähler, Aron .... 26

c)    Voltampere- oder Wattzähler, Siemens & Halske . . 27

24.    Spannungswecker; Spannungsmelder eines Verteilungspunktes 28

28

28

25.    Bogenlampen.......

29

a)    Hauxtschlußlampe....

29

b)    Nebenschlußlampe....

29

c)    Differentiallampe ....

29

26.    Schaltung der Bogenlampen . .

a)    In Reihen......

b)    Einfach parallel ....

Seite

b) Reihenschaltung^von Glüh- und Bogenlampen. ... 35

29.    Glühlampenanlage eines Stockwerks . .

30.    Beleuchtungsanlage für eine kleine Fabrik mit zugehörigen

wohn- und Nebengebäuden............

3 V Umschalter und Polwender.............

Quecksilber-, Umsetz-, Dujardin-Hebelwender......

32.    Der Generalumschalter..............

33.    Sicherungen^..................

34.    Anschluß der Apparate an Leitungen.........

35.    Blitzschutzvorrichtungen . . .    ...........

a)    Telephonsicherungen.............

b)    und c) Zahn- und Spitzenblitzableiter.......

29

29

30

30

30 34

a)

.    .    35

37 37 37 38

39

39

39

39

38

. 38

d)    Hörnerblitzableiter

38

e)    Erdplatte. . .

HO

36. Leitungen.    ........

HO

a)    Direkte Stromverteilung. . .

HO

b)    Zweileitersystem, verteüungsnetz

H2

c)    Dreileitersystem: rein, mit Ausgleichdynamo, mit Aus- K gleichakkumulatoren, Verteilungsnetz . .

HH

H5

d)    Fünfleitersystem.........

36.    Dynamomaschinen mit Ringanker.....

H5

a)    Gramme-Ring..........

H5

b)    Vielpolanker...........

H6

c)    Schaltung der Ankerspulen auf Menge. .

H6

d)    Schaltung der Ankerspulen auf Spannung

H6

H6

37.    Dynamomaschinen mit Trommelanker ....

a)    Grundwicklung..........

H6

H7

b)    Zahl der Lagen und Segmente ....

0 Tabelle und Darstellung in einer Ebene .

. H7

d)    Vielpolmaschine auf Menge.....

H8

e)    Vielpolmaschine auf Spannung, Entwickelung in einer

Ebene......

H8

. H9

38.    Der Scheibenanker....

H9

39.    Anker mit offener Wicklung

H9

a)    Begriff.....

H9

b)    Doppel-DAnker. .    .

50

c)    Ring mit 4 Spulen .

5t

d)    Brush-Wicklung ....

5t

e)    Der Thomson-Houston-Anker

5t

40.    Arten der Dynamomaschinen

5t

a)    Reihenmaschine. . .

b)    Nebenschlußmaschine .

c)    Verbundmaschine . .

<k\. Verbindungen der Dynamomaschinen........

OI 01 2.

W (V

00 00 00 00 00

a)    Hauptschlußmaschinen in Reihen und parallel . . .

b)    Nebenschlußmaschinen in Reihen und parallel, Sicherun

gen, Ampere-, Voltmeter, Inbetriebsetzung, Abstellen, Schema mit Lampenbatterie..........

c)    Verbundmaschinen in Reihen und parallel.....

d)    Verbund- und Nebenschlußmaschine parallel.....

\2. Gleichstrommaschine für das Dreileitersystem......

43. Elektromotoren.................

a)    Arten..................

b)    Verbindung einer Hauptstromdynamo mit einem Hauxt-

strommotor ....    ...........

c)    Nebenschlußmotoren im Zwei- und Dreileitersystem . .

d)    Der Verbundmotor.............

45.

10 10 m

a)    verteilungswiderstand.......

b)    Nebenstrom...........

c)    Direkte Benutzung des Hauxtstromes .    .

d)    Dreileitersystem..........

verteilungstafel für das Dreileitersystem . . .

Einfache verteilungstafel mit Akkumulatoren .

Schalttafel für kleinere Beleuchtungsanlagen

Einfacher Zellenschalter.........

Doxxelzellenschalter..........

Laden der Akkumulatorenbatterie in zwei Hälften Gleichstromtransformator, Zusatzmaschine Laden mit Zusatzdynamo.....

a)    Linfachzellenschalter.....

b)    Doxpelzellenschalter.....

5H. Normalschaltungen von Uhland . .    .

55. Lentrale mit Nebenschlußdynamo, 2 • 66ZZellen, 2 Zusatz

einen Lehrsaal in München

dynamos, \ Ausgleichdynamo............

A.    Handgriffe beim Betrieb mit der Nebenschlußmaschine allein ohne Ausgleichdynamo und ohne Zusatzdynamo.

B.    Handgriffe beim Betrieb mit der Rebenschlußmaschine

und Ausgleichdynamo ohne Zusatzdynamo.....

C.    Handgriffe beim Betrieb mit Nebenschlußdynamo, Ausgleichdynamo und Husatzdynamo........

56.    Laden mit einer Verbundmaschine..........

f)    Eine zweite Relais-^orm..........

58.    Der Morsetaster, Polarisationsstrom........

59.    Schaltungsschemata für Haustelegraphie........

a) Anlage mit 2 Druckknöpfen..........

b)    Anlage mit einem Drücker......

Seitr

c)    Gegenseitige Verständigung......

e)

82

d)    Hintereinander geschaltete Läutwerke . . .

Parallelschaltung von Klingeln.....

. 82

Umschalter . ..........

82

g)    Anlage für ein Haus........

83

h)    Wecker mit Ruhestrom........

83

i)    Linienstrom, Ortsbatterie......

83

k)    Fortschellwecker...........

. 83

l)    Signalvorrichtung für Fabriken.....

84

m)    Tableau-Anlage...........

84

n)    Korrespondenz mit Morsetastern.....

60. Zwei durch Leitung verbundene Telegraphenstationen ... 8^

84

a)    Stromlauf..........

. 86

b)    Lud amt für Arbeitsstrom ohne Relais

86

c)    Endamt für Arbeitsstrom mit Relais .

d)    End amt ohne Batterie für Ruhestrom ohne Relais . . 86

.    .    76

e)    Endamt für Ruhestrom mit Linienbatterie . .

f)    Lndamt für Ruhestrom mit Linienbatterie, Ortsbatterie

86

und Relais................

86

6V Trennamt mit Arbeitsstrom, zwei Schreibern, künstlichen widerständen, ohne Relais.......

. 86

a)    Trenn amt.........

87

b)    Zwischenamt.........

87

62. Zwischenamt mit Ruhestrom und Batterie

87

a) Ohne Relais........

87

^ b) Mit Relais.........

89

65. Zwischenamt mit zwei Ruhestromleitungen, zwei Relais, zwei Tastern, einem Schreiber............

90

64.    Translation mit Relais, Arbeitsstrom..... ...

90

65.    Translation mit Relais, das Zwischenamt kann mitlesen. Arbeitsstrom ................

.    .    90

66.    Übertragung mit Schreibapxarat. Arbeitsstrom .    .

92

67.    Uebertragung mit doppeltem Stöpselumschalter.

68.    Uebertragung mit Ruhestrom; Stationen in Reihe ... 92

92

69.    Duxlextelegraxhie.........

a)    Brückenmethode mit Morsesystem . .

93

b)    Differentialmethode.......

98

70.    Ouadruplextelegraxhie.......

94

7V Schreibtelegraxhie........

93

95

72.    Induktorium.....

95

73.    Selbstinduktion . ..........

.    . 95

a)    Mit Galvanometer ....

96

b)    Mit Differentialgalvanometer

96

74.    Gegenseitige Induktion......

. . 96

75.    Funkentelegraphie..........

97

a)    Mit Fritter, Klingel und Morse

97

b)    Marconi...........

c)    Slaby-Arco.........

d)    Lzudnowski..........

e)    Rubens.................

98

98

f)    Glastafelempfänger............

98

76.    Telephon-Verbindung..............

98

77.    Telephon und Weckerstation, zwei Batterien. .    .    .    .

99

78.    Telephon und Weckerstation, eine Batterie.....

99

79.    Telephon und Mikrophon...........

99

so. Telephon-, Mikrophon- und Weckerstation.......

too

8    V Telephon-, Mikrophon- und Weckerstation (Wecker in Ferne)

too

82.    Telephon-, Mikrophon- und Weckerstation mit Induktionsrolle und Batterieanruf.............

83.    Telephon- und Mikrophonstation mit Induktionsrolle und

too

besonderem Wecker...............

\o\

8H. Telephon-, Mikrophon- und Weckerstation; Induktiousrolle, Batterieanruf................

85.    Wandstation mit Blitzableiter und Relais.......

\02

86.    Station mit Induktoranruf............

87.    Wandstation mit Induktoranruf für Haus- und Fernbetrieb \02

t03

88.    Wandstation für Fernbetrieb; Wecker bei Anruf ausgeschaltet .    .

\05

89.    Linienwähler

90.    Linienwählerschaltung; einseitige Anlage ohne Induktionsrolle w

9    V Linienwählerschaltung; allgemeiner Verkehr mit 3 Ruf- und

W5

Sprechbatterien................

106

92.    Omnibusleitung mit Arbeitsstrom........

106

t07

93.    Omnibusleitung mit Induktor..........

94.    Lentralumschalter, Alappenschrank mit Batterieanruf.    .

t07

\07

95.    Lentralumschalter mit Induktoranruf.......

96.    Lentralumschalter mit Seitenstation und Batterieanruf .

. 108

97.    Anschluß einer Station an einen Lentralumschalter mittels Linienwähler und Sexaratleitung

98.    Anschluß einer Station an einen Lentralumschalter und eine weitere Stelle mittels Linienwähler und zwei Separatleitungen tos

99.    Wechselstrom in zwei hintereinander geschalteten Spulen .    3(08

IO9

Uo

too. Wechselstrom aus vier Polen und vier hintereinander geschalteten Ankerspulen...... .

Uo

tov Wechselstrom und Ring.......

\o

a)    Schaltungsarten.......

Uo

b)    Schaltung auf Menge......

c)    Schaltung auf Spannung ....

d)    vielpolmafchine Gramme . . .

\02. Wechselstrom und Trommel.....

tu

a)    Einfache Schleife.......

\\2

b)    Wellen- und Schleifenwicklung.

\\2

U3

c)    Nutenwicklung für Linphasenstrom . t03. Wechselstrom-Maschine mit Polanker. . .

W. Der Scheibenanker.........

H05. Verbindung der Wechselstrommaschinen.    .

a)    Auf Spannung........

b)    parallel mit Phasenindikatoren und einfachen Leitungsdrähten ................

106.    verteuungstafel für Wechselströme.........

Seite

U5

U5

U6

U6

U6

US

US

U7

U7

117

U8

U8

V9

U9

U9

U9

U9

U9

120

\2\

\2\

\2\

121

107.    Wechselstrombogenlampe von Körting........

108.    wechselzahl eines Wechselstroms..........

a)    Nach Samojloff.............

b)    Nach Wachsmuth.............

109.    Zweiphasenströme...............

a)    Entstehung. Scheidenanker . .    .....

b)    Trommelwicklung.............

c)    Polanker................

HO. Zweiphasenstrom und Motor. Ringwicklung.....

111- Zweiphasenstrom mit 4 und 3 Leitungen.......

112.    Dreiphasenströme...............

a)    Mit 3 Maschinen.............

b)    Trommelwicklung.....

c)    Polanker................

d)    Ringwicklung.....

113.    Verbindung der Leitungen.............

a)    Sternschaltung..............

b)    Dreiecksschaltung.............

1U- Zwölfpoliger Anker mit Ringwicklung und Sternschaltung.

115.    Wechselstrommotoren. Bauarten..........

116.    Synchronmotoren...............

a)    Zypernowski......... .....

b)    Mit Polanker und Wicklung in den Ringzähnen . .

117.    Asynchrone Wechselstrommotoren..........

a)    Nach Tesla...............

b)    Kunstpbase mittelst eines Kondensators ... U6. Drehstrommotoren mit Ringwicklung ........

a)    Zweipolige Ringwicklung mit Stern- und Dreiecks -

schaltung................

b)    vierpolige Wicklung...........

119.    Drehstrommotoren mit Trommelwicklnng.....

120.    Wickelung des Läufers.............

a)    Kurzschlußwicklung .    . . ........

b)    Phasenwicklung

121.    Drehstrommotor mit Flüssigkeitsanlasser nach Siemens &

Halske...................

d)    Einspulige Transformatoren.....

123.    Wechselstromtransformatorensystem........

a)    Verteilungsnetz. ........

b)    Schaltung nach Dolivo Dobrowolski

124.    Drehstromtransformatoren.......

a)    Dreiecks- und Sternschaltung ...

b)    Nach Dolivo Dobrowolski ...

125.    Der Verschiebungstransformator .    .

a) Erklärung.........

*26.

b)    Verwendung zum Betrieb zweiphastger Motoren .

c)    Verwendung zum Betrieb dreiphasiger Motoren .

Seite

*28

*29

a)    Erklärung..............

b)    Anwendung des Scottschen Verteilungssystems

*27. hochfreauenz- oder Tesla-Ströme.........

*28. Monocyklisches System von Steinmetz.......

a)    Beschreibung............

b)    Verteilungsanlage.......

*29. Verteilungssystem der E.-A.-G. vorm. Schuckert

*30. Sxannungsmeffungen an Wechselströmen ...

a)    Ouadrantenelektrometer........ .

b)    vielzelliges elektrostatisches Voltmeter ....

c)    Statisches Hochspannungsvoltmeter nach Benischke

d)    Spannungszeiger...........

e)    Voltmeter h

f)    Hitzdrahtvoltmeter...........

g)    Voltmeter der A.-E.-G. Berlin.......

h)    Voltmeter Ferraris........

*3*. Stromstärkemessungen an Wechselströmen .....

a)    Amperemeter.............

b)    Strommesser und Transformator ......

c)    Elektrodynamometer........ . .

d)    Stromwage.............

*32. Arbeitsmessung bei Wechselströmen: Begriff der Stroinarl

a)    Wattmeter von Siemens 5c halske......

b)    Wattmeter der A.-E.-G. Berlin.......

c)    Wattmeter und Zweiphasenströme, 4: und 3 Leitun,

d)    Wattmeter und Dreiphasenströme......

f) Wattmeter von Ferraris.........

*33. Phasenmeter: Begriff.............

a)    Phasenmeter von Dolivo Dobrowolski.....

b)    Phasenmeter von hartmann 5c Braun .

*34. Oscillograxhen: Begriff.........

a)    Zweidrähtige . ...........

b)    Mit Eiseuxlättchen...........

c)    von Heß und Braun..........

Oscillierende Entladungen einer Leydener Flasche.    .

*29

*29

*30

*5*

*32

*32

*32

*32

*33

*33

*34.

*34;

orn

*34:

*35

*35

*35

*36

*36

*36

*36

*36

*37

Verzeichnis der benützten Bücher und Zeitschriften

Druckfeh Uw er* eichnrs.

Seite    94:    Zeile    *8    von    unten    lies    Lzudnowski    statt    Tzudnowski

„    2    „    *3    „    „    „    mit    „    mit

„    6    „    4*    „    oben    „    induzierten    „    indizierten

„    Amperemeter    „    Arnpererncter.

Register.

[65.

[39.

*08.

5*.

Abstellen der Maschinen 55. Akkumulatorenbatterie, Laden in zwei Hälften 68, 75. Akkumulator, verteilungstafel mit Amperemeter 54, *36.

Anker, Aenderung d. Drehrichtg. 60. Anker mit Ringwicklung 45. Anker mit Trommelwicklung 46. Anker mit offener Wicklung 49. Anker mit Ringwicklung und Sternschaltung \2\.

Ankersxulen, Hintereinanderge-schaltete *08, *09.

Ankerspulen, Parallelgeschaltete 46, Anlage, Galvanoxlastische 5. [48. Anlaßwiderstand 59.

Anoden 5.

Anschluß der Apparate an Leitungen 39.

Anschluß der Sicherungen an die Leitung 39.

Anschluß einer Station an einen Zentralumschalter Apparate, Anschluß an Leitungen Arbeitsmessung b. Wechselstrom *37. Arbeitsstrom 80, 8*, 85, 86,89, *06. Arnold 48.

Aron 25, 26.

Arten der Hauptschaltungen *. Asynchronmotoren *22. Ausgleichmaschinen 43, 45. Ausgleichmethode 20. Ausgleichsammler 43.

Ausschalter 66.

Außenleiter 43.

Bäder 4-

Bäder, Gemischte Schaltung 5. Bäder, Parallelschaltung 4. Bäder, Reihenschaltung 4. Bandage 45.

Batterie 3.

Batterieanruf *00, *0*, *07.

Batterie, Elektromotorische Kräfte Batterien-Widerstand *9. [der 22. Batterie und Relais 86.

Batterie und Rubestrom 88. Belastungsrheostaten **5. Beleuchtungsanlage für eine kleine Fabrik 37.

Beleuchtungsanlagen, Schalttafel Benischke *34. [für kleinere 66. Betriebsspannung *8, 25. Blitzableiter *oü.

Blitzableiteranlagen, Erdwiderstände bei 20.

Blitzschutzvorrichtungen 39, 60. Blondel *4*.

Bogenlampen 28. Bogenlampen-Schaltungen 29. Brücke, Thomsonsche *0.

Brücke, wheatstonesche 9. Bruch-Kommutator 50.

Brush-Ring Brush-Wicklung 50.

Bürsten, Zahl 46.

Centrale mit Nebenschlußdynamo, 2 • 66 Zellen, 2 Zusatzdynamo und * Ausgleichdynamo 77. Lentralumschalter, Anschluß einer Station an einen *08. Lentralmnschalter, Klaxpenschrank mit Batterieanruf *07. Lentralumschalter mit Induktoranruf *07.

Lentralumschalter mit Seitenstation und Batterieanruf *07. Lentrifugalkraft 45.

Llark 22.

Lompound-(verbund-)Maschine 52. Lomxound-Motor 6*. Loulombzähler 25.

Lzudnowski 97.

Definition der Schaltungen *.

[U9.

[92.

[3.

Dielektrikum *3H. Differentialgalvanometer *4, 95. Differentialgalvanometer mit Nebenschluß *5.

Differentiallampe 29.

Direkte Stromverteilung 40.    [*9.

Dischersches Näherungsverfahren Dolivo Dobrowolsky 58, *26, [28, Dopxelbrücke, Thomfonsche *o.[*^o. Doppelbürsten 5*. Doxxelschlußmaschinen in Reihe L6. Doppels-Anker ^9, ***. Doppelzellenschalter 68, 7{, 73, 7%. Drehrichtung bes Ankers, Aenderung 60.

Drehstrommotoren mit Flüssigkeitsanlasser *25.

Drehstrommotoren mit Ringwicklung *23.

Drehstrommotoren mit Trommel -Wicklung *24.

Drehstromtransformatoren *27. Dreiecksschaltung *20, *2*, *23, *27, *39.

Dreileiterschaltung mit Akkumulator Dreileitersystem *8, 42.    [77.

Dreileitersystem, Gleichstrommaschine für 58.

Dreileitersystem, Nebenschlußmotor im 60

Dreileitersystem, verteilungstafel für das 6h.

Dreiphasenstrom **8. Dreiphasenströme, Polanker **9. Dreiphasenströme, Sternschaltung **9.    lung * *8.

Dreiphasenströme, Trommelwick-Dreiphasenströme, Wellenwickiung Dreixhasensystem *29.

Dreipoliger Umschalter 37. Dreiteiliger Komnrutator 5*. Dreiwattmeter-Messung * *9. Drosselspule *22.

Du Bois Reymond 22.

Dudell w.

Dujardin-Wender 37. Duplextelegraphie, Brückenmethode Duplextelegraphie, Differentialmethode 92.

Dynamomaschinen 45—59.

Sinfach-Iellenschalter 66,69,72,75. Einphasenmotor *28. Einphasenstrom **2.

Einpolig 35.

Einspuliger Transformator *26. Llektricitätszähler 25. Elektrodynamometer *36. Elektromagnetische Wellen 96. Elektromagnetspulen *4. Elektromotoren 59—6*. Elektromotorische Kräfte der Batterien 22.

Elektrostatische Hysteresis *4. Elektrostatisches Voltmeter *34. Elemente, Galvanische *. Elemente, Gegenschaltung 4. Elemente, Höchste Intensität der 3. Elemente, Parallelschaltung 2. Elemente, Reihenschaltung *. Element-Schaltungen, Tabelle über Llihu Thomson * *6.

Empfänger 97, 98.

Lndamt für Arbeitsstrom ohne Relais 85.

Lndamt für Ruhestrom mit Linienbatterie 86.

Endamt für Ruhestrom ohne Batterie und ohne Relais 86. Endamt mit Arbeitsstrom und Relais 85.

Entladungen einer Leydner Flasche, Oscillirende *42.

Erdleitungen 20.

Erdplatte 40 Lrdschlußprüfer 25.

Lrdwiderstände bei Blitzableiter-Erregermaschinen * *5. [anlagen 20. Ersatz-Methode *6.

Fabrik-Signalvorrichtung 83. Fernbetrieb, Telexhonwandstation für *05.

Fern- und Hausbetrieb, Telephonwandstat. m. Indnktoranruf *02. Ferraris' Voltmeter von Siemens & Halske *35.

Ferraris' Wattmeter *39. Flachringanker 5*. Flüssigkeitsanlasser, Drehstrommotor mit *25.

Flüssigkeils widerstand 59.    Hausanlage mit Fortfchellwecker 83.

Fluorescenzfleck U2.    Hausanlage mit Reihenschaltung82.

Fortfchellwecker 80.    Hausanlage mit Relais mit Ar-

Fortschellwecker bei Hausanlagen    beitsstrom 83.

Fritsche ^8.    [83. Hausanlage mit Rückantwort 82.

Fritter 96, 98.    Hausanlage mit Ruhestrom mit

Fünfleitersystem VV    Orts-    und Linienbatterie 83.

Funkenmikrometer \<{2.    Hausanlage mit Ruhestrom im

Funkenstrecke \5\.    Läutewerk 83.

Funkentelegraphie 96—98.    Hausanlage mit Umschalter 82.

Funkentelegraxhie, Narconi 97.    Hausanlagen, Isolationsmessung

von 1(8.

Galvanische Elemente v    Haustelegraphie (Schaltungssche-

Galvanometernebenschluß 8.    mata)    8\—8 V

Galvanoplastische Anlage 5    Haus- und Fernbetrieb, Telexhon-

[für U2.

Galvanoxlastische Anlage mit 2 Wandstation mit Induktoranruf Bädern, Schaltungsskizze 6.    Hebelwender 38.

Geber 97, 98.    Heim 30.

Gegenschaltung der Elemente 4, U* Heß u. Braun UV Gegenseitige Induktion 96.    Hilfserde 20.

Gemischte Schaltung der Bäder 5. Hintereinandergeschaltete Anker-Gemischte Schaltungen 2.    spulen    *08, *09.

Gemischte Transformatorenschal-    Hitzdrahtvoltmeter J35.

Generalumschalter 38. [tung ^28. Hochfrequenz-Ströme UV Generator \28.    Hochspannungsspulen \28.

Geometrische Konstruktion 8.    Hochspannungswoltmeter UV

Gesamtwiderstand eines komplexen    Höchste Intensität der Elemente 3.

Stromkreises \2+    Hochvoltspulen \27.

Gesetz Ohms    Hockin \o.

U-

Gleichstrommaschine für Dreileiter- Hörnerblitzableiter 40 festem 58.    Hörtelephon 99.

Gleichstromtransformator 69.    Hysteresis, Elektrostatische

Glühlampen 3V

Glühlampen-Anlage 35.    Inbetriebsetzung der Maschinen 5V

Glüh- und Bogenlampen 3V    Induktion, Gegenseitige 96.

Gramme uv    Induktionsfreie Widerstände \5.

Gramme-Ring ^5, \\7.    Induktionskoeffizient 96.

Induktionsmotoren UV

Hammer 95.    Induktionsrolle uo, UV UV

Hammerfeder 95.    Induktor \06.

Handgriffe beim Betrieb 77.    Induktoranruf U2, \07.

Hartmann & Braun uo.    Induktorimn 95.

Hauxtschaltungen, Arten v    Influenzmaschine U2.

Hauptschlußlanlpe 28.    Intensität der Elemente, Höchste 3.

Hauptschlußmaschinen in Reihe    53.    Iodkaliumlösung V

Hauptschlußmaschinen parallel    53.    Isolationsmessung von Hausanla-

Hauptstromdynamo und Haupt-    gen (8.

strommotor 59.    [5 V Isolationsprüfer von Siemens Sc

Hauxtstrom- oder Reihenmaschine    Halske \7.

Hausanlage für 4 Stockwerke    83.    Isolationsschraube 8 V

Kapacität \5.

Lampenbatterie, Nebenschlußma-schienen parallel mit 55.? Lampenrheostat, pho:ographische Ansicht 33.

Rathodenstrahlen \\2.

Rerntransformator ^25.

Rirchhoffs Regeln 7.

Klappenschrank mit Batterieartmf    Läufer-Wicklung \25.

Kleiber 62.    [\07.    Läutwerke 80.

Kleinere Beleuchtungsanlagen, Läutwerk mit Ruhestrom so.

Schalttafel für 66.    Läutwerk und Ruhestrom bei

Kohlrauschs Universalmeßbrücke t V fjausanlagen 83.

Kommutator, Dreiteiliger 5\. Q9. Leitungen 40.    [an 39.

Kompensationsapparat 22.    Leitungen, Anschluß der Apparate

Kompensations-Methode von    Leitungen, Anschluß derSicherungen

Thomson J(5.    an 39.

Komplexer Stromkreis, Gesamt-    Leydner Flasche 97, 1[3V

widerstand \2.    Leydner Flasche, Gscillirende (Ent«

Kondensator 95, 96, 97, \22.    ladungen einer *42.

[ström mit 86.

Kondensatoren-Schaltungen \2.    Linienbatterie, (Endamt für Ruhe-

Kondensatoren-Vergleichung \3.    Linienstrom 8V

Konstruktion, Geometrische 8.    Linienwähler ^03.

Kontrolllampe 25.    Linienwähler-Schaltung, allgemei-

Kontrollvoltmeter 25.    ner Verkehr \05.

Korrespondenz mit Morsetastern 84.    Linienwähler-Schaltung, einseitige

Kräfte der Batterien, (Elektromo- Anlage ohne Induktionsrolle W4.

torische 22    Lustdraht 97.

Zltance \y.

Manteltransformator \26. Marconis Funkentelegraphie 97. Mafchinen-Abstellen 54. ( Maschinenbetrieb, verteilungstafel für reinen 6\.

Maschinen-Inbetriebsetzung 54. Maschinen-Umschalter 67. Matthiesen to.

Maximalwert \20.

Meßdraht 9, 20.

Meterbrücke 9.

Mikro

Mikrofarad t4-Mikrophonstation 99.

Mikrophon-, Telephon- und Weckerstation jov

Mikrophon-, Telephon- und Weckerstation mit Induktionsrolle und Batterieanruf J(00.

Mikrophon und Telephon 99. Mikrophon- und Telephonstation mit Induktionsrolle und besonderem Wecker \oo Minimal-Ausschalter 58.

Kunstphase \22.

Kurzschlußwicklung \25.

Ca&en \5.

Laden der Akkumulatorenbatterie in zwei Hälften 68, 75.

Laden des Akkumulators mit Doppelzellenschalter 7 V

Laden des Akkumulators mit (Einfachzellenschalter 72.

Laden des Akkumulators mit Zusatzdynamo 72, 73

Laden des Akkumulators mit zwei Nebenschlußdynamo 73, 75.

Laden des Akkumulators mit 2 Nebenschlußdynamo und \ Zusatzdynamo 74.

Laden eines Akkumulators mit Zusatzdynamomaschine und Doppelzellenschalter 7 V

Laden eines Akkumulators mit Zusatzdynamo und (Einfachzellen-schalter 70.

Laden mit einer Verbundmaschine

Laden mit Zusatzdynamo 69. [79.

Lampenbatterien 14.

[20.

pba

tU5.

pha

Mittelleiter 43.

Mittelwert des Effektes \20.

Mix & Genest'sche Telephonbrücke Momentanwert 120. Monocyklisches System 132. Mordey 46.

Mordey-Schaltung 48.

Morsetaster 8 V Morsetaster, Korrespondenz mit 84. Motor und Zweiphasenstrom 117. Müller 95.

Näherungsverfahren vonDischeri9. Nebenschluß, Differentialgalvanomeier mit 15

Nebenschlußlamxe 29, U5. Nebenschlußmaschine 51, 77. Nebenschlußmaschinen in Reihe 53. Nebenschlußmaschinen parallel 54. Nebenschlußmaschinen parallel mit Lampenbatterie 55. Nebenschlußmaschine und Verbundmaschine parallel 58. Nebenschlußmotor 6, 59, 60. Nebenschlußmotor im Dreileiter-Nebenschlußwecker 80. [system 60. Netzleitung 6.

Netzspannung 128 Niedervoltspulen 128. Normalelement 23.

Normale Transformatorenschaltung 128.

Normalschaltungensnach Uhland 7i„ Nullmaschine 59.

Nutzstrom 5.

Offene Wicklung, Anker 49. Offene Wicklung, Dopxel-'s'-Anker Offene Wicklung, Ring 50.    [50.

Ohmsches Gesetz    [106.

Omnibusleitung tritt Arbeitsstrom Omnibusleitung mit Induktor 106. Ortsbatterie 81, 63.

Oscillator 96.

Oscillierende Entladungen einer Leydner Flasche 142. Oscillograph Blondel 141. Oscillograph Dudell 141. Oscillograph mit weichem Eisenl4i. Oscillograph von L^eßu. Braun 141.

pacmotti 49.

Parallelschaltung der Bäder 4. Parallelschaltung der Dynamos 53—58.

Parallelschaltung der Elemente 2. Parallelschaltung derRondensatoren 12.

Parallelschaltung der Wechselstrom-maschinen 114.

Parallelschaltung der widerstände Phaseuanker 122.    [7.

Phasenindikator der Wechselstrom-maschinen 114.

Phasenindikator - Transformatoren 'enlamxen 115.

Phasenmeter 159, 140.

enmotor 122. Phasenunterschied 129 Phasenwicklung 125. PhenolphtaleM 4.

Photoaraphische Ansicht des Lam-penrheostats 33.

Polanker 112.

Polanker bei Dreiphasenstrom 119. Polanker bei Zweiphasenstrom 117. Polanker, Wechselstrom - Maschine Polarisations ström 81. [mit 112. Polpaarzahl 48.

Polreagenspapier 4.

Polwender 37.

Primärnetz 126.

Ouadrantenelektrometer 133. Ouadruplextelegraphie 93. Oueckfilberwender 37.

r^adiator 98.

Reduzierter widerstand 8, 12. Regeln Rirchhoffs 7.

Reihen- (^auptstrom-) Maschine 51. Reihenmotor 59.

Reihenschalter 69.

Reihenschaltung bei Hausanlagen Reihenschaltung der Bäder 4. [82. Reihenschaltung der Elemente 1. Reiner Maschinenbetrieb, verteilungstafel für 61.

Relais 80, 81, 83, 85, 86, 89,90, 101. Resonanz 98.

Reziproker wert 8. Rheostatenspulen 14.

[20.

Ringanker 45.

Ringanker, Parallelschaltung 46. Ringanker, Reihenschaltung 46. Ringtransformator 125.

Ring und Wechselstrom uo. Ringwicklung 45, \ 17, 119. \2\. Ringwicklung, Drehstrommotoren mit 123.

Rückantwort bei L^ausanlagen 82. Ruhestrom 60, 81, 86, 88, 89, 92. Ruhestrom mit Orts- und Linienbatterie bei Hausanlagen 83. Ruhestrom und Läutewerk bei £?aus« anlagen 83.

Sammelschienen 6.

Samojloff U6.

Sauty 13.

Schalttafel für kleinere Beleuchtungsanlagen 66.

Schaltung der Bäder, Gemischte 5. Schaltung eines Drehstrommotors

125.

Schaltungen der Elemente, Tabelle über 3.

Schaltungen, Gemischte 2. Schaltung Scott 129, 132. Schaltungs-Definition Schaltungsskizze einer galvanoplastischen Anlage mit 2 Bädern 6. Scheibenanker 48, 113, 116. Scheiben, Stroboskopische 116. Schleifenwicklung 47, m. Schleifringe 132.

Schließungsbogen 1. Schreibapparat, Uebertragnng mit Schreiber 86, 88.    [90.

Schreibtelegraphie 94.

Schutz der Telephone 39.

Scotts Schaltung 129, 132. Scottsches Verteilungssystem 130. Sechspolmaschine 46.

Seitenstation 107.

Sekundärnetz 126.

Sekundärspule 132.

Selbstinduktion 95, 9?, 132. Selbstinduktionsrolle 142. Selbstinduktionsstrom 96. Sendedraht 97.

Sender 98.

Sicherungen 6, 39, 54, 66. Sicherungen, Anschluß an die Leitung 39

Siemens & Halske 27.

Siemens & Halske's Isolations-Prüfer 17.

Signallampe 61.

Signalvorrichtung für Fabriken 83. Slaby-Arco 97.

Sxannungsmelder 28. Sxannungsmeffer 24. Spannungsmessungen an Wechselströmen 133.

Spannungs- und Strommesser 24. Spannungswecker 28. Spannungszeiger 6. Spitzenblitzableiter 39. Sprechtelephon 98.

Spulen 48.

Spulenzahl 48.

Ständer 121.

Steinmetz 132.

Sternschaltung 119, 120, 121, 123, Stirnseite 47.    [127, 139.

Stöxselumschalter, Uebertragnng mit doppeltem 91. Stroboskopische Scheiben U6. Strom 24

Stromkreis,Gesamtwiderstand eines komplexen 12.

Strommesser mit Transformator Stromrichtungsanzeiger 67. [136. Stromstärkemessungen von Wechselströmen 136

Strom- und Sxannungsmesser 24. Stromverteilung, Direkte 40. Stromverteilungsnetz 126. Stromwage 136. Substitutionsmethode 16. Synchron-Motoren 121.

Tabelle über Schaltungen der Elemente 3.

Tableau-Anlage 84. Tangentenbussole 19, 24.

Taster 89.

Telegraxhen-Stationen 64. Telephon 21, 98. Telephonblitzableiter 39. Telephonbrücke von Mix u. Genest

[betrieb *02.

***.

[90.

[52.

[**5.

Telephon-, Mikrophon« und Wecker« anruf mit Induktionsrolle und Batterieanruf *oo.

Telephon-, Mikrophon- und Wecker-station *o*.

Telexhonschutz 39.

Telephonstation 99.    [\02.

Telexhonstation mit Induktoranruf Telephon und Mikrophon 99. Telephon- und Mikrophonstation mit Induktionsrolle und beson« derern Wecker *oo. Telexhon-Wandstation für Fernbetrieb 103.

Telexhon-Wandstation mit Blitzableiter und Relais *o*. Telexhon-Wandstation mit Induk-toranruf für k^aus- und Fern-Tesla \22.

Tesla-Ströme *:

Thermoelemente Thomfon-L^uston-Anker 5*. Thomfon-^uston-wicklung 5*. Thomfonfche Brücke *o. Thomfonfche Doppelbrücke *0. Thomfonfche Kompensations-Methode *3.

Transformator 97, **<*. Transformator, Einspuliger *26. Transformatoren in Reihen *26. Transformatoren parallel *26. Transformatorenschaltung, Gemischte *28.    [Ie *28.

Transformatorenschaltung, Norma-Transformatorensyftem *26. [*36. Transformator, Strommesser mit Trennamt mit Arbeitsstrom und 2 Schreibern 86.

Trommelanker 46.

Trommel und we e Trommelwicklung Trommelwicklung i Dreiphasen-strom * *8.

Trommelwicklung, Drehstrommotoren mit *24.

Trommelwicklung für Zweiphasenstrom * *7.

Aebertragung mit doppeltem ^>töx-selumschalter 9*.

Uebertragung mit Relais 90. Uebertragung mit Relais, das Zwischenamt kann mitlesen 90. Uebertragung mit Ruhestrom, Stationen in Reihe 92. Uebertragung mit Schreibapparat Umformer 5.

Umpolarisieren 79.

Umschalter 6, 37.

Umschalter bei Hausanlagen 82. Umschalter, Dreipoliger 37. Umsetzwender 38.

'Universalbrücke von Kohlrausch *9. Universal-Lampenrheostat 30. [**. Universalmeßbrücke von Kohlrausch

Verbindungen der Dynamomaschinen 53—58.

Verbindung der Wechselstrommaschinen **4.

Verbundmaschine, Laden mit einer Verbundmaschinen parallel 57. [79. Verbundmaschine und Nebenschlußmaschine parallel 58. Verbundmotor 6*.

Verbund- oder Lomxound-Maschine Vergleichung von Kondensatoren *3. Verschiebungstransformator * 28. Verschiebungstransformator für . Licht und Kraft in Dreiphasenstrom *29.

verschiebungstranssormator für Licht und Kraft in Zweiphasenstrom *28.

verteilungsschienen **5. Verteilungssystem der L. - A. - G vormals Schuckert *33. Verteilungssystem Scotts *30. verteilungstafel für das Dreileitersystem 6<*.    [62.

verteilungstafel für einen Lehrsaal verteilungstafel für reinen Maschinenbetrieb 6*. verteilungstasel für Wechselströme verteilungstasel mit Akkumulator 65.

Verwandlung eines zweixhasigen in einen dreiphasigen Strom 129. Vibrator 98.

Vielpolanker ^5.

*38.

**6.

vierxolwicklung *24. vierxolwicklung auf Menge 48. vierxolwicklung auf Spannung 48. Voltameter 24.

Voltcoulombzähler 27.

Voltmesser 66, 67.

Voltmeter 54.

Voltmeter der A. L.-G. *35. Voltmeter, Elektrostatisches *54. Voltmeter Ferraris' von Siemens und Baisse *35.

Voltmeter Horn *34.

Wachsmuth * *6.

Wandstation *00.

Wattmeter der A. E.-G. *38. Wattmeter in Dreiecksschaltung *39. Wattmeter in Sternschaltung *39. Wattmeter und Zweiphasenströme

Wattmeter von Ferraris *39. Wattmeter von Äemens u. Halste Wattstundenzähler 26.    [*57.

Wattzähler 27.

Wechselstrom 49-    [*37.

Wechselstrom, Arbeitsmessung bei Wechselstrom aus 4 Polen und 4 hintereinandergeschalteten Anker-. spulen *09.

Wechselstrom-Bogenlampe **5. Wechselströme 25.

Wechselströme, Spannungsmessungen an *33.

Wechselströme, Stromstärkemessungen *36.

Wechselstrom in zwei hintereinandergeschalteten Ankerspulen *08. Wechselstrommaschine mit Polanker **2.

Wechselstrommaschinen-Parallel-schaltung **4-

Wechselstrommaschinen-Phasenin-dikator **4.    [U^-

wechselstrommaschinen-verbindung Wechselstrommotoren *2*. Wechselstromtransformator *25. Wechselstrom und Ring **o. Wechselstrom und Trommel ***. wechselstrom-verteilungstasel * *5.

wechselzahl eines Wechselstromes

[*03.

Wecker beim Anruf ausgeschaltet Wecker, besonderer *00. Weckerstation 98, 99.

Wecker-, Telephon- und Mikrophonstation *0*.

Wellen, Elektromagnetische 96. Wellenwicklung 47, ***. Wellenwicklung bei Dreixhasen-wender Dujardin 37. [ström **9. wert, Reziproker 8. wheatstonesche Brücke 9. Wicklung, Anker mit offener 49. Wicklung des Läufers *25. wicklungsschritt 48. widerstände, Induktionsfreie *3. widerstände in Nebenschluß 7. widerstände in Reihen 7. widerstände parallel 8. widerstand, Reduzierter 8, *2. Widerstandsmessung 20. widerstand von Batterien *9 wiechert 20.

Zahl der Bürsten 46. Zellenschalterkonstruktion 67. Zusatzdynamo, Laden mit 69. Zusatzdynamomaschine 69. Husatzmaschinen 44. chusatzwiderstand 58. Zweigschaltung 7.

Zweileitersystem *8, 40. Zweiphasenströme **6.    [*38.

Zweiphasenströme und Wattmeter Zweiphasenstrom mit 4 und 3 Leitungen * *8.

Zweiphasenstrom, Polanker für **7. Zweiphasenstrom, Trommelwicklung für **7.

Zweiphasenstrom und Motor **7. Zweipolig 35.

Zwischenamt mit Ruhestrom und Batterie 88.

Zwischenamt mit 2 Ruhestromleitungen, 2 Relais, 2 Tastern, * Schreiber 89.

Zwölfxolanker *2*.

Zypernowski *2*.

Schaltung, von Str o mer}eu<$ern, Stromleitern unb Strömn erbraus er n ist die Anordnung und

20. Schaltung bet* Strommesser. Bei- Strommesser

n* Verbindungen der Dynamo - Maschinen.

56. Laden mit einer Verbundmaschine.

90. LinienrvLhler-Schaltung.^"Linseiiige7A„läge

PT|

Schaltung, von Str o mer}eu<$ern, Stromleitern unb Strömn erbraus er n ist die Anordnung und

Verbindung derselben zu bestimmten Stromwirkungen. Bild 4 u. J5.

—10-| lh| ö-j

»-M

c

C. Gemischte Schaltung, zwei Reihen parallel.

A. Reihenschaltung. B. Parallelschaltung.

Bild \.

2. Haupts«Haltungen, man unterscheidet zwei Haupt-schaltungen: die auf Spannung, die Reihen-, Säulen-, Serien- oder Hintereinanderschaltung, und die auf Menge, die Parallel-, Oberflächenoder Nebeneinanderschaltung.

5. Fsrinel des Ohmschen Gesetzes. Nach dem

Ohmschen Gesetze ist

r + R '

worin J die Stromstärke, E die Summe der Potentialdifferenzen, Spannungen oder elektromotorischen Kräfte, r den inneren und R den äußeren widerstand oder den Widerstand des Schließungsbogens bezeichnen.

Schaltung ber galvanischen Elemente.

(Becher oder Ketten.) a) Reihenschaltung. Bild \ A. Man hat bei Schaltung von n Elementen hintereinander

n - E

n • r + R '

denn dabei wächst die elektromotorische Kraft von E auf nE, aber es ist der innere widerstand von n Elementen zu überwinden.

Weiler, Schaltungsbuch.

Ist nun R verschwindend klein gegen r, so setze man R — 0, und n • E

man hat

d. h. die Intensität bleibt bei n Elementen dieselbe, wie bei einem Element.

nE

J “ ~TT “ n'TT'

Ist aber r verschwindend klein gegen R, so setze man r = o, und man findet

d. h. die Intensität steigt auf bas n fache. Folglich: die Reihenschaltung ist unzweckmäßig bei geringen: widerstand im Schließungsbogen, sie ist aber zweckmäßig bei starkem widerstand im Schließungsbogen.

b) Parallelschaltung Die elektromotorische Arast E bleibt bei der Vermehrung der Elemente unverändert, aber der innere widerstand wird aus den nten Teil reduziert. So wird

- r + R n

nE

Ist nun R sehr klein gegen - r, so setze man wieder R = o, und man erhält    n

J-T, -

n

d. h. die Intensität steigt auf das n-fache.

Ist aber — r sehr klein gegen R, so folgt

d. h. die Intensität ist unverändert geblieben. Folglich: Parallelschaltung ist unzweckmäßig bei großem widerstand im Schließungsbogen, dagegen zweckmäßig bei geringem widerstand im Schließungsbogen.

c) Gemischte Schaltungen. Hat man 24 gleiche Elemente, so sind 8 Kombinationen möglich, nämlich alle hintereinander (*-24), zwei Reihen je zu \2 (2*1(2), drei Reihen zu je 8 (3*8), vier Reihen je zu 6 (4*6), 8 Reihen je zu 3 (8*3), zwölf Reihen je zu 2 (J(2*2) und 24 Reihen je zu \ (24*0 oder alle parallel.

E — Volt sei wieder die Potentialdifferenz eines Elementes, r — \ (Ohm dessen innerer widerstand, R — 6 Ghm sei der widerstand im Schließungsbogen.

24 E

24 • 1,5

t'24

24t + R

ÜE

24 —j— 6

— \,2 Ampere.

\2 E

— t,5 Ampere.

3-?

24

₃ • -f- r + R

3iE

_ ₌    8 . (,5

2,667 r -J- R 2,667 + 6

----- \,38 Amx.

4-6    1

24

- r + R

4    4    ¹

ÜE

₌__₌    6 . (,5

1/5 r -j- R (,5 + 6

— t,2 Amx.

6-4

24

_____ 4 ' 1/5

0,667 r + R 0,667 + 6

— 0,93 Amx.

24

8-3

1    _24

8 ' 8

₌ _____₌    5 - 1,5

0,375 r + R 0,375 + 6

— 0,7 Amx.

24

(2

K2-2

²* r+R

₌ _ ₌    2 - 1,5

0,(67 r + R 0,1(67 + 6

0,^86 Amx.

\2

24

24

2H

24

—:—— — 0,25 Amx.

r+R +- + 6

• —^ r+R

24    24

d)    Aus der Labelle folgt, daß für jede Anzahl von Elementen diejenige Kombination die höchste Intensität giebt, bei welcher der widerstand im Schließungsbogen gleich ist dem inneren widerstand oder die Kombination ist umso günstiger, je näher der äußere widerstand dem inneren kommt.

e)    Line Batterie bestehe aus m Elementen, davon seien n xarallel und Ni — ™ hintereinander geschaltet, so ist

24

24

Sic

folgt:

1 - m r+R n n ¹

Die höchste Intensität ergiebt sich hieraus bei ™ r = R, woraus

.    m i / mR

= + = \ r......

»+/:

mr

f) Gegenschaltung. Zur Bestimmung des inneren Widerstandes einee Batterie von gleichen Elementen teilt man die Batterie T in zwei gleiche Teile, schaltet jede /-rdLri Hälfte in Reihen und beide Reihen parallel. Die elektromotorischen Kräfte heben sich dann auf. Bild 2.

w₃

w₂

5. Schaltung dev Theruroeleurente. wegen

ihrer geringen elektromotorischen Kraft — sie beträgt bei Antimonwismut pro Lelstusgrad etwa too Mikrovolt — wird eine größere Anzahl der Elemente hintereinander und diese Reihen werden dann parallel verbunden; man hat also hier fast stets eine gemischte

--- Schaltung.

Nach Bild 3 sind an den Antimonstab A Neusilberdrähte angeschmolzen oder angelötet. "Das eine Gefäß enthält Wasser, das durch eine Weingeistlampe erhitzt Jtkwird, das andere wird durch ^    durch Lisstücke auf Null

§g gehalten.

wi

Bild 2. Gegenschaltung.

-c

wie

ffl

Bild 3. Thermoelemente.

6. Schaltung der Bäder. Die posi-

tive^Klemme der Stromquelle wird mit der Anode, die negative mit der Kathode (Ware) verbunden. Die negative Leitung erzeugt auf

dem angefeuchteten Polreagens-ZJ] papier (Phenolphtale'in) einen roten yi Fleck, in Iodkaliumlösung einen l schwarzen Fleck.

Zj_I a) Reihenschaltung^ wenn

pq

r-J—LT alle Elektrodenflächen gleich groß "I § sind, Bild 4. Die Stromstärke der ⁺|B|- Bäder ist gleich der Stromstärke der Stromquelle: J = i; die Spannung der Stromquelle ist gleich __ der Summe der Spannungen der Bäder vermehrt um den Span-S Stromquelle (Nebenschluss-Dynamo). NUNgSverlust C.₂ in der Leitung:

E = c +    -j- e._>.

R Regulator. B Bad.

Bild 4. Reihenschaltung.

b)    Parallelschaltung. Bild

5. Die häufigste Schaltung, weil die Warenfläche in den einzelnen Bädern beliebig verteilt werden kann. J = i +    + . . •;

E = e -[■ e>2.

c)    Gemischte Schaltung selten im Gebrauch.

d)    Galvanoxlastische Anlage (Bild 6) mit Nebenschluß-maschine von 2 bis 6 Volt Spannung, vom Anker Ak fließt der Nutzstrom durch das Amperemeter Ap zum Bad, der + Strom zu den Anoden, der — Strom zu den waren; der Zweigstrom kreist um die Magnetspulen M M und durch den Regulator R; ferner wird ein kleiner Teil des Stromes von den Maschinenklemmen zum Voltmeter V mit hohem widerstand abgeleitet.

iU

iS

S Stromquelle (Nebenschluss-Dynamo). jR Regulator. B Bad.

Bild 5. Parallelschaltung.

üi

AK

Bild b. Galvanoplastische Anlage.

e) Galvanoxlastische Anlage mit Anschluß an eine Lentrale. Die Lentralen liefern Spannungen von noo bis 250 Volt, aber zum Betrieb der Bäder braucht man nur Spannungen von 5 bis 6 Volt. Man benutzt also einen rotierenden Umformer. In diesem Falle schaltet man auch gewöhnlich noch parallel zur Dynamomaschine einige Akkumulatoren, damit diese tut Falle, daß keine Bedienung für den Motor vorhanden ist, die Stromlieferung übernehmen. Line Schal-

tung für diesen häufig vorkommenden Fall, bei dem zwei parallel geschaltete Bäder von der Netzleitung der Lentrale aus indirekt versorgt werden, zeigt Bild 7. Der Strom von der Lentrale kommt in die beiden Leitungen links, die als Netzleitung bezeichnet find. Dort der einen Schiene dieser Leitung geht der Strom durch eine Sicherung und einen Anlasser zu dem Elektromotor, der als Nebenschlußmotor gezeichnet ist, und geht von dessen rechter Bürste durch einen Ausschalter und eine Sicherung zur anderen Netzschiene. Der Motor kommt in Rotation und treibt die mit ihm direkt gekuppelte oder durch Riemen mit ihm verbundene Dynamomaschine, die ebenfalls eine Nebenschlußmaschine ist. Der Nebenschluß derselben (die Magnete) wird durch einen Regulierwiderstand direkt von der Netzleitung gespeist. Dorr den

Begul/müe/sfändt!

Jj Spamu/ngszeiger

Umschalter

Si/cmzciycr

Bad

Sude- ]

Bad

\rmgen

NeJzleimng

S/immelschieneib

Sicherungen

Ausschalter

fl . rQ

Lj    L-* uU

Sicherung I

Anlasser

\Swhewngm\

\Sicherung

Meiischlass - I Beguhhnk rsfanä

fg

JccamulaTor

Bild 7. Schaltungsskizze einer galvanoplastischen Anlage mit zwei Badern.

Bürsten f dieser Dynamo gehen die Leitungen durch Sicherungen und Stromzeiger zu den zwei Schienen rechts, die als Sammelschienen bezeichnet sind. Ls kann aber auch durch den Umschalter der Strom dieser Dynamo erst in den Akkumulator geleitet werden und dann zur Schiene, oder es kann der Strom vom Akkumulator direkt in die Schienen geleitet werden. An die Sammelschienen, die also wenige Dolt Spannung haben, sind nun die beiden Bäder oben parallel geschaltet und jedes ist mit einem Regulierwiderstand versehen. Durch besondere Drähte, die zu dem Umschalter und Spannungszeiger (Doltmeter) links

Bild w-

Schaltung der widerstände hintereinander.

oben führen, kann man die Spannung jedes einzelnen Teiles, der Dynamomaschine oder des Akkumulators oder jedes der beiden Bäder messen.

?♦ Hegeln lüvcljljoffs* Leiter von verschiedener Beschaffenheit, verschiedenem Querschnitt und verschiedener Lange werden oft zu einem komplexen Ganzen, einem Netz, verbunden. In diesem herrschen thermische oder chemische Kräfte. Die beiden Regeln Kirchhoffs gestatten in diesem Falle, die Stromstärken zu berechnen, die in den verschiedenen Leitern vorhanden sind.

a)    Erste Regel. Bild 8.

In jedem Punkt, in dem mehrere Leiter zusammentreffen, ist die algebraische Summe der Stromstärke gleich Null.

Jl + Ji+J*-J4-JR = 0.

b)    Zweite Regel. Bild 9. In jedem Teil eines geschloffenen Stromkreises ist die algebraische Summe

der elektromotorischen Kräfte gleich der algebraischen Summe der Produkte aus den Stromstärken und den widerständen der Leiter.

Betrachtet man die geschloffenen Stromkreise ABC, ACD oder AB CD, so erhält man nach Öhm die drei Gleichungen:

E = rj + Ri,

E, - Ri - rjt - Rj J,,

E —    = r J -f Ri Ji + rjv

Mit Anwendung von J = i —[— Jt und zweien obiger Gleichungen sann man J, i und Jx berechnen.

■h

<T,

I)

Bild 8. Erste Regel. Bild 9. Zweite Regel.

8. Schaltung der widerstände, a) Bei z<fyaitnn$ hintereinander- in Reihen oder auf Spannung (Bild \o) ist der Gesamtwiderstand gleich der algebraischen Summe der Einzel widerstände.

R = r, + r.₂ + r₃.

b) Schaltung auf Menge oder Nebenschluss. Bild u-

--VWV”>" "A/W—VWV •>*"

r3 %

r2

r3

->i

Bild u. Zweigschaltung.

Ls seien n Zweige, die sich in den Punkten A und B vereinigen, zwischen denen Ote Potentialdifferenz e herrscht.

J = i, + i-2 + i₃ + • - • + in,

•    • + in =

*-*•*-*+•

, somit

— + — + — ri r₂ ¹ r?

SM«

J = i = e (f + 7 + 7⁺ '' ' + ■ ;)'

worin Rz der reduzierte oder Lrsatzwiderstand ist

Rz —

—    —..... _|_ — -j- - . • -j- .......

ri    r-2    rß    rn

d. h. der reduzierte widerstand mehrerer auf Menge verbundener widerstände ist gleich dem reziproken VOevt der Summe der reziproken Werte dieser widerstände.

Sind die n widerstände gleich, so ist Rz — T-c) Zwei widerstände parallel:

Rz -----

r7 ⁺

_ r, - ra ri + r2 '

Konstruktion. Bild n2. Die Lote A C und B D seien in irgend einem Maßstab die widerstände ri (wi) und r₂ (w₂); ziehe die Diagonalen und fälle von deren Schnitt das Lot X; so ist ‘ r-2

ri + r2 ,

3ft noch ein dritter Zwerg = A u vorhanden, so ziehe GF und fälle das Lot Y, dann ist Y der reduzierte widerstand von rlz r₂, r₃. Aufgabe. Man hat einen widerstand von von Ohm; mit welchem Zweigwiderstand r, erhält man genau \ Ohm.

X ----- -

Wo

wi

bV'

i/

A KF

Bild \2. Geometrische Konstruktion.

\,o\

X --

> ,0 i • r, , r _

\,0\ + V ' ¹    0,0 n

d) Galvanoineternebenschlust. Bild \\. Aus e = rt ix = i₂r₂, folgt v : i₂ = r₂ : rv Ist ri der Nebenschluß zum Galvanometer

----- non Ohm.

und macht man es gleich so ist

(ii + 4) : 4 = (r2 + rt) : r, J : 4 = XO : n J — XOk,

d. h. ist der Zweigwiderstand — J- des Galvanometerwiderstandes, so ist der Gesamtstrom das Zehnfache des Stromes im Galvanometer; ist ri = -jcs 0011 r2' f° 'st J = >oo iä, bei - ist J = tooo iä.

e) wheastonesche Brücke. Bild io. Man hat ia =

ic = id = J,;    ^

•J = c-J,

•J = dj,,

_ c b" “ d ' a-d — b-c

somit

er pj

<>

durch Division ~

woraus

aj

ib = J;

p pj er

• c; a —

• c;

Cu

e-

b ----- -----------------; c =    .    -

c    b

Ist im Zweige d ein Galvanometer eingeschaltet, ^ so ist dessen widerstand d —    • c, wofern die

Zuleitungen sehr geringen widerstand besitzen.

0 Meterbrücke mit ?wei Ablesungen. Bild \<k. Die widerstände von r₂ und r₂ sind gleich dem widerstand des Meßdrahtes. X der unbekannte widerstand. R ein Rh eostat. Das Element (Batterie) wird an die Enden des Meßdrahtes angelegt.

Bild \3. Meßbrücke.

Jw

© (5

?0

t"

30    «0    50    60

03    05 06 iyi 0,8 0,9 1    A

=&

c

10    80    90 -fOOLl

2    3    4 5 n 8SJ0 MWISII

Bild H4* Meterbrücke mit zwei Ablesungen.

V und r₂ seien ausgeschaltet und der Stöpsel bei R HO gezogen, dann ist    X : jo = 60: 40;

X = Ohm.

2.    Der Stöpsel zu r₁ sei gezogen oder ^ eingeschaltet, so ist

X : no = (hoo -j- 60) ; ^o,

X = Ohm.

3.    Die Stöpsel zu q und r₂ seien gezogen, dann ist

X : so — (hoo + 60) : (hoo + 40),

X = HH/^3 Ohm.

XL

XL

Bild 15. Meßbrücke von Matthiesen und Hockin.

g) Methode von Matthiesen unb

^ockin. Bild \5. c sei der Vergleichsdraht, während die eine Schneide am Ende von c aufliegt, verschiebt man die andere auf dem ausgespannten Draht ab, bis das Galvanometer stromlos ist. Dann ist a : b --- c : X; b • c

X =

h)    Thoinsonsche Brücke. Bild Der Kontakt wird auf c so eingestellt, daß das Galvanometer stromlos ist. Ist a = A, b = B und B = nA, so erhält man keinen Ausschlag am Galvanometer, wenn

X : c — B : A = n : t;

X — n • c.

i)    Lhoinsonsche Dox-pelbrücke nach ^ artmann -Braun. Bild \7. Der zu messende widerstand wird in die Klemmen und K₂ eingespannt; ein sehr empfindliches Galvanometer von niederem widerstand wird an GG, die Stromquelle an BB gelegt. In den vergleichs-

ZT

x>

Bild J[6. Thomfonsche Brücke.

Br

10 Mo 100 1000

-iS Go -Ion -inoc

n.

r3

•ö

3k-

Bild \7. Thomfonsche Doppelbrücke nach Hartmann-Braun.

rheostaten wähle man durch Ziehen der entsprechenden Stöpsel passende Verhältnisse, zu welchem Zweck die Anschlüsse C und F zwischen allen vorhandenen widerständen eingeschraubt werden können. Alsdann verschiebe man den Schieber S₂ aus dem in Tausendel Ohm geaichten Meßdraht, bis bei wiederholtem Schließen und Öffnen des Successivschlüffels das Galvanometer keinen Ausschlag mehr ze gt. Bezeichnet man das

Verhältnis der widerstände —- == — mit n, so ist der durch S, und

ri3    r5

a abgegrenzte widerstand x = r± • n.

k) Nnivevsalnrestbrücke nach Kohlrausch. Bild ns, t9, 20. Der Brückendraht ist zwischen EF ausgespannt, die Klemme F ist mit dem Rheostaten R verbunden und D durch einen starken Kupferbügel mit dem fünften Mesfingklofte Das Viereck der vier widerstände ist

■A

------

;S

ii

HA

lf/:

"fL#:

Bild J(8. Universalnießbrücke von Aohlrausch.

cavS'iiw] |HA| flfW| |MW|

L-Ji?    1 I    Jg 1

/ 1 io 100 ioua

^2=-

Bild H9. Schaltung für Gleichstrom.

hergestellt, wenn man X an D und E anlegt. Der Kontakt J ist an einem Messingstabe verschiebbar, der aber von isoliert ist. Zwischen Ei und F wird das Galvanometer oder das Telephon angelegt.

Bei Messungen mit Gleichstrom schaltet inan die Batterie zwischen B und A, legt den Hebel auf den Kontakt G ALV und zieht S; bei Messungen mit Wechselstrom legt man den Hebel auf den Kontakt TEL, steckt

bett Stöpsel S, schaltet die Batterie zwischen A und C litib wählt bei R. Man mißt mit Wechselstrom bei nicht inbuktionssreien wiberstänben. Bilb 20.

rA

TL, fty M M M

rzzzzzzzz

10 100 1000

>5i

E,

Bild 20. Schaltung für Wechselstrom.

-x

I A.

mm

I) Berechnung des Ge-saintw id erstand es R eines komplexen Stromkreises. Bilb 2\. Die bret wib erstände von v 2 uttb 4 Ohm haben einen rebuzierten wiberstanb

4-

—0,55 Ohm.

₊±₊i

2    ' 4

Die zwei wiberstänbe von \ Ohm haben einen rebuzierten wiberstanb r.₂ — o,5 Ohm.

R = rx -f- r₂ = \,05 Ohm.

Bild 2\, Zusammengesetzter Stromkreis.

Somit

Schaltung

bet bett (Elementen auf .

Kasfabe, uttb nach betbett 2lrten.

der Asudensatoren. Verbindung wie Menge ober Oberfläche, auf Spannung ober in

a) Verbindung auf Menge. Bilb 22. c, Cj, c₂... seien bte Kapacitäten ber einzelnen Konbensatoren, q, qi, q₂ ... ihre Labungen, E bte Alld 22. Kondensatoren auf Menge Potentialbifferenz, so ist

0 — c + ci + c₂ + • • *,

= q + Qi + q-2 + • • •.

E = — =    ~i~ *li ~t~ qa H~ • • •

C c -(- Cj -)- c.₂ -f- • • •

b) Verbindung auf Spannung. Bild 23.

Q = ce + c,e, + Cj e.₂,

E — e + ei + e₂,

c, Q

C.

Durch Addition

e ~b ei ~h e_>

woraus

C₂

da aber C —

c + Cl + c₂

^aben die n Kondensatoren (Leidener Flaschen) dieselbe Kapacität c, so hat man

c = -c-

und zwischen den Belegen jeden Kondensators

Bild 23. Rondensato-“ rcn auf |Spannimg.

c) Vergleichung von Aondensatoren. » Sauty schaltet die zu vergleichenden Kondensatoren nach Bild 24. A und B sind regulierbare induktionsfreie widerstände, der Schlüssel T liegt gewöhnlich am Kontakte a. Bei Niederdrücken des Tasters schlägt das Galvanometer G aus. Es wird dann das Verhältnis von A : B so geändert, daß G beim Niederdrücken von T in Ruhe    Ä

bleibt. Dann ist X -- A

ß) In der Kompensations-Methode von Thomson (Bild 25) ist die Batterie B durch die widerstände w₁ w₂ geschlossen; längs Wj w₂ läßt sich ein Endkontakt e₁ verschieben, so daß man ad entgegengesetzte Spannungen, die in jedem gewünschten Verhältnis stehen, erteilen kann. Man verbindet a mit c und d mit f; nach der Ladung verbindet man c mit b und f mit e.

Die Ladungen heben sich dann auf bis auf einen Heft, was man daran erkennt, daß beim verbinden von g mit h das Galvanometer G einen Ausschlag giebt. Man verschiebt den Endkontakt 6i nun so lange, bis die Ladungen sich vollständig kompensieren. Alsdann ist die Kapacität ß

Q = C, - 3

. c.

Cr

Bild 2H. Methode Sauty.

cf

wi

em

=FC*

w,

Bild 25. Ronipenfationsniethode.

Für bett Ronbensator C₂ wählt man einen Ronbensator ober einen Ronbensatorsatz, ber nach Mikrofarab geteilt ist. Sinb jeboch sowohl der Isolationswiberstanb als bie elektrostatische Byfterefts beiber Aon-bensatoren nicht annähernb einanber gleich, so erhält man keine Ruhe bes Galvanometers. Mikro — \ Millionstel.

HO. Schaltungen der Llektroinagnetspuleu

KvW

Bilb 26. a) Die Llektromagnetspulen werben gewöhnlich in Reihen geschaltet. Ist R ber wiberstanb in ber Stromquelle unb in ber Leitung, r ber wiberstanb ber hintereinanber geschalteten Elektromagnetrollen, so ist

Rehse

Parallel

Jl -

R + r '

b) Bei Schaltung auf Menge ober Parallelschaltung wirb ber Wiberstanb im Elektromagnet

, also

03

JueJL

Bild 26. Elektromagnet- r spulen.

R + r

4

J-2 ist größer als Jlz es geht aber im geteilten Stromkreise burch jebe ber Rollen nur bie Hälfte von J₂.

Die Reihenschaltung ist vorteilhafter, wenn 2 R, bie Parallelschaltung aber, wenn 2 R.

VA

Al

0,2

N» Schaltung der Rheostatenspulen.Bild

t9,20,27. Die Rollen ber bifilar gewickelten Rheostaten, sowie bie Spiralen ber Rurbelrheo-staten werben in Reihe geschaltet. Sinb in ersteren bie Stöpsel gezogen, so sinb bie wiberstänbe eingeschaltet; sinb sie gesteckt, so geht ber Strom burch bie Stöpselschienen.

Bei Lamxenbatterien werben bie Lampen parallel geschaltet unb können einzeln ober gruppenweise ein- ober ausgeschaltet werben.

Bild 27. aijcostat.

l2. Differeutialgalvanoureter. a) parallelschal-tung. Bilb 28. Die wiberstänbe X unb R sinb gleich, wenn bas Galvanometer kleinen Ausschlag giebt. Bebingung ist habet, baß Gx G₂ gleiche wiberstänbe unb gleiche Wirkung auf bie Nabel besitzen. Man schaltet vor X einen Stromwenber; ist bei besten erster Stel-

unb

lung der gezogene widerstand Rt Ohm, bei dessen zweiter Stellung R, Ghm, so ist    .. R, -f R,

^)Cr

II

-o-

-6-

-6-

aAAAA-Shh

Bild 28. Differentialgalvanometer.

Bild 29. Differentialgalvanometer.

b) Reihenschaltung. Bild 29. X und R werden hintereinander geschaltet und jedem derselben eine Galvanometerhälfte parallel geschaltet. In die eine oder in beide Hälften fügt man Rheostaten ein yx r₂. Das Galvanometer zeigt keinen Ausschlag, wenn

R : X = (G₂ + r₂) : (G, + rj.

Fügt man zu (Gl + rj noch Rj und stellt durch Zufügen von R2 zu (Ga + r₂) das Gleichgewicht her, so ist

R : X = R₂ : Rlf

in letzteren: Falle werden die verbindungswiderstände sämtlich eliminiert (ausgeschaltet). Diese Methode empfiehlt sich zur Bestimmung von widerftandsänderungen von X, z. B. zur Messung von Temxeraturkoefficienten oder der Erwärmung durch den Strom. Ist das Verhältnis von X und R bei gewöhnlicher Temperatur bestimmt durch

X:R = (r₁ + G₁): (r₂ + G₂) und wenn X eine andere Temperatur besitzt, durch X, : R = (rG + GO : (r₂ + G₂),

u'

so ist

nud

X, : X — fr', -s- G) : (r, -s- G), X, - X

r'i — r,

v, + G '

ffl

00    _

X, — X

ist die prozentische lviderstandszunahme von X. rj , c) Nebenschluß. Bild so Der Neben. 8iI6 30. Diff-rentialgal. schluß n llege zwischen P und P', morttt vanometer Nlit Nebenschluß.

1, (

9' V

_L _L

99 ' 999

^ des Galvanometerwiderstandes ist; dann hat X — \o R, (\oo R, *000 R).

man

Schaltet man n zwischen p und p', so ist

(-Ir,

V i(oo

X = —- R,

R)

1(000

(Erfatj- ober Substitutionsrnethobe. Zwei

widerstände sind einander gleich, wenn sie, nach einander in denselben Stromkreis eingeschaltet, die gleiche Stromstärke ergeben, d. h. am Galvanometer denselben Ausschlag erregen.

Man vermeidet größere Änderungen in der elektromotorischen Kraft der konstanten Elemente dadurch, daß man nur kurze Zeit schließt und schnell abliest.

\o

El

Bild 31. Lrsatzmethode.

a) Das Galvanometer mit den widerständen in Neihe geschaltet. Bild 3V Man legt den Schlüssel des Umschalters U auf X und dann auf R und zieht hier Stöpsel, bis derselbe Ausschlag erreicht wird. Ist der zu messende widerstand so klein, daß die Nadel über die Teilung ausschlägt, so schaltet man einen Ballastwiderstand W ein.

hO Das Galvanometer liegt zu X und R parallel. Bild 32. Diese Schaltung wählt man bei sehr kleinen zu messenden widerständen.

Sind die Einheiten des Rheostaten nicht klein genug, so daß man den Ausschlag a nicht genau wieder erhält, so beobachtet man die Ablenkungen bei dem nächst kleineren und nächst größeren widerstand. Bei Ri sei der Ausschlag at, bei R₂ sei er a.₂, so hat die Widerstandsänderung R> — Rt die Ablenkungsänderungen aj — a₂ hervorgebracht. Da nun bei kleinen Widerstandsänderungen die Ablenkungsänderungen annähernd proportional sind, so erhält man diejenige Widerstandsänderung X, welche man hätte vornehmen müssen, um den Ausschlag von ax auf a zu verringern, aus der Proportion:

rnrm-

vY

Bild 32. Ersatzmethode.

(R, — R,) : (a, — a>) = x : (a, —

• (R., - RJ, und ax — a

«i —    «2

«1

tt

a, —

x - R, + x - Rt +

«);

* (R-2 Rl)‘

c. Die Ersatzmethode wird vorzugsweise zum Messen großer widerstände, z. B. von Isolationswiderständen angewendet.

Der IsolationsPrüfer von Siemens & Halste, Bild 33, enlbält in einem Aasten eine Batterie von Trockenelementen; der eine pol desselben wird mit der einen Alemme des Galvanometers von 30 000 Ohm widerstand verbunden. Der zweite pol der Batterie und die Alemme des Galvanometers führen zu den beiden am Aasten angebrachten Alemmen. wird der zu messende widerstand mit den Alemmen des Aastens verbunden, so ist der Stromkreis geschloffen und das Galvanometer

macht einenAus- _

schlag. Der Ap-parat muß mit

Wider- ,. ^

ii

ff

einem standskastett geeicht und die

Bild 33. Isolationsprüfer.

Weiler, Schaltungsbuch.

(Eichung von Zeit zu Zeit wiederholt werden. Das Resultat der (Eichung wird in Form einer Tabelle aufgestellt, die angiebt, welche widerstände den einzelnen Ausschlägen entsprechen.

Zuweilen wird eine dritte Klemme angebracht, welche schon nach dem zehnten Teil der Galvanometerwicklungen abzweigt, so daß Messungen mit verschiedener Empfindlichkeit möglich sind.

Bei fertigen Leitungen wird das Netz von der Stromquelle der Anlage getrennt und Lampen in Parallelschaltung werden ausge-f ehaltet.

14. Isolationsmessung von Sausanlagen.

a) Schaltung für eine Einzelanlage nach dem Jweileitersyftenr, Bild 34. Die verteilungsschienen SS werden verbunden und der positive Pol der Stromquelle an Erde gelegt. Der negative Pol wird durch einen Spannungsanzeiger nach d'Arsonval von'möglichst hohem widerstand W an die Schienen SS gelegt und die punktierte Verbindung hergestellt.

- s'

»WyJ

TT

ir

— "Q*+ V

-5-

z Z.Z

Bild 35. Isolationsmessung im Dreileitersystein.

Bild 34. Isolationsnieffung im Zweileitersystem.

(t->)

(Es zeigt dann das Voltmeter die Betriebsspannung an. Die Ablesung sei av Nun wird die punktierte Verbindung aufgehoben; es sei jetzt

die Ablesung a₂. Dann ist der Isolationswiderstand — W

b) Sott ein ^ausanschluß nach dem Dreileitersystein mit an (Erde gelegtem Mittelleiter geprüft werden, so stellt man die in Bild 35: dargestellte Schaltung her. Ist der Instrumentausschlag ax und nach Aufhebung der punktierten Verbindung a₂, so ist der gesuchte Isolationswiderstand

H5. Isolationsmessung während des Betriebes.

a) Zrveileiters^stein, Bild 36. Man messe die Spannung zwischen dem

+ und — Leiter, sie sei a₄; dann die Spannung zwischen -f- Leiter und Erde, sie sei «2 (+); endlich zwischen — Leiter und Erde, sie sei a₃ (—);

4-

Erde

-0-

Bild 35. Isolationsmessung, so ist der Isolationswiderstand nach dem Siemensschen Galvanometer

b) Dreileiters^stenr. Ist «i die Spannung zwischen + und 0 Leiter, a₂ (-st) die Spannung zwischen -st Leiter und Erde, a₃ (0) die Spannung zwischen 0 Leiter und Erde, so ist der Isolationswiderstand

F = 30 000

F ----- 30000

«i

«2 (+) — «3 (— 0

)■

a2 (+) — st3 (0)

hierbei ist vorausgesetzt, daß bei Messung von «₃ (0) dieselbe Klemme des Instruments an Erde liegt, wie bei Messung von a₂ (-st). Muß dagegen, um einen nach rechts gehenden Ausschlag zu erzielen, bei der Messung von <x₃ (0) die Erde anders liegen, so ist in der Formel statt — «₃ (0) zu schreiben -st a₃ (0).

H6. widerstand von Batterien, a) Methode

Mance. Bild 37. Man schaltet das konstante Element E in einen Zweig der Brücke und gleicht wlz w₂ mtb w₄ so aus, daß beim Schließen und Oeffnen des Schlüssels kein Ausschlag im Galvanometer erfolgt; dann ist

von

wt

w₃ = x = — • w₄. w->

nach Bild 2 gegeneinander.

c)    Man benützt die Nniversal-brücke von Kohlrausch mit Induktionsapparat, Bild

d)    Näherungs - Verfahren von Discher. Bild 38." wird der Taster T gedrückt, so wird der Rheostat R reguliert, bis die Nadel auf Null steht. Der widerstand der Batterie ist dann gleich dem widerstand des eingeschalteten Rheostatenwiderstandes.

e)    Mit der Tangentenbussole. Bild 39.

Der widerstand des Elementes fei xlz der der Bussole samt Drahtleitung G; das Element er- -■ n zeugt die Nadelablenkung a₄; hierauf schalte man den widerstand 1 ein, die Ablenkung sei Y «o. Dann ist

tgstj : tga₂ = (x + G + 1) : (x + G);

somit

Fl

Bild 37. mance.

Ws

i-K

Bild 38. Discher.

tg«i — tgoa L?at man 1 so gewählt, daß tga₂ — -i tga, so ist x — 1 — G. f) Ausgleichmethode. Bild 40. R sei ein Rheostat mit kleinem widerstand, AB ein Normaldraht von bekanntem widerstand mit Schleifkon-

tgqa

• 1 — G.

w»

y\~b

Gr

Bild 39    Tangenten-Buffole.

Bild 40. Widerstandsmessung.

takt C, W die zu messende Batterie vom widerstand x, H eine Hilfs-batterie von geringerer elektromotorischer Kraft als W. Drückt man T nieder, so wird zuerst W über Kontakt \ geschloffen, kurz darauf auch H über Kontakt 2. C wird verschoben, bis die Ablenkung im Galvanometer G verschwindet. Sodann ändert man mit ßtlfe von R den gesamten widerstand zwischen D und B und verschiebt C so lange, bis der Punkt Q erreicht wird, bei dem ebenfalls keine Ablenkung erfolgt.

Der widerstand zwischen D und C sei — 3.

„    „    „    C    „    B    = b

11    „    ii    D    „    Cx    — a.,

11    11    11    „ B — bj

„ der Zuleitungsdrähte zu XV — R;

dann ist

— R.

ä    äj b

at — a

\7. Lrdwiderstände bei Blitzableiteranlagen.

a) Mit der <r.elep Honbrücke von Mix & Genest, Bild können widerstände von 800 gemessen werden. Der Unterbrecher U erzeugt Wechselströme in dem einen Brückendrahte; U wird durch zwei Trockenelemente getrieben; der Rheostat R enthält 3 widerstände, die durch Stöpsel eingeschaltet werden; der Kontakt wird auf dem Meßdraht verschoben, bis das Telephon schweigt; in E und L werden die Leitungen angeschlossen. Bei der Oberleitung stöpselt man \ Ohm ein, bei der Erdleitung \o Ohm.

b) Bei der Methode von wiechert (Bild 42) sind nur zwei Erdleitungen und eine L^ilfserde, deren widerstand sehr groß sein kann, nötig. Ls genügt zu diesem Zweck ein etwa 40 cm langer Lisendraht, bis \o mm, welcher in die feuchte oder mit einigen Litern Wasser angefeuchtete Erde getrieben wird. Die Sekundärspule des Induktoriums ist an den Meßdraht AB angeschlossen, W ist ein vergleichswiderstand von \0 Mhm, x und y die beiden Erdleitungen und E die L^ilfserde bezw. der Erdkoniakt.

von 8

Zs

sich

Man stöpselt nun einmal nach O und stellt den Brückenkontakt (Q) ein. sodann @ nach E und W macht eine zwei- W te Einstellung W (C₂). Dann ist A a : b : c — )(0 : y : x. hieraus ergiebt t0 c

\o b

Y =

Der widerstand der Zuleitungen ist von den so gefundenen Werten abzuziehen. Ist der Meßdraht nicht in mm, sondern nach dem Brückenverhältnis eingeteilt, so y verfährt man also:

Man bestimmt zunächst das ‘Q x Verhältnis der beiden Ausbrei-

— A, ttv

Bild q.J[. Lrdwiderstand bei Blitzableitern.

-wmr-

Inductorium

Cz

Ci

\x

tungswiderstände y

dem man aus dem Meßdraht und den beiden Erden, also mit Ausschluß der Spule W, das wheat-stonesche Viereck bildet.

Das Telephon wird an den Erdkontakt E gelegt und die Ein-stellung gemacht, welche den wert A direkt ergiebt. hierauf hebt §|||j man die direkte Verbindung zwischen A und D auf und schaltet die Spule W ein, und macht neuerdings eine Ablesung, welche mit dem widerstand der Spule W multipliziert wird. Diese Ablesung ergiebt

x + y = B.

Erde

bumi

Bild ^2. Erdwiderstand bet Blitzableitern.

= A; x + y + Zi + z₂ = B;

Oie widerstände der Zuleitungen, welche z, und z.₂ betragen mögen, sind bei der Aufstellung der Gleichungen zu berücksichtigen wie folgt:

x + z,

y + z2

dann ist _ A (B — Zj) — zv I -f A

Ist nur eine Erde vorhanden, so muß eine zweite lhilfserde von geringem widerstand hergestellt werden, hierzu kann man ein Stahlband von 26 mm Breite und etwa \ m Länge benutzen, welches in einen Teich, wasserlauf oder tiefen Brunnen gelegt wird.

US. Elektromotorische Aräfte der Batterien.

a) Methode Llark. Bild \2. rn n ist der Schlittenwiderftand, die

Verbindung von E mit m n wird aufgehoben und r so lange geändert, bis G, keinen Strom mehr anzeigt. Nun wird C so lange verschoben, bis G₂ keinen Strom mehr zeigt. Dann ist

E ==• Ej •

B - z₂ g + A)

f+ a

--V\A

x +. y

Bild 43. Methode darf.

E₂[E')

4-

je i c’

ff/

b) Methode Du Bois Reyurond Bild 44. AB sei ein homogener Draht, B^v Ballastwiderstand ; Ex konstantes Element lAk-kumulator). Man verschiebt den Schleifkontakt C, bis durch G kein Strom fließt, was ,j für E₂ bei a und o E' bei a' erfolge. Dann ist E₂ : Ej — Aa : Aa'.

£,

^at das Normal-Element E' (Daniell) die elektromotorische Kraft von s,07

Bild Du Bois Reymond.    ^oIt UtI^ ^

₈    = 8**, und AC'

— 62, so ist E., = — • (,07 — Volt. Et muß arößer sein als £, und E#.    ⁶²

Kompenjationsctpparat dev Physikalisch-Technischen Reichs anstatt, wenn durch den bei Abendlichen widerstand (Bild 45) von R Mhm der Strom von J Ampere fließt, so erhält inan an den Klemmen von R die Spannung R - J Volt.

Wenn nun diese Klemmen durch den zweipoligen Umschalter mit den Kurbeln kt und k> verbunden sind, während in die Verbindungsleitung das Galvanoskop G eingeschaltet ist, so kann man den Strom in G zum verschwinden bringen, wenn man die Kurbeln lq und k₂ an ge-geeignete Punkte des Stromkreises E W₁W₂W₃W₄, der eine elektromotorische Kraft enthält, anlegt.

rS

/iooöooN

W

-oio™

KasCl\Z.

Ml

HgZ ist ein Llarksches Normalelement, dessen elektromotorische Kraft

K TO    nr

/Äx TausV,\ial    . y’J____ Hun

WAY[fc₂

o,oot (M9 — t) ,+ ist. E ist eine pilfsbatterie, am    j

besten eine Akku-    '

JiJ

mulatoren-Batterie, Wj ein widerstand von 90050 Ohm Gooooo Ohm),

W₂ und W₄ Kur-belrheostaten, W₈

ein Stöpselrheo-    Bild <*5. Kompcnfationsapparat.

stat. Zunächst schaltet man nach dem Bild; hierauf bringt man den widerstand zwischen den beiden Kurbeln k₄ und k₂ auf 1^9 — t Ohm, wobei t die Temperatur des Normalelementes bedeutet; durch Regulieren an W₄ bringt man G auf Null; zur feineren Einstellung dreht man zuletzt k₃ auf den Kontakt 0 und reguliert W4 nach. Bringt man jetzt an die Klemmen, die nach A führen, eme Potentialdifferenz, schaltet sie durch den zweipoligen Umschalter auf das Galvanoskop und die Kurbeln k₄ und k₂, und verschiebt die letzteren }o lange, bis G keinen Strom angiebt, so ist der zwischen kj und k₂ befindliche widerstand, durch looo geteilt, gleich der in A angeschalteten Potentialdifferenz in Volt. Ist der widerstand bei A gleich 0,1 Ohm, so wird die Stromstärke gefunden, wenn man den zwischen und k2 befindlichen widerstand durch looo • o,l = 100 teilt.

Man kann auch die zu messende Spannung an die Stelle von E bringen und dieselbe durch 100 000 Ohm schließen. Ist dann nach dem Bild' G auf Null, wenn zwischen kt und k, der widerstand w eingeschaltet ist, so hat man

loo (1H9 — t)

V.

loo ooo

- w == o,ooi (lW-t) oder E —

Für den letzteren Fall kann 'W₁ wie im Bild ein widerstand von 90050 Ohm sein; sonst ein Satz von to bis soooo Ohm.

Das Normalelement darf in den letzten 2<k Stunden, vor der Messung Temperaturänderungen von höchstens 5° C durchgemacht haben.

Die Rheostaten müssen genau abgeglichen sein, so daß jeder Einzel-widerstand auf 0,00t seines Werkes richtig ist. Der Apparat gestattet Stromstärken von 0,0001 bis jooo Ampere und Spannungen von 0,0 ^ bis t400 Volt zu messen. Verwendung zu Graduierungen und Eichungen von Strom- und Spannungsmessern.

20. Schaltung bet* Strommesser. Bei- Strommesser

mit Ampereteilung, die Tangentenbussole und Voltameter werden direkt in den Stromkreis eingeschaltet, in welchem die Stromstärke zu bestimmen ist. Bild 46. Bei mehrfacher Parallelschaltung von Bogenlampen erhält jede Lampenreihe einen Messer. Der Strommesser wird, wie alle Messer, so aufgestellt, daß Zeiger und Skala gut sichtbar sind Alle

Dynamo

|f1 Ew

-1 U(2k

-f

Akkum.

Bild 46. Strom- und Spannungsmeffer.

eisenhaltigen Meßapparate sind von magnetischen Feldern fern zu halten. Die Wirkungen der Zu- und Ableitungen sollen einander aufheben, also symmetrische Anordnung derselben. Bei feuchten wänden benutzt man Zwischenlagen. Sind die Klemmen nicht mit + und — bezeichnet, so ist für die Schaltung die Stromrichtung beliebig. In Bild 46 ist S> derSchlüssel zum Ein- und Ausschalten des Stromes; Ew ein Ersatz-widerstand; soll nämlich die Bogenlampe 2 gelöscht werden, so legt man den Hebel h von a auf ß und der Strom fließt von ß durch den widerstand nach 3, dabei müssen Drahtwiderstand und Bogenlampe den gleichen widerstand besitzen. A Ampere, V Voltmesser. — Auch zum Lichen und Graduieren werden die Strommesser in Reihen geschaltet.

2t. Spaltung der Spannungsmesser. Bild <*6.

Der in Volt geeichte Spannungsmeffer wird in den Nebenschluß geschaltet. Er ist für Glühlichtanlagen, parallel geschaltete Bogenlampen und gemischte Anlagen unentbehrlich. Bei höheren Spannungen legt man hinter den Spannungsmeffer noch einen Widerstand.

Um in einer Lentrale die Spannung an einem entfernten Punkte des Netzes kontrollieren zu können, führt man von diesem Punkt zwei schwache isolierte Prüfdrähte lq k₂ in den Maschinenraum (Bild 47) zu einem DoItmeterV₂ und schaltet häufig noch dazu eine Kontrolllampe Kl parallel. Man kann auch die eine Klemme des Voltmeters V₃. an eine Hauptleitung anlegen und die andere Klemme zu einem Umschalter U führen, der an den Kontrolldraht k> und an die andere Hauptleitung umgelegt werden kann. Die in beiden Stellungen gemessene

Spannrings - Differenz ent- ß spricht dann dein halben in der Hauptleitung vorhandenen Spannungsverlust. Das Voltmeter V₃ mißt dieKlem-mensxannung der Dynamo.

JLl

fcLfe

Ä7

X₂

j.rWvAAA

ö <$6= Ki%

Bild 47. Kontrollvoltmeter, Kontrolllampe.

Bs sind Bleisicherungen. . Auch zum Lichen und Gra- ^ duieren ^ werden dieSpan-nungs-m eff er parallel

ge

schaltet.

ki -i-

22. Dev Lvdschlußxvüfer. a> Bild 4«. Bei k, und ic befinden sich die Pole der Leitungen; K₂ ist an Erde (Gas-, Wasserleitung) gelegt. Die Lampen Lt und L₂ sind hirrtereinander geschaltet, und brennen, falls der Bebel H auf dem Kontakt c.₂ aufliegt, jede mit der halben Betriebsspannung. Ist, so wie in der Zeichnung, die Erdleitung durch den Kontakt q eingeschaltet, so wird bei..guter Isolation des Leitung?- , netzes keine Änderung in der Beleuchtungs- jsA stärke der beiden Lampen eintreten; hat aber ir \7X¹ir \²    ,

Hg

Erde

z. B. der positive Pol Schluß mit der Erde - ö öf) oder ungenügende Isolation, so wird Lt mit l»X_|_p. höherer als der halben Betriebsspannung brennen. Schließt man die Drähte V und 1" direkt an K₂, so brennt Lx oder L.₂, jenachdem

der positive oder negative Vol Erdschluß hat. Bild 48. Erdschluß- Bild 49.

bj Bild 49. Lin Galvanometer G mit    Prüfer,

zahlreichen Windungen, aber nicht zu großem Wider- T stand ist einerseits mit der Lrde, anderseits mit der—■

M Ji

Kurbel K verbunden, b^at die positive Leitung Erdschluß, so fließt ein Strom durchG, wenn K auf dein    ₍

«\Tel.

negativen Kontaktknopf liegt. G ermöglicht eine an-    ‘"L"    '

nähernde Messung der widerstände, welche den einzelnen Ausschlägen der Nadel entsprechen.

|?rde]

25. Schaltung dev Llektvicitäts- y“⁶

yätyev. Die elektrische Arbeit wird durch das Produkt Ampere x Volt x Zeit ausgedrückt. Apparate, welche durch eine einzige Beobachtung die elektrische Arbeit messen, nennt man elektrische Arbeitsmesser oder Llektricitätszähler. Dieselben werden eingeteilt in: v Coulomb» messer; 2. Voltcoulombmesser; 3. Voltampere- oder Wattmesser, a) Die Couloinbzcihler. Ist bei einer geleisteten elektrischen

c) Bild 50. Bei Wechselströmen verwendet man Kondensatoren C und Gi und ein Telephon.

Arbeit die Sxannungsdifferenz dieselbe (konstant), so braucht man nur die gelieferte Clektricitätsmenge (Coulomb) zu messen, den \ Ampere in der Sekunde — \ Coulomb giebt, mit der konstanten Spannung multipliziert, die elektrische Arbeit'

Der Coulombzähler von Aron, Bild 5 v besteht aus einer Pendeluhr; die Pendellinse ist durch einen Stahlmagnet M ersetzt, welcher durch die Hauxtstromspule H so beeinflußt wird, daß das Pendel schneller schwingt. Dieser Zähler wird daher wie ein Strommesser in die Leitung so eingeschaltet, daß der ganze Strom durch die Rolle hindurchfließt.

In neueren Instrumenten ist das einfache Pendel durch ein Differentialuhrwerk mit 2 pendeln ersetzt, wovon das eine wieder den Stahlmagneten trägt.

ö!

nri)

4-

O-

Bild 52. Loulornbzähler im Dreileitersystem.

Bild 5V Loulombzähler (Aron).

In dem Amperestundenzähler für das Dreileitersystem, Bild 50, schwingt der Stahlmagnet über zwei Lmuptstromrollen, wovon die eine in den einen Außenleiter, die andere in den anderen Außenleiler eingeschaltet ist.

b) Der Boltcoulomb- oder rvattstundenzähler von Aron (Bild 53 und 53 a) besteht aus einem Differential-Uhrwerk mit zwei pendeln von gleicher Schwingungsdauer. Die £tufe des rechten Pendels ist durch eine Rolle mit dünnem Draht (Doltrolle) ersetzt, welche in einer zweiten Rolle mit dickem Draht (Ämpererolle) frei schwingt. Die Hauptrolle ist wieder direkt in den Stromkreis eingeschaltet, die andere, wie die Sxannungsmesser, an den Nebenschluß.

Die Ablesung zeigt Bild 53 b. Man beachte die Zeigerrichtung, die durch diese Stellung der Ziffern angezeigt wird; am V Mai ist abzulesen 597. Der Stromverbrauch wird gefunden, wenn man die Ablesung mit der Konstante des Zählers multipliziert. Die Konstante, 3. B. |,2 giebt nämlich an, wie viele Stromeinheiten einem Strich entsprechen; ein Strich ist hier gleich \,2 Ampere-Stunden.

;j;

t.

- *

„v\s< «=/

/V®§\

⁴\ s)

13 V

V 5>y

o/VF-

<1

jjJ;

²\ ⁸

a d

4r>

■f»

V56/

A™f\ 8 _Z2

⁷ ^³> <6 5 V

A¹P sN 2 1 8 3    ® 7

S- 56

Bild 53 b.

Voltcoulomb- (Wattstunden-) Zähler.

Bild 53. Voltcoulombzähler,Aron). Bild 55a.

c) Die Voltampere- oder Wattzähler messen das Produkt l. olt x Jmperj x o)ut mtb heißen daher auch Arbeitsdynamomesser

-4

vw

O '1

■0

c₂

Bild 5^ a.

•• ' III

-'ild 54. wattzapler (Siemens & Halste).

Bild 54 b. Wattmesser.

Bild 54, a 11 b. Oie Hauptrolle wird wie ein Strommesser direkt, die Nebenrolle mit feinem Draht wie ein Spannungsmesser in den Nebenschluß eingeschaltet. In Bild 5^ b bedeutet Sj die feste, S₂ die bewegliche Spule,VW einen Norschalbwiderstand (f Wechselströme).

2\. Der Sxannungswecker giebt bei zu hoher oder zu niedrer Betriebsspannung ein Glockenzeichen oder er läßt eine Glühlampe aufleuchten und schützt im ersteren Falle den Stromkreis vor zu hoher Stromstärke. Er besteht aus einer Rolle, die einen Eisenkern mehr oder weniger einzieht. Der Eisenkern ist am Ende eines Wagbalkens befestigt, der am anderen Ende zwischen zwei Spitzen schwebt und sie berührt, wenn die Spannung zu hoch oder zu niedrig ist. Dieser Kontakt schließt den Strom zur einen oder anderen Glühlampe, die rot ausleuchtet bei zu schwachem Strom, blau bei zu starkem Strom. Die Schaltung erfolgt parallel zu den Klemmen der Maschine wie bei allen Spannungsmessern.

Spannungsnrelöer eines verteilungspunktes, Bild 55. Die vom Verteilungspunkt S kommenden Prüfungsdrähte umkreisen den

Eisenkern K; dieser trägt den Fortsatz f, dessen Bewegungen durch die Kontaktstücke q und c_> begrenzt werden. Die Stellung des Eisenkerns ändert sich mit der Änderung der Spannung im Verteilungspunkt. Da der Fortsatz mit einer Klemme der Maschine verbunden ist, so wird bei Berührung desselben mit einem der Kontaktstücke der Stromkreis des entsprechenden Elektromagneten geschlossen; dieser zieht seinen Anker herbei und diese Bewegung dient dazu, eine von derBetriebs-maschine bewegte Vorrichtung oder einen kleinen Motor mit dem Kontakthebel des im Nebenschluß der Maschine liegenden Regulierwiderstandes zu verbinden. Ienachdem die Bewegung von dem einen oder andern Anker ausgeht, wird der Kontaktbebel vorwärts oder rückwärts bewegt und dementsprechend werden widerstände ein- oder ausgeschaltet, bis die

-P

I-L

fl

VW

(Q)

Ix

Bild 55. Spannungsmelder eines Bcrteilungs-xunktes.

normale Spannung im verteilungsxunkt hergestellt ist.

in

Bild 56. Hauptschluß-lampe.

25. Bogenlampen, a) In der Haupt-

schluszLainpe, Bild 56, fließt der ganze Strom durch die dickdrahtige Spule S und die beiden Kohlen zur negativen Polklemme. Oer in der Spule schwebende Eisenkern bringt die Kohleil durch sein Gewicht zur Berührung, wird aber durch die magnetisierende Wirkung des Stromes je nach der Stromstärke eingezogen.

b) In der Nebenschlutzlampe. Bild 56, fließt der ^auptftrom J durch die Kohlen, der Nebenstrom i durch die dünndrahtige Spule S.

± J+i

+J+i

Ij+i

U ~

Bild 57. Nebenschlußlarnpe.

c) In der Differentiallanrpe, Bild 58, stehen dem Strom zwei Wege offen; der Hauxtstrom J fließt durch die dickdrahtige Spule und die Kohlen, der Nebenstrom i durch die dünn- und vieldrahtige Spule. Die Wirkung beider Spulen verursacht eine Differenz der magnetischen Kräfte.

Bild 58. Differentiallampe.

26. Schaltungen der Bogenlampen. Für Gleich-

ström werden die Bogenlampen so in den Stromkreis eingeschaltet, daß der Strom von der oberen positiven Dochtkohle zur negativen unteren homogenen Kohle fließt. Zu Wechselstrom-Bogenlampen nimmt man oben und unten dieselbe Kohle, beide Klemmen sind gleichwertig.

a)    Reihenschaltung, Bild 46. Dies ist die einfachste Art des Betriebes, welche sich überall da eignet, wo man nur Bogenlicht verwendet. Als Stromquelle benutzt man Hauptstrommaschinen, von Bogenlampen eignen sich am besten die Differentiallampen. Sie erfordern etwa 45 Polt Spannung; man erhält also die Klemmenspannung der Maschine, wenn man des Spannungsverlusts in der Leitung wegen die Anzahl der Lampen (gewöhnlich \2) mit 50 (bei Wechselstrom mit 40) multipliziert.

In den Lamxenkreis wird ein Strommesser und ein Regulierwiderstand (Bild 47 R, und R.>) und ein Lrsatzwiderstand (Bild 46) eingeschaltet.

b)    Einfache Parallelschaltung, Bild 59. Jeder Lamxe wird ein Strommesser und ein Regulier derstand vorgeschaltet, der ein Spannungsgefälle von 20 Polt bewir wenn in der Hauptleitung eine Maschinenspannung

c)    Bei der doppelten Parallelschaltung

(Bild 60) werden bei _

UO Polt Spannung in -f der Hauptleitung zwei Nebenschlußlampen mit einem widerstand, ei- _=i nem Ausschalter u. einer Bild 69. Einfache Parallelschaltung.

d)    Mehrfache Parallelschaltung, Bild 6s. In jede Reihe kommt ein Strommesser A, eine Sicherung S und ein widerstand. Die Maschinenspannung berechnet sich aus der Zahl der hintereinander geschadeten Lampen samt dein Spannungsverlust im widerstand.

Sicherung geschaltet.

von 65 Polt

mo

-om

Bild 60. Doppelte Parallelschaltung.

Pa die Stromstärke im Bogenlam-x a penkreise stets dieselbe bleiben soll, so y"" sind Lampen erforderlich, welche auf konstanten widerstand regulieren; solche )¹" sind die Differentiallampen (§ 25).

QrQr<y-<y<>"0

Dyn.

Bei Reihenschaltung muß die Ma-* schine ihre normale Umdrehungszahl erreicht haben, ehe man die Lampen anschließt und das Ausschalten derselben soll erst erfolgen nach dem Abstellen der Maschine oder nach sehr vermin^ ^ derter Umdrehungszahl.

Bei Parallelschaltung schaltet man einzelne Lampen oder Lampengrupxen ,⁺ während des normalen Betriebs nach ^ und nach ein und aus. vor dem Ab-^ stellen der Maschine sollen alle Lampen W ausgeschaltet sein.

Bild 60 Mehrfache Parallelschaltung.

Beim Einsetzen von Kohlen bringt man die mit der Hand zu berührenden Teile vorher mit der Erde in Verbindung oder stellt man sich aus ein trockenes Brett.

27. (Ein Universal- Lanixenrheostat von Professor

L. Heim in Hannover (ETZ s89^). a) Eigenschaften: Ein und derselbe Satz Glühlampen ist imstande, Ströme der verschiedensten Spannungen aufzunehmen; der widerstand der Batterie ist in fast beliebig kleinen Abstufungen regulierbar. (S. Nr. u.)

b) Prinzip bcv Schaltung. Die Lampen sind in einer Anzahl Reihen angeordnet. Alle' Lampen einer Reihe sind ein für allemal hintereinander geschaltet. In Bild 62, welches drei solche, von oben nach unten laufende Reihen von je nur drei Lainxen zeigt,

MS

13

Bild 62. Lampenrheostat.

, sino die einzelnen Glühlampen LL durch 8 leere Kreise angedeutet. Die Striche zwischen ^ diesen Kreisen bezeichnen die leitenden Verbindungen, durch welche die Lampen jeder Reihe in Serie geschaltet sind. Zu beiden Seiten jeder Lampenreihe läuft eine Metallschiene S S, so daß die Reihen der Lampen mit diesen Schienen abwechseln. In der Mitte zwischen je zwei aufeinander folgenden Lampen ist eine kleine Kurbel k aus Metall angebracht, die mit dem Leitungsstück, das die beiden Lampen verbindet, in Kontakt und um ihren Befestigungspunkt drehbar ist. Die Länge dieser Kurbeln ist so gewählt, daß sie sich auf jede der beiden, rechts und links von ihnen befindlichen Schienen SS mit ihrem Ende nach Belieben auflegen

lassen. Im letzteren Falle stehen die Kurbeln senkrecht zur Richtung der Schienen. Dreht man eine solche Kurbel jedoch in eine schiefe Ste-lung, so ist sie außer Verbindung mit der Schiene. Jede Kurbel kann sowohl auf die rechts als auf die links von ihr lautende Schiene aufgeschoben werden. In Bild 62 haben die Kurbeln kk alle möglichen Stellungen, um ihre Beweglichkeit zu veranschaulichen. In der mittelsten Lamxenreihe sind die aufeinanderfolgenden Kurbeln kk abwechselnd mit dem positiven und negativen pol der Stromquelle verbunden. von den nicht am Ende einer Reihe befindlichen Kurbeln führt jede der beiden ihr benachbarten Lampen Strom zu. Line solche Kurbel wird also von dem Doppelten der Stromstärke, welche eine Lampe erfordert, durchflossen.

T T Je' T W G--S----D W

FI

Bild 63 veranschaulicht das Schema einer Batterie, deren sämtliche Lampen parallel eingeschaltet sind. Die Schienen sind durch starke schwarze Linien, die Kurbeln durch einfache Striche angedeutet.

jk

1/

- I

. \ .X

X .X .X .X

Bild 63. Alle Lampen parallel.

Bild 65. Zwei Serien in Parallelschaltung.

Bild 6^. Gruppen parallel a 2 Lanipen.

Ist die zur Verfügung stehende Spannung höher, als der für eine Lampe erforderliche Betrag, so schaltet man die Lampen nicht einzeln parallel, sondern gruppenweise so, daß jede Gruppe soviel Lampen in Serie enthält, als erforderlich sind, damit keine mehr als ihren normalen Strom erhält. Dies wird so erreicht, daß man nur die an den Lnden einer solchen Lampengruppe befindlichen beiden Kurbeln auf die betreffenden Schienen aufschiebt, die dazwischen liegenden dagegen so stellt, daß sie mit keiner Schiene in Verbindung sind. Hat die Spannung z. B. einen höheren Betrag, als man der einzelnen Lampe zumuten darf, während sie aber das Doppelte dieses wertes nicht übersteigt, sondern z. B. zwischen beiden liegt, so sind Gruppen von je zwei hintereinander verbundenen Lampen parallel zu schalten wie die Verbindungen für diesen Fall auszuführen sind, zeigt Bild 64.

In derselben weise lassen sich Serien von 3, 4 und mehr Lampen parallel schalten, bis die ganzen Lampenreihen als solche Serien verwendet werden. Übersteigt jedoch die Spannung den Betrag, welchen eine Reihe Lampen in Hintereinanderschaltung aufnehmen kann, so besteht die Möglichkeit, sich auf andere weise zu helfen, wie aus Bild 65 hervorgeht, sind ober- und unterhalb der Lampenreihen und Schienen noch weitere Schallstücke angebracht. Es sitzt zunächst in der Verlängerung jeder Schiene, an beiden Enden derselben, in einiger Entfernung je ein Metallstück T, das von der Schiene isoliert ist und auch mit sonst keinem Teile des Apparates leitende Verbindung hat. Ferner setzt sich das Verbindungsstück, das die erste bezw. die letzte Lampe jeder Reihe mit der ersten bezw. letzten Kurbel k verbindet, noch über diese Kurbel hinaus fort. Es führt zu einer weiteren Kurbel k', die sich ihrerseits zwischen zwei der genannten Metallstücke T befindet. Die Kurbeln k' ermöglichen, zwei benachbarte Lamxenreihen, unter Umgehung der dazwischen liegenden Schiene S, in Verbindung zu bringen, und zwar am oberen oder unteren Ende der betreffenden Reihe.

Durch diese Einrichtung ist man imstande, die Lampen in größeren Serien als die in einer Reihe befindliche Anzahl hintereinanderzu schalten und damit Ströme von beliebig hoher Spannung aufzunehmen. In Bild 65 sind jedesmal H Lampen zu einer Serie verbunden. Es sind zwei solche Serien vorhanden, die sich in Parallelschaltung befinden. Die eine Lampe, welche übrig ist, ist ausgestaltet.

In einfacherer Zeichnungsweise veranschaulicht Bild 66, wie die Lampen einer Batterie, die aus 4 Reihen von je 6 Lampen besteht, in H parallele Serien von je 5 Lampen geschaltet werden könn.en, wobei

4 Lampen unbenutzt übrig bleiben.

V p—] */[    Hat man es mit einer so hohen

—O S-o-p*—■ -o^

AN

/[

f ? f

Ui

Bild 66. vier Reihen ä 5 Lampen.

Bild 67.

rSpannung zu thun, daß die Anzahl § § der in Serie zu verwendenden Lampen die Gesamtzahl der vorhandenen gerade oder nahezu erreicht, so ist es, wenn der Spannungsbetrag über J(000 Volt liegt, zweckmäßig, nur die beiden Schienen, deren man in diesem Falle bedarf, mit der Stromquelle zu verbinden, die übrigen dagegen isoliert zu x lassen. Es wird dadurch der Stromübergang durch die isolierende Unterlage vermindert. Bild 67 giebt das Schema einer Batterie von 4 Reihen ä 6 Lampen, bei der sämtliche Lampen in eine einzige Serie geschaltet sind. Enthält der Rheostat Glühlampen von vier parallele j(00 Volt, so ist er in diesem Falle Rechen L6 Lampen, j^st^nde, eine Spannung von 2400 Volt aufzunehmen. Nur die erste und vierte Schiene sind in den Stromkreis eingeschaltet.

Die Veränderung des Widerstandes in ganz kleinen Abstufungen erreicht man auf folgende weise: Man bildet den Gesamtwiderstand nicht durch parallelschalten von lauter gleichen Einzelwiderständen, sondern schaltet neben eine Anzahl parallel verbundener kleiner, einander gleicher widerstände einen größeren, dessen Betrag sich nach Belieben verändern läßt. Dies geschieht so, daß man neben eine Anzahl einzelner Lampen eine Serie von mehreren schaltet, deren Anzahl man nach Erfordernis vergrößert oder vermindert. Dadurch wird der Gesamtwiderstand nur um geringe Beträge verändert, umsoweniger, je mehr Lampen die genannte Serie enthält. Bei dem Schema Bild 68 sind \5 Lampen einzeln parallel und daneben noch eine Serie von 5 Lampen geschaltet. Es lassen sich statt einer solchen Serie nach Belieben auch mehrere vec, wenden.?

+ KKKK

Bild 68. KS Campen parallel,

5 in Reihe.

Zs

gib 01^: q

>»,■ !§%%

ijmä"

NfH

SS

ln

Bild 69. photographische Ansicht.

Bild 69 giebt eine photographische Ansicht des Rheostaten für 56 Lampen. Einige Glühlampen sind weggenommen, damit die Schaltungsteile deutlich erkennbar werden. Die Klemmschrauben am oberen und" unteren Rand stehen mit den Messingschienen durch starke, aus der Rückseite laufende Kupferdrähte in Verbindung, und zwar so, daß die erste obere Klemme mit der ersten, die erste untere Klemme mit der zweiten Schiene, die zweite obere Klemme mit der dritten, die zweite untere Klemme mit der vierten Schiene verbunden ist usw. Bei Strömen, deren Spannung 500 bis 600 Volt nicht übersteigt, werden durch geeignete Verbindungsstücke alle oberen Klemmen unter sich und ebenso alle unteren Klemmen unter sich verbunden. Der eine Pol der Stromquelle kommt dann an die obere, der andere pol an die untere Klemmenreihe. Dadurch stehen die aufeinander folgenden Messingschienen abwechselnd mit den entgegengesetzten polen in Verbindung.

28. Schaltung der Glühlampen. Bei Beieuck-tungsanlagen kommen am häufigsten t6 kerzige Lampen von t M Volt in Anwendung.

a) Die gebräuchlichste Schaltungsweise der Glühlampen ist die Parallelschaltung, Bild 47. Haben dabei Lampen '50 bis 55 Volt, so schaltet man je zwei hintereinander. Hat man mehrere solcher Lamxen-paare hintereinander, so verbindet man ihre Mittelklemmen und karrn dann jede einzelne Lampe ausschalten,Bild 52.

jpUn

Infolge des Spannungsabfalls in der Leitung brennen die entfernten Lampen schwächer, als die der Strom-quelle näheren; diese Ungleichheit sucht — man bisweilen durch die Schleifenschaltung, Bild 70, auszugleichen.

Bild 7\a. Um Lampen von verschiedenen Orten aus einschalten zu können, bringt man an den betreffenden Orten Umschalter an.

Bild 7\b. Durch Umlegen des Hebels wird die eine oder die andere Lampe entzündet.

ÄS

-h

Bild 70. Schleifenleitung.

Bild 7 Ja—e. Glühlampen.

:R

II? I I

Dyn.

iO¹

O7-O7

Bild 72. Glüh- und Bogenlampen.

auf \ und 2 gelegt, den Anschluß aller vier Lampen.

Bild 7if c. Der Hebel auf \ entzündet die beiden oberen Lampen, auf 5 die beiden unteren ; auf 2^ ist der Strom ausgeschaltet.

Bild 7t6 zeigt eine Abänderung von 7\c mit zwei Ausschaltstel-lungen.

^ Bild 7je. Der He bet berührt 2 Knöpfe zugleich und gestattet,

b) wenig gebräuchlich ist bie Reihenschaltung von Glüh-und Bogenlampen, da ein Ausschalten der einzelnen Lampen nicht möglich ist, Bild 72. Die Zahl der parallel geschalteten Glühlampen mutz ebenso viel Strom brauchen, als eine Bogenlampe

In Bild 72 ist A der Ausschalter, R der Rheostat, S eine Sicherung.

29, Glühlampen - Anlage eines Stockwerks.

Bild 73. Für jede der drei für sich abgeschlossenen Wohnungen ist ein Zähler aufgestellt. Die Lampen sind ,6 kerzig und erfordern 3 Watt pro Kerze oder rund 50 Watt für eine Lampe. Die Spannung betrage ,oo Volt. der Stromverbrauch somit 0,5 Ampere für eine Lampe.

o Glühlampe

=n    f1 poliq

Bleisicherung j ₂

°/o

o,°o

8 Zähler A Steigleitung

HB

°/o

IDE¹

so

$2

I-

II

I==I

B |l t f H

SU

olo

olc

‘X

Bild 73. Glühlanrpenanlage eines Stockwerks.

Line vertikale, im Stiegenhause verlegte Steigleitung für den Ge-sanrtstrom führt in das Stockwerk empor. £?ter zweigen die Leitungen zu den Lampenqruppen der einzelnen Wohnungen av, um zunächst zu den betreffenden Zählern zu fuhren und find dann im Innern der Wohnung zu verästeln. Die hauptstränge find zweipolig, die Abzweigsleitungen zu den Lampen oder Lampengruxpen der einzelnen Beleuchtungskörper einpolig gesichert.    ,    ^ ,

' Line Leitung ist zweipolig gesichert, memt rm + Lecker und —

. Leiter Sicherungen vorbanden sind; einpolig ist die Sicherung, nur in einem der beiden Leiter eine Sicherung angebracht ist.

»H H II 1-1 FH

,r

ih.

S—-I

J3-0-O

3-C

CH

0-1

o-

°C Jh'5°c

-2.

JSLq

{£

il

tü9 o

1,5

6 $ 6]

$ $ 3f

-o

3 12 3 4 ^6 7 8 910m-

to

Bild Beleuchtungsanlage für eine kleine Fabrik.

30. Beleuchtungsanlage für eine kleine Fabrik mit zugehörigen wohn-'und Neben-Gebäuden.

Bild 7^. Vorhanden seien 56 sechszehnkerzige Glühlampen bei t 00 Volt Spannung und 50 Watt Lffektbedarf für eine Glühlampe und 2 Bogenlampen für die Hofbeleuchtung mit je 8 Ampere Strombedarf.

Die von der Maschine M kommende Hauptleitung führt zu den Hauptverteilungsfchienen des Schaltbrettes, von welchem vier getrennte Stromkreise ausgehen. Jeder der vier Hauptstränge, sowie auch die gemeinschaftlichen Abzweigsleitungen für größere Lampengruppen find zweipolig, die Zweige für die kleineren Lampengruppen find einpolig gesichert. Mehrere unmittelbar benachbarte Lampen sind so weit als möglich an eine gemeinschaftliche Abzweigsleitung angeschlossen, so daß eine Sicherung für die ganze Gruppe genügt.

5t. Umschalter und Polwender, a) Umschalter

dienen dazu, den Strom bald in die einen, bald in die andern Apparate zu schicken, Bild 7 V In Bild 75 läßt sich der Hebel auf 3 Klemmen umlegen und daher den Strom in 3 Stromkreise schalten, die sich dann wieder vereinigen.

b) Polwender dienen dazu, dem Strom die umgekehrte Richtung zu geben. von den vielfachen Konstruktionen sind in Bild 76, 77, 78 drei dargestellt.

Bild 75. Dreipoliger Umschalter

Bild 76.

Bild 77.

/X

Gi

X..:

"\

’«₂

s₂

Bild 76a. Huecksilberwender.

Bild 77 a. Wender Dujardin.

KT

Bild 78.

's

3n Bild 76 können auf einem Brett von vier (Quetffilbemäpfen je zwei durch einen Kuxferbügel verbunden werden.

Nach Bild 77 erhält man die verschiedenen Stromrichtungen durch Umstellen der Kurbel k.

Nach Bild 78 werden vier viertelkreisplatten durch Stöpsel verbunden, die entweder bei m,m.₂ oder gesteckt werden.

_    Der ^ebelunrschal-

—ter, Bild 79, besteht aus vier Metallklötzen und einem Hebel mit zwei fl Kontakten. Der positive Strom tritt bei + ein, fließt über den nächsten Kontakt zum rechten Metallklotz, von diesem durch die Leitung nach —. Dreht man den He-bel um 90°, so kehrt der

Bild 79. Hebelwender, gjrom UM.

(H

Oj

Bild 78 a. Umsetzwender.

M^32. Der Generalumschalter, Bild so und soa, gestattet, jede beliebige Stromquelle in jcöett beliebigen Stromkreis einzuschalten. Er besteht aus 3 oder mehreren kreuzweis übereinander gelegten, von einander isolierten Schienen. Die Üreuzungsstellen können durch Stöpsel mit einander verbunden werden. Die Schienen I, II, III des Umschalters U, sind mit den positiven Leitungen, diejenigen von U.₂

V,

V₂

ZM

HbUl

grm

@i m

1 JT M

Bild 80. Generalunischalter.

mit den negativen Leitungen der Stromquelle verbunden. Die Schienen A, B, C sind an die betreffenden Stromkreise angeschlossen. Soll z B. die Stromquelle I auf den Stromkreis A geschaltet werden, so sind die Kreuzungsstellen zwischen I und A zu wählen.

LL.J

Bild 80 a zeigt einen

Bild 80 a. Generalumschalter.

Querschnitt des Umschalters. Der Rontaktstöpsel GS wird in die Löcher derjenigen schienen eingeführt, die verbunden werden sollen und sobald die seitlichen Ansähe s₂ s₂ sich unterhalb der schiene S^ befinden, um 90° gedreht. Der Druck der Spiralfeder F dient zur Herstellung guter Berührung.

55* Sicherungen werden überall da angebracht, wo Leitungen abzweigen und ein CZuerschnittswechsel in der Drahtstärke der Leitung vorkommt. In Bild 8\ sind und ■ . ■

Ss

S₆

Bild 8t. Sicherungen.

leicht entzündlichen Gasen dürfen sie nicht montiert werden. Line Sicherung darf unter keinen Umständen durch eine stärkere Sicherung ersetzt werden, als es der Durchmesser des zu schützenden Drahtes zuläßt. Nach jedem Abschmelzen einer Sicherung ist die betreffende Isolation zu untersuchen. Der Anschluß an die Leitung erfolgt durch Verschraubung, Ösen, Muffen usw.

5t> Anschluß der Apparate an Leitungen.

Die Drahtenden werden mit Schmirgelpaxier gereinigt, werden sie blos in die Bohrungen der Polklemme geschoben, so sollen die Drähte die Bohrung möglichst ausfüllen. In "der Regel werden sie zu Ösen gebogen und unter die Schraubenköpse gelegt. Litzen werden an den Enden verlötet oder sie erhalten Rontaktsiächen oder Kabelschuhe; bisweilen umgiebt man diese noch mit Stanniol.

35. Blitzschntzvorrichtung. a) Zum Schutze der Lele-phone schaltet man in die Leitung einen feinen Silberdraht, der mit Weichlot befestigt und in ein Glasröhrchen eingeschlossen ist.

i.

b) Eine andere Schutzvorrichtung zeigt Bild 82. Die Leitung L führt zum Apparat über die gezahnte Platte a; dieser steht die gezahnte Platte b gegenüber, die mit der Erde verbunden ist. Aus a ist

L'

Bild 8 3. Sxitzenblitzableiter.

Bild 82. Telephonblitzableiter.

eine Neusilberseder geschraubt, die aber voll b durch dünne Seide oder Papier isoliert ist. Der Blitz springt über die Zähne und durchschlägt die isolierende Schichte unter der Neusilberseder.

c) Dev Spitzenblitzableiter, Bild 83, dient hauptsächlich zum Schutze an Telegraphenaxparaten. Zwischen zwei gezahnten Platten

ist eine dritte angefügt. Der Strom nimmt seinen weg über L, , den Apparat, V und L', der Blitz über die Zähne.

d) Dev Hörnerblitzableiter, Bild 8^, ist zum Schutze von Hoch-fpannungsanlagen (über woo Volt) bestimmt. Das eine £?orn steht auf dem einen Leitungsdraht, das andere steht mit der Erde in Verbindung.

Der nächste Ableiter ist umgekehrt aufgestellt. Der das eine ^orn treffende Blitz springt zum andern über und löscht sich selbst aus, weil die Dörner sich aufwärts von einander entfernen, und der Blitz dazwischen aufwärts steigt.

e) Die Grdplatte soll \ m² einseitige Fläche haben, aus Rupfer oder 5 mm dickem, verzinktem Eisen bestehen und durch eine genügend dicke Drahtleitung mit dem Blitzableiter verbunden sein. Diese Drahtleitung wird um die Erdxlatte geschlungen, verschraubt und mehrfach verlötet, wo es gestattet ist, soll der Blitzableiter auch noch an die Gas- oder Wasserleitung angeschlossen werden.

Bild 84. Hörnerblitzableiter.

56. Leitungen. Für Linzelanlage» und Blockftationen verwendet man fast ausschließlich Gleichstrom; für Kraftanlagen bei kleineren Entfernungen Gleichstrom, bei größeren Entfernungen Wechsel- oder Drehstrom.

a) Die direkte Stromverteilung erfolgt vorzugsweise mit Gleichstrom im Zwei-, Drei- und Fünfleitersystem mit und ohne Akkumulatoren.

b) Zrveileitersystem, Bild 85. Bei diesem und den übrigen Systemen für Parallelschaltung sind die einzelnen Konsum stellen von einander unabhängig. Das Zweileitersystem eignet sich für ein Gebiet von 800 m Halbmesser.

. Ji Die Stromver-,tt brauchsstellen als Lampen, Motoren u.s.w. werden von zwei mit gleichbleibender Span-

Bild 85. Zweüeitersystem.    NUNg gespeisten

Leitungen HH abgezweigt; an diese Hauptleitungen schließen sich die zur Stromverteilung dienenden Zweigleitungen an.

wenn die Lampen, Bild 86, über eine größere Fläche verteilt sind, wie z. B. in Beleuchtungsanlagen für sehr große Gebäude, für eine Ortschaft oder einen Stadtbezirk, so zieht man durch das ganze Versorgungsgebiet eine geschloffene Verteilungsleitung, bezw. ein geschloffenes Betz von Verteilungsleitungen, und führt denselben Strom durch mehrere Speiseleitungen zu (strichpunktiert), welche in paffend verteilten Punkten lqkoko angeknüpft werden. An dieses Netz schließen sich die verteilungs-pnnkte vt . . . v₇ an.

»$<!><!>

Liegt die Centrale mitten in dem 511 speisenden Gebiet, Bild 86, so werden gewöhnlich von ihr nach verschiedenen Richtungen Haupt-

-0—1

-0-1

-oH

°-7

-0-1

o|

-o-l

-0-1

____%i______%]•

LK

—j

r-

O,

-OI

ij_a

Nur

XX

NX

-OH

^3    -0-1

Bild 86. Zweileitersystem.

HH

HH

r?-

h.

TTTT

ff

ff

mit

-o--o-

*v v

Bild 87. Zweileitersystem.

leitungen geführt. Liegt die Centrale außerhalb des Versorgungsgebietes, so führt man Hauptleitungen nach den zu versorgenden Gebäuden und Räumen und schließt an dieselben die einzelnen Zweigleitungen an.

Bei größeren Anlagen führt man tm letzteren Falle die Hauptleitungen nach einem im Mittelpunkte des Versorgungsgebietes gelegenen Verteilungspunkt oder mehreren Verteilungspunkten und schließt dort die Zweigleitungen an. von diesen Knotenpunkten werden nach der Centrale Meß- oder Prüfdrähte geführt.

Bild 87 zeigt eine andere größere Anlage mit Zweileitersystem. H H sind die Hauptleitungen, lq ... k₄ Knoten- oder Schnittpunkte, V V Ausgleich- und Verteilungsleitungen, an welche die Stromzuführungen zu den einzelnen Gebäuden und Weiterenverteilungsleitungen vx.. v₇ anschließen,

c) Das Dreileitersystein von Hopkinson, Bild 88-9 \, wirkt wie die

r?

also

Hintereinanderschaltung von zwei Parallelstromkreisen. Die Haupt- oder Außenleiter können daber den jesd vierfachen wi-derstand,

QZ2ZQ<r

<?0

!|

110 110

2. 20_

jppp

±S3E-

gLlg

'S

02

Bild 88. Dreileitersystem.

uüi den vierten Teil desC)uerschnitts haben, als wie beieinfacherpa-rallelfchaltung. Der Mittelleiter, welcher zum Ausgleich dient bei ungleicher Belastung beider Hälften der <j> 5 S~Schaltung und neuerdings meistens blank ausgeführt wird, ist mit ein viertel bis mit dem halben Querschnitt der Hauptdrähte auszuführen. Bei Nutzspannungen von \ jo Volt erlaubt dieses System etwa 1200 bis 1800 m Radius. Für höhere Spannungen können die Radien proportional vergrößert werden.

Bild 88. Bei der ursprünglichen Anordnung des Dreileitersyftems werden zwei gleiche Dynamomaschinen D, und D.> hintereinander geschaltet und sowohl die beiden äußeren Klemmen dieser Maschinengrupxe als auch die gemeinschaftliche Mittelklemme derselben mit je einem Leiterstrange verbunden. Die Lampen werden zwischen den Mittelleiter und einen Außenleiter, die Motoren M zwischen die Außenleiter parallel eingeschaltet.

Bild 89. Znr Herstellung des bei verschiedener Belastung der beiden ßälftert des Dreileitersystems notwendigen Ausgleichs werden häufig AusgLeichinaschinen verwendet. Zwischen die beiden Außenleiter werden zwei kleine Dynamomaschinen von glei- [ cher Größe eingeschaltet, die miteinander in Reihe verbunden sind und an deren (umam Mittelklemme der Mittelleiter ange- V_^v schlossen wird. Die Magnetbewicklungen | der beiden Maschinen sind hintereinan- *— der geschaltet und werden unmittelbar Bild 89. Dreileitersystem, Ausgleich-von den beiden Außenleitern abgezweigt.    Maschinen.

So lange die Belastung des Leitungsnetzes auf beiden Seiten des Mittel-leiters gleich ist, so lange fließt der Betriebsstrom und die Außenleiter zu den Lampen und die beiden Maschinen drehen sich als leerlaufende Motoren, wird aber die Belastung auf der einen Seite kleiner als auf der andern, so nimmt die zugehörige Maschine mehr Strom aus, laust schneller und dient nun als Motor für die zweite Maschine, welche jetzt als Generator dient und an ihre Leitungshälfte Strom abgiebt.

Aussenleiter    ____

Aussenleiter

Ausg^

Ausg,

)L

)L

Mmtelleiter

jfeAcc.

Dynamo

[Mitteile telr

ÜEäcc

Aussenleifer

Bild 90. Ausgleichsammler.

Bild 90. In Anlagen, in welchen die Belastungsunterschiede stets innerhalb enger Grenzen bleiben, wird an Stelle der Ausgleichmaschinen eine Akkumulatorenbatterie zwischen die Außenleiter eingeschaltet und der Mittelleiter an die Mitte der Batterie angeschlossen.

Bild 9t zeigt die heute übliche Anordnung einer direkt in das Netz speisenden Dreileitercentrale. Ist das Netz sehr ausgedehnt, so teilt man die Speiseleitungen in zwei Gruppen je nach ihrer Länge. Die Gruppe der kurzen Leitungen wird mit einem Maximalspannungsverlust von 7 bis 10 Volt, die Gruppe der längeren Leitungen mit dem doppelten betrieben. Die Sxeiseleitungen sind an der Schaltwand an fünf verteilungsschienea angeschlossen. Die mittelste ist für die Mittelleiter bestimmt, die zwei nächsten sind für die Gruppe der kurzen und die

ii

ii

ji lck

i BK

ji rp

=S(®JSS=

;!

!i

■mrd

C\'

•7-~~

Ii

ii

Bild 9 V Dreileitersystem.

beiden äußeren für die Gruppe der langen Speise-leitung bestimmt. Am Tage, wenn geladen wird und der Spannungsverlust sehr klein ist, werden die äußeren vertei-lungsschienen mit \m den innern durch i| Umlegen des I Schalthebelsver-!! einigt. Abends |j werden die äu-j| ßersten Schienen |! an den Lade-! schlitten des Zel-!! Schalters gelegt.

vermögen die jj Dynamo-Maschi-Jj! nennichtdievolle Ladesxannungzu geben, so bedarf man der Jusatz-inaschinen.

d) Mnflei-tersystein. Durch Hintereinanderschaltung von vier Maschinen und Verbindung der zwei äußern und drei innern Klemmen dieser Ma-schinengruxpe mit je einem Leitungsstrange erhält man das Fünfleitersystem, das in Bild 92 schematisch veranschaulicht wird. Zwischen den beiden Außenleitungen hält man eine Spannung von 400 bis 440 Volt aufrecht und hat

dann zwischen je zwei unmittelbar aufeinander folgenden Leitern eine Spannung von lob bis UO Volt.

Auch hier geschieht die Verteilung mittels Speiseleitungen und eines eigenen Verteilungsnetzes, von welchen die Anschlüsse zu den einzelnen Lamxengruppen je nach der Lamxenzahl nach dem Zwei-, Drei-, Vieroder Fünfleitersystem abgezweigt werden.

B.

JB

Sm

-O

HO-

<>*

jd₂

-o—

. . . -AZZ, Ausgleichdynamos Bild 93. Fünfleitersystem.

J. Amperemeter, V Voltmeter Bild 92. Fünfleitersystem.

Zum Ausgleich wendet man Ausgleichmaschinen, Bild 89, oder eine viermal unterteilte Akkumulatorenbatterie und auch hier noch Ausgleichdynamos an, Bild 95. Die Ausgleichvorrichtungen werden gewöhnlich nicht in der Zentrale, sondern in geeigneten Punkten des Verteilungsnetzes aufgestellt.

56. Dynamomaschinen mit Ringanker, a) Der

Grannne-Bing, Bild 94, ist ein ringförmiger Elektromagnet; er besteht demnach aus einem hohlen, mit isolierten rechteckigen Windungen umwickelten Eisenkerne (Eisenringe). Das Ende der einen Spule ist mit dem Anfang der nächsten zu demselben Segment (Lamelle, Stab) des Kollektors, Stromabnehmers, geführt.

\e

Bild 95. Ringanker.

Bild 94. Gramme-Ring.

Bild 95 zeigt den vollständig bewickelten Bing; feine Drähte sind durch eine Bandage (Messingdrähte) gegen die Lentrifugalkraft geschützt.

b) In einem Vielpolanker, d. h. einem Bing, der zwischen mehr als zwei Polen rotiert, z. B. zwischen vier, Bild 96, wird ein ähnlicher Bing verwendet. Er ist also der Sitz von vier, je zu zwei einander entgegengesetzten elektromotorischen Kräften. Die Schaltung von vier galv. Elementen, Bild 97, giebt eine Vorstellung von dem, was entsteht. Die Punkte A und B, sowie C und D entsprechen auf dem Ring den Punkten, wo zwischen aufeinander folgenden Polen keine elektromotorische Kraft vorhanden ist. Legt man Bürsten an diese Punkte, so erhält man zwei Stromkreise, an die man einen äußeren Stromkreis R anschließen kann. Eine vierxolmaschine erfordert somit vier Bürsten, eine Sechspolmaschine sechs.

c) Man kann jedoch die Zahl der Bürsten auf zwei vermindern, indem man bei einer Vierpolmaschine die entgegengesetzten Segmente

/>

<S'

19

3¹

's

Bild 96. Ringanker, Parallelschaltung nach Mordey.

Bild 98. Ringanker, Reihenschaltung.

verbindet, d. h. sie parallel oder auf Menge schaltet, Bild 96; bei einer Sechsxolmaschine verbindet man die um i(2O⁰, bei einer Achtpolmaschine die um 90 0 abstehenden Segmente.

-Kör

-B

Bild 97. Analogie zum vierxolring.

d) Man kann aber auch die Zahl der Bürsten auf zwei herabsetzen, indem man die Segmente auf Spannung schaltet. Man numeriert nach Bild 98, bezeichnet die Spulenanfänge mit b 2, 3..., die Enden mit p, 2', 3'... und verbindet \ mit 5', 2 mit 6', 3 mit V...

57. Dynamomaschinen mit Trommelanker.

a) Die Mündungen werden, Bild 99, über den ganzen Eisenkern in Rechtecken gelegt und an den Stirnseiten zu beiden Seiten der Melle gleichmäßig verteilt, wie beim Ring wird das Ende einer Abteilung mit dem Anfang der nächsten zu demselben Segment geführt.

¹ b) Da eine Schleife zwei Lylinderlinien einnimmt, so ist der Ly-linder schon besetzt, wenn erst die Hälfte der Kollektorstäbe (6) angeschlossen sind. Bild too, die übrigen Spulen (6) werden daher auf die ersten gewickelt.

Bild 99. Trommelwicklung.

Erste Lage: I m' II — 22' III — 33' IV_ 4-4' V _ * = / VT

Zweite Lage: I' — 77' II' — 22' III' — 99' IV' —    \o‘ V'

c) Bild tov Die auf der vorderen Stirnseite (neben dem Kollektor) verlaufenden Drähte sind voll ausgezogen, die auf der hintern Stirnseite liegenden Drähte sind gestrichelt gezeichnet; die Längsdrähte erscheinen als Punkte.

Der Umfang ist in \6 gleiche 10 Abteilungen geteilt.

Tabelle:

- IV V'.

41

6'

r/

7'

8'

s'

/Wi0'

t—v, V—2 2—2', 2'—3 5—3', 3'—4; 4—4', V—5

5— 5', 5'—6

6— 6', 6'—7

7— 7', 7'—8

8— 8', 8'—\ In Bild \02 ist diese

Wicklung nach einer Lylinder-linie aufgeschnitten und

9{

j'

2'

//>

5j

ausgebreitet. Die Pole sind schraffiert und die Stromrichtung durch Pfeile dargestellt.    \

d) Bei Diel-pol-rttaschinen T \ mitTromlnelwick- $Wr lung können wie beim Ring die Spulen auf 2Henge oder auf Spannung verbunden werden;

12’

Bilb *00. Zweipol- Wellenwicklung in zwei Lagen.

5M7z

Pol

Pol

5.

Schleifenwicklung.

Bild \02.

im ersten Falle ist die Zahl der Bürsten gleich der Zahl der Pole, kann aber auch auf zwei reduziert werden (Mordey-Schaltung). In Bild (03 sind die Längsdrähte als Ringe dargestellt; bei den mit einem Punkt bezeichneten fließt der Strom gegen den Beschauer hin, bei den mit einem Kreuz versehenen vom Beschauer weg.    s

Ist s die Zahl der Ableitungen oder Felder, also — die Spulen*

s    ²

zahl und y der Wickelungsschnitt, so ist y = —    (. Man numeriert

wieder die Anfänge fortlaufend mit (, 2, 3 ..., die Luden mit V, 2', 3'...

wird durch a ein Strom eingeleitet, so fließt derselbe von 9 über 9' 9, (O' (0, (V (( nach d, die andere Hälfte von a über 8 8', 7 f, 6 6' nach d.

i§H

12,

11

5'

\az>q

12

Bild (05. vierxolwicklung auf Menge.

Bild M. Vierpolwicklung auf Spannung.

e) Für die Reihenschaltung von Trommelwicklungen giebt <£. Arnold die Formel

y" p (t ± 0'

woraus die Spulenzahl

7 = pyi t

^    g

worin p die Polpaarzahl, — ^pulenzahl,

XX y ^en Wickelungsschnitt. In Bild (04 ist p v\ -= 2, s = 26 und y = ! ((3 — () = 6.    (' ist

Bild (05. Trommelwicklung zwischen 3 und % genommen, man hätte es nach Tbury.    aber auch zwischen 4 und 5 setzen können.

Nach Bild (05 ist diese Wicklung wieder nach Fritsche in eine Ebene ausgebreitet. Die Pole sind so schattiert, daß die Linien in der Richtung der Ströme verlaufen.

58. Der Scheibenanker, Bild nos und \oi, unterscheidet sich vom Ring- und Trommelanker insbesondere dadurch, daß er keinen Kern enthält, wird eine Drahtspule, deren Windungsfläche senkrecht

zur Achse eines Magnets liegt, Bild 1(06, vor betn Pole derselben bewegt, so daß

sie die Fläche der Achse senkrecht schnei

det, so entsteht in der Spule ein Strom.

ImScheibenanker von pacinotti bildet die Wicklung einen in sich selbst geschlos. senenStromkreis. Der in Bild \07 dargestellte besteht aus \o Teilen mit 20 in der Richtung des ^alb-meffers (radial) angeordneten Leitern. Stellt die punktierte Linie den Durchmesser des Stromwechsels dar, so fließen die Ströme in der einen Hälfte radial nach innen, in der andern radial nach außen.

59. Anker mit offener Wicklung.

a) Die offene Wicklung besteht aus zwei Zweigen, deren Ebenen senkrecht auf einander stehen; während in einer Windung der stärkste Strom induziert wird, ist in der von derselben getrennten

<\

'/■

Bild J06. Scheibenanker. Wechselstrom.

[10

7'

8'

9f

10'

5'

2f

Bild t07. Scheibenanker pacinotti.

senkrechten Windung der induzierte Strom gleich Null. Die auf dem Umfange des Ankers entgegengesetzt zu einander angeordneten Abteilungen sind rückwärts mit einander verbunden. Die Anker mit offener Wicklung können Ring-, Trommel- und Scheibenanker sein.

b)    Das einfachste Beispiel einer offenen Wicklung bildet der Doppel* T-Anker, Bild \08; die Enden der Wicklung sind an den beiden halbkreisförmigen Segmenten des Kommutators befestigt.

c)    Der Ring in Bild 109 ist mit 4 Spulen bewickelt, von denen

Weiler, Schaltungsbuch.

je zwei verbunden

Bild W9- Offene Wicklung.

Bild \08. Offene Wicklung.

Doxpel-1-Anker.

d) Die Brush-Wicklung, Bild no, zeigt eine Verbesserung der vorhergehenden Wicklung. Jedes Kommutator-Segment nimmt einen ___.    _-■ Bogen von 90⁰ oder

\\1

f»

MM voqprurtg ver^eyen, der zwischen die bei-den benachbarten Tei-le ragt, so daß die

l'V

Bild UO. Brush-Wicklung.

^ Bürsten nur auf Me-> tallschleifen,Bild tN-In Bild \\2 der Brush-Wicklung ist die Zahl der Spulen verdoppelt und der Anker erhält 8 Spu-

+K

3'

rh

-K

B₄

yn

fi

ii

Bild U2. Brusb-Wicklung.

Bild xxx. Brush-

Rommutator.

Bild U3. Brush-Ring.

len. Die beiden Sätze von Spulen sind mit \ V, 33', und 22\ bezeichnet, und die Querverbindungen sind, um die Zeichnung nicht zu komplizieren, weggelassen. Während einer Umdrehung wird jede Spule zweimal ein- und ausgeschaltet. Die Magnete sind in der Figur mit cylindrischen Polflächen gezeichnet; in Wirklichkeit liegen sie, da die Maschine einen Flachringanker besitzt, auf beiden Seiten des Ankers, dessen Achse den Magnetschenkeln parallel ist, Bild U3.

e) Der Thomson - Huston - Anker ist ein Trommel-Anker von kugelförmiger Gestalt; der Deutlichkeit halber ist er in Bild U4 als Ringanker gezeichnet. Die inneren Enden der drei Spulen sind im Punkt O mit einander verbunden, während jedes der äußeren Enden zu dem entsprechenden Segment eines dreiteiligen Kommutators geführt ist.

In Bild U5 sind die 3 Spulen als innerhalb des Kommutators befindlich dargestellt. Die Doppelbürsten dienen zur Regulierung der Stromstärke.

!Ä

sMUTS.

)Jc

^0. Arten der Dynamo- Biw m. Thomson.youst°„.Wicklung.

rx

Maschinen.

-*■

■*

Bild U5. Thomson-Houston.

o-

a) InderE^aupt-strom- oder Reihenmaschine, Bild \\6 und \\7, wird der ganze aus dem Anker kommende Strom (Ea) durch die Magnetwin-düngen (Rh) geführt und fließt

dann erst in den äußeren Stromkreis R) und den Regulator. Es find also Anker,

Magnetwindungen und äußerer Stromkreis hintereinander geschaltet.

b) Bei der Rebenschluszmaschine.

Regulator

Äusserer Stromkreis

Bild U6. Hauptschlußmaschine. Bild U7.

Bild ns und U9, wird an den Bürsten i-+ B, - B ein Teil ström abge- ß -zweigt, der durch die Magnetwicklung fließt, sodaß

Ar

■Qz

(1(Z

SYi

diese dem äußeren Stromkreis parallel geschaltet ist. Der Regulator R ist in den Magnetstromkreis eingeschlossen.

c) Bei der Verbund- oder Lonrpound-rnctf dritte, Bild ,    \20, \2\, \22 nnb

^23, wird sowohl der Hauptstrom +JC als auch der Nebenstrom um die Magnete geführt;

-K

Bi

Bild 118. Nebenschlußmaschine. Bild 119.

t-ß

Bild 122.

diese besitzen also zwei von einander getrennte Wicklungen. Die Abzweigung kann direkt an den Bürsten geschehen, Bild 120 und 121, oder nachdem der aus dem Anker kommende Strom schon die Hauptstrom-wicklung durchflossen hat, an den Klemmen der Maschine, Bild 122 und 123. Im ersten Falle ist die Nebenschlußwicklung parallel zur Hauptstromwicklung und zum äußeren Stromkeris, im letzten Falle ist die Nebenschlußwicklung zum äußeren Stromkreis allein parallel.

Bild 120.

Hauptschi.

ln

Bild 121. Verbundmaschine.

Verbundmaschine.

in

,<©r

Bild 123. Verbundmaschine.

n* Verbindungen der Dynamo - Maschinen.

a) ^auptschlutzmaschinen werden in Reihen geschaltet. Bild \2%, indem man aufeinanderfolgende Pole verbindet. Sie müssen aber für

'M

Regulator

7/1

Bild ](2^. L,)auptschlußmaschinen in Reihe.

dieselbe Stromstärke berechnet sein. Beträgt die Spannung an jeder Maschine 200 Volt, so herrscht zwischen den Punkten m n die Gesamtspannung von ^00 Volt.

Parallel geschaltete Hauxtschlußmaschinen müssen noch durch die Leitung L, Bild \2b, zwischen den zweiten (positiven oder negativen)

^Regulator

vj—

-KT -LO>l

Bild \25. ^auptschlußmaschinen parallel.

Regulator

³/z

³/z

Bild 126. Nebenschlußmaschinen in Reihe.

Polen verbunden sein, weil sich sonst durch eine größere Klemmenspannung an der einen Maschine die Pole der anderen Maschine umkehren, und die Maschine mit niederer Spannung s~ angetrieben werden kann. 6aben die Maschinen gleiche Spannung, so herrscht zwischen den gleichnami-genpolen keineSpan-nungsdifferenz und die Verbindungsleitung L ist stromlos. \

b)Nebenschluß- y Maschinen verbin- — det man in Reihe,

Bild \26, indem man nicht nur ungleichnamige pole verbindet, sondern auch die Magnetwicklungen an die äußeren Leiter anschließt, würde man nur die pole in Reihe verbinden und jede Maschine ihr eignes Feld bilden, so könnte die ersterregte die andere im entgegengesetzten Sinne erregen, so daß die Maschinen sich das Gleichgewicht hielten und keinen Nutzstrom abgäben.

Nebenschlutzinaschinen schaltet man nebeneinander. Bild \2i, indem man die positiven Pole an die eine Hauptleitung Llr die negativen an die andere Hauptleitung L₂ anschließt.

L,

gL_. , 1 Ta

Q)V J.

sQ

1+

ich c

-*5-

t'fi]

Bild ^27. Nebenschlußmaschinen parallel.

Die Magnetwickelungen werden, um durch Außenstrom etwa eintretenden Polwechsel unmöglich zu machen, hinter den Außenschaltern Ui und a₃ befestigt. Die Ausschalter a₂ und a₄ sind nur dann notwendig, wenn die Magnetrheostate R R keine eigene Ausschaltung gestatten; die letzteren sind entweder einzeln oder durch eine Welle gemeinsam verstellbar eingerichtet.

Sämtliche Leitungen sind durch die Sicherungen S ..., welche aus Blei-, Rupfer-, oder anderen Drähten bestehen, vor zu hohen Stromstärken geschützt. Sicherungen sind überall da anzubringen, wo ein CZuerschnittswechsel des Leilungsdrahtes stattfindet.

Die Anrperenreter A A zeigen die Belastung der Maschinen an. Die Anzahl der Voltmeter V V soll, da gleiche Spannung bei der Parallelschaltung maßgebend ist, so groß sein als die Anzahl der Maschinen.

Die Inbetriebsetzung. Sollen sämmtliche Maschinen gleichzeitig in Thätigkeit treten, so sind die Ausschalter alz a₂, a₈, a₄ zu schließen und die Voltmesser durch die Magnetrheostate aus die normale Spannung gleichmäßig einzustellen. Rann das Nachschalten der Maschinen nacheinander erfolgen, so ist die durch den Hauptschalter nachzuschaltende vorerst auf die Betriebsspannung zu bringen. Da die Spannungen der Dynamo von den Tourenzahlen derselben abhängen, wird deren Regelung am besten durch den Antrieb von einer gemeinsamen Welle aus erreicht. Für die empfindliche Regulierung ist der Magnetrheostat unentbehrlich.

Das Abstellen geschieht entweder an allen Maschinen gleichzeitig und zwar bei Glühlichtanlagen, soll nicht starke Funkenbildung am Hauptschalter eintreten, durch gleichzeitiges Ausschalten sämtlicher Magnet-rheostaten oder bei Bogenlampen, zur Vermeidung des Zuckens im Lichtbogen der Lampen, des Aufsitzens (Kurzschließens) der Kohlen und von Störungen im Mechanismus derselben, durch Ausschalten sämtlicher Hauxtausschalter.

11 Ö Ü ü

+i

-*e

-Kr

*****

y.y,

*****

-%r

-Hk-

Bild X28. Nebenschlußmaschinen parallel mit Lmnpenbatterie.

Bild *28 veranschaulicht das Schema parallel geschalteter Nebenschluß Maschinen bei Anwendung einer ttampenbatterie und eines mit Umschalter versehenen voltnreters. Die Lampenbatterie, welche aus einer der Leistung der Maschinen entsprechenden Anzahl von Glühlampen besteht, kann durch irgend einen anderen widerstand ersetzt werden. Soll die zweite Maschine an die Hauptleitungen Ll und L₂ mittels des Hauptausschalters a₅ angeschloffeir werden, so bringt man dieselbe zuerst durch die Lampenbatterie (Schalter a₀ und a₈) auf die Leistung der andern Maschinen, schaltet dann bei a₆ ans und bei a₅ und a₇ gleichzeitig ein.

c) wenn man mehrere Dynamomaschinen verbinden muß, so zieht man im allgemeinen die Nebenschlußmaschinen vor; jedoch stellt sich der Fall auch ziemlich oft für Verbund- oder Doppelschlußmaschinen ein.

Bild *29 zeigt die Verbindung zweier Verbundmaschinen mit kurzen: Schluß in Reihe. Ulan verbindet wieder die ungleichnamigen Pole, die Nebenschlüsse und Hauptschlüsse. Don dieser Der-bindungsart unterscheidet sich die mit langem Nebenschluß nach

Bild *30nurdurch die ' Abzweigung des einen Nebenschlusses. In beiden Fallen wird das Feld durch denselben Strom erregt.

Nebeneinander - Schaltung von Verbundmaschinen. Bei

Bild *29. Doppelschlußmaschinen in Reihe; kurzer Schluß. diesen Maschinen

fließt der Außen-

^ w    ström, Bild *3*,

ä *—■ 3    —    durch die Magnet-

^    i    schenke! und hat

Bild *30. Doxxelschlußmaschinen in Reihe; langer Schluß.

V ■+• auf die Regulierung des magnetischen Feldes einen großen Einfluß; wird der Außenstrom größer, so steigt die Spannung der Maschine und der Strom derselben

fließt jetzt nicht nur durch den äußeren Stromkreis, sondern auch durch die mit demselben verbundenen Maschinen. Zur Beseitigung dieses Uebelstandes schaltet man zwischen je nvex Maschinen, Bild *3* und *32, eine Ausgleichleitung ein, deren Querschnitt mit XV der Stromstärke der größten Maschine bemessen wird. Die Ausschalter a₄ und a> sind zweipolig (bipolar), so daß die von der Maschine ausgehenden Hauptleitungen gleichzeitig eingeschalten werden können. Für den Betrieb und die Schaltung der Apparate gelten die bei der Nebenschlußmaschine angeführten Dorschriften. Sind die Ausschalter a₄ und a^ in unmittelbarer Nähe der Maschine ausmontiert, so wendet man die in Bild *32 dargestellte Schaltung an, weil man sonst an jeder Maschine eine Leitung zum Schaltbrett, dagegen in Bild *32 nur einen Draht von jeder Maschine zu den Rheostaten R R 3U führen hat. Da in diesem Bild die Ausschalter für den Nebenschluß (a₃ und a₄ in Bild *3*) fehlen, so müssen die Magnetrheostaten selbst ausschaltbar sein

wenn bei der in den Bildern *3* und *32 angegebenen Schaltung unter Doraussetzung gleich großer Maschinen und gleicher Tourenzahlen die Stromstärken in den Magnetwicklungen diejelben sind, müssen die Spannungen und Leistungen der Maschinen gleich sein, wird dann die Tourenzahl der einen Maschine kleiner, so hat dieselbe weniger Arbeit zu leisten und läuft rascher, während die zweite Maschine einen langsameren Gang annimmt, bis sich an den beiden Maschinen die gleiche Spannung einstellt. Dieselbe Regulierung findet auch bei Maschinen

l₂

Xi

r*;-----

A(

a,

ff“ 3 V ]

OJ

_vV

1L

Bild X3V Derbmtbmafdeinen parallel.

“10

-H

IS *

Bild J[32. Verbundmaschinen parallel.

von verschiedener Größe und ungleichen Tourenzahlen statt; in letzterem Falle müssen sich die widerstände der dicken Windungen umgekehrt verhalten wie die Stromstärken der Maschinen.

<>

d) Hin und wieder kommt es vor, daß eine Verbund- und eine Nebenschlutzrnaschine parallel geschaltet werden. Hierzu dient die in Bild *33 dargestellte Schaltung. Um eine möglichst gleiche oder proportionale Verteilung der Belastung auf beiden Maschinen auch bei

. Schwankun-~7rS gen der Ge-samtbelastung herbeizuführen, wird in den Stromkreis der Nebenschlußmaschine ein Zusatzwiderstand eingeschaltet, welcher dem ⁰ widerstand der Haupt-— stromwicklung der Verbundmaschine ent« _ spricht.

NR

NR

ZF

Bild \33. Verbundmaschine und Nebenschlußmaschine parallel.

•a

Beim Abtrennen, sowie beim Einschalten größerer Maschinen ist besonders darauf zu achten, daß sie ohne Stromabgabe erfolgen, da sonst die Schallvorrichtungen durch die Funken stark angegriffen werden und unzulässige Sxannungsschwan-kungen im Leitungsnetz entstehen können.

Th

Sind automatische (Minimal-) Ausschalter vorgesehen. so geschieht die Ausschaltung der Maschine einfach durch Herabregulieren 0es Nebenschlußregulators. Der Maschinenstrom nimmt alsdann allmählich ab, bis der Automat ausschaltet.

cf.

42.(Rleidiftvom-maschine für das Dreireiter- System.

Bild J34- Gleichstrommaschine für Dreileitersystem,    der Maschine Dobro-

wolsky, Bild *34, sind zwei Punkte a und b der Ankerwicklung mit zwei Schleifringen, und diese mit einer Spule D 0, dem „Sxannungsverteiler", verbunden, so daß durch diesen ein schwacher Wechselstrom hindurch-fließl; die elektromotorischen Kräfte find bei 0 gleich, so daß 0 zum Anschlußxunki der neutralen Leitung N des Dreileitersystems genommen werden kann. In die neutrale Leitung wird zum Ausgleich ungleicher Belastungen eine kleine Hauxtschlußmaschine, die „Nullmaschine" eingeschaltet.

t3. Elektromotoren, a) Schaltet man einen Motor ohne Zwischenschaltung von widerständen in einen Stromkreis ein, so wird die Stromstärke dem geringen Ohmschen widerstände, der sich dann in dem Stromkreise befindet, entsprechend sehr groß sein. Sobald aber der Anker des Motors rotiert, wird in ihm eine elektromotorische Gegenkraft erzeugt und die Stromstärke wird demnach so lange sinken, bis sich die Stromverhältnisse aus die Belastung eingestellt haben. Steigt dann die Belastung, so sinken die Umdrehungen des Motors, die elektromotorische Gegenkraft wird kleiner und die Stromstärke größer. Beim Reihenmotor ändern sich die Stromstärken im Anker und in den Magneten gleichzeitig; er läuft kräftig und rasch an, erleidet aber mit den Aenderungen in der Belastung große Aenderungen in der Umdrehungszahl. 'Der Nebenschlußmotor hat ein beständiges magnetisches Feld (die Zahl der Amxerewindungen in den Magneten bleibt unverändert). Der Perlnmfonotor vereint, da die Magnete beiderlei Wicklungen besitzen, die Eigenschaften des Reihen- und Nebenschluß-moters.

£1

TT. 0

MM

Bild J[35. tzauxtstromdynamo und £?auptftrommotor.

b) Die Verbindung einer L)anptstromdynanl0 mit einem ftrommotor zeigt Bild \35. Die Dynamo hat einen Nebenschlußregulator NR, eine Sicherung S, einen Kurzschließer K und ein Am-xeremeter A; der Strom zum Motor wird reguliert durch einen Metalloder einen Flüssigkeitswiderstand F und bei größeren Motoren durch een Amperemeter A gemessen. H ist ein Notausschalter. Lin Arrlasz-roiberftanb ist überflüssig, wenn man den Motor mit der Ingangsetzung dir Dynamo anlaufen und mit deren Abstellung auslaufen läßt. An

c) Die Aebenschlutznrotoren werden fast nur in Parallelschaltung mit konstanter Spannung betrieben, Bild \57. Zuerst wird bei der Bewegung des Uebels am Anlaßwiderstand (Bild 1(36) der Elektromagnet erregt, dann ein schwacher Strom in den Anker gesendet und dieser allmählich durch Ausschalten von widerständen bis zur vollen Stärke gebracht; die weiteren widerstandssxulen im Anlaßwiderstande Bild \36. Anlaßwiderstand. dienen zur Verminderung des Lrregerstroms,

der Stelle, wo die Leitung ins Gebäude IQ eintritt, sind zwei Blitzschutzvorrichtun-»»nWWM gen anzubringen.

Lgiol

'-------

gär®-

Sk

1E5=Q-

—-I

Motor

ysyr

_____i

Widerstand

|;Mdgned|

:?

Bild *37. Nebenschlußmotor.

also zur Schwächung des magnetischen Feldes im Motor M, wodurch man die normale Tourenzahl auf \5 % vermindern kann.

Aenderung der Drehriehtung des Ankers kann auch bei Nebenschlußmotoren nur erzielt werden, wenn man entweder im Elektromagnet

-M-

ßs

ts

(A

m3

\mm

ko)i

Bild 138. Nebenschlußnrotor im Dreileitersystem.

allein ober im Anker allein die Stromrichtung und also die magnetische Erregung ändert.

Beim Dreileiter:fyftetn, Bild (38, werben kleinere Motore M₄ und M₂, ebenso wie die Beleuchtung möglichst gleichmäßig auf beide Kreise verteilt. Die größeren Motoren M₃, M₄ dagegen werden an die beiden Außenleiter AA (den positiven und negativen), die Magnetwicklungen m₃, m₄ jedoch vielfach an eine von beiden Hälften angeschlossen, hieraus ergiebt sich, daß drei Zuleitungen erforderlich sind (m₄), von denen die mittlere (der Null- oder Mittelleiter) mit kleinerem Kupferquerschnitt (erwa bis \ der beiden äußeren) ausgeführt wird.

,R

iiv'

Wenn in Bild 1(39 der Umschalter U geschlossen wird, so teilt sich der Strom am Punkt n in die Nebenschluß-    ^

Wicklung N und in die Hauptschlußwicklung H, fließt in H durch den Anker A nach dem Anlaßwiderstand A W, und in N zur Schiene S₄ und S₂ und zur Leitung L₄.

Der Strom tritt somit in voller Stärke in den Nebenschluß ein und wird nur für den Hauptschluß reguliert.

d) Der Doppelschlutz-, Verbund- oder Lonrpoundnrotor besitzt die Eigenschaft, daß durch entsprechende Wahl des Wickelungsverhältnisses eine selbstthätige, in verlangten Grenzen sich bewegende Veränderung der Umdrehungszahl bei veränderlicher Belastung zu erzielen ist. Er wird daher bevorzugt, wenn es sich um Aufzüge, Kranen und andere Maschinen handelt, wofür eine möglichst große Anlaufszugkraft und gleichmäßige Geschwindigkeit erforderlich sind.

AW

ZL

Bild \3% Verbundmotor.

verteilungstafel für reinen rNafchinen-

betrieb. An einer Derteihmgs« oder Schalttafel sind alle Apparate angebracht, welche zur Messung, Regulierung und Verteilung des Stromes dienen.

von der Dynamo kommen, Bild ^0, zwei hauptkabel S St. Beide sind durch Sicherungen -j~ und — geschützt. In der Leitung S liegt das Amperemeter A. Der Voltmeter V liegt zwischen den Hauptleitungen. Die Dynamo ist eine Nebenschlußdynamomaschine und wird ihre Erregung durch einen Regulator verändert. An die Sammelschienen sind die Leitungen zum Licht und zu den Motoren angeschlossen.

Um den Voltmeter nicht öfter ablesen zu müssen, bringt man an demselben Kontakte an, durch welche der Strom zu einer elektrischen Glocke oder bunten Signallampe geleitet wird, sobald die Spannung

-o

-o-

-o

-o

K>

-O-

-o

-Ch

-o

-o-

-o

—o-

-o

-o

über die zulässige Grenze steigt ober unter dieselbe sinkt (§ 22). Mittels eines 4 1,1* kleinen Schalters wird 9999 das Voltmeter nur zeit-- weise eingeschaltet.

-o

-o-

-o

-o

t-

^5. Verteilungstafel für einen Lehrsaal in

München- beschrie-den von 3- Kleiber.

a) Der verteilungs-widechstand ^ Bild w oben links. Zwei Marmorleisten A A und BB find durch zwei Eisen-schienen XX und YY festgehalten, dazwischen find 72 Nickelinorahtspiralen zwischen zwei Reihen von Kontaktknöpfen aus gespannt. Auf jederMar-morleiste befindet sich frei eine Laufschiene aus Rupfer a a und ß ß und darauf verschiebbar die Rontaktbügel U und V,

Bild fq.0. Stromverteilung. Maschinenbetrieb.

welche ohne Unterbrechung die Knöpfe berühren.

Der Hauptstrom HH wird dem Kontaktknopf 0 und der Schiene aa zugeleitet; er durchquert also, wenn U ruf dem k*ten Knopf steht, 2 k Spiralen.

Der Nebenstrom NN wird auf ß ß und dem Kontaktknopf o abgenommen. Steht V auf dem i -ten Knopf, so umklammert der Nebenschluß 2 i Spiralen der Hauptleitung.

b) Der ZleBenftrom fließt zum Steckkontakt I. Nimmt man den Stecker S aus dem Ruhekontakt W an der wand heraus und steckt ihn in I fest, so wird der Nebenstrom zum Tisch geleitet, Bild und kann dort an verschiedenen Stellen T, T'... abgenommen werden. Die Tischtafel enthält ein Präcisionsamperemeter und ein präcistonsvolt-meter, welch letzteres Spannungen von o bis \5 Volt, o bis jso Volt, o bis 250 Volt (entsprechend seinen drei Wicklungen) mittels des Umschalters E zeigen kann. Außerdem enthält diese Tischtafel neben dem Stromzuführungskontakt R einen oder mehrere Abnehmungskontakte Z nebst den zugehörigen Stromausschaltern. Der Hauptstrom durchfließt, Bild w, die Schienen aa und bb, auf bb sind drei Unterbrechungen: bei P, beim Steckkontakt II und bei Q. Soll der Hauptstrom im verteilungswiderstand fließen, so muß der Ausschalter Q geschloffen (bet Glühlampe brennt und das Voltmeter zeigt die Gesammtspannung), der

Steckkontakt II durch einen Bügel überbrückt und P niedergedrückt werden.

c) Direkte Benutzung des Hauxtstroins. a) Mit vorschalt-widerstand. Steckt man S in II, so fließt der Haupistrom nach Schlie-

11

Glüh-(^x) Lampe.

\M/

II

[Bleisilcherujng

5IA 15[A. 25TA

Mo" |

■ß

@00000

i ii m w r ri

w*

5'

Bild HL Laboratoriums-Verteilungstafel. Starkstrom.

ßung von P und Q direkt zu den Tischkontakten T, T'.... In diesem Falle durchfließt der tWptftrom 2 k Spiralen des Verteilungswiderstandes und dieser wirkt als vorschaltwider-stand.

Bild H2. Tischtafel.

ß) Ohne Vorschaltwiderstand. Man führt S nach III und leitet so den Hauptstrom ohne widerstand zum Tisch. Ebenso wirken die Kontakte IV und V, nur mit dem Unterschied, daß zu III eine Bleisicherung von 5 Amp., zu IV eine solche von Amp. und zu V eine solche von 25 Amx. gehört.

«tir

d) Beim Dreileitersystein kommt unter bb, Bild nb noch eine dritte Schiene c c; der Hebel P ist dann als Doppelhebel konstruiert, der beim Aufwärtsdrücken den Strom zwischen aa und bb (no Volt Spannung) in den widerstand liefert, beim Abwärtsdrücken aber den Strom zwischen a a und c c (220 Volt Spannung) schließt. Der letzte Steckkontakt VI hat nur Anschluß cm aa und cc, d. h. steckt man S in VI, so wird der Hauxtstrom mit 220 Volt Spannung direkt zum Tisch geführt.

Das Schaltbrett enthält dann:

V ein Voltmeter (bis \20 Volt), darunter einen Umschalter, der gestattet, die Spannung zwischen aa nnd bb und die zwischen bb und cc 311 messen;

2. links und rechts davon eine Glühlampe zu ( Amp., die eine

aa und bb, die andere mit der

gespeist mit der Spannung zwischen Spannung zwischen b b und c c;

3.    zwei Amperemeter (je bis 30 Amp.), das eine giebt die Stromstärke im Hauxtstrom, das andere jene im Widerstand an;

4.    die drei Leitschienen aa, b b, c c mit 3 - 6 präcisionssilberdraht-Sicherungen;

5.    den doppeltwirkenden Ausschalter P und den Hauptausschalter 0;

6.    sechs Steckkontakte I—VI mit den Überschriften : I (Nebenschluß), II (widerstand als Regulator), III (no Volt, 5 Amp.), IV (no Volt, (5 Amp.), V (no Volt, 25 Amp.), VI (220 Volt, 25 Amp.).

Nimmt man mit S den Nebenstrom aus I, so kann man gleichzeitig durch S' aus III, IV, V noch Strom für eine Glühlampe abnehmen. Eigene Tischleitung für S und S'.

^6. Verteilungstafel für das Vreileiterfvftenr,

Bild ns. Diese Tafel enthält drei Rupferschienen, die den drei ver-teilungsleitungen entsprechen und an die Maschinengruxxen angeschlossen sind, und drei andere Schienen, die mit den Speiseleitungen verbunden sind.

Zwei Amperemeter AA zeigen die Stromstärken in den Außenleitern an; ein Am-xeremeter im Mittelleiter ist nicht unentbehrlich, weil

man weiß, daß er in jedem Augenblick den Unterschied der Ablesungen in den Außenleitern anzeigen würde. Die Voltmeter V V geben die Spannungen der zwei Brücken an, und die Amperemeter a a, die von den Dynamomaschinen gelieferten und die von den Leitungen verzehrten Stromstärken. Der Hauptstromkreis jeder Dynamo enthält einen Unter-

A

rh

4-

/Ja

IE

TU

{/ja

ß(/T

Bild M3. verteilungstafel für das Dreileitersystem.

brecher U und der Erregerkreis einen Unterbrecher u; diese Unterbrecher sind so angeordnet, daß man den Hauptstromkreis vor dem Erregerkreis schließen kann. Dieser Erregerkreis enthält noch einen Rheostaten R. Jede Speiseleitung ist gleicherweise mit einem Unterbrecher Ü und einem Rheostaten R versehen.

Man beginnt damit, die Dynamo zu erregen und sie in Gang zu setzen. Ist ihre elektromotorische Kraft gleich dem Spannungsunterschied zwischen den Schienen, so schließt man den Hauptstromkreis.

//

"/i

Efm

am

ü/b

n jq

A«

Ä₂

Ut

(0)

8y

!______

Dyn. JB

c h°1 n

r°-i •

Bild Jiq-q.. verteilungstafel.

Einfache Verteilungstafel mit Akkurnu-

Bild \w. Außer den Hauptschaltbrettern im Maschinenhause

finden verteilungstafeln an gewissen Verteilungspunkten Verwendung. Das in Bild w dargestellte enthält auf isoliertem Brette den doppelten Umschalter U und zwei einfache Ausschalter Ax und A₂. Das Verbindungsstück a b zwischen den Metallhebeln Hx und H₂ besteht wohl isolierendem Material (Ebonit, Buchsbaumholz). Die Punkte A und B führen zur Dynamo, C und D zu den Lampen, E und F zum Akkumulator. Die Kontakte ( und Alz sowie 3 und A₂ sind mit einander verbunden. Mögliche Spaltungen: (. Laden des Sammlers nach den Stellungen im Bilde; 2. Beleuchten mit dem Sammler, wobei der Umschalter U auf die Kontakte 2 und H zu legen ist; 3. Beleuchten mit der Maschine, wobei U keinen der Kontakte (—4 berührt und die Ausschalter Ai und A₂ eingeschaltet sind; 4. Laden und Beleuchten zugleich,, wobei die Schaltungen \ und 3 vereinigt sind.

aus

^8. Schalttafel für kleinere Seiend?tungs-

anschlössen, Bild (H5. Die Klemmen der Dynamomaschine sind an die Schienen Si und S₂ angeschlossen. von der Schalttafel aus gehen die 5 Stromkreise Li Lx, L₂ L₂1 L3 Lo, L4 L4,

L5L5. Die Leitungen zweigen von der einen Schiene ab, führen zu den Sicherungen und schließen an der zweiten Schiene an. Der Voltmesser V ist an die Schienen S*

anlagen mit voltmeffer, Ausschaltern, Sicherungen und keitungs.

WA \

-EZ

16 0

f® T.....

© [c]

rt

— ■ Als,

l®

®)

!!

EM3

Bild *45. Schalttafel.

und S₂ angelegt und mißt die Spannung zwischen denselben. s1; s₂, s5 bezeichnen die Sicherungen in den positiven und negativen Leitungen.

Linfach-Zellenschalter. Bild w zeigt die Schal-

tung einer Akkumulatorenbatterie unter Verwendung eines einfachen Zellenschalters. Der einfache Zellenschalter bezweckt die Regulierung des Entladestroms, indem der an die Entladeleitung angeschlossene Schalthebel auf denjenigen Zellenkontakt gelegt wird, welcher die für die Beleuchtung erforderliche Klemmenspannung ergiebt. Der Zellenschalter muß so konstruiert sein, daß beim verschieben des Schalthebels von einem Kontakt auf den anderen weder ein Kurzschluß der betreffenden Zellen, noch eine Unterbrechung des Stromkreises erfolgen kann. Die bei Ab- und Zunahme der Batteriespannung erforderliche Verschiebung des Schalthebels kann von Hand oder durch selbstthätig wirkende Apparate erfolgen.

-g-

■g Lichtleitung

[C jJVoIhnessep

Eins.- A Zellen schalten v

Umschalter für ^ VAmp^remesser

"ßfl    Accumulator , , , , .

I Bleisicherung MaschinenwnscfialteA / Shomrichtongszeiger Amperemcsser    .—

Naoönscnluss rmfi Regulator Eil

Die von der Maschine ausgehende Leitung erhält einen automatischen Ausschalter, welcher beim Aufhören des Maschinenstroms selbstthätig die Leitung unterbricht und hierdurch einer Entladung der Akkumulatoren durch die Maschine hindurch vorbeugt. Die Anordnung einer Sicherung wird nur in kleinere!:, häufig einer Wartung entbehrenden Anlagen erforderlich. Der Maschinen-Umschalter dient dazu, die Maschine entweder mit den Lampen oder mit den Akkumula-toren zu verbinden; dieser Umschalter muß bei Verwendung eines einfachen Zellenschalters so konstruiert sein, daß der Hebel nicht gleichzeitig beide Kontakte berühren kann. Die Leitung enthält gewöhnlich noch ein Amperemeter.

Nebenschluss:

Dynamo-3=4 Maschine : — L ; =

I (O)    | Bleisicherung

_j_ ^,Selbsteussthalter||

Bild    Linfachzellenschalter.

einen Stromregulator ersetzt werden. I ! I ! I !

Bild ^6 zeigt die Anordnung der j—    |- |i I- |-

Leitungen füt eine kleinere Batterie    Accumulaior

(30 b:s (00 Ampere). Der Ampere- -

meffer wird durch einen Umschalter auf den Maschinenstrom oder auf den Akkumulatorenstrom umgeschaltet. Der    i    | l

Maschinenumsch lter wird entweder    i    ( ' , >

auf den Kontakt A zum Akkumulator oder auf den Kontakt L zur Lichtleitung mgelegt. Der Voltmesser mißt hier nur die in der Lichtleitung vor- Bild :47. Zellenschalterkonstruktion, handene Spannung.

Bild ^7. wenn die aufeinanderfolgenden Verbindungen der Akkumulatorenelemente unmittelbar nebeneinander liegen, so muß beim verstellen des Schleifkontakts von einen: Kontakt zum andern der Schleifkontakt beide Stücke für einen Augenblick gleichzeitig berühren. Damit nun durch den Schleifkontakt nicht ein Strom von abnormer Stärke stießt, verbindet man zwei Schleifkontakte starr mit einander, isoliert sie aber von einander und verbindet sie durch einen widerstand. K ist die

In die Akkumulatorenleitung sind der Amperemeter, der Stromrichtungsanzeiger und eine Sicherung eingeschaltet. Der Stromrichtungsanzeiger dient zur Kontrolle der beim Laden und Entladen wechselnden Stromrichtung. Der erste Strommesser zeigt, wenn während des Ladens gleichzeitig Lampen gebrannt werden, den gesamten Maschinenstrom an, der zweite den Akkumulatorenstrom. Bei kleinen Anlagen kann der Zellenschalter durch

Lichtleitung

hl

-c—

Hauptkurbel, Z der zweite Schleifkontakt, der sich mit K zugleich bewegt. Der Zwischenwiderstand ist als eine Spirale gezeichnet. Die mit der Batterie verbundenen Rontaktstücke \, 5, 5 sind schraffiert, 2 und H find isolierte Metallstücke.

:g: LichHeilung

50. Doxxeh ellenschalter- Bild W. Die Schalttafel enthält, den Doxpelzellenschalter ausgenommen, dieselben Apparate wie in den vorhergehenden Schalttafeln. Die Ladung einer Akkumulatorenbatterie in einer Reihe ist nur dann angängig, wenn die Spannung der Dynamomaschine um 40 % erhöht werden kann.

Vollmessers

Umschalter für ^Amperemesser

Bleisicherun

Doppel-Zellen- <y Ladehebel d des Zellenschalters auf '-ILA    die äußerste Regulierungszelle, so daß

ff    die ganze Batterie eingeschaltet ist und

ippei-zei schalher

ng Accumulator lf

Ladung. Man stellt den Maschinenumschalter auf Ladung und den

^ Slromrichhmgszeiger Amperemesser

Nebenschluss n^TI Regulator |lfllllj

Ma

Um

Nebenschluss    • = :

Dynamo- : = :

Maschine    J—5=1 r3==z;

k°l

Selbstausschlter

fd'

Bleisicherung

legt den Selbstausschalter ein. Run reguliert man die Stromstärke auf den vorgeschriebenen Betrag mittels des Nebenschlußregulators. Der negative Strom fließt durch denSelbstausschalter, seinen- durch den Maschinenhebel und den Schalter Ladehebel zur negativen Platte, der positive Strom nimmt seinen weg über den Amperemesser, den Stromrichtungsanzeiger und die Sicherung zur ersten positiven Platte und durch die ganze Batterie.

Bild M8. Doppelzellenschalter.

Beenden der Ladung. Stillsetzen der Dynamo (der Selbstausschalter fällt aus) und Oeffnen des Mas chinenumschalters.

Entladung. Der Strom fließt durch die Sicherung, den Stromrichtungsanzeiger, den Umschalter für den Strommesser, durch die Licht-(Motoren-) leitung zum Lntladehebel g.

Parallelbetrieb. Geben die Akkumulatoren schon Strom, so wird die hinzuzuschaltende Dynamo auf eine einige Volt höhere Spannung gebracht, als im Netz vorhanden ist. Dann wird der Maschinenumschalter auf die Lichtleitung gelegt. Die Maschine übernimmt jetzt die Stromlieferung und die Batterie dient nur zur Reserve und Ausgleichung.

3ft die Batterie im Betrieb und soll die Maschine hinzugeschaltet werden, so mißt man die herrschende Netzspannung und bringt die der Maschine auf 2 bis 4 Volt höher.

5H. Laden der Akknnrulatorenbatterie inzwei

Hälften. Bild 149. Die Schalttafel enthält die Nebenfchlußmafchitie

Keinen Maschinenbetrieb hat man dann, wenn man den Maschinenumschalter auf die Lichtleitung und den Umschalter für den Am-xeremesser auf die Maschinenleitung umlegt. Die Regulierung der Spannung erfolgt dann nur durch den Nebenschlußregulator der Dynamomaschine.

N mit dem Nebenschlußregulator NR, den Selbstausschalter a, die Amperemesser Alz A₂, A₃, die Sicherungen slf s₂, s₃, den Strom-richtungsanzeiger r, die Rheostaten R1; R₂, das Voltmeter V, den Einfach-Zellenschalter Z und den Serien- oder Reihenschalter S.

Der Reihenschalter dient dazu, die Batteriehälften in eine Reihe oder in zwei parallele Reihen zu schalten. Er besteht aus zwei Metall-hebeln und zwei Kontakten. In der gezeichneten Stellung sind die Batteriehälften parallel geschaltet. Werden die Liebet nach rechts gedreht, so sind die Batteriehälften hintereinander geschaltet.

z^—--

E»m. snW

^    r*

-i£y _mR>,_

Bei einer Anlage für no Volt müßte die Spannung der Dynamo auf ^60 Volt gesteigert werden können. Giebt sie aber im Betrieb nur ca. uo Volt, so zerlegt man die 60 Zellen in zwei Hälften, 30 derselben erfordern eine Höchstspannung von etwa 80 Volt. Der Ueberschuß der Dynamo von so Volt muß nun beim Laden vernichtet werden, dies geschieht durch die Rheostaten R₂ und R₂. Bei der Entladung aber dürfen sie nicht im Stromkreis liegen.

■S⁰'

HUrg

AT

-XLä-Qj

Bild M9. Laden in zwei Hälften.

--

Bild J(50. Gleichstromtransformator.

52. Gleichstrsmtrausformator, Zusatzdynamo-

nta

fdjine, Bild J50. Ein Gleichstromtransformator besteht aus einem Elektromotor und einer Dynamomaschine, die direkt gekuppelt sind, bezw. eine gemeinsame Welle besitzen. Der Motor wird in den Hauptstromkreis eingeschaltet und die mitgekuxpelte Dynamo speist die Empfänger, wird die primäre Stromstärke konstant gehalten, so wird es auch die sekundäre sein. Dazu wird von der Dampfmaschine der Regulator entfernt; der Dampfdruck und die angetriebene Dynamo stellen sich nach den Bedürfnissen der verteilungskreise ein.

Die Dynamo des Gleichstromtransformators wird bisweilen als Zusatzdynamo zum Laden von Akkumulatoren verwendet.

Bild H5V a) Die

55. Laden mit Zusatzdy namo,

Zusatzdynamo wird mit der ladenden Maschine hintereinander in den Ladestromkreis eingeschaltet, so wie man zwei galvanische Elemente hintereinander schaltet. Dadurch addiert sich für den Ladestromkreis die durch die Zusatzdynamo erzeugte Spannung zu der der ladenden.

Dynamomaschine. Die Ankerwicklung der Zusatzdynamo ist der zum Laden der Batterie erforderlichen Höchststromstärke bemessen. Durch Hinzufügung der Zusatzdynamo wird die Größe der Dynamomaschine und meist auch die des Zellenschalters vermindert.

ÄKKum.

(-1N M Irl fri M M !-i hl M M h* 1-

LL V JJ

JJM

7jJS

Ms

Ob

ZV

Jßß

Bild \5\. Laden mit Zusatzdynamo und Linfachzellenschalter.

In Bild H5i( sind der Elektromotor und die mit ihm gekuppelte Zusatzdynamo der Deutlichkeit halber getrennt gezeichnet. Zur Ladung wird am Umschalter Kontakt \ mit 2 verbunden, so daß die Batterie die Summe der Spannungen der Hauptdynamo und der Zusatzdynamo erhält. Die gleichzeitig brennenden Lampen werden von der Haupt-dynamo allein gespeist. Sollen zur Hauptbetriebszeit Batterie und Dynamomaschine zusammen Strom abgeben, so wird die Zusatzdynamo dadurch ausgeschaltet, daß man beim Umschalter Kontakt \ mit 3 verbindet und gleichzeitig den Elektromotor abstellt, wenn schließlich die Batterie allein die Speisung der Lampe übernehmen soll, so öffnet man den Ausschalter a und schaltet damit die Hauptdynamo aus.

b) Soll die Regulierung der Lampenspannung auch während der Ladung vom Zellenschalter aus erfolgen, so ist ein Doppelzellenschalter, Bild \b2, mit entsprechend mehr Zellen erforderlich. An die Stelle des Umschalters, Bild H5V tritt der Ausschalter a₂. Zur Ladung sind al und a₂ geschlossen, während Batterie und Maschine beide Strom abgeben, ist a₂ offen und geschloffen. Soll die Batterie allein die Lampen speisen, so wird die Hauptdynamo durch Oeffnen von a^ ausgeschaltet. Die Lampenspannung wird stets mit dem Entladehebel des Zellenschalters reguliert.

Bei Beginn der Ladung der Batterie wird zuerst der Elektromotor in Gang gesetzt und dann die mit ihm gekuppelte Zusatzdynamo in den Ladestromkreis eingeschaltet. Man reguliert so, daß die Zusatzdynamo zunächst nur einen entsprechend geringen Zuwachs zu der von der Hauxtdynamo erzeugten Spannung liefert, und erhöht ihn allmählich

ZS

in dem Maße, wie mit fortschreitender Ladung die Klemmenspannung der Batterie wächst. Infolgedessen braucht die Hauxtdynamo während der ganzen Dauer der Ladung stets nur eine und dieselbe Klemmenspannung zu liefern, deren Betrag durch die Betriebsspannung der Anlage gegeben ist; den Mehrbetrag erzeugt die Zusatzdynamo.

Diese kann indes auch, anstatt durch einen Elektromotor, direkt von der Betriebsmaschine durch Riemen angetrieben werden.

AKKum

\ Lvw\

I»

ww

a±

~o-

I⁴1⁴ M⁴I⁴1⁻¹ \

TIM

JJ

IW

ZT>

a₂

Bild \52. Laden mit^Zusatzdynamomaschine und Doppelzellenschalter.

±Q-

4*.

.i

Bild 155. Laden des Akkumulators.

5^. Nornralschaltungen nach dem „praktischen rna-schinen-Konstrukteue" von rv. L). Uh land, Heft 3 u. 5 vom Iahr-^ gang \yo\. a) Bild \55. Eine Nebenschlußdynamo a ladet mittels erhöhbarer Spannung die Batterie b unter Anwendung eines Doppelzellenschalters c. Zur Schaltung der Dynamo auf das Leitungsnetz dient der Umscbalthebel d. Die Entladekurbel e des Doppelzellenschalters c ist imausschaltbar an das Leitungsnetz angeschlossen, so daß bei einer Störung an der Dynamo die Batterie den Betrieb allein übernimmt und während der Ladung ebenfalls Strom abgeben kann. Lin automatischer Minimalausschalter f verhütet, daß sich die Batterie auf die Dynamo entladen kann, welcher Uebelstand beim Abfallen des Dynamoriemens eintreten könnte. Ist die Stromstärke der Batterie kleiner als ein Drittel derjenigen der Dynamo, so wird an Stelle eines A W Minimalausschalters ein automatischer LQ-os Maximalausschalter zum Schutze der Batterie angewendet und bei g eingeschaltet.

Diese Schaltung ist in solchen Fällen anwendbar, in denen die Dynamomaschine am Tage die Batterie laden kann und sehr wenig Lampen in dunklen Räumen vorhanden sind. Diese wenigen Lampen werden während der Ladung von der Batterie gespeist, zu welchem

Zwecke mit der Lntladekurbel e des Doppelzellenschalters c soviel Zellen abgeschaltet werden müssen, daß die Batterie die normale Lichtspannung, z. B. ((0 Volt, abgiebt. während der Drehung der Lntladekurbel hat man also stets sein Augenmerk auf das Voltmeter V zu richten, dessen Umschalter auf „Akkumulatoren" gestellt wird.

b) Bild (5H. Eine Nebenschlußdynamo a ladet mittels erhöhbarer Spannung die Batterie b unter Anwendung eines Einfachzellenschalters c. Zur Schaltung der Dynamo auf das Leitungsnetz dient der Umschalter d (ohne Unterbrechung), während der Ladung können keine Lampen brennen. Automatischer Ausschalter f wie bei Schaltung Bild (53.

Die Anwendung dieser Schaltung erfolgt nur da, wo während der Ladung gar kein Strom für Licht oder Kraft erforderlich ist oder wo dieser Tagesbedarf von einer besonderen Dynamo gedeckt wird. Letzteres kann in einer großen Anlage vorkommen, in welcher eine Primärdynamo den ganzen Tag für Kraft und abends für Licht und Kraft arbeitet, also konstante Spannung beibehalten soll, während am Abend die Batterie nur zur Notbeleuchtung und für Comptoirs, Treppen, wohnräume usw. dient. Ein Parallelbetrieb zwischen der Ladedynamo a und der Batterie b ist natürlich ebenso gut möglich, wie bei Schaltung nach Bild (53.

~<j> <><><) 6"

-I-

ÖQ0666

CrX-<£)—£3J

!+

K l I

ZQj\

M.

cb

A ß™

0-4E3—-

Bild (55. Laden mittels Zusatzdynamo.

Bild (5H. Laden des Akkunrulators mit Einfachzellenschalter.

c) Bild (55. Eine Nebenschlußdynamo a ladet mittels Zusatzdynamo z die Batterie b unter Anwendung eines Einfachzellenschalters c. Zur Schaltung der Dynamo z auf die Batterie b dient der Umschalthebel d. Die Dynamo a arbeitet mit konstanter Betriebsspannung, während die Zusatzdynamo z den für die Ladung erforderlichen Mehrbetrag liefert, während der Ladung kann die Dynamo a vollbelastet werden. Automatischer Ausschalter f wie bei Schaltung Bild (53, automatischer Ausschalter h entsprechend für die Zusatzdynamo z. Hebel g dient zum Ausschalten der Dynamo a.

Ausgedehnte Anlagen in Färbereien, Bleichereien, Brauereien, Zuckerfabriken, Mälzereien etc. haben gewöhnlich eine ziemliche Menge Lampen, die in dunklen Räumen installiert sind und mitunter Tag und

Nacht brennen müssen. In solchen Fällen würde dann während der Ladung der Batterie letztere diese Lampen speisen müssen, sodaß der Fall eintreten könnte, daß man der Batterie mehr Strom entnimmt, als hinein geladen wird. Die Schaltung nach Bild *55 verhindert dieses, indem bei ihr die Hauxtmaschine stets mit gleichbleibender Spannung arbeiten kann und während der Ladung die Zusatzdynamo zur Lieferung der höheren Ladespannung hinzugeschaltet wird.

d) Bild *56. (Eine Nebenschlußdynamo a ladet mittels Zusatzdynamo z die Batterie b unter Anwendung eines Doxpelzellenschalters c Die Dynamo a ist durch Hebel g ausschaltbar, die Dynamo z wird nur mittels ihres automatischen Ausschalters h ein- und ausgeschaltet. Durch die Wahl des Doxpelzellenschalters c kann während der Ladung die Batterie b einen Teil des Stromes mit abgeben.

Diese Schaltung, die sich von der vorhergehenden nur dadurch unterscheidet, daß hierbei ein Doxxelzellenschalter angewendet wird, empfiehlt sich in Anlagen, bei denen während der Ladung der Batterie in einigen dunklen Räumen zur Sicherheit Akkumulatorenlicht erwünscht ist, wie es auf Kohlenzechen in den Schächten der Fall ist.

cö64>oOo

•h

Ö-c-3

Ap.*h

-O-0-EZ-I

A !

L.

roj;

id^JjpLSfc_

Bild *57. Laden mittels zweier Nebenschlußdynamo.

Bild *56. Laden mittels Zusatz-dynamo.

e) Bild *57. Zwei Nebenschlußdynamo a und ax können abwechselnd mittels erhöhbarer Spannung unter Einwendung eines Dopxel-zellenschalters c die Batterie b laden, auch können beide parallel auf das Leitungsnetz arbeiten, und drittens kann ein parallelbetrieb zwischen beiden Dynamos und der Batterie erfolgen. Im übrigen entspricht diese Anordnung der Schaltung Bild *53.

Hier kann für die Batterie ein automatischer Maximalschalter vorgesehen werden, sobald die Stromstärke derselben kleiner als der kleinsten Dynamo ist. Die angegebenen automatischen Minimalausschalter müssen aber unter allen Umständen vorgesehen werden, da sie verhindern, daß eine Dynamo auf die andere Strom abgiebt, wenn eine stromlos geworden ist, etwa durch Abfallen des Treibriemens.

f) Bild *58. Zwei Nebenschlußdynamo a und ax können ab-wechselnd mittels Zusatzdynamo z unter Anwendung eines Doppelzellenschalters c die Batterie b laden, auch ist ein Parallelbetrieb wie bei Schaltung Bild *57 möglich. Im übrigen entspricht diese Anordnung der Schaltung Bild *56.

ccOOOOö

\Z

ii

A£B

'l

?L

-Q-E3-^JjS

A !l

Jä I

Bild *58. 2 Nebenschlußdynamo und * Zusatzdynamo. Bild *59.

g)    Bild *59. Zwei Nebenschlußdynamo a und a? können abwechselnd mittels Zusatzdynamo z unter Anwendung eines Einfach-zellenschalters c die Batterie b laden. Diese Schaltung findet eine sehr große Anwendung, da sie ermöglicht, während des vollen Betriebes der beiden Hauptdynamo a und at zu laden und zwar mit voller zulässiger Ladestromstärke, welche von der Zusatzdynamo z zu liefern ist. Im Gegensatze zur Schaltung Bild *58 ist hierbei für die Zusatzdynamo kein Amxeremeter erforderlich, weil bei der Wahl des Linfachzellen-fchalters c die Batterie entweder nur Strom abgeben oder nur Strom empfangen kann, während beim Dopxelzellenschalter in Schaltung Bild *58 beides gleichzeitig möglich ist. Im vorliegenden Falle zeigt das Akku-mulatoren-Amperemeter entweder Ladung oder Entladung an, während es in Schaltung Bild *58 die Differenz beider anzeigt, so daß ein Amperemeter für die Znsatzdynamo empfehlenswert ist. Der Antrieb der Zusatzdynamo erfolgt vorteilhaft mittels direkt gekuppelten Motors, da hierdurch an Platz gespart und außerdem Riementransmisston überflüssig wird. Der Motor erhält seinen Strom von einer der beiden Haupt-dynamos und benötigt etwas mehr Energie, als die normale Ladeenergie der Batterie beträgt. Die Schaltung Bild *59 entspricht im übrigen der Schaltung Bild *55, bei welcher jedoch nur eine Haupt-dynamo vorhanden ist.

h)    Bild *60. Eine Nebenschlußdynamo a ladet unter Anwendung eines Einfachzellenschalters c die Batterie b in zwei Reihen (Hälften). Zu diesem Zwecke braucht die Dynamo nicht für erhöhbare Spannung gebaut zu sein, denn zur Ladung jeder Batteriehälfte ist nur die halbe Ladespannung der ganzen Batterie erforderlich. Sollen beide Hälften der Batterie zu gleicher Zeit geladen werden, wie dies meist der Fall

sein wird, so muß natürlich die Dynamo die doppelte Ladestromstärke abgeben können, indem bei der Ladung die beiden Batteriehälften zu einander parallel geschaltet sind. Dies wird durch den Reihenschalter d bewirkt, sobald derselbe sich in der gezeichneten Stellung befindet, wird dieser Reihenschalter (auch Mehrfachumschalter genannt) nach links geschaltet, wobei sich die beiden Hebel um die unteren Punkte drehen, so werden beide Batteriehälsten mit ihren inneren entgegengesetzten Polen verbunden, also hintereinander geschaltet, so daß sie eine Batteriereihe bilden und dann mit der Dynamo parallel arbeiten können. (§ 5 V)

Für die Ladung ist das Einschalten eines vorschaltwiderstandes e und eines Regulierwiderstandes ex, beide zum Kurzschließen für Entladung eingerichtet, notwendig. Ferner erhält die Dynamo a zu ihrem Schutze gegen Rückwirkungen der Batterie einen automatischen Minimalausschalter f.

Diese Schaltung wird vorzugsweise da angewendet, wo sich eine alte Dynamo vorfindet, die nicht für höhere Spannungen gebaut ist, oder wo die Dynamo fortgesetzt mit konstanter Spannung arbeiten muß die Aufstellung einer Zusatzdynamo aus besonderen Gründen nicht angängig ist. Da diese Anordnung eine sehr aufmerksame Bedienung erfordert, so ist sie für Neuanlagen nicht zu empfehlen und nur der Vollständigkeit halber hier mit angeführt.*)

und

oooooo

Lw-o-O,

^ A. ______et

-tdS------------------------1

V    r j

^ i-, l, __ i L„w <

bd bd c A

ln

ri

(Da

a$

r a ~

Bild J(60. Laden in zwei Halsten.

i) Bild Zwei Nebenschlußdynamos a und a: dienen zum Betrieb einer größeren Licht- und Kraftanlage. Hierbei ist die positive Sammelschiene der Hauptschalttafel in zwei Teile zerlegt, über welchen die gemeinschaftliche negative Sammelschiene angeordnet ist. Die obere positive Sammelschiene enthält die Anschlüsse für Kraft, die untere diejenigen für Licht. Die Zuleitung jeder Dynamo ist in jedem Pole um-schaltbar und zwar kann jeder negative Pol durcb Umschalter c und c, entweder auf Ladung oder auf negative Sammelschiene und jeder positive Pol durch Umschalter b und d, entweder auf die positive Lichtoder auf die positive Kraftscbiene geschaltet werden. Außerdem ist ein

dos "ioir

Bild J[6JU Zwei Nebenschlußdynamo.

*) Ausgeführt wurde diese Schaltung u. a. von der Cl.-Akt.-Ges. vorn:. Schuckert Sc Co. für die Nahmaschinenfabrik von A. Anoch in Saalfeld a. S.

Schalthebel d vorgesehen, welcher beim Einschalten die beiden positiven Sammelschienen miteinander verbindet, sobald ein gegenseitiger Betrieb der Dynamos auf Licht und Kraft erfolgen soll. Die Batterie ist mit einem Doxpelzellenschalter für Ladung (L) und Entladung (E), sowie mit einem Schalthebel e versehen. Jede Dynamo besitzt ihr eignes Voltmeter und Amxeremeter, während für die Batterie ein Voltmeter mit Voltmeterumschalter für Ladung und Entladung angewendet ist.

Mit dieser Einrichtung sind folgende Betriebsarten möglich:

0 Dynamo a arbeitet nur auf Licht, Dynamo nur auf Kraft; dabei steht der Umschalter c nach rechts, Umschalter q nach links, Umschalter b nach links und Umschalter bt nach rechts. Der Schalthebel d ist ausgeschaltet, wird derHebel e eingeschaltet, so arbeitet die Batterie mit der Dynamo a parallel auf Licht. Das Akkumulatoren-Voltmeter zeigt Lntladefxannung, die Kurbel des voltmeterumjch alters steht auf E.

2)    Dynamo a arbeitet nur auf Kraft, Dynamo ar nur auf Licht; dabei stehen Umschalter c nach rechts, q nach links, b nach rechts, bx nach links. Hebel d ist ausgeschaltet, wird der Hebel e eingeschaltet, so arbeitet die Batterie mit der Dynamo ax parallel auf Licht.

3)    Beide Dynamo arbeiten gegenseitig auf Licht und Kraft unter gleichzeitiger Entladung der Batterie; hierbei stehen die Umschalter entweder wie unter 0 oder 2) angegeben, Hebel e und d sind eingeschaltet. Die Batterie wird in diesem Falle bestrebt sein, alle Schwankungen, die durch Licht und Kraft auftreten, auszugleichen, was natürlich nur möglich fein würde, wenn ihre maximale Entladestromstärke mindestens gleich der Stromstärke beider Dynamos sein würde.

4)    Dynamo a ladet, q versorgt den Kraftbetrieb; dabei stehen Umschalter c, q und b nach links, bj nach rechts, Hebel e ist eingeschaltet, d ausgeschaltet Müssen während der Ladung eine größere Anzahl Lampen brennen und auch der Kraftbetrieb unterhalten werden, so ist Hebel d einzuschalten.

5)    Dynamo ax ladet, a versorgt den Kraftbetrieb; dabei stehen Umschalter b, c und q nach rechts und bA nach links, Hebel c ist eingeschaltet, d ausgeschaltet. Müssen während der Ladung eine größere Anzahl Lampen brennen, und der Kraftbetrieb auch unterhalten werden, so ist Hebel d einzuschalten.

6)    Die Batterie soll nachts allein Strom für Licht abgeben; dabei sind die Umschalter b, blz c, q sowie der Hebel d ausgeschaltet und nur Hebel e eingeschaltet; die Entladekurbel E schaltet soviel Zellen ab, daß die Entladesxannung der Batterie gleich der normalen Lichtspannung ist. Soll die Batterie auch Strom für Kraft abgeben, so ist der Hebel d einzuschalten. —

Line größere Anlage, bei welcher dieses Schema zu Grunde gelegt ist, wurde u. a. von Schumanns Elektricitätswerk, Kommandit-Gesell-schast in Letpzig-Plagwitz, in der Maschinenfabrik von Karl Krause in Leipzig ausgeführt, wobei jedoch vier Dynamo und zwei Batterien zur Anwendung gekommen sind.

k) Bild \62. Dreileiterschaltung. Zwei Nebenschlußdynamo a und q arbeiten mit zwei Batterien b und bA auf drei Sammelschienen +, 0 und —. Die Umschalter c und q bewirken den Anschluß entweder an die Ladekurbeln L und Llr oder an die entsprechenden Sammel-

schienen + und —. Die automatischen Minimalausschalter f und f2 verhüten das Entladen der Batterien auf die Dynamos. Die Hebel g und gi dienen zum Abschalten der Akkumulatoren, welche beiderseits mit Doppelzellenschalter versehen sind. Jede Dynamo besitzt ein fest« angeschlossenes Voltmeter, ebenso ist für jede Batterie ein Voltmeter mit Umschaltern zum Messen der Lade- resp. Entladesxannung ange-

■TiUjVtj hO-0-K7>Q| hh hC-~”

ordnet.

Der Betrieb ist folgender:

0 Die Dynamo arbeiten allein auf die Sammelschienen; dabei sind die automatischen Ausschalter f und eingeschaltet und die Umschalter c und q stehen nach innen, während die Hebel g und g₁ ausgeschaltet sind.

2)    Die Akkumulatoren arbeiten allein

di Sammelschienen; dabei sind die

und gi eingeschaltet und die Umschalter c und q stehen auf Mittelstellung L'sli ^ausgeschaltet).

3)    parallelbetrieb zwischen Dynamo und Akkumulatoren; hierbei stehen die Umschalter wie bei \ und Hebel g und gx sind eingeschaltet.

4)    Die Dynamo laden; dabei stehen die Umschalter c und q nach außen, g und gx sind eingeschaltet, während der Ladung brennende Lampen erhalten Strom von den Lntladekurbeln E und Ev Jede Hälfte dieses Schemas euspricht im allgemeinen der Schaltung Bild J(53. Zwischen den äußeren Sammelschienen (+ und —) ist doppelte Maschinenspannung vorhanden, sodaß man Araftstromkreise zwischen Außen- und Mittelleiter schalten kann. Alles weitere ist aus dem Schema ersichtlich.

Als Beispiel für diese Schaltung sei das von der Aktien-Gesellschaft Thüringer Akkumulatoren- und Elektricitätswerke Saalfeld a. S. ausgeführte Llektricitätswerk Stützerbach bei Ilmenau angeführt, bei welchem jede Netzhälfte mit 2 Dynamo eingerichtet ist.

auf

OsQ

iöj L-i

C ! L-X

Q!r

*r

ybir

|Qir

Bild \<ö2. Dreileiterschaltung.

55. Zentrale mit Nebenschlrchdynarns, 2 • 66 ^c(lctt) 2    uttb X

Bild \63. A Handgriffe beim Betrieb mit der Nebenschlußmaschine allein ohne Ausgleichdynamo und ohne Zusatzdynamo.

a)    Anfangsstellung:

Nebenschlußregulator N offen, Umschalter U offen, Ausschalter 1 + und 1 — geschlossen, Umschalter f + und f — auf Entladung, Ausschalter n -j- und n — geschlossen, Regulatoren g, d und d — offen, Linschaltwiderstand h offen, Umschalter u offen, Ladehebel k auf Zelle 66, Entladehebel entsprechend der Spannung.

b)    Einschalten:

Regulator N wird geschlossen und die Maschine erregt, bis die Spannung gleich der Batteriespannung am Ladehebel ist.

Umschalter U geschlossen und Ladestromstärke mit Regulator N reguliert. Geladene Zellen mit Ladehebel abschalten.

■JU! $

8 ⁵ «äs*

(-H 8^ 5 ET §

<c S"§‘^|

O: c ⁰⁻¹ ^

|°" erg.

b| fe>

!l

& rn <£>

§§

1 ö 3 ³

a§

3\8>    S,«'¹

o I 3 «

g* ' 3-

1+

s-

Sr

Cp»

N «SS:

ff-

+J3

uojj r wmJ

Lpvvvv’

-E

l-

]\'D

WWV\

UNB±—

-vSt

tB

-L

-i

Bild 1(63. Centrale mit Nebenschlußdynamo, 2 • 66 Zellen, 2 Zusatzdynamo und ][ Ausgleichdynamo.

B. Handgriffe beim Betrieb mit der Nebenschlußmaschine und Ausgleichdynamo ohne Zusatzdynamo.

a)    Anfangsstellung wie bet A.

b)    Einschalten:

Die Zellenhalterladehebel werden auf gleiche Zelle gestellt, wie die Entladehebel und dann erst Ausschalter k auf Ladung gestellt, dann wird der Ladehebel aus Zelle 66 gestellt.

Hebel \ am Umschalter u geschlossen.

Einschaltwiderstand h langsam bis auf Kurzschluß eingeschaltet, worauf die Ausgleichmaschine anläuft.

Die Hebel 2 und 3 des Umschalters u geschloffen.

Die Ausgleichmaschine ist auf Ladung eingeschaltet.

Die Nebenschlußmaschine wird durch Schließen von N erregt.

Ist die Dynamospannung gleich der Batteriespannung, am Ladehebel gemessen, so wird Umschalter U aus Ladung gestellt.

[reguliert.

Die Regulierung des Ladestroms geschieht mit N.

Geladene Zellen werden abgeschaltet.

Die Betriebsspannung wird mit den Entladehebeln und Belriebsdynama

c) Ausschalten:

Die Nebenschlußdynamo wird wie in A ausgeschaltet.

Der Einschalthebel h wird geöffnet.

Die ßebel 2 und 3 des Umschalters u werden geöffnet.

Zum Schluß wird fybel \ von u geöffnet.

Soll der Umschalter k umgestellt werden, so müssen die Lade- und (Ent« ladehebel der Zellenschalter übereinander stehen.

C. Handgriffe beim Betrieb mit Nebenschlußdynamo, Ausgleichdynamo und Zusatzdynamo:

a)    Anfangsstellung:

Regulator N offen, Umschalter U geschlossen, Nebenschlußdynamo in Betrieb, Ausschalter 1 + und 1 — geschloffen, Ausschalter n -j- und n — offen, Umschalter f + und f — auf Ladung, Regulator g offen, Einschaltwiderstand h offen, Umschalter u offen, Umschalter k auf Ladung, Regulator d + und d — offen.

b)    Einschalten:

Hebel X von u und Regulator g schließen.

widerstand h bis Kurzschluß langsam einschalten, wodurch die Ausgleichdynamo anläuft.

Hierauf werden Hebel 2 und 3 von u geschloffen.

Die Umschalter f + und f — werden auf Laden gestellt.

Die Regulatoren d + und d — werden geschlossen und die Ladestromstärke damit reguliert.

dynamo :

Ladestrom und Spannung der Zusatzdynamo auf 0 reguliert durch die Regulatoren d + und d —, sowie durch die Entladehebel der Zellenschalter.

Umschalter f -f und f — werden auf Entladung gestellt.

Regulatoren d und d — werden geöffnet.

c)    Ausschalten der Zusatz

56. Laden mit einer Verbundmaschine.

->

Um ein Umpolarisieren der Dynamo zu verhindern, zweigt man bei Anwendung von Verbundmaschinen mit der Ladeleitung von den Bürsten ab, Bild *6^ und 165. Brennen nun während der Ladung keine Lampen, so ist bei dieser Schaltungsart die dicke Wicklung der Magnete nicht vom Strom durchflossen 4-und die dünne Wicklung erregt allein den Magnetismus und

OOP

die Maschine arbeitet als Nebenschlußmaschine; ihre Leistung ist also geringer.

In der gezeichneten Stellung, Bild 1(65, sind die Batteriehälften durch den Serienschalter S parallel geschaltet; schließt man daher die Ausschalter a, so wird der Akkumulator geladen. Legt man S nach rechts, öffnet und legt den Umschalter U auf a', so speist der in Reihen geschaltete Akkumulator die Lampen (Motoren) allein. Schließt man Bi und legt den Umschalterhebel auf 1, so speist die Maschine allein.

AKKum.

r—    —' ö 2+ __    /&r

WU-——

iLH&v. | v

■ *a

Bild \65. Laden mittels Verbundmaschine.

57. Schaltungen in Läutwerken und Relais.

a) Bild t66. Im einfachen £äutxvcvt mit Arbeitsstronr fließt der Strom durch die Magnetsxulen M, den Anker A, die Regulierschraube S über die andere Klemme zum Element zurück.

b) Bild \67. Das Cäutmert mit Ruheftronr hat zwei Stromkreise, den einen über die Klemmen \ und 2; wird dann der Umschalter II7 umgelegt, so nimmt der Strom seinen Lauf über v M, A, S, 3 zurück zum Element.

-i

HD

IQ 2\

r-n

Z\

fAfJS

771¹

Bild JL66. Arbeitsstrom.

Bild \67. Ruhestrom.

Bild *68. Zortschallwecker.

Bild JL69. Nebenschlußwecker.

c)    Bild \68. Jm Fortschellwecker fließt der Strom zuerst wie beim einfachen Läutwerk mit Arbeitsstrom von Klemme \ durch M, A, S nach 2; sobald aber der Hebel H von der Nase des Ankers abge-gehoben ist und sich an Schraube Sx gelegt hat, von S nach dem Drehpunkt von H nach 81 und 3, weil durch Freilassen des Drückers D der erste Stromkreis unterbrochen ist.

d)    Bild J69. In der Nebenschluszklingel schließt bei Anziehen des Ankers eine Feder des Ankers den Strom bei m, so daß dieser dein kürzeren Nebenschluß von \ über m, n, A nach 2 folgt.

e) Bild \70. Das Relais (vorgesxann) hat die Aufgabe, die (Drtsbatterie O zu schließen, so oft der Anker A angezogen wird, verwendet man Arbeitsstrom, so wird bei m der CDrtsström geschloffen und n muß dann eine Isolierschraube sein, wird Ruhestrom durch M gesendet, so schließt A den Mrts ström, wenn es sich an n anlegt, n ist in diesem Falle Kontaktschraube.

r'fV

^(|K

ID * (±12

fTTZTOoTins

Bild \70. Relais.

Bild m. Relais.

f) Bild zeigt eine zweite Form des Relais. Durch \ und 2 tritt der Linienstrom ein und schließt durch Anziehung des Ankers den Mrtsstrom. Ist der Linienstrom Arbeitsstrom, so ist n Kontaktschraube und m Isolationsschraube, ist der Linienstrom Ruhestrom, so ist m Kontaktschraube.

58. Der Morsetaster, Bild *72, schaltet auf Arbeitsstrom, wenn man die Poldrähte an 2 und 3 anlegt, dagegen aus Ruhestrom, wenn man sie mit \ und 3 verbindet.

prQh-

Cr j.

¹ T_v-v_5?

- Ti

Bild \73. Morsetaster und ssolarisatiosstroni.

Fti

Bild 172. Morsetaster.

Bild K73 zeigt, wie man mittels des Morsetasters den Polarisa-tionsftrom nachweist. Nach der Zeichnung fließt der Strom von der Polklemme Pr durch das Voltameter V, das Galvanoskop G nach dem L^ebel und über \ nach dem anderen Pol. Drückt man den Taster nieder, so ist die Batterie ausgeschaltet und der Polarisationsström fließt vom Voltameter durch G, von 2 nach 3 und zurück zu V.

59. Schaltungsschenrata für Lsaustelegraphie.

a) Bild C7^. Anlage mit 2 Druckknöpfen, einem Element und einer Klingel. Die eine Leitung könnte Erdleitung sein.

b) Bild c75. Anlage mit einem Drücker, zwei Elementen und zwei Klingeln, die zugleich ertönen.

Weiler, Schaltunasbuch.

Zj_

Kl

ö,@

Bild \7*.

Anlage eines Haustelegraxhen.

Uhf-

K [Z

d₂

Bild 176. Anlage mit Rückantwort.

I 4v

Bild 175. Anlage mit zwei Läutewerken.

Bild 177. Reihenschaltung.

c)    Bild \76. Gegenseitige Verständigung zwischen entfernten Räumen. Drückt man auf D1; so ertönt K₂ und umgekehrt.

d)    Bild i?7. Zu hintereinander geschalteten Läutwerken lassen sich nur Nebenschlußwecker verwenden.

03=

Bild J78. Parallelschaltung.

e)    Bild 178. Zur Parallelschaltung von Klingeln dienen gewöhnliche Wecker.

f)    Bild 179. Durch den Umschalter lassen sich der Reihe nach Wecker W₃, W₂, W in den Stromkreis einschalten.

g) Bild 180. 3n der Anlage für ein Haus mit mehreren Stockwerken geht eine Steigleitung von der Batterie aus durch alle Stockwerke. Von dieser Steigleitung zweigt die eine Lei-

anM't';

oere geht vom Drücker zum Wecker, ist aber mit einer Leitung von der Hausthüre aus verbunden.

Drückt man auf , so stießt der Strom von dx nach 1, durch den Wecker nach 3, zum Zink und von da zu 4 und dt.

drückt man auf Dlz so fließt der Strom von 2 nach Dx zum Decker, nach 3, zum Zink, zum Kupfer und wieder nach 2.

J*K

71

io

<8®

Ö@=

h) Bild *8*. Im Wecker mit Ruhestrom wird bei geschlossenem Drücker D der Anker von dem durch

rt

11

I)

V*

Bild *8*. Ruhestrom und Läutewerk.

CT

Bild X82. Ruhestrom mit Orts^ u. Linienbatterie.

o—-

G--, L

LI

©■

dltJ

frw

R ZK

L Z I 2)3)

11

Bild *83. Relais mit Arbeitsstrom.

Bild J[80. ^ausanlage.

i.und 2 fließenden Strom angezogen; wird D abwärts gedrückt, so stiegt der Strom von * über den Anker und die Berührungsschraube zum Anker nach 3 und 4 zurück zu K.

gr

i) Bild *82 und *83. Der Linienstrom ist bisweilen noch kräftig genug, den Anker anzuziehen, aber nicht stark genug, das Läuten zu unterhalten; diese Ar-beit wird dann beim Zurückschnellen des Ankers infolge der Unterbrechung des Linienstroms der Ortsbatterie übertragen.

Bild *84. Fortschellwecker.

k)    Bild *8^. wird der Strom durch den Druckknopf geschloffen, so tritt denn Fort-schellrvecker der zweite Stromkreis ein.

l)    Bild *85. In der Signalvorrichtung für Fabriken ist die Batterie in zwei Reihen parallel geschaltet, weil eine größere Strommenge erforderlich ist, damit, wenn man aus den Knopf I drückt, die

I L.

Wecker 2, 3, 4 ... zugleich ertönen, wird dagegen aus II, III, IV, ,,    —,    ■, V ... gedrückt, so läutet

(JjHJ    der Wecker *.

®    @ m) Bild 186. Ta-

_________IT_____ V bleau-Anlage. Beim

—-    Druck aus einen der

Z iLiLiLiLj Knöpfe fällt die zuge-11 I I *1    hörige Nummernscheibe,

welche beim Druck aus einen seitlich angebrach-

Ms

iHNH

Bild ](85. Signaleinrichtung für Fabriken.

T'

______•'

ffl

an

i¥M

Bild J[86. Tableau-Anlage.

ten Knopf in ihre Ruhestellung zurückkehrt.

den

n) Bild *87. Korrespondenz mit Morsetastern.. Mittels der Taster werden Glockensignale von bestimmter Dauer gegeben. Die kürzeren Signale entsprechen den Punkten der Morseschrift, die längeren Strichen.

60. Zwei durch Leitungen verbundene Tele-gvaxhen-Statio-nett* a) Stromlauf. k^Bild *88. Drückt man Ijhtn Station I den Knopf des Tasters nieder, so fließt der positive Strom durch den Taster,

die Leitung, zum anderen Kontakt des Tasters T₁, zum Schreiber oder Zeichenempfänger Mx und zur Erde. Nimmt man nun an, wie dies früher geschah, der positive Strom fließe von der Lrdplatte P₂ durch

JVC

ft

JB

Bild J(88* Zwei Telegraphenstationen.

-r>

die Erde zur Lrdplatte P, so steigt er von dieser auf zum Schreiber M und kehrt zurück zum negativen Pol der Batterie; er ist also in sich geschlossen und setzt die beiden Schreiber in Thätigkeit.

Findet eine Störung in der Leitung statt, so erkennt dies der gebende Telegraphist an der Untätigkeit seines Schreibers.

b) Sndmilt für Arbeits-ftrom ohne Relais. Bild \8y zeigt die Vorgänge im Lndamt

i IB

E j⁻¹

1------E------ !

brIT?

Bild X85>. (Enttarnt für Arbeitsstrom.

:\n

12_

LB

ÜB'

10

Bild \93. Lndamt mit Linienbatterie bei Ruhestrom, Vrtsbatterie und Relais.

(Station II) noch einmal. In den Linienstrom ist ein Multiplikator M eingeschaltet, dessen Nadel bei jedem Stromstoß ausschlägt. Der im Schlüssel S ankommende Linienstrom stießt um die Spulen des Empfängers A und stießt über E zu Ende.

c)    Endamt mit Arbeitsstrom und Uetais, Bild *90. A Schreiber, O Ortsbatterie, R Relais, LB Linienbatterie. Drückt man in I den Sender oder Taster S nieder, so nimmt der Strom mit Umgehung des Relais R den weg über 2, M, 3, 4, M', R', 7, S', 8 und E'. Der Strom umkreist also R' und der Relaisanker schließt die Orts-batterie O'.

d)    Endamt für Ruhestrom ohne Batterie und ohne Relais, Bild 19 v Der Linienstrom fließt durch den Multiplikator, die Mittelklemme des Schlüssels, dessen Dorderkon-takt um den Elektromagneten zur Erde; bei Stromunterbrechung reißt die Feder F den Hebel H nieder und der Schreib-

E [■ jj

-Mm

UH

stift macht Eindrücke auf den Papier-streifen.

Bild M. Lud amt für Telegraphieren mit Ruhestrom.

e) Endamt für Ruhestrom mit Linienbatterie, Bild 1(92. Alle Linienbatterien sind hintereinander geschaltet, wird der Strom durch den Schlüssel unterbrochen, so arbeitet wieder die Feder F.

IB

LB

Jt !

mm

OB

Bild X92. Lndamt für Ruhestrom mit Linienbatterie und ohne Relais.

f) Endamt für Ruhestrom mit Linienbatterie, Ortsbatterie und Relais, Bild *93. Der Linienstrom schließt das Relais über den Schlüssel und der Ortsstrom den Schreibapparat über das Relais. Bei Unterbrechung des Linienstromes LB wird auch der Ortsstrom OB unterbrochen und es arbeitet wieder die Feder.

61(. Trennamt mit Arbeitsstrom, zwei Schreibern, künstlichen widerständen, ohne Relais.

Bild t9^. Trennamt ist ein Zwischenamt, das mittels Umschaltern ein doppeltes Endamt wird.

a) Das Trennamt arbeitet, der Stöpsel des Umschalters in Loch 2. Der durch Lx ankommende Strom geht über 2, Multiplikator Mx zur Mittelschiene des Tasters T₁, durch die Windungen des Schreibers Alf den widerstand W1; die mittlere untere Schiene des Umschalters, Stöpsel 2, über \ zur Erde.

LJ*

^l₂

EA

LB

EMM

in

WJ

u|w₂

2, \

^ A1

jQ

Ö*

Dr

Bild Il9^. Trennamt mit Arbeitsstrom, 2 Schreibern.

Lr

l:

'>L2

r2r.

@B

© (®) ©

Q_X

iT

Bild *95. Zwischenamt mit Ruhestrom und Batterie.

In ähnlicher weise durchläuft der durch L₂ ankommende Strom den widerstand W₂.

wird der Taster gedrückt, so stießt der Strom über Klemme 5, den Tasterhebel, durch Mx, Klemme 2 in Leitung L₂ und geht dort zur Erde, wird T₂ gedrückt, so stießt der Strom aus LB über 6, T₂, M₂, Klemme 5 in Leitung L₂.

b) Das Amt ist Zwischenamt; Stöpsel in Loch \ oder 3.

Ist Loch \ gestöpselt, so fließt der Strom von L^ nach Ni, Tlf A₁, linke obere Schiene des Umschalters, Stöpsel in \, linke untere Schiene, T₂, M₂, L₂; A± spricht an.

Ist Loch 3 gestöpselt, so fließt der Strom von L, nach M1; Tlr rechte untere Schiene des Umschalters, Stöpsel 3, A₂, T₂, M₂, L₂; Aa spricht an.

62.

Zwischenamt mit Ruhestrom u. Batterie.

a) Ohne Relais. Bild t95. Der Rahmen des Blitzableiters B ist mit einer besonderen, die Erdleitung aufnehmenden Tischklemme versehen. Die linke Leitungsxlatte des Blitzableiters ist mit dem zweiten Leitungsweg verbunden.

Der Strom stießt von L₂ über Klemme 3, B, 5, LB, M,|T, A, die linke Leitungsxlatte des Blitzableiters, 2, Lv

Li

E,

LB OB

MM

1 2 3 4 5 61 7i

ri n ri n n n n

&

UH

'—. ©B

M G

S|„

Bild X96. Ruhestrom, Batterie, Relais.

b) Mit Relais. Bild \%. Die linke Leitungsplatte des Blitzableiters ist mit Li verbunden. Der Strom fließt von Li nach 2, der linksseitigen Leitungsplatte des Blitzableiters, nach R, Ruheschiene von T, M, % LB, 5, rechtseitigen Leitungsplatte des Blitzableiters, 3, L₂. Die Poldrähte der Ortsbatterie führen zu 6, R, A, 7.

63. Zwischenamt mit nvet Ruhestromleitungen, fwci Relais, ^wei Tastern, einem Schreiber,

Bild H97. Der Strom fließt von L₂ über den Blitzableiter Blz die Lmienbatterie LBX, Mlz Tlz Rlz Bx zu Lv

In derselben weise ist das Relais R₂ in den Stromkreis L₄, B2z LB.₂, Ha, Tg, R₂, B.₂, L₃ eingeschaltet.

l₄

e!

LBi OB

lb₂

WitiSI 6L7I8I8M11,

sMsl

©Bi

l u

;h| @

G <M <D

=T""1

Ri.fr

O*

’tJ

T±E

Bilö    2 Ruheströme, 2 Relais, 2 Taster, J Schreibapparat.

Die Ortsbatterie ist mit dem einen pol an die Kurbel des Umschalters U gelegt, während der andere Pol mit den Llektromagnet-umwindungen des Schreibers A verbunden ist. Dom anderen Ende dieser Umwindungen geht zu dem Ende jedes Relais eine Derbindung. Die Seitenschienen von U sind mit derjenigen Kontaktschraube der Relais in Derbindung gesetzt, gegen welche der Relaishebel anliegt, wenn kein Strom die Llektromagnetrollen durchläuft. Je nachdem die Kurbel des Umschalters U die eine oder andere Seitenschiene berührt, wird der Strom der Ortsbatterie in das eine oder andere Relais geschickt. Im Bilde ist Ra in L₃ L₄ eingeschaltet.

Bei Stromunterbrechung legt sich der Hebel von R₂ an den mit U

verbundenen Kontaft; hierdurch wird der Strom von OB um A geschlossen und die auf dem Relais R₂ ankommenden Zeichen von A wiedergegeben.

wird die Kurbel nach links gedreht, so wird R± mit U verbunden.

6^. Translation oder Übertragung mit Relais. Arbeitsstrom. Bild m. Ls soll von l, nach l.₂ ge.

r>₂

Li

i-f

=rLB

sprochen werden. Der von L± kommende Strom fließt durch a' h' k' des Relais ll nach den Windungen der Relais I, zur Erde und zurück zur Sendstation; Ejebel a h wird also an 1 angelegt und die Linienbatterie über m, 1, h, a nach L₂ so lange geschlossen, als der Strom von Lx her wirksam ist.

Bild ^8. Translation.

(Es soll von L₂ nach gesprochen werden. Der Strom geht von L₂ nach ahk, die Windungen des Relais II zur (Erde; Hebel a' h' legt sich an V, die Linienbatterie findet ihren Strom über m, 1', h', a' nach Lv

65.    Übertragung mit Relais, das Zrvischen-amt kann mitlesen. Arbeitsstrom. Bildes. Relais r

nr

,2

1l£

-f ?    .....r~~* t 4 Y.i

-i ijSlfi p

4-

wirkt auf den Scheiber S. und T₂ sind Relais mit Doppel» Kontakten. TB —^ Telegraphier- od. Ortsbatterie. Der von Bi nach L2 lausende Strom:

Li,    (^ / k, 3),

l⁺(2)

Bild ](99. Zwischenamt.

T₂ (2, (Elektro-. magnet, \), E Erde usw. InT2 erfolgt Ankeranzug und Kontakt gegen V; infolge davon Stromlauf der TB nach Lx in folgender Richtung : T B, 4-, R (V 2),T₂(5, 1', <*), L₂ usw.

66.    Übertragung mit Schreib axxarat. Arbeitsstrom. Bild 200. Der von L, kommende Strom fließt über den Taster T, den Schreiber nach L; die Zwischenstation kann also mitlesen.

h.

Bild 200. Übertragung mit Schreiber.

67. Übertragung mit doppeltem Stöxselum-schalter. sub 2o\. Beim Stop-

felumschalter bedeutet D direkt oder durch, U Uebertragung, S Stationsstellung. Beim Schreibhebel Slz welcher mit der kl-Schiene des Umschalters verbunden ist, steht die

Ja.

Apparat!

Apparat H

Ls

LZ

jdj

Hk

-in

mümJ

äs

=SH-J

Si

!©

0B2

TI

WM

Bild 201. Übertragung mit 5töpfelumfd?alter.

Klemme t durch eine Abreißfeder mit dem Schalthebel in fortwährender Verbindung; Kontakt k mit h.

gestellt:

Die Umschalter werden in allen drei Stellungen in gleicher weise

a)    Stöpsel auf D; direkt durchgehende Korrespondenz. Der non Lt kommende Strom fließt über Mlz D, Dt nach D (Apparat II), M₂, L₂.

b)    Stöpsel aus S; Stationsstellung. Beide Apparate bilden Endstationen zweier Linien. Der von kommende Strom fließt nach M,, S, Tlf hier über b, c, Rellz hier über 2, Elektromagnet, t 311 elz E; von hier zur links gelegenen Station zurück. Da vom Strome umkreist wird, erhält der Apparat I Schrift.

wird Tj niedergedrückt, so sendet TB ihren Strom nach T,. (a, b), S, Mj, Llz zur links gelegenen Station, umkreist dort das Relais und geht durch den Hinteren Kontakt des Schlüssels zur Erde; von hier zurück zur Uebertragungsstation nach TB.

Dasselbe findet statt für Apparat II und L₂*

c)    Stöpsel auf U; Uebertragungskorresxondenz oder Translation: a) Der von Lx kommende Strom fließt durck) über U 311 Slf hier über V Schreibhebel, k, h, ut zu Apparat II, hier zu R₂ (2, Elektromagnet, \), e₂ zur Erde E, um über die linksliegende Station zurückzukehren.

Auf der Uebertragungsstation wirkt also der von Lx kommende Strom auf R₂, dieses schließt OB₂ und dessen Strom bringt S₂ in Kontakt zwischen \ und 1 und so wird TB, das nach rechts arbeitet, geschlossen. Der Strom von TB cirkuliert somit durch 2 nach S₂, hier über 2, 1, Schreibhebel zu \, zur Bl-Schiene, M₂, L₂ und zur rechtsliegenden Station.

Der aus Lx kommende Strom geht also nur bis zur Uebertragungsstation und veranlaßt hier den Schluß von TB, welche nun ihren Strom nach rechts sendet.

ß) Der von L₂ kommende Strom wirkt in gleicher weise aus die linksseitige Station.

a4d

-mp.

LS f

w-

Sa d

Bild 202. Übertragung mit Ruhestrom.

68. Übertragung mit Ruhestrom; Stationen

itt Heilte. Bild 202. Jede Station besitzt einen Umschalter, welcher bei Ruhe in der Stellung df liegt. Der Strom der Batterie LB fließt

W2

jy.

wi

, also durch alle Posten. ^ y will ein Posten übertragen, so stellt er den Hebel seines Umschalters nach de; der Strom wird ihm dann geliefert durch den Anschlag a und die Linie durch den Anschlag b.

ml

w<k

w±

11

\w

Bild 203. Duplextelegraxhie, Brückenmethode.

69. Duxlex-

Telegraxhie,

oder gleichzeitige Beförderung zweier Depeschen durch denselben Leitungsdraht nach entgegengesetzten Richtungen.

a) Brückenmethode mit Alorse-S^stenr. Bild 205. Im Ruhezustand stellt der Weg N H 6 wx E und im Arbeitszustand N H 5 B E ben

rinverzweigten Leiter dar, der sich in N in die beiden Seiten NO und NM teilt; in den Brückendraht ist das Relais R eingeschaltet; die beiden übrigen Zweige sind die Luftleitung OL samt der entfernten Station und ber Strommeg MWE. Stromlauf im einseitigen Geber: 1 wird gedrückt, Hilfsbatterie b geschloffen, m magnetisiert, Anker a bei K angezogen, bei 5 Kontakt hergestellt; der Strom der Linienbatterie B teilt sich bei N, der eine Zweigstrom geht über OL, der andere in der eigenen Station zurück. In der Empfangsstation tritt bei O wieder Stromteilung ein, ebenso bei M und N, ein Teil fließt um das Relais R, welches also Zeichen bewirkt.

Slaiionl

SiakionK

sÄ UfHeihmg Ä“1

xö

ö*

Methode.

b) Differ entialnreth0de. Bild 204. Das Relais besitzt eine doppelte, völlig gleiche, aber entgegengesetzte Wickelung. Drückt man T, so teilt sich der vom Kupferpol der Batterie B ausgehende und über die 3 und 2 des Tasters T nach dem Knotenpunkt 4 gelangende Gesamtstrom in 2 gleiche Zweige, von welchen der eine das Windungssystem des Relais R, die Luftleitung und ein Windungssystem des Relais der Empfangsstation durchläuft und Über den Taster Bild 204. Duplertelegraphie, Differential; zur (Erbplatte gelangt.

Sprechen beide Stationen gleichzeitig, so ist die Luftleitung stromlos, es arbeiten die Windungssysteme im lokalen Stromkreis; man erhält im eignen Relais dieselbe Stromstärke, welche durch die Batterie der sprechenden Station im Relais der empfangenden erzeugt wird.

70. (jZuadruxlextelegraxhie. Bild 205. t, Strom-umkehrungstaster, der durch einen Elektromagnet, die Lokalbatterie e3 und den einfachen Taster Kx automatisch bewegt wird; er kehrt die Richtung des Linienstroms um, indem er die Pole der Batterie Er wechselt; durch eine entsprechende Einstellung der Kontaktfedern sts2 erfolgt die Stromumkehrung, ohne daß die Leitung unterbrochen wird. Der zweite Geber T₂ ist durch den Draht ba so mit Tx verbunden, daß, sobald K₂ bewegt wird, die zwei- bis dreifach stärkere Batterie E₂ die Batterie E₃ verstärkt. Relais R± ist polarisiert; es antwortet nur auf die Bewegungen von K₃ der gebenden Station und bewirkt das Ansprechen des Klopfers SH der in den Stromkreis der Lokalbatterie L, eingeschaltet ist; Relais R₂ ist nicht polarisiert; seine Abreißfeder wird nur durch den Strom von E₃ E₂ angezogen und folgt nur den Bewegungen von K₂T₂. Relais R^ sind nacheinander in den Brückendraht eingeschaltet, ein Zweig des ankommenden Stromes erzeugt in ihnen die beabsichtigten Zeichen; die Brücke muß daher stromfrer gemacht werden. Die Regulierungen werden durch die Widerstandsrollen B vorgenommen. — Um die Lücken zwischen den Magnetismen im Relais R₂ bei Stromumkehrung abzukürzen, ist in die Brücke der Widerstand X₃ eingeschaltet; X₁ liegt im Nebenschluß des Kondensators Q von beträchtlicher Kapacität; zwischen der unteren Belegung des Kondensators und der Brücke ist der Hilfselektromagnet r einge-

Linie

NE

"^Nre,

xl M

L_

__j

E,

E*

Bild 205. Vuadruplextelegraxhie.

schaltet, der tu demselben 5tun auf den Ljebel von wirkt, wie dieses selbst; hört nun ein Strom auf, so entladet sich Q durch die Windungen von r, und dieses zieht den Hebel so lange an, bis ein Strom von entgegengesetzter Richtung wirksam wird.

Arbeitet eine Station allein, so ergeben sich folgende Stromzustände:

.........b

Taster \ geschlossen und Taster 2 offen

„    \ und 2 geschlossen.

„    \    „ 2 offen ....

Schreibtelegraxhie. Bild 206. Der Geber g be-steht aus einer in sich geschloffenen Widerstandsspule SS, welcher an zwei gegenüberliegenden Stellen mittels Schleifkontaktes S Strom aus Elementen oder Akkumulatoren zugeführt wird; an drei um *20° versetzten Stellen wird dieser Strom abgenommen und durch Leitungen dem Empfänger zugeführt. Dieser besteht aus drei Hufeisenmagneten M, in deren magnetischen Felde sich ein Magnet mit Zeiger Z drehen kann. wird der Geber gedreht, so bildet er im Empfänger ein vollkommenes Drehfeld.

72. Induk-tofiutn.

Bild 207. Der Strom Ser Batterie E fließt von -f- nach P, \Ä Regulierschrau- \ be R, Kammer H, durch die dickdrahtigen Windungen AA über P' zurück zum Zink. Der

Kondensator C ist zwischen der Hammerfeder und der Schraube R eingeschaltet.

73. Selbstinduktion.

a) Bild 208. In den Stromkreis n der Rolle R mit vielen Windungen schaltet man in den Nebenschluß ein Galvanometer G und einen Widerstand W. Bei Stromschluß durch den Schlüssel S wird die Galvanometernadel abgelenkt. Die Nadel wird nun gesperrt und S geöffnet. Beim zweiten Stromschluß wird die Nadel noch weiter abgelenkt.

+! r

Bild 206. Schreibtelegraphie.

B,

r\ r\

-e-

M.

MN

A ls

il

1-

-=rV

Ls

Bild 207. Induktorium.

b) 3- Müller weist die Selbstinduktion mit dem Differentialgalvanometer DG nach, Bild 209. Rt ist ein widerstand mit Selbstinduktion (Rolle), R2 ein widerstand ohne Selbstinduktion, beide haben denselben Ohm-

I TL

Ri K₂:

->

Bild 208. Selbstinduktion.

Bild 209. Selbstinduktion.

«W^-1 MUS? -

2.0-3 3 S»*

^ g o s# m BsS^gg F

i^irf

llüt,

fS «

r$ J S

rt l® h

-05ö

—wvyv—

S|

3-?

11 ß?wi F#ifir

lllljiri! fg«Kr

sä». itsä,s, 1*2-1-;rf

8°Z =3 ll»r® =

»:s ?s«lr:;s liüSli

ils kr;;-:is. ;ii» =11

"³" %fI2*gs£nilpi

^WÜ3'³~* i-I f' =-*” ;'2?§-rt ^ u“t»f s-w

p.i“>>i:fu flirt

!*♦    5ti3,?³|S =ff>3" Ä"

||Bl"E fÜflf-£

“Mi* • rtllll

Morse

fiQ

%<§>

-i

-r*

Leydner Flasche treffen den Fritter. Kl ist der Klöppel oder Hammer, der den Fritter anschlägt; R ein Relais im Stromkreis des Fritters, das den Strom zum Klöppel schließt, der den Strom zum Morse einschaltet.

L-*3

c ßz=b

Fön

Bild 2*2.

Marconi Funkentelegraphie.

b)    In neuerer Zeit hat Marconi feine Schaltung, Bild 2\2, dadurch verbessert, daß er den Fritter unter Anwendung besonders gewickelter Transformatoren T vollständig von dem vertikalen Sendedraht S isoliert. Durch den Kondensator C wird die elektromotorische Kraft der Schwingungen vergrößert.

c)    Slaby- Arco. Bild 2\3 und 2^. Der Sendedraht S ist nicht isoliert, sondern mit der Erde verbunden. Statt einzelner Sende- und" Empfangsdrähte werden zur Verminderung der Selbstinduktion häufig flache oder cylindrische Drahtnetze verwendet.

d)    Geberanordnung für die Demonstration der Funkentelegraphie nach Tzudnowski Bild 2\5. Die beiden Polkugeln (aus Zink) der Funkenstrecke F' sind durcb die Drähte dj und d._> mit den äußeren Belegen zweier isoliert ausgestellter Leydner Flaschen L₁ und La verbunden, anderseits durch zwei andere Drähte d;5 und dk mit der

Sekundärspule eines Induktori-ums. L ist ein Luftdraht, das innere Belege von L₂ ist an Erde gelegt.

Leydner Flaschen: Höhe 26 cm, Höhe der Belegung 20 cm, äußerer

Weiler, Schaltungsbuch.

Bild 2\5. Geber.

Bild 2JV*. (Empfänger.

l₂

Bild 2*5. Funkentelegraphie nach Lzudnowski.

Bild 2*6. Geber Rubens.

Durchmesser \ \ cm, Glasdicke 3 mm, Polkugeln \ cm Durchmesser, Funkenstärke 2 bis so mm, Funkenlänge des Induktoriums ^ cm.

e) Im Geber (Radiator, Vibrator, Oscillator) oder Sender, Bild 2\6, von Rubens stehen in Erd- oder parafsinöl zwei kleine zugeschärfte Cylinder aus Zink oder Rupfer (ca. \ cm lang, 2 mm dick) auf federnden Messingdrähten einander nahe gegenüber. Die Polklemmen werden mit der Sekundärspule eines Induktoriums verbunden.

40 cm

jo

60 C1U

Bild 2\7. Empfänger.

Bild 2^8. Telephone.

Ti

JET

i>

T,

WL

sOOOOÖvöö"

jk

T₂

rlllF

f) ZUM Nachweis der Resonanz eignet sich der Empfänger (Resonator), Bild 2\7, an dem auf einer Glastasel in abnehmender Länge Stanniolstreifen in etwa \ cm Entfernung von einander ausgekittet sind; ein schmaler Längsschnitt halbiert alle Streifen. Dem Sender gegenüber gehalten, springen bei irgend einen: Streifenxaar Funken über. Das bequemste Mittel zumNach-weis der elektrischen Wellen bietet aber der Fritter, da er sowohl bei langen als kurzen Wellen verwendbar ist.

76. Telephone.

Bild 2*8. Ihre Polklemmen werden durch Leitungsdrähte verbunden.

Bild 2X9- Telephon und Weckerstation.

77. Telephon n. Weckerstation.

chwei Batterien. Bild 219. Tx ist das Sprechtelephon, To das am

Hebel H hängende Hörtelexhon. Drückt man auf die Feder F bis zum Kontakt m, so stießt der Strom der Batterie von c über m, r, L zur Zweiten Station über n, H, v, p, b, q, h, d zur Erde; der Wecker ertönt. Oie Hörtelephone werden nun abgenommen. Die durch Sprechen in Tl erzeugten Ströme fließen über g, f, e, w, H, n, F, r, L.

---

Linien

Bild 220. Telephon und Meckerstation.

J>'®

e’6—\

JF

T'

JT

“78. Telephon- und Weckerstationen. Line Bat-tone. Bild 220. Drückt man auf den Drücker D in Station I, so^fließt der Strom der Batterie B vom Kupfer über D, L', K', e', A', L" zur,Zelle.

7⁽). Telephon und Mikrophon. Bild 22{. Beide werden so in eine Batterie eingeschaltet, daß der Strom beide in Reihe durchfließt.

80. Telephon-, Mikrophon- u. Weckerstation.

Bild 222. Ein ankommender Strom geht über Klemme 2 zum Hebel H, Feder Flz Drücker D, Ruhekontakt R, Weder W, Klemme 3.

Das Telephon wird abgeho-

□2 pi-04

JrX

ir?

il

\S

T Vf

jj

010

Bild 22\. Telephon u. Mikrophon.

Bild 222. Telephon, Mikrophon u. Weckerstation.

den; der Strom fließt von Klemme 2 über H, F.,, T, M, Klemme Z, K, Klemme 4, 5 nach der andern Station.

8V Telephon-- Mikrophon- und Weckerstation.

Bild 223. Der Wecker ist in einem andern Vrt als in der Station. Lauf eines ankommenden Weckerstromes: 2, H, F,, R, 3, W, 5, Lj zur andern Station zurück. Strom beim Sprechen: 2, H, F.₂, T, M, *, Batterie, 6, 5 zur andern Station zurück.

"ft!

A

aH

Bild 223. Wandstation.

Bild 22$. Wandstation.

82. Telephon-, Mikrophon-Weckerstation mit 3nbuftioitsroIle J und Batterieanruf. Bild 224.

Der Hebelumschalter H besteht aus zwei von einander isolierten Teilen. Lin durch Lr ankommender Weckerstrom fließt nach a, c, den Drücker D, W und kehrt zurück durch L.

Um einen Strom in die Linie zu senden, druckt man aus D.

Das Telephon wird ausgehängt: der Strom der Mikrophonbatterie Bj fließt nach e, d, den dicken Draht der Induktionsrolle, M, zurück zu Bt; der in den dünnen Windungen der Rolle induzierte Strom kreist durch die Telephone, nach b, a, Llf L. Der Strom zum Wecker ist unterbrochen.

85. Telephon-, Mikroxhoustation mit 3nduk-tiousrolle und besonderem Wecker. Bild 225. Der

Wecker ist an besondere Klemmen Wj und w.₂ geschaltet; soll er ertönen, wird wx mit Klemme * verbunden, wird das Telephon abgehängt, so fließt der Batteriestrom von — nach 2, H, F₂, dicken Draht der Induktionsrolle I, M, 3 nach +; der induzierte Strom im dünnen Draht nach F₂, H, 2, Lj und anderseits durch T, R, *, L zur andern Station.

0'

LH

0-

fip

k r

•f

JLW

3 2 1

Bi d 225* Wandstation mit Induktionsrolle.

8^. Telephon-, Mikrophon- und Weckerstation; Indnktionsrolle, Batterieanruf; Anruf auch bei nicht

abgehobenem Telephon. Bild 226. Ankommender Weckerstrom: L, Klemme D, W, a, H, 2, Lx zur andern Station. Abgehender Weckerstrom : L, V D, e, % Z, K, w, 2, Lv Telephon-Strom (Telephon abgehoben) : S, D, V L.. .

Lj, 2, H, b, T, Sj.

Für den Fernbetrieb schaltet man einen Blitzableiter B zwischen die Teitun-gen der Klemmen \ und 2 ein.

85. Wandstation Blitzableiter und Relais.

Bild 227. Ankommender Strom: L, \,

Blitzableiter B, D, f,

Relais R, a, H, 2,

Erde; das Relais

wird angezogell und Bild 226. Wandstation; Anruf bei nicht gehobenem Telephon.

mit

T Zig

~Lp

V-p-

gr

□ OO

TT

iQ 2H 3

schließt beit Strom über R, W, 5, r, Element 3 bis \, w, Klemme 2, A, R.

1)

Z>

(H

iMM

86. Station mit Indnktor-tinruf. Bild 228. 3m Ruhezustand ist die Ankerspule durch die Feder f, die sich an die isolierte Verlängerung der Achse anlehnt, kurzgeschlossen über Klemme 3 und die Masse des Induktors; der ankommende Strom fließt deshalb von L nach b, c, W, 2, Feder F, Metallscheibe D, Induktormasse, 3, d, a, Lj.

Äs

Bild 227. wandstation.

nicht eingeschlossen.

Wird die Kurbel gedreht, so lehnt sich F an E an und nicht mehr an D, der er-- zeugte Strom fließt sonach durch das ifo^ klierte Ende e, f, F, E, L und ander-Y seits nach d, a, Lv Der Lokalwecker ist in diesen Stromkreis

,a »

jTf

87. Wandstation mit Jnduktoranrus für ksans-und Fernbetrieb. Bild 229.

Abgehender Weckerstrom: L, obere Blitzplatte B, m, W, n, Ankerwindun gen des Induktors, Feder F, d, a, H, h, untere Blitzplatte nad) E. Da die Ankerwindungen eingeschaltet sind, dürfen sie nur geringen widerstand besitzen.

Bild 228. Induktoranruf.

Für Hausbetrieb fällt der Blitz, ableiter weg und h und m werden direkt an E und L angeschlossen.

r:

4-

liw-

Its

ly

US

«TS

Fl

Ho

\T

•STlÄ,

rn ! i

bN

Bild 229. Wandstation mit Induktoranruf.

88. Wandstation für Fernbetrieb; Wecker beim Anruf ausgeschaltet. Bild 230. Die Federn F, f, Ij sind isoliert ausgeschraubt; fl beträgt am Ende jederseits ein Platin-xlättchen und drückt gegen die Achse des Triebrades. Geht diese während der Drehung der Kurbel zurück, so lehnt sich ^ an f und der abgehende Weckerstrom fließt von L über B, den Körper des Induktors, dessen Wicklung, f, f,, d, a, H, E; der Strom geht nicht über W.

Im Zustand der Ruhe lehnt sich tL wieder an F, W ist also eingeschaltet und der ankommende Weckerstrom geht von L über B, W, F, f1; a, H, E; der Strom fließt nicht durch den Induktor.

3 Fr 89. CinicntDätjler, Bild 23sind eine besondere Art von Umschaltern; mit ihrer Hilfe ist es möglich, eine größere Anzahl von Fernsprechämtern beliebig untereinander zu verbinden. (5. Umschalter,

«Wh

f\

ab*

hs

fjl

ili

SS

Bild 230. Wecker beim Anruf ansgeschaltet.

Polwender, Generalumschalter.) Sie können sowohl bei Anlagen [mit Batterieanruf, als auch beim Betrieb mit Magnetinduktoren Verwendung finden. Bei Verwendung einer gemeinsamen Anrufbatterie müssen zwei Drähte mehr, als Stationen vorhanden sein, an allett Sprechstellen vorbeigeführt und dort abgezweigt werden, während bei Induktorbetrieb außer Sen Liniendrähten nur noch eine allgemeine Rückleitung erforderlich ist. Jeder Linienwähler der einzelnen Sprechstellen besitzt so viele Stöpsellöcher, als anzurufende Stellen vorhanden find.

90. LinienrvLhler-Schaltung.^"Linseiiige7A„läge

ohne Induktionsrolle. Bild 232. Die Station A kann mit den Seiten-

ff

Bild 23 l. Linienwähler.

© Ol

Ol

]02 _

03

G.,

Bild^232. Einseitige Anlage^ohne Induktionsrolle.

stationen verkehren, die Seitenstationen untereinander jedoch nicht. Der Stöpsel muß in der Ruhestellung stets im ersten Loch stecken, da sonst A von den übrigen Stationen nicht angerufen werden kann, wird der Stöpsel in Loch \ gesteckt, so kann mit Station I korrespondiert werden, in Loch 2 mit II, in Loch 3 mit III.

«SS

tv

ri Crs

5$Üh

Sh

Sh

Bild 233. Linienwählerschaltung.

91. Linienwähler- Schaltung. Allgeineiner ve»-

kehr mit drei Ruf. und Sprechbatterien. Bild'233. verbindet Station I seinen Stöpsel mit Schiene 3, so sind ^Station I und III verbunden; verbindet I aber mit Schiene 2, so sind I und II verbunden. Soll aber I mit UI verbunden sein, so muß II seinen Stöpsel herausgezogen haben.

92> Gnrnibusleitung mit Arbeitsstrom. Bild 234. In der Omnibusleitung werden die Stationen hintereinander geschaltet; jede Station hat ihr Rufzeichen (Weckersignale). Der ankommende Weckerstrom fließt von Lx zur rechten oberen Llitzplatte, H, a, W, D, L.

Bei abgehobenem Telephon geht der Sprechstrom von nach B, H, b, S, Sj, T, Tt,

D, L. Die Weckerbatterie wird bei L und B eingeschaltet. Der abgehende weckerslrom nimmt seinen weg von B über das gedrückte D nach Lx zu sämtlichen Stationen, zurück zu L1 und dem andern Batteriepol.

95. (ömnibuslet-

tUNg mit Induktor. Bild 235. Der Wecker der eigenen Station ist beim Anruf ausge-

\E

cm-

'S

FjJi

\M

*Z

f/⁷

NH

Bild 235. (Dmnibusleitung mit Induktor.

' Bild 2-^. ©mnibuslcitung.

schaltet, die Induktoren im Ruhezustand kurzgeschlossen. will man mehrere Stationen hintereinander verbinden, so verbindet man mit E und führt von E einen Draht zur Erde; L.₂ verbindet man mit L, der nächsten Station; bei der letzten Station verbindet man L₂ mit E und führt von E einen Draht zur Erde.

Ein ankommender Weckerstrom geht von Lx über B, H, a, flf W nach der rechten obern Blitzplatte zu L₂.

9^> üentvaUltttf djaltCV, Ttlappenschrank mit Batterie-anruf. Bild 256. Zwischen Klemmen Z und K wird die Batterie (2 (Elemente) zum Wecker, und zwischen WW der Wecker eingeschaltet.

(Ein in 4 ankommender Strom umfließt den Magneten M, dieser zieht seinen Anker a an, dadurch fällt die Klappe K₄ auf den Anschlag w und schaltet den Batteriestrom und den Wecker ein.

Ls geht der Strom vom Zinkpol nach Z, K₄, w, W, Wecker,

K und zum Kohlepol od. Batterie.

Steckt man in die Stöpsellöcher und m₃ je einen Stöpsel, die unter sich mit Leitungsschnur verbunden find, so geht ein in Klemme \ eintretender Strom von \ um M zur Klinke k₄ über den Stöpsel durch die Verbindungsschnur zum zweiten Stöpsel, zur Klinke k₄, um um M zur Klemme 3.

Jfil l 2 3 4 Z KWW

OG

'M'+l

■M

I^J^o IjTOsJy>

' Bild 236. Lentralumschalter, Batterieauruf.

95. dentralumfcbaltcx* mit Induktoranruf. Bild 257. von der Klemme T hängt ein Stöpsel herunter. Ruft Station 2 an,

AI Ml

so steckt die Centralstation diesen Stöpsel in das Stöpselloch der Fallscheibe 2 und fragt, was Station 2 will, will sie mit 6 fprechen, so zieht die Centrale den eigenen _

Stöpsel heraus und verbindet 2 mit 6 durch den Doppel* ftöpfel, wobei dieFall-fcheiben hoch stehen müssen. Das Schlußzeichen wird gegeben durch Fallen einer    ~

der Klappen auf der Centrale oder durch    „

den Wecker. Die    ^

Doppelstöpsel werden hierauf entfernt und die gefallene Klappe hoch gehoben.

MM

23

VW

12 3 7Ts 6 7 8

Bild 237. Lentralumschalter mit )nduktoranruf.

96. Lentralumschalter mit Seitenstation und Bat-terieanruf. Bild 238. Die verbinSungen sind dieselben wie in der vorhergehenden Bilde. Da aber bei geringer Alappenzahl (bis zn 8 Stück) in den meisten Fällen sich der Uebelstand geltend machte, daß

s ‘ill

S-

⁸ sr£r 8

tfs.

-g'jyg* G 2

ÜV⁸

3f§

3 a %

•§ 2.2 2.

S’S'H'

3-'3 3

|Is

's*

s s *

£ G:

Ipl

#11

w •"* —-

s |s

t>3

Bi

Bi

Bi

Mt

Eöi

1mr

r<

bü

fcs

A Centralumschalter. B Centralstation, C Seitenstation, D Ausschalter, F Platlen-hlitzahleitcr, G Batterie für den Wecker des Centralumschalters, II Mikrophon-Batterie," J Mikrophon-Batterie, K Batterie für den Anruf, L Batterie Anläuten.

Bild 238. Lentralumschalter mit Seitenstation und Batterieanruf.

legen, wodurch Störungen vorgebeugt wird. Bei großen Entfernungen stellt man zur Vermeidung der Kosten der zweiten Leitung für jede Klappe eine besondere Erdverbindung her.

97.    Anschluß einer Station an einen dentval-

nmfd?alter mittels Linienwähler und Separatleitung. Bild 239. Der Linienwähler erhält ein besonderes Stöpselloch zum Anschluß des Lentralumschalters mit Klinkenseder, an welche ein Schalmeiwecker angeschlossen ist. Beim Ertönen dieses Weckers ist die Klinke zu stöpseln.

98.    Anschluss einer Station an einen dcntral-

urnschalter und eine weitere Stelle mittels Linienwähler und zwei Separatleitungen. Bild 240. Der Linienwähler erhält zwei Stöpsel-locher mit Klinkenfedern und besondere Wecker von verschiedenem Klange.

99.    Wechselstrom in sivei hintereinandergeschalteten Ankersxulen. Bild 2<u. Der Anfang der einen Spule A ist mit dem Ansang der anderen Spule B verbunden, während

Bild 239.

Bild 2^0.

Anschluß mittels Ltnienwähler an Lentraluinschalter.

die Enden zu zwei auf der Achse O neben einander befindlichen Schleifringen f, und f₂ geführt sind.

fl /

it

HOO. wechsel-ftvom aus vier polen u. vier hintereinander geschalteten Ankersxnlen.

Bild 2^. Wechselstrom in 2 Ankerspulen.

He

±o

SO

W-

-L

-c

7=4

rzi.

50

Bild 242. Die Spulen sind alle in gleichem Sinne gewickelt, d. h. es sind verbunden Ende e, mit e.₂,

Anfang ar mit a₂, ferner e₃ mit e₄, während a, und a₄ zu den Schleifringen geführt sind.

ai

■>

27

«-4£

6'

Bild 2^2. wechselstroiu in 4? Ankerspulen.

HOH. Wechselstrom und Ring, a) Die induzierten Spulen können auf Menge ober auf Spannung geschaltet werben. Bei Schaltung auf Menge werben nur bie Spulen uerbunben, Jbte immer btefelbe elektromotorische Kraft in bemfelben Augenblick barstellen. (Es ist so möglich, mehrere Stromkreise zu btlben, von benen jeber zu zwei auf ber Welle befestigten Schleifringen geführt wirb.

b) Bei Zweipolmafchinen schaltet man auf Menge nach Bilb 24:3, inbem man zwei entgegengesetzte Spulen mit zwei Schleifringen verbinbet.

RS

Wechselstrom und Ring.

Bild 244-

Bild 243.

c) Bei Zweipolmafchinen schaltet man auf Spannung nach Bilb 24:4:, inbem man zwei benachbarte Spulen zu ben Schleifringen führt.

d) In der wechselstronrnraschine (Bramme, Bild 245, ist der Ring fest und der Erregermagnet rotiert innerhalb desselben. Diesem Erregermagnet wird der Gleichstrom durch zwei Schleifringe zugeführt. Die Spulen des Erregermagneten sind so verbunden, daß sie abwechselnde Pole erzeugen. Die Spulen des Rings werden auf Menge oder Spannungen oder auf beide Arten verbunden.

wrot

fij

z;

Bild 2^6. Wechselstrom und Trommel.

Bild 2^5. Wechselstrommaschine.

1(02. Wechselstrom Und Trommel, a) Die Trommel ist aus dem Doxpel-'b-Anker hervorgegangen. Die in ab und cd, Bild 2<\6, erzeugten elektromotorischen Kräfte werden sich immer addieren. Der Strom wird auch hier von Schleifringen abgenommen.

b) 3Tl den Vielpolmaschinen kann man zwei wicklungsarten anwenden, die Wellen- oder Serienwicklung und die Schleifen- oder Parallelwicklung. Beide Arten sind in Bildern 237 und 238 für eine achtpolige Wechselstrommaschine dargestellt.

2i

20j

19/

1t

11

16'

22

23,

24

²i

'4

18

21

>■?

\8

TO

22 ü

Bild 248. Schleifenwicklung.

T2

74

Bild 2H7. Wellenwicklung.

Für Spannung sind diejenigen Leiter unter sich zu verbinden, welche in demselben Angenblick der Sitz gleichgerichteter elektromotorischer Kräfte sind. Aus Menge sind zu diejenigen Spulen zu schalten, deren elektromotorische Kraft gleich und in allen Lagen des Ankers entgegen* gesetzt sind.

c) Sefyr häufig verlegt man bei Wechselstrommaschinen mit Trommelanker die Leiter in Bohrungen oder Nuten des Ankers, Bild 249 und 250. Die Bewicklung geschieht dann ans der Innenseite eines Ankers von großem Durchmesser, innerhalb dessen der Lrregermagnet rotiert.

($}

-%■

's*

Bild 249. • Linphasenstrom, Crommelroirflung. Bild 250.

1(05. Wechselstrom-Maschine mit polanfcv.

Bild 251. und 252 stellen vierpolige Wechselstrommaschinen mit fest-stehenden Ankerpolen und bewegten Magneten schematisch dar. Die Wicklung des Magneten ist wieder so geschaltet, daß immer ungleich-

IW/I

//

'ft"

Jft

CV

+K

~rr^iTv

+v -fc

SEE

1k\

x„y

/\

X7

's

--Hrd±1":

Tx

/    7/—

/V

/N

v__

±Ä*

Bild 252. polanFer.

namige Pole auf einander folgen. Die Wicklung des Ankers liegt entweder auf den radialen Vorsprüngen oder auf dem kreisförmigen Teil des Ankers und dieser hat dann Ähnlichkeit mit einem Gramme-Ring, nur find die Abteilungen abwechselnd rechts und links gewickelt.

not. Der Scheibenanker besteht ans Spulen, die zwi-fchen zwei Reihen Magnetpolen rotieren. Er kann auf Spannung, Bild 253,oder auf Menge,

Bild 254, geschaltet werden. Die Magnetpole besitzen entweder abwechselnd Nord- und Südmagnetismus oder auf einer Seitenreihe Nord- und auf der anderen Südmagnetismus. Bild 255. Scheibenanker,

Spannung.

m){

s(,

N\

Bild 25t;. Scheibenanker, Menge.

Die Wicklung der induzierten Spulen ist entweder Wellen- oder Schleifenwicklung.

*05. Verbindung der wechselstrsnrnraschinen.

a) Verbindung auf Spannung, ist nur bei direkter Kupplung möglich.

b) Zur Parallelschaltung wird verlangt: gleiche Polwechselzahl, gleiche Strom- und Spannungskurven, gleiche Polzahl der Maschinen.

Man läßt die einzuschaltende Maschine auf einen Belastungswiderstand arbeiten, macht die Tourenzahl möglichst gleich und beobachtet den Phasenindikator.

a) Bild 255. von den beiden Transformatoren T\ T₂ steht die primäre Wicklung des einen mit der bereits eingeschalteten und die des andern mit der neu einzuschaltenden Maschine in Verbindung; sie reduzieren die Spannung aus die Konsumsxannung. Durch den Umschalter U werden die Sekundärwicklungen einzeln oder in Reihe geschaltet und mit zwei Glühlampen L L verbunden werden, welche durch ihr Glühen den gegenseitigen Gang der Maschinen erkennen lassen. Sind die Sekundärwicklungen gegeneinander geschaltet, so zeigt sich Phasengleichheit durch Erlöschen der Lampen; in diesem Augenblick werden die Maschinen

eingeschaltet.

J|

T ImMT

cJsmik_

3h

zi

Bild 256. Parallelschaltung.

Bild 255. Parallelschaltung, Phasenindikator.

ß) Bild 256. Der Transformator T hat drei Wicklungen; die eine ist mit der Maschine im Dienst verbunden, die andere mit der einzuschaltenden Maschine und die dritte mit einer Glühlampe. Die beiden ersten Kreise sind so angeordnet, daß die erzeugten magnetischen Kraftströme sich verstärken oder schwächen, verstärken sich die Kraftströme, so ist Synchronismus vorhanden. Die Lampe glüht lebhaft.

y) Bild 257. Maschine sei im Betrieb; man verbindet beide Maschinen durch einen Draht d und durch einen großen widerstand R mit einem Galvanoskop W. Ist die Selbstinduktion des Widerstandes R und des Galvanometers G gegen die der Maschinen

171

■4

M±

(t

Tmnrmr

<2>

Zu vernachlässigen, so ist Phasengleichheit vorhanden, wenn die Nadel des Galvanometers durch ein Maximum geht.

t06. Verteilungs - Tafel für Wechselströme.

Rr

im

XX

f)T

Lampen

.f"'

lli Se |T~

I pvvw" *    r—>AAAI '

Bild 258. verteilungstafel für Wechselströme. Bild 258. In der verteilungstafel für hochgespannte Ströme mit Zweileitern sind Sr die Schienen für die Belas-tungsrheostaten, Rr, Sv die verteilungsschienen, WW die parallel geschalteten Wechselstrommaschinen, MM die Erregermaschinen, mit den Erregerschienen Sc nnd den Erreger-rheostaten Rm, L 1 Phasenindikator-Transformatoren mit den Phasenlampen. Line der Speiseleitungen Ls ist von den Schienen der Belas-tungsrheostaten abgezweigt, was gestattet, die verteilungsschienen zur Reinigung zu isolieren.

ii ct

r

H x- — !

|3

Wechselstrom-Bogenlampe. Bild 259. Sie ist eine Nebenschlußlampe mit konstantem Brennpunkt; aa' Lrregerspule, bb Kerne, h magnetischer Rückschluß; cc zwei in sich geschlossene massive Lisenringe, mit dem Winkelhebel d in einem Stück gegossen; k Gewichte zur Regulierung der Stellung von c; e Drehpunkt; durch die Zugstange f wird das um i drehbare Laufwerk bewegt,

Bild 259. Wechselstrom-Bogenlampe.

-5

b tf rMtiiSi li!l' Et® Slips !I8

8g II

SS • g=E^

«ns'älCgs.S.gjP.t-

ff Kllfirl-! y il Hitis:h IPf

Spp;$5ä-alS|;

-3»ö * Ul£    ? 8

|o|t>sFlä-2 {?a £

e 5\« rs gr' y-?*    2 3- §

l-p1 Sr»si|“ ³«>o''i'<g »8 «§

« MH iir^n «

il«i lillr 1

HL

LZ

Z§

-L

s:|

"5

•0*

fei X

Bild 260. Zweiphasenströme. Scheibenanker.

Ls ist verbunden Ende ex mit Anfang a₂ und Anfang mit Ende c2 je zweier gegenüberliegender Spulen, während die freien Enden alf e₂, cx und b₂ zu vier von einander isolierten Schleifringen geführt sind,

aus welchen Federn schleifen. Der im Spulenpaar entstehende Wechsel-ström wird durch die Federn n und 22 nach außen geleitet, während die Federn 33 und 44 zur Ableitung des im Spulenpaar IIII' erregten Wechselstromes dienen.

Beide Ströme sind um 90⁰ in der Phase verschoben.

b) Die Tromnrelwicklung für Zweiphasenstrom, Bild 26 ist aus der für Linphasenstrom dadurch abgeleitet, daß die Wicklung immer ein Loch überspringt, z. B. die Wicklung 2 von einem Pol zum andern reicht.

_ c) 3m Polankev für Zweiphasenstro n, Bild 262, stehen je zwei Ankerzähne mit zusammenhängender Wicklung ungleichnamigen Polen gegenüber.

Bild 26\. Zweiphasenstrom, Trommelwicklung.

NO. Zweiphasenstrom unb Motor;

Ringwickelung.

Bild 263.

i$=u

:'R

Der Gramme-Ring ist mit vier Spulen bewickelt, von welchen je zwei gegen- —-----1

Bild 262. Zweiphasenstrom, Polanker.

überliegende hinter- ⁷

\T

SM

JJ

mm

j'

->

Bild 265. Zweiphasen-Dynamo und Motor.

Der Motor B besitzt gleichfalls zwei rechtwinklig zu einander stehende

einarrder geschaltet sind. Innerhalb des Ringes rotiert ein kräftiger Magnet.

Spulenpaare. In denselben ist ein Kurzschluß anker eingesetzt. Er ist ein aus Blechscheiben zusammengesetzter Ring, dessen Umfang eine Anzahl Kupferstäbe enthält, die an ihren Enden beiderseits in Messing-oder Kupferscheiben eingelötet und so miteinander verbunden sind. (Nr. (20.)

XXX« Zweiphasenstrom, mit vier und drei Leitungen. a) Man schaltet die Lampen nur in die eine Phase, dann hat man es einfach mit einphasigem Wechselstrom zu thun.

ff

-m-

d’

ff'

I'

Bf

A’

Bild 264. Zweiphasenstrom mit 3 Leitungen.

b)    Man schaltet die Hälfte aller Lampen in den Stromkreis der einen Phase, die andere spätste in den Stromkreis der anderen Phase.

c)    Man vereinigt die Rückleitungen der beiden Phasen, Bild 264, zu einer Leitung von entsprechendem (Querschnitt und schaltet in jede Phase die Hälfte aller Lampen. In Bild 264 sollen IV die Spulen der einen Phase, IIIP die Spulen der anderen Phase vorstellen, von Klemme A geht die Fernleitung aus, während BB' zur Rückleitung dient. Die andere Fernleitung geht von C aus und die Rückleitung DD' ist mit BB' vereinigt.

XX2. Dreixhasenstron,. a) wie Zweiphasenströme mit zwei einfachen verkuppelten Wechselstrommaschinen, deren bewegliche Teile um eine halbe Periode verschoben sind, erzeugt werden können, so Dreiphasenströme mit drei solcher Maschinen, deren bewegliche Teile um einen Winkel verschoben sind, die einer Drittelperiode entsprechen.

b) Troininelrvickluug. Bild 255. Die Nuten sind alle bewickelt. Die Nuten v 3, 5 und 4, 6, 8 stehen ab je um J des Winkels, den die Mittellinie eines Pols in einer Periode durchläuft, darum verbindet man die Spulen a,

Bild 265. Dreiphasenströme, Trommel- ^    ‘    ’ C ' ^    * ‘

Wicklung.    drei Stromkreise, deren Strome um

Der Einfachheit halber verwendet man aber stets einen Anker mit drei Wicklungen.

N/

'jTB c

\20° gegeneinander verschoben find. Bild 266 stellt einen Anker für Dreiphasenströme mit Wellenwicklung dar.

c)    Der Polanker, Bild 267, für Dreixhasenstrom, hat dreimal so viel Zähne als induzierende Pole vorhanden sind. Auch hier sind drei von einander unabhängige Stromkreise vorhanden.

d)    Ringwicklung. Der Ring besitzt drei Spulen, von denen jede um einen Winkel von \20° von der andern entfernt ist.

1*1 lil |*1

Da die Summe der Momentanwerte der drei Phasen jeder Drei« pbasenstrommaschine in jedem Augenblick Null ist, so lassen sich drei Rückleilungen ersparen. Man verbindet die drei Enden der Spulen der Maschine.

Bild 267. Dreiphasenströme, polmtfer.

i.

2.1

JVr

Dreiphasenströme.

Bild 266. Wellenwicklung.

Bild 268. Sternschaltung.

US. Verbindung der drei Leitungen, a) Stern-

scbaltung. Bild 26s. Die Sternschaltung hat ihren Namen von der schematischen Darstellung, in welcher sie gewöhnlich gezeichnet wird. Die drei Enden der Spulen werden zu einem gemeinsamen Punkt geführt. Der in allen drei Zweigen geleistete Effekt wird durch 3 Wattmeter gemessen, Bild 269.

Die Effekte dieser 3 Wattmeter addieren sich. A, B,

C sind die Klemmen der Sternschaltung, O der gemeinsame Verbindungspunkt der Enden und

WWv

'!

'B

0.

c,

J.

V,

I, II, III die drei Wattmeter mit ihren Spulen.

Der Mittelwert des Effekts in den drei Zweigen kann nach Bild 270 mit zwei Wattmetern bestimmt werden. Bestehen die Zweige aO, bO, cO aus Jn-duktionswiderständen, z. B. den Spulen eines Motors, so ist der Maximalwert von J gegen den Maximalwert der Spannung aO um einen Winkel verschoben, der kleiner ist als 90°, somit kann der Fall eintreten, daß die An-

Bild 270. Sternschaltung. 2 Wattmeter.

gaben der Wattmeter zu subtrahieren sind."

b) Dreiecksscbaltung. Bild 27 \ und 272. Die drei Leitungen I, II und III, welche von den Klemmen des Stromerzeugers kommen, führen zu den drei Klemmen A, B und C, zwischen welche die Lampen oder die Spulen des Motors geschaltet werden.

Der Mittelwert aus den Effekten der Momentanwerte ist der gesuchte Effekt, welcher sich nach Bild 272 mit drei watt-^ metern bestimmen läßt. Der Punkt O, in ¹ welchem sich die drei Nebenschlußspulen vereinigen, ist zur Erde abgeleitet, damit unter A, B und C absolute Werte der Spannungen verstanden werden können.

Auch mit zwei Wattmetern läßt sich der Mittelwert bestimmen.

Im

6,

l₃h

Es

Bild 27V Dreiecksschaltung.

4

W-e

;d,

'c

V.

XU. Anker mit Ringwicklung nnb Sternschaltung* Bild 273. Zur Beleuchtung sind bei mehrphasigen Strömen Periodenzahlen von HO und mehr zu erzielen. Da die Tourenzahl nicht übermäßig gesteigert werden kann, so ist die Polzahl zu vermehren. Die Ankerwindungen können auf den Vorsprüngen liegen oder auf dem Ringeisen. Die Sternschaltung erfordert für die gleiche Alem-menspannung weniger Windungen, als die Dreiecksschaltung.

a3

ECO

*2

XCL

Da die radialen Vorsprünge nur den Zweck haben, den magnetischen widerstand zu verringern, so kann man ihre radiale Länge wesentlich verkleinern, und man erhält dann nur noch Nuten und Zähne.

♦ff

\\5. Die Wechselstrom-Motoren lassen zwei Bauarten zu. Die eine ist mit der Bauart der wechselftromerzeuger identisch und erfordert zur magnetischen Erregung entweder Gleichstrom oder Stromwender am Aufstellungsorte. Die Umdrehungszahl solcher Motoren steht in einem bestimmten Verhältnis zur Anzahl der Polwechsel des zugeführten Wechselstromes. Solche Motoren sind daher synchron (gleichzeitig) und dürfen beim Betriebe nicht außer Tritt kommen.

Bild 273. Zwölfpolanker.

Bei der zweiten Bauart wird der Wechselstrom nur dem feststehenden Feldmagneten, dem Ständer, zugeführt; der Anker dagegen erhält keine Stromzuführung, sondern wirkt durch Induktion, wie ein Transformator; sie sind asynchron oder Induktionsmotoren.

ff6. Synchron-Motoren. a) Die Wechselstromdynamo und der Wechselstrommotor Zy-pernowski mit Polankern erhalten den Erregerstrom dadurch, daß ein Teil des Stromes durch einen Gleichrichter in Gleicht ström umgewandelt, Bild 27H.

Dieser abgeleitete Strom kann auch durch einen Transformator auf eine geringere Spannung umgewandelt werden.

b) In dem Synchronmotor,

Bild 27H. Synchronmotor.

Bild 275, besitzt der Feldmagnet Polstücke, die gegen den Anker hin sich sehr verbreitern und sich nahe kommen. Die Ankerwin-

b ah! (a

jiruyi^yi^ yyyijTi||yT^n^ ^—r

Anker

hungert sind flach zwischen die Ringzähne gewunden. Jede Spute umfaßt 9 Zähne; KT^hU ^'^Al°nsind hmtereinan.

Die Gleichstromerregermaschine sitzt auf derselben Welle.

li

Bild 275. Synchronmotor.

Wechselstromleitung

Tf,

Ständer

Bild 276. Asynchroner Wechselstrommotor.

\\7* 2tfynctjvone wechselstvoin - 2T£o-

tOt*C1t* a) Tesla bringt einen einphasigen Wechselstrom . Motor mittels einer Kunstphase zum Angehen, Bild 276. Der Motor hat die vier pole AAlz BBX und den Läufer L. In den einen Zweig der Zuleitung ist der induktionsfreie widerstand R und in den andern die Drosselspule Rx eingeschaltet, wenn der Motor im Gange ist, wird R, ausgeschaltet.

b) Line Kunst-phase zum Anlaufen eines Linphafenmo-tors erhält man auch durch eineu Kondensator, Bild 277. Der Anker ist dann mit einer regelmäßigen Wicklung (Phasenanker) versehen. Soll

o->

cm:

ui

Anlauf

Um

Schalter

•s

iS

^0

Leitung z. Generator od. Transformator

Bild 277. Selbftanlaufenber Phasenmotor.

die Drehrichtung des Motors geändert werden, so werden die beiden Zuleitungen in den bei E befindlichen Klemmen vertauscht.

Man läßt mit fjtlfe der Anlaßvorrichtung den Motor unbelastet anlaufen, stellt dann den Umschalter auf Arbeit und legt nunmehr die Last auf. Beim Anhalten nimmt man zunächst die Belastung weg und unterbricht dann den Strom.

Als Kapacität eignet sich besonders eine Zersetzungszelle mit großer Oberfläche.

Vrehstrsrn-Motoreu mit Ringwicklung.

a) Zweipolige Wicklung. In dem Bild 263 zu den Dreiphasenströmen sind auf den Ringen nur drei Spulen dargestellt; in Wirklichkeit werden 6 Spulen genommen.

In den Bildern 278 bis 28t find zwei derartige Wicklungen gezeichnet. Sie unterscheiden sich nur in der Verbindung der Enden, indem nämlich die Enden entweder nach der Sternschaltung oder nach der

Dreiecksschaltung verbunden sind. In beiden Fällen fließen in den Spulenpaaren I, 1,, II, IL>, 111,111, dreiphasige Wechselströme. Es find immer \ zwei gegenüberliegende Spulen-

U8.

«I¹

jV

iiXrg

x ihr

aJ

I*

Ci

a₃

Bild 278. Zweipolige Wicklung für Drehstrommotor.

Bild 279. 5t rnfchaltung.

a-

e3

Mi! Isi

m.

%    1.,

a3

isi

Bild 280. Zweipol. Wicklung für Drehstrommotor.

°2 1

Bild 28t. Dreiecksschaltung.

paare so verbunden, daß ein durch beide hindurchgeschickterStrom zwischen ihnen einen Magnetpol erzeugt.

b) VievpoliQe Wicklung. Denkt man sich eine der vorigen Wicklungen aus den halben Ring zusammengeschoben, so kann man die andere Ringhälfte in derselben weise bewickeln und die Windungen der einzelnen Phasen der beiden Ringhälften hintereinander schalten, wie dies in Bild 282 geschehen ist; die übrig gebliebenen Ansänge und

22V e’s

%?

fJA

20

19l

rf

^Vierpöiiges yV#,

Ji2 Drehfeld x2f 7

£ Vff' hl14

ve

!8

17

10

Bild 28.3 Drehstrommotor mit Trommelwicklung.

%?

16

Bild 282. Vierpolwicklung.

Enden a,, a₂, a₃ und e'₃, e'₂, e'₃ können wieder in Stern« oder Dreiecksschaltung verbunden werden. Ein durch die Spulen llt I₂, I'lz P₂ geschickter Strom, der die Richtung der Pfeile hat, erzeugt zwischen It und I₂ den Nordpol Nlz zwischen I₂ und I'₂ den Südpol Slr zwischen l\ und P₂ den Nordpol N₂ und zwischen P₂ und !t den Südpol S₂. Das magnetische Feld macht während einer Periode nur eine halbe Umdrehung.

tH9» Drehstrommotoren mit Trommelmicklung.

Bild 283 zeigt eine vierpolige Trommel-wicklung in eine Ebene aufgerollt. Der Ständer hat zur Aufnahme der Wicklung \2 Löcher, es kommen somit auf jede Phase 4 Löcher. In dem Bilde erhält jedes Loch 4 Drähte, so daß für jede Phase \6 Drähte oder 8 Windungen vorhanden sind. Die Windung der einen Phase ist rechts herum gewickelt, die benachbarte derselben Phase dagegen links herum.

t20. Wicklung des Läufers. u) Aurzschlutzwicklung.

Setzt man die Wicklung auf \8 Löcher fort, so entsteht ein sechs-poliger Ständer, bei 24 Löchern könnte matt einen achtxoligen Ständer wickeln.

\. Man verbindet alle Stäbe auf beiden Seiten durch ein Kuxferband mit einander (f. Nr. \\ö): Lichhornkäfig. 2. Man verbindet auf jeder Seite diejenigen Stäbe, welche gleich oder nahezu gleich induziert find, Bild 28<J. 3. Man verbindet die gleich oder nahezu gleich induzierten Stäbe hintereinander und schließt dann kurz.

b) Die Phasenwicklung wird als Ring- oder Trommelwicklung ausgeführt und zwar genau wie die Wickelung des Ständers.

ist

ißt

1 Sicherungen 1 dreipoliger \ Ausschalte]-

4i

Bild 28^. Wicklung des Läufers.

t2t. Dvcbftvominotor nt. Llüsfigkeitsunlusfer.

Flüssigkeits

Widerstand

mkk|

Motor

Bild 285. Schaltung eines Drehstrommotors^

Bild 285. Zur Herstellung der Flüssigkeit ist \ bis \ kg Soda in 20 L'ter Wasser zu lösen. Beim Einschalten ist zunächst der dreipolige Ausschalter des feststehenden Motorteils zu schließen, dann find die Platten im Laufe von etwa | Minute entsprechend der Zunahme der Tourenzahl einzusenken. Zn der. Endstellung ist der Hebel kräftig in die Metallkontakte einzudrücken. Beim Anhalten soll der dreipolige Ausschalter vor dem Flüffigkeitsanlasser geöffnet werden.

\22. Der wechselstfointrans-

fsfiuutst besitzt zwei Spulen, die primäre, welche vom eingeleiteten Strom durchflossen ist, und die sekundäre, in welcher ein Strom induziert wird, Bild 286.

a) 3it den Transformatoren mit geschloffenem magnetischem Kreise umgeben in den Kerntransformatoren die Windungen der primären und sekundären Spulen das Eisen, wäh- Bild 286. Bingtransformator-

b) Die Transformatoren mit betn Verhältnis \ : \ werben in Reiher: geschaltet, b. h. bie primären Spulen werben hintereinanber

renb bei bett Manteltransformatoren bas Eisen bie Aupferwicklungen umgiebt.

von bemselben Strom burchstoffen.

(i

-o-

c)    In parallel geschalteten Transformatoren, Bilb 27?, fittb bie primären Spulen von parallelen Zweigströmen burchfloffen.

Bild 287. Transformatoren parallel.

d)    Einspulige Transformatoren bestehen aus einer einzigen Spule mit Eisenkern; ber primäre Strom wirb an bett Enben eingeleitet; ber sekunbäre Strom wirb abgeleitet an einem Enbe unb an eine von biesem Enbe entfernte Stelle, je nach ber gewünschten Spannung. Anwenbung finben

solche Transformatoren zum Anlasten von einphasigen asynchronen Motoren.

125. Wechselstrom - Transformatorensystem.

a) Bilb 288. Dieses System ist befoubers geeignet zur inbiretten Der« eilung. Das Stromverteilungsnetz (einfache Parallelschaltung) arbeitet

Mil}™ ;

habet mit 2000 bis \2 000 Volt. Der Beleuchtungsbezirk wirb vielfach nur mit einem primärnetz versehen unb in jebetn Hause ober Häuserblock ein ober mehrere Transformatoren aufgestellt.

ir

Tie

Auf ber rechten Seite bes Bil-bes ist bie Schaltung mit Transformatorenunterstationen unb Se-kuubärnetz bar-gestellt. Anlagen biefer Art fittb in Frankfurt a. M., Nürnberg.

Bild 288. Transformatorensystem

b) Dolivo Do-browolsky schaltet, Bilb 289, um bie Spannungen

in a und b möglichst konstant zu halten, dieHoch-voltsxulen der Transformatoren A und B parallel. Bei dieser Anordnung läßt sich

pWWW\A/)(WVWWW^

l/WVWWW

B    i

U Tj

Bild 289. Schaltung von Doltvo Dobrowolsky.

die Belastung der Zweige a und b ganz beliebig und unabhängig vornehmen.

\2\* Drehstrointransforinatsren werden nur als

Kermransformatoren ausgeführt, a) Sowohl die primäre, als^auch die sekundäre Wicklung kann als Dreiecksschaltung, Bild 290, oder als

Xi

L-

KJl

Bild 290 Drehstromtransformaior, Dreiecksschaltung.

Oy

<KS

Bild 29V Drehstronltransformator, Sternschaltung.

Sternschaltung, Bild 29V ausgeführt werden. In der Regel wendet man Sternschaltung an, da bei dieser die windungszahl eine kleinere ist. Die Kerne liegen entweder in einer Ebene oder werden sie an die

kreisrunden Joche gepreßt, wobei sie um \20° gegeneinander versetzt sind.

Bei Dreiecksschaltung fließt durch eine 5pule der Strom

während bei Sternschaltung der Strom Jx hindurchfließt, wo JL den Strom in der Zuleitung bedeutet.

b) Dolivo Dobrowolsky schaltet, Bild 292, die L^ochspannungsspulen A, B, C der Transformatoren parallel und die Niedervoltspulen derart, daß jede derselben an die volle Netzspannung angeschlossen wird. Liner etwa stärkeren Belastung von etwa c kann eine größere Stromentnahme der zugehörigen Pochvoltspule C entsprechen, da diese direkt beiderseits mit dem Generator in Verbindung steht.

-mm—(WAS/VWV³

WVW\A

vww^

wwvxa

Bild 292. Schaltung Dolivo Dobrowolsky.

Eine Schaltung der Transformatoren, wo die eine Seite Stern-, die andere aber Dreiecksschaltung hat, heißt eine „gemischte Schaltung", während Transformatoren, bei denen beide Seiten entweder Dreieck- oder Sternschaltung haben, „normale Schaltung" besitzen.

H25. Der verschiebungstrans-fO mutter, a) Bild 293.' Fließt durch die Sxu-len AA' ein Wechselstrom und läßt man den in sich selbst kurz geschlossenen Anker K drehen, so entsteht in den Spulen BB' eine elektromotorische Kraft, die gegen die erzeugende eine Phasendifferenz von 90⁰ besitzt. Durch geeignete Wahl der windungszahlen der Spulen AA' und BB' kann man außerdem erreichen, daß die beiden elektromotorischen Kräfte irgend ein gewünschtes Verhältnis haben. Sobald der Anker K auf die paffende Geschwindigkeit gebracht ist, läuft er weiter wie der Anker eines Linxhasenmotors.

b) Bild 294 zeigt die Verwendung des Verschiebungstransformators Tf zum Betrieb von zweiphasigen Motoren M, wobei gleichzeitig in den sekundären Stromkreis des gewöhnlichen Transformators T noch Lampen L eingeschaltet sind. Die Leitungen P und Q stehen

—s/WWVW^—*

Bild 293. Verschiebungstransformator.

e-

I a'

Bi

T\

f

2t

Bild 29^. Verschiebungstransformator für Licht und Kraft in Zweiphasenstrom.

also einphasigen Wechselstrom, der gegen den Strom in den Leitungen R und S um 90° verschoben ist. Ls läßt sich aber eine der Leitungen P und mit R oder S zusammenlegen.

von

von

c) Benützt man einen Verschiebungstransformator, bei welchen die Phasenveränderung \20° beträgt, so ergiebt sich ein Dreiphasensystem, Bild 295. will man Motoren in dieses Dreixhasensystem einschalten, so muß man die Verbindungen der Wicklung, welche den Strom den Leitern P und S empfängt, umkehren, damit sich zwischen diesem Strome und dem der beiden andern ein Phasenunterschied *200 ergiebt.    ^    ¹ '

ITT

_o_

Tf •

avwwwvNft/

₆vvwwvv₆'

-o-*

-o-

Sr

W/M

AMMMAMA

«1

Bild 296. Schaltung Scott.

Bild 295. Verschiebungstransformator für Licht und Kraft im Dreiphasensysteni.

s26. Verwandlung eines ^weixhasigen in einen dreiphasigen Strom, a) Bild 29s. Die primären

Spulen zweier Transformatoren TjTg werden mit einer Zweiphasenstrommaschine aajL dbp verbunden. Die eine sekundäre Spule bekommt *00 Windungen und in ihrer Mitte wird eine Abzweigung mit 87 Windungen (50 ]/ 3) angelegt als andere sekundäre Spule. Die drei freien

Weiler, Schaltungsbuch.

Enden ABC liefern dann elektromotorische Kräfte von 120⁰ Phasen* unterschied.    ¹

b) Bild 297 zeigt eine Anwendung des Scott'schen Verteilungssystems. Die zweixhafige Wechselstrommaschine M erzeugt in jeder

|<-A0f£f->L

NWWWWWWW

Tjj

200V

/VVWVVWVWWVVVVS

<-

<-

200V-

Bilb 297. Scott’s Verteilungssystem.

l/wvwvl

t₃

A/VWWWWWWWW\J

Jsh ^A/v\AAA/vyyvwivvw\M^

(<-5000V -->s

-o-

l/VWWAl

wwvvij/ww

Phase eine Spannung von 200 Volt. Diese Spannung wird in die primären Wicklungen der Transformatoren Tx und T₂ geleitet, wo die*

3 = 4340 Volt tvans*

elbe in T₂ auf 5000 Volt, in T, auf -™⁰⁰

formiert wird. Die Klemmen K1; K₂, K₃ sind mit der Fernleitung verbunden. Die hohe Spannung von 5000 Volt in den Fernleitungen wird durch den Transformator T₃ wieder in den gewöhnlichen niedrig gespannten zweiphasigen Wechselstrom verwandelt und zur Beleuchtung und zum Betriebe zweiphastger Motoren verwendet, ober schickt man den Strom in Drehstrommotoren D.

\27. i}od?frequenf- oder Tesla-Ströme, hoch-

ftequenzströme sind Wechselströme von \2000 bis \ooooo Perioden. (Eine Periode besteht aus zwei Wechseln.

In Bild 298 sind lq und k₂ die sekundären Klemmen eines In-buFtoriums von mindestens *0 cm Funkenlange, L eine Leydner Flasche, F die Funkenstrecke, B ein Kupferbügel aus 3 bis 4 mm dickem Draht, zwischen welchem bei ab eine Glühlampe von \o bis *3 Volt eingeschaltet ist.

(Ersetzt man den Bügel B durch eine Kupferrolle und bringt in die Höhlung eine mit verdünnter Luft gefüllte Glasbirne, so kommt das Gas zum Leuchten.

Induktionsapparat

Bild 298. tzochfrequenzströme.

verbindet man die Punkte c und d mit den primären Windungen eines (Transformators, der primär aus \ bis 5 Windungen, sekundär aus 200 Windungen besteht, und der, um ein Durchschlagen von der sekundären Wicklung zur primären zu verhindern, in (Del gesetzt ist, oder dessen Spulen durch einen Luftraum getrennt sind, so lassen sich mit diesem (Transformator folgende versuche ausführen:

a)    berührt man die sekundären Klemmen mit den Händen, so empfindet man im Augenblick des Berührens nur ein leises Prickeln;

b)    berührt man die eine Klemme des Transformators mit dem einen (Ende einer elektrodenlosen Geißler-Röhre, während man das andere (Ende in der Hand hält, so leuchtet die Röhre hell auf. Man kann auch die eine Klemme mit der (Erbe, die andere mit einer isoliert aufgestellten Metallplatte verbinden und das Rohr an irgend einer Stelle zwischen die Platte und den Transformator bringen. Oder man spannt unter sich verbundene Drähte auf, verbindet diese mit einer Klemme und legt die andere Klemme an (Erbe. Gegen das Netz gehaltene Röhren leuchten auf.

\28. Monocyklisches System von Steinmetz.

M/WVWWW>

-:‘V ‘

Gnnelmtor

a) Bild 299. Auf betn Anker einer Wechselstrommaschine ist eine Hilfswicklung angeordnet, die gegen die Hauxtspule versetzt ist; das eine Ende derselben ist an die Mitte der Hauxtwicklung angeschlossen, das andere Ende führt zu dem dritten Leitungsdraht. Diese dritte Wicklung hat jedoch nur ein viertel der Windungen. Sie ist in die kleineren Nuten eingelagert. Die drei konzentrischen Ringe bedeuten die Schleifringe, an welche die Luden der Hauptwicklung und das eine Lnde der Nebenwicklung geführt find. Der Strom der Hilfswicklung kehrt über die beiden Hälften der Hauptwicklung zurück und hat daher außer der eigenen noch die Selbstinduktion der Hauxt-spulen zu überwinden.

\c

3;

)J

r>"

r"

—-4,

wvvwv Ka/ww

fv'XX'i rx/x/)

Motor

PT|

Bild 299.

Bild 300.

Monocyklisches Systenr.

b) Bild 300 zeigt die Verbindung des Generators mit dem Motor und den Transformatoren. Die Sekundärfxule des zweiten Transformators ist umgekehrt geschaltet. Die Motorwindungen bestehen aus drei um H20° in der Phase gegeneinander verschobenen Wicklungen wie bei jedem gewöhnlichen Drehstrommotor.

\2% Vas verteilungssystein ber E.-A.-G. romt.

SdjUCfCtt erhält man aus dem monocyklischen System, Bild 50H, wenn man der Hilfswicklung B dieselbe Spannung giebt, wie sie der Scott'schen Schaltung zu Grunde liegt. Also B-Sxannung gleich 0,867 ^-Spannung. Ls ergeben dann die Spannungen zwischen den drei freibleibenden Klemmen abc ein gleichseitiges Dreieck, genau wie bei der Scott'schen Schaltung. Man hat also zwischen a b Linphasenstrom, zwischen abc gewöhnlichen Dreiphasenstrom.

Die gesamte Beleuchtung wird von den stärkeren Leitungen a b mit gewöhnlichen Transformatoren C abgezweigt. Die Dreiphafen-motoren werden in alle drei Leitungen abc entweder vermittels eines Dreixhasentranssormators oder zweier Einpbasentransformatoren in Scott'scher Schaltung D, bezw. E angeschlossen.

I HU

t/V\

nwwwv?

KH

KH

Bild 30JU verteüungssystem der E.-A.-G. vorm. Schuckert.

USO. Sxannungsrnessungen an IVedifelftvö-

tltCtt* a) Beim (tzuadr airteirelektroineter ist die Doppelschaltung für die Messung von Wechselspannungen geeignet, Bild 502. Man verbindet ein gegenüberstehendes LZnadrantenpaar und die Nadel mit dem anderen Punkte P₂. Der Ausschlag ist in diesem Fall proportional dem (Quadrat des zu messenden Spannungsunterschieds E.

Man legt nach erfolgter Messung an die Punkte Pi und P> die Pole eines Normalelementes mit der Spannung E, und beobachtet beit Ausschlag «i, dann ist

b) Das vielzellige elektrostatische Voltmeter, Bild 303, ist für die technische Praxis konstruiert. Es gestattet Spannungen von'2000 bis 20000 Dolt zu messen. Der feste Teil besteht aus zwei (Quadranten, die unter sich verbunden sind. Der bewegliche Teil besteht aus Aluminium, dreht sich auf Schneiden und trägt unten ein Gegengewicht und einen fasert, an dem man verschiedene Gewichte P2 aufhängen kann. Die Schwingungen der Nadel werden durch Reibungen eines Trapezes auf der

X,

Bild 302. Vuadranten-elektrometer zur Messung Xcabßl gedämpft.

von Wechselspannungen. Bei Instrumenten zur Messung von 40 bis

1(600 Dolt hängen die Nadeln ■W    an einem feinen Metalldraht    und

M»

der Zeiger schwingt horizontal. yBI    Die eine Polklemme ist    mit    den

|H|    (Quadranten, die andere    mit    den

88WH    Nadeln verbunden.

c) Um den Meßbereich eines gewöhnlichen statischen H och -spannungs-oltmeters um "X- 7500V das drei- bis vier

25000V

gHT Bild 304. Statisches letzten Kondenfa-voltmeter für hohe fors verbunden. Spannungen. j)as Dielektrikum der Kondensatoren besteht aus Mikanitoder Porzellanplatten.

d)    Der Spannungszeiger, Bild 305 und 306, zieht ein dünnes Eisenstäbchen in die mit Kupferdraht gewickelte Spule hinein. Er erhält einen Dorschaltwiderstand aus bifilar gewickeltem Manganindraht und wird wie alle Doltmeter in den Nebenschluß zur Leitung eingeschaltet.

e)    Im Voltmeter Porn, Bild 307, werden zwei Eisenringe R und R' in die

fache zu erhöhen, verwendet Be-nifchke 3 Kondensatoren nach Bild 3OH(. Die Anschlußklemmen für 25000 Dolt sind mit den Belegungen des ersten und

Bild 303. Elektrostatisches Voltmeter.

]E

Bild 305.

Zz

E² ----- E- • —E

-]X-

-- E, - V-

«1    l «1

Bild 306.

Spannungszeiger.

Spule eingezogen, R' ist schwerer als R; die Hebelarme ec und df drehen sich um e und f.

ao^oi

S F~ sss| I l~

Ar

/Bl

V

II

ni/

Bild 307. Voltmeter Horn.

Bild 308. Hitzdrahtvoltmeter.

f)    Im Hitzdrahtvoltmeter^ Bild 308, besitzt der stromdurchflossene Platinsilberdraht d 0,6 mm Durchmesser und ca. \6 cm Länge; der Messingdraht m hält ihn gespannt; ein dünner Faden läuft Liber die den Zeiger tragende Rolle und spannt die Platinfeder p.

g)    Das Voltmeter der Allgemeinen Elektricitätsgesellschaft besteht Bild 309, ans einem Elektromagneten M, auf dessen Polen die kupfernen Quadranten TT befestigt sind; in dem engen Raum zwischen diesen Quadranten kann sich eine leichte Scheibe aus Aluminium drehen. Die in der Scheibe und den Schienen induzierten Wechselströme haben dieselbe Form und dieselbe Phase. Mm Spannungen über \ooo Polt zu messen, benützt man einen Trans-formator, dessen Hochspannungs-fpule sehr sorgfältig isoliert ist.

h)    Das Voltmeter Ferraris, konstruiert von Siemens & Halste, beruht auf dem Princip desPerschiebungstransfor-mators, Bild 3\o. Eine leichte Glocke b b ans Aluminium ist drehbar zwischen zwei Elektro-magnetsystemen f und dem dazu senkrecht stehenden e e±. 3m Innern der Glocke ist der Eisenc^lin-der c c. Die Wicklungen der Pole f werden von

A-o

\M

T /'

Bild 305). Voltmeter A. €. G.

=*>A

mmmmmmmmmmmmmmmmmmwA

Bild 3J(0. Voltmeter Zerraris.

dem zu messenden Strom durchflossen; die Wicklungen von c ex sind kurz geschlossen. Der Drehung der Glocke wirkt eine Spiralfeder entgegen. Die Schwingungen werden durch eine Aluminiumscheibe gedämpft, die zwischen Stahlmagneten sich dreht.

H51(. Strsmstävkemessungen von wechselströ-

tttCtt* a) Für technische Zwecke benutzt man 2lmperemeter/ die nach dem Prinzip der Voltmeter konstruiert sind und sich von ihnen nur durch die Wicklung unterscheiden. Sie werden wie alle Strommesser in

die Leitung selbst eingeschaltet.

MM

b)    Sollen Strommesser an Ströme hoher Spannung angelegt werden, so benützt man wie bei den Spannungsmessern einen Transformator, Bild 3*V Der Strommesser wird in den sekundären Areis geschaltet.

c)    Das wichtigste Instrument für die Messung von Wechselströmen ist das Slektro-dynanroineter, Bild 3*2. Der Strom durchfließt von C₂ aus die feste Rolle, gelangt zum

Stlb 3JU. Strommesser mit seinem Transformator, Auecksilbernapfe Q₂ , zur be-

weglichen Schleife nnd tritt bei Q± Q aus. Die be CfäCJ wegliche Schleife wird durch den Strom abgelenkt;

i = k • ]/ a.

man dreht dann den Zeigers, bis er dem Zeiger der Schleife wieder auf Rull gegenüber steht. Das Instrument zeigt die mittlere Stromstärke an. Ist die bewegliche Rolle bifilar aufgehängt, so gilt für kleine Ausschläge a

/cp)f

c₉

Bild 3\3. Stromwage.

Bild 3X2. Llektrodynanw-

d) Die Strornwage mißt die einer festen auf eine lose mit einer wage verbundenen Spule wirkende Kraft. In Bild 3^3 sind an feinen biegsamen Drähten die beweglichen Rollen E und F zwischen den festen AB CD aufgehängt. Der Strom fließt so durch die sechs Rollen, daß F steigt; an diesem Ende ist ein leichter Arm befestigt, auf dem ein Laufgewicht die Stromwirkung aufhebt. Die Stromstärke ist proportional der (Quadratwurzel dieser Drehung.

\o2. Avbeitsmessung bei Wechselstrom. Die

Stromarbeit pro Sekunde heißt Leistung oder Effekt. Als Einheit gilt das Watt = Volt x Ampere; \ Watt = ^o⁷ (CGS) — 0,^02 kg-Gew. x m/sec — 0,00^36 Pferdekraft. \ Ailowatt = *000 Watt.

a) Das Wattmeter von Siemens Sc Baisse, Bild 3^. Die dickdrähtige, vom Strom durchfloffene Spule ist fest und besteht aus zwei parallelen Wicklungen, von denen    ^

r- '

die eine verwendet wird, wenn es sich um die Messung schwächerer Ströme handelt, die andere, wenn stärkere Ströme zu messen sind. Die Enden der dickdrähti-gen Spulen sind zu den Aleminen J und J', die der dünneren zu i und i' geführt, Bild 3*5.

Der bewegliche Rahmen ist mit vielen dünnen Windungen versehen und ist an einem seinen Faden ausgehängt; der Strom wird dieser Spule durch zwei Spiralfedern zugeführt, von denen die obere am Torsionskopse be-festigt ist. Der Hauptstrom durchsließt die festen Spulen, die bewegliche Spule liegt im Nebenschluß; ihr Vorschaltwiderstand ist induktionsfrei gewickelt, derselbe soll den widerstand der Spule so überwiegen, daß der Einfluß der Selbstinduktion der ³^‘ Wattmeter von Siemens & halske.

Spule dagegen vernachlässigt werden kann.

Maschine

Verbrauchs- Shrom kreis

Elekh-odynamometer

J!

Vorschaltw i d ershand

£<* e£o

Bild 3J(5. Wattmeter bei Arbeitsmessungen eines Wechselstromes.

Man schaltet den Nebenschlußkreis so zwischen die beiden zum verbrauchskreise führenden Zuleitungen, daß die feste und die bewegliche Spule an dieselbe Zuleitung angeschlossen sind, indem man Klemme e mit Klemme J verbindet.

b) Wattmeter der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft Bild 3^6. Die fjauptfpulen sind aus Kupferband gewickelt und endigen in den Klemmen HH, welche auf Bronceklötzen befestigt sind; mit Stöpsel 3 werden diese Spulen in Reihe, mit 2 und 4 parallel geschaltet.

n/WMWV^........

Bild 3J(6. IDattmeter der A. L. G.

Die bewegliche Spule ist einerseits an Nx und mittels einer Gabel an einer Leiter des Hauptstromes angeschlossen und anderseits mittels der Klemmen N.₂ oder N₃ an das Netz, je nachdem man die Empfindlichkeit durch den an N₃ angeschlossenen widerstand erhöhen oder vermindern will.

c)    Wattmeter xmb Zweiphasenströme. Es sind zwei Fälle zu berücksichtigen:

a) Vier Leitungen. Man mißt die Arbeit in jedem der beiden Kreise mit einem Wattmeter; die Gesamtarbeit ist die Summe dieser beiden Arbeiten. Sind die Belastungen und Verschiebungen in beiden Kreisen gleich, so kann man das Doppelte der Angaben eines Wattmeters nehmen.

ß) Drei Leitungen. Zwei Wattmeter werden eingeschaltet, die dicken Drähte in eine Leitung und die bewegliche Spule in diese Leitung und die Rückleitung.

Die Arbeit ist die Summe der Angaben beider Instrumente.

d)    Wattmeter und Dreiphasenströme, a) Im Falle gleicher Verschiebungen und gleicher Belastungen in den drei Kreisen, wenn man

z. B. Motoren speist, ist die Gesamtarbeit dreimal der Arbeit, die ein Wattmeter anzeigt, dessen dicker Draht bei Sternschaltung in einen der Leiter und dessen seiner Draht zwischen diesen Leiter und dem neutralen Punkt eingeschlossen ist, Bild 3*7.

Wattmeter

oH

Bild 3*7. Wattmeter in Sternschaltung.

Wattmeter

ß) Ist der neutrale Punkt nicht zugänglich, oder wenn Dreiecksschaltung vorhanden ist, so wird der feine Draht zwischen den entsprechenden Leiter für den dicken Draht und den beiden anderen Leibern abgezweigt; die Gesamtarbeit ist die doppelte von derjenigen, die das Wattmeter anzeigt.

Die Wattmeter werden für Gleich-, wechsel-und Drehstrom in derselben Art bewickelt; für Drehstrom erhalten sie aber einen in drei Abteilungen gewickelten Vorschaltwiderstand,    B,—'"

Bild 3*8.

Sind die drei Kreise --

sehr ungleich belastet, so ......

Bild 3*8. Wattmeter in Dreiecksschaltung.

muß man zwei Wattmeter anwenden, deren dicke Drähte in zwei der Leiter und deren seine Drähte an den betreffenden Leiter und den dritten Leiter, der keine Wattmeterrolle hat, angeschlossen sind. Die Gesamtarbeit ist die Summe der Angaben der beiden Wattmeter.

c) Das Wattmeter von Ferraris ist nach demselben Prinzip gebaut, wie dessen Verschiebungstransformator, Volt- und Amperenreter. Zwei gegenüberstehende Spulen mit dickem Draht sind in den Haupt-treis eingeschaltet, während die beiden anderen gegenüberstehenden Spulen mit seinem Draht in Nebenschluß geschaltet sind. Die Aluminiumglocke verhält sich wie ein Lichhornkäfig im Drehfeld, wenn die Ströme 300 Ampere überschreiten, so verwendet man einen Transformator.

X35. Die phasenineter sind bestimmt, durch eine einzige Ablesung den Leistungsfaktor eines von Wechselströmen gespeisten Netzes zu kennen. Denselben kann man auch ans drei gleichzeitigen Ablesungen eines Ampere-, Volt- und Wattmeters finden. Die Phasenmeter sind in der Praxis nur dann zu gebrauchen, wenn die Sxannungs- und Stärkekurven Sinuslinien sind. ~

a) In betn von Dolivo Debrowolski konstruierten Phasennretev ist eine dünne (Eisenscheibe zwischen zwei senkrecht zu einander stehenden Spulenpaaren, die je in Reihe verbunden sind, mit Zeiger drehbar. Eine Spiralfeder sucht die Scheibe auf Null zu stellen. Das dickdrähtige Spulenxaar ist in den Strom selbst eingeschaltet, das dünnere mit vor-schaltwiderstand in Nebenschluß. Das Instrument enthält also die Spulen eines Wattmeters.

eh

S <3-

7/—

.:"e5

Bild 320. pt)afenmeter ßartmann & Braun.

Bild 3t9.-Phasenmeter Dobrowolski.

Der Strom im Nebenschluß ist immer in Phase mit der Netzspannung; der Strom in der dickdrahtigen Wicklung hat dieselbe Verschiebung wie diejenige, die im Netz vorhanden ist. (Es entsteht somit ein auf die Spule wirkendes Drehfeld von der Stärke C = k • J • sing?;

k die Konstante des Instruments, J die Stromstärke, J • sing? die wattlose Komponente des Hauxtstroms.

b) Das Phaseninetev von Hartmann & Braun, Bild 320, besteht aus zwei festen Spulen Nx und N₂, die in Reihen und in einen der Leiter des Netzes eingeschaltet sind wie die dickdrahtige Spule eines Wattmeters. Im Felde dieser Spulen bewegen sich die feindrahtigen, von einander unabhängigen Spulen nL und n₂.

Der eine dieser Rahmen liegt mit einer nicht iitduktiven Spule (links) im Nebenschluß zweier Leiter des Netzes. Der andere Rahmen liegt gleichfalls im Nebenschluß des Netzes, aber durch eine aus zwei kleinen ^Transformatoren T* und T₂ gebildeten Spule mit Selbstinduktion. Die sekundäre Wicklung von T₂ ist an den veränderlichen, nicht induktiven widerstand W angeschlossen.

Infolge dieser Anordnung sind die Ströme in den beweglichen Rahmen um eine viertelxericde verschoben. Man reguliert das Instrument, indem man sich versichert, daß keine Ablenkung erfolgt, wenn durch Ni und N₂ ein Strom ohne Verschiebung fließt (ein Strom, der von einer Wechselstrommaschine geliefert wird, die Glühlampen speist). Tritt eine Ablenkung ein, so reguliert man den widerstand W.

H5^. Die Oscillograxhen sind be-stimmt, die raschen Aenderungen elektrischer Ströme aufzuzeichnen und zu analysieren.

a)    Der zweidrahtige Oscillograph von Blondel, Bild 32t, ist eine Art Galvanometer.

Zwei feine, nahe gestellte Drähte, auf denen ein leichtes Sxiegelchen ausgekittet ist, befinden sich in dem engen Raume der Pole eines permanenten oder Elektromagneten.

Dudell ersetzte die Drähte durch zwei stark gespannte Streifen von phosxhorbronce und erreichte bis toooo Schwingungen in der Sekunde, wenn sie ein Wechselstrom durchfloß.

ff

b)    In einer andern Form, Bild 322, ist ein dünnes Lisenxlättchen mit Spitzen zwischen den sehr nahen Polen eines Elektromagneten drehbar; der Wechselstrom durchfließt zwei in Reihe verbundene ^

Spulen und erzeugt ein wechselndes, senkrecht zum * richtenden Felde stehendes Feld. Mittels einer Ly- ^ linderlinse wirft man eine Lichtlinie auf das Sxie- Bild 32t. Oscillograxh gelchen des Lisenplättchens.    Blondel.

; 'S

Bild 322. Gscillograph mit weichem Lisen.

mm

c) Der Oscillograph von Ztefö Sc Braun ist eine Rathodenröhre. Die bei K auftretenden Rathodenstrahlen dringen durch das 2

weite Loch der Almniniumscheibe C und treffen die mit phosphorescierender Farbe bestrichene Glimmerplatte D; bei C wird eine Spule senkrecht gegen die Röhre angebracht; der durch die Spule fließende Wechselstrom versetzt den auf D fallenden Lichtfleck in Schwingungen. Infolge der großen Empfindlichkeit der Kathodenfirahlen gegen magnetische Einwirkung genügt eine schwache Anzahl Ampere-Windungen. Um die Blenderungen einer elektromotorischen Kraft zu studieren, verwendet man eine feindrahtige Spule mit Vorschaltwiderstand oder auch

___16 —

\c

11

19cm-

«—10—

Bild 323. Oscillograpb Heß & Braun.

Zwei kleine, auf beiden Seiten angebrachte Metallplatten, die mit den Polen der zu studierenden (Duelle verbunden find, die aber dann eine Spannung von 200 bis 300 Volt besitzen muß.

Um die oscillierenden Entladungen einer Leydner Flasche nachzuweisen, wird eine Batterie Leydner Flaschen von großer Kapacität durch ein großes Induktorium geladen und durch ein Funkenmikrometer, eine Selbstinduktionsrolle und eine Spule entladen, welche in der Röhre die Ablenkung des Fluorescenzflecks hervorruft. Die Kathodenstrahlen der Röhre werden durch eine Influenzmaschine hervorgebracht.

Verzeichnis der benutzten Bücher und Zeitschriften.

Die Schule des Elektrotechnikers. Lehrgang für die angewandte Elektricitätslehre. 3 Bände. Herausgegeben von Alfred Holzt, Ingenieur und Direktor des Technikum Mittweida, im verein mit H. vieweger und H. Stapelfeldt, Lehrern der Physik und Elektrotechnik am Technikum Mittweida. Leipzig. Verlag von Moritz Schäfer, Buchhandlung.

Die Dynamomaschine, polytechnische Bibliothek. I. Teil. von Prof. kV. Weiler. Magdeburg. Verlag von A. u. R. Faber.

Wörterbuch der Elektricität und des Magnetismus. Ein Hand- und Nachschlagebuch. Mit 8^6 Abbildungen. Herausgegeben von Prof, w. Weiler. Leipzig. Verlag von Moritz Schäfer.

Der praktische Elektriker. Populäre Anleitung zur Selbstanfertigung elektrischer Apparate und zur Anstellung zugehöriger versuche, von Prof. w. Weiler. 4. Anfl. Leipzig. Verlag von Moritz Schäfer.

Grundriß der Elektrotechnik. Für den praktischen Gebrauch, für Studierende der Elektrotechnik und zum Selbststudium, von Heinrich Rratzert, Ingenieur und Lehrer der Elektrotechnik an der k. k. Staatsgewerbeschule in Wien X. Leipzig und Wien. Franz Deuticke.

Die Verteilung der elektrischen Energie in Beleuchtungsanlagen, von Ferdinand Neureiter. Leipzig. Verlag von Oskar Leiner.

Der elektromagnetische Telegraph in den Hauptstadien seiner Entwicklung und in seiner gegenwärtigen Ausbildung. Ein Handbuch, von Dr. H. Schellen und Joseph Heims, Oberingenieur der Central« leitung für Post und Telegraphie im k. k. österr. Handelsministerium. Mit s\3 Holzstichen. Braunschweig. Friedrich vieweg & Sohn.

Hilfsbuch für Elektrotechnik, von C. Grawinkel und K. Strecker. Mit zahlreichen Figuren im Text. Berlin. Verlag von Julius Springer.

Haustelegraphie. Eine gemeinverständliche Anleitung zum Bau von elektrischen Haus-Telegraphen-, Telephon- und Blitzableiter-Anlagen, von P. Ienisch, Ingenieur. Mit 5^2 Abbildungen im Text. Berlin. Verlag von Max Rockenstein.

Taschenbuch für Monteure elektrischer Beleuchtungsanlagen. Dort D. Freiherr von Gaisberg. München und Leipzig. Druck und Derlag von R. Mldenbourg.

Hilfsbuch für Elektropraktiker. Don H. XDietz u. L. Erfurth. Mit 28 t Figuren und einer Lisenbahnkarte. Leipzig. Derlag von Hachmeister oc Thal.

Grundzüge der wechselstromtechnik. Don Richard Rühlmann. Zugleich Ergänzungsband zu: Grundzüge der Elektrotechnik der Starkströme. Leipzig. Derlag von Oskar Leiner.

Schaltungsbuch der Akkumulatorenfabrik. Aktiengesellschaft. Fabrik und Hauptbüreau klagen i. XD.

Aalender für Elektrotechniker. Dort F. Uxpenborn, Stadtbaurat in Mün-chen. München u. Leipzig. Derlag von R. Mldenbourg.

Elektrotechnische Zeitschrift. Berlin. Julius Springer.

Elektrotechnische Rundschau. Dr. Krebs. Frankfurt a. M.

Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht. Dort Dr. posfe. Berlin. Julius Springer.

Druck von Schmidt & Baumann. Leipzig R. f

9

8-W

'

Biblioteka Rolitechniki Krakowskiej

100000297099